2023年6月版

ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ

標準施工要領書

INDEX
取扱注意事項・・・・

1

施工上の注意事項

・・・・

1

1-1 はね出し可能長さ・・・・

2

1-2 載荷重量・・・・ 〃・・・・ 〃1. ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄの使用条件

1-3 面外方向許容耐力(F)
1-4 面内方向許容耐力(Fa)
1-5 面内方向許容耐力(Fb)・・・・ 〃・・・・ 〃2. 各部の名称・種類、構成部材
2-1 各部の名称

・・・・

2-2 種類、構成部材

・・・・ 〃

3

3. 標準施工要領
3-1 先行ﾋﾟｰｽの切断

・・・・

3-2 ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Zの取り付け
3-3 仮組・・・・ 〃・・・・ 4 ～3-4 ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z、ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸの本締め・・・・

3-5 ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄのﾋﾞｽ止め

・・・・ 〃・・・・ 〃3-6 点検・検査464. 別表
別表1.検査標準（ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ）

・・・・

7

別表2.検査標準（ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z）

・・・・

85

日本鋼製下地材工業会発行 「建築用鋼製下地材（壁・天井）取扱注意事項」より抜粋・追加！ 取扱注意事項
取扱事故防止のため下記事項をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

1. 搬入時、鋼製下地材は滑りやすいので、資材の落下やずり落ちが起きぬよう事前の対策を充分にたて、ｹｶﾞや腰痛の防止を行って下さい。（現場での小運搬は無理のないようご注意下さい。）
2. 鋼材の切り口は鋭利であり、また、切断時にはﾊﾞﾘも生じやすいので手を傷つけないようにして下さい。（皮革製の保護手袋を着用して下さい。）
3. 素手による取り扱い、または素肌の露出部はｹｶﾞをするおそれがありますのでご注意下さい。
（素肌はなるべくさけるような服装にして下さい。）
4. 梱包用ｽﾁｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞおよび針金等の切断時のはねあがり等によるｹｶﾞが生じますのでご注意下さい。（梱包をとく場合は状況判断して作業して下さい。）
5. 搬入時や保管時について次のような事項にご注意下さい。
① 原則として、屋内の湿気をよばない場所に保管して下さい。（やむを得ず屋外に置く場合には防水ｼｰﾄ等をかけて下さい。）② 製品は、地面に直接置かないで平らなところにかい木をして水平に置き、積み重ねる場合は間木を施して荷崩れを起こさないように置いて下さい。
③ ｸﾚｰﾝ荷揚げ等の運搬に際しては、布製平型吊りﾊﾞﾝﾄﾞを使用するなど製品の角や表面の損傷にご注意下さい。また、製品の上に重い物を乗せないで下さい。

！ 施工上の注意事項
1. 先行ﾋﾟｰｽを取り付けるH形鋼との接地面や金具の締付ﾎﾞﾙﾄを取り付けるﾌﾗﾝｼﾞ周辺に凹凸やごみが無い事を確認してください。(金具等の傾きや取付強度不足の原因になります)
2. 金具とH形鋼の間に隙間が出来ないように取り付けてください。
3. 締付ﾎﾞﾙﾄを締め付ける際に、ゆるみ止めﾅｯﾄが本体ﾀｯﾌﾟ部に触れると十分な締付ﾄﾙｸが得られない事がある為、十分なｸﾘｱﾗﾝｽを取ってください。
4. 締め付け過ぎには十分に注意してください。締め付け過ぎるとﾎﾞﾙﾄ及び本体に変形が生じます。
変形すると十分な性能が発揮出来ませんので万が一締め付け過ぎた場合はお取り替えください。
5. 本製品は鉄骨梁へ取り付ける先行ﾋﾟｰｽをはね出しで取り付ける際の補強を目的としており、単体でのご使用は出来ません。それ以外の目的でご使用にならないでください。
6. 本製品は、先行ﾋﾟｰｽがﾘｯﾌﾟ付溝形鋼(C型鋼)及び角径鋼管(角ﾊﾟｲﾌﾟ)の場合にご使用頂けます。
それ以外の形状のﾋﾟｰｽ材にはご使用出来ませんのでご注意ください。
7. 本製品は、先行ﾋﾟｰｽのはね出しを補強する金物として５つの使用条件を規定しております。
使用条件を超えてのご使用は厳禁とさせて頂きますのでご了承ください。
8. ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ、ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Zの取り付け詳細については、それぞれの標準施工要領書をご覧ください。

ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄの施工動画が見られます！
詳しくはこちら →(QRｺｰﾄﾞを読み取って下さい)
動画用QRｺｰﾄﾞ※ 製品改良の為、予告なく形状・寸法等変更することがあります。
※ 無断での複製、転載禁止。

-1-1. ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄの使用条件

使用に際しては以下の条件をすべて満たすこと。

1-1 はね出し可能長さ
Ｈ形鋼ﾌﾗﾝｼﾞからのはね出し可能長さは梁幅によって表1.のように分かれる。
表1.梁幅によるはね出し可能長さ
梁幅

はね出し可能長さ100mm～200mm未満※400mmまで200mm以上※800mmまで

壁厚の1/2程度※はね出し長さは壁芯までとし、先行ﾋﾟｰｽの長さは＋壁厚の1/2程度の余長を見込む。

はね出し
梁幅

可能長さ

1-2 載荷重量
先行ﾋﾟｰｽ1本に掛かる載荷（鉛直）荷重は全ての合計で50kg以内であること。
1-3 面外方向許容耐力(F)
面外方向許容耐力(F) ≧ ﾋﾟｰｽ材端部に面外方向に働く力(P)（表2、図1.参照）
1-4 面内方向許容耐力(Fa)
HPL Z面内方向許容耐力(Fa) ≧ HPL Zに面内方向に働く力(Pa)（表2、図2.参照）
1-5 面内方向許容耐力(Fb)
ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ+HPL面内方向許容耐力(Fb) ≧ ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ+HPLに面内方向に働く力(Pb)（表2、図2.参照）表2.許容耐力
ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ

65型
75型

面内方向許容耐力

面外方向許容耐力(F)

HPL Z側 (Fa)

HPL側 (Fb)

20仕様

3,066 N

1,075 N

2,150 N40仕様

3,084 N

1,136 N2,272 N

60仕様

3,042 N

933 N

1,866 N

20仕様

3,178 N

1,105 N

2,210 N40仕様

3,122 N

1,203 N2,406 N

60仕様

3,059 N

972 N

1,944 N

図1.面外方向荷重の状態（側面図）
HPL Z

図2.面内方向荷重の状態（見下図）

HPL

面内方向荷重HPL

HPL Z

先行ﾋﾟｰｽ

先行ﾋﾟｰｽ
H形鋼

壁

HNDS
面外方向荷重(P)HNDS壁(Pa)-2-(Pb)

2. 各部の名称・構成部材
2-1 各部の名称
各部の名称を図3.に示す。
図3.各部の名称
ﾌﾗﾝｼﾞｽﾄｯﾊﾟｰ
H形鋼のﾌﾗﾝｼﾞ部に突き当てる

ﾘｰﾄﾞ穴（3.5φ）
固定穴（5φ）
金具本体と先行ﾋﾟｰｽを固定するﾋﾞｽ穴

2-2 種類、構成部材
ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄの種類と先行ﾋﾟｰｽを構成する部材を表3.に示す。
表3.構成部材
種

類

ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ65

ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ75

仕様

先行ﾋﾟｰｽ端部側

はね出し側20仕様

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z20×1

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 20×240仕様

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z40×1

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 40×260仕様

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z60×1

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 60×2

20仕様

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z20×1

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 20×240仕様

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z40×1

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 40×260仕様

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z60×1

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 60×2

※1 ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄははね出し側に取り付ける。
※2 先行ﾋﾟｰｽの板厚は全てt2.3以上。
※3 表中の構成部材は取り付けﾋﾞｽを除く。

-3-適合先行ﾋﾟｰｽ

C-65×30×10

C-75×45×15角ﾊﾟｲﾌﾟ75×45

3. 標準施工要領
3-1 先行ﾋﾟｰｽの切断
先行ﾋﾟｰｽは下記数式にて必要長さに切断する。
先行ﾋﾟｰｽの長さ(ℓ) ＝ 梁幅＋はね出し長さ＋壁厚の1/2＋30mm※ +30mm はﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Zの取り付け寸法

3-2 ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Zの取り付け
切断した先行ﾋﾟｰｽの先端に①ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Zをﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ(5x19)で止め付ける。

ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ 5x19

①ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z取り付け

先行ﾋﾟｰｽ(C形鋼)

3-3 仮組3-3-1

H形鋼ﾌﾗﾝｼﾞ面にﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Zを押し付け、締付ﾎﾞﾙﾄを回し ②仮締めする。

※仮締め時の注意
仮締めの際はゆるみ止めﾅｯﾄが金具本体に触れないよう十分ｸﾘｱﾗﾝｽを確保する。

②仮締め

H形鋼

-4-3-3-2

ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄをH形鋼のﾌﾗﾝｼﾞ面に押し当て③ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ2個で仮締めする。

③ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ
2個で仮締めﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ取り付け

3-3-3③仮締め後、 ④ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ(5x19)でﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄと先行ﾋﾟｰｽを止め付ける。

③仮締め④ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ5x19で固定-5-3-4 ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z、ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸの本締め
ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z、ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ共に【締付手順】通りに⑤本締めする。
本締め後、⑥ゆるみ止めﾅｯﾄを規定回転数で締め付ける。

【締付手順】ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ
1.仮締め後ｽﾊﾟﾅ等で1～1.5回転締め付ける。
2.ﾄﾙｸﾚﾝﾁの目盛りを 7N・mに合わせて既定のﾄﾙｸ以上で締め付けられていることを確認。
3.ゆるみ止めﾅｯﾄを1/8～1/4回転させ終了。

⑤本締め⑥ゆるみ止めﾅｯﾄ⑤本締め⑥ゆるみ止めﾅｯﾄ【締付手順】ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z
1.仮締め後ｽﾊﾟﾅ等で1～1.5回転締め付ける。
2.ﾄﾙｸﾚﾝﾁの目盛りを 4N・mに合わせて既定のﾄﾙｸ以上で締め付けられていることを確認。
3.ゆるみ止めﾅｯﾄを1/8～1/4回転させ終了。

3-5 ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄのﾋﾞｽ止め
最後にﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸのﾋﾞｽ穴からﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄのﾘｰﾄﾞ穴に向かって斜めに⑦ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ5×30で先行ﾋﾟｰｽまで確実に止め付ける。L字ｸﾗﾝﾌﾟ等でﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽを固定しておくとﾋﾞｽ止めの際、穴ずれやﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽのｽﾞﾚを防止できる。

作業ﾎﾟｲﾝﾄ：
ﾋﾞｽ止めが厳しい所は事前にﾄﾞﾘﾙで穴明けするとやりやすい。

⑦ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ5x30

L型ｸﾗﾝﾌﾟ

下穴径 4.2mm⑦ﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ5x30

3-6 点検・検査
ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄの点検・検査は別表1及び2の検査標準に基づき実施する。

-6-検別表1

査標ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ（ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ側）

検査の対象

準

検査日

工事名称

最終確認日

施工階

施工業者名

施工業者

工事担当者

1.先行ﾋﾟｰｽの状態
検査項目

検査基準

検査方法

検査者名

検査のﾛｯﾄ

合否の判定

確認日

備考

①先行ﾋﾟｰｽの種類

適合表通りか目視

全数合否②先行ﾋﾟｰｽの取り付け間隔

図面通りかｺﾝﾍﾞｯｸｽﾙｰﾙで測定

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=100③先行ﾋﾟｰｽの長さ

標準施工要領の3-1通りの長さかｺﾝﾍﾞｯｸｽﾙｰﾙで測定

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=100n=検査ｻﾝﾌﾟﾙ数
2.金具の状態
検査項目

検査基準

検査方法

検査のﾛｯﾄ

合否の判定

c=欠点数

確認日

備考

①本体の状態

倒れ、ゆがみ、隙間等ないか

目視

全数

合

否

②ゆるみ止めﾅｯﾄ

仮止め後の締め付け

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=1001/8～1/4回転ﾏｰｶｰでﾁｪｯｸしｽﾊﾟﾅ等でゆるめる(検査後の締め忘れに注意)

7～9N・m

ﾄﾙｸﾚﾝﾁで確認

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=100③締付ﾎﾞﾙﾄの締め付け（旧型は4～6N･m)（最弱値に設定）
n=検査ｻﾝﾌﾟﾙ数c=欠点数●検査後の処理検査の結果、合格であれば結果を記録しﾛｯﾄを合格とする。
不合格の場合、・ 全数検査ﾛｯﾄについては不合格項目の手直しを行い、再検査して合否の判定を行う。
・ n=3,c=0検査ﾛｯﾄについては、そのﾛｯﾄの全数再検査を行い、合否を判定する。

検査のﾌﾛｰﾁｬｰﾄ
検査項目

検 査

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ
合否の判定

合格
検査結果の記録

適合表

ﾌﾗﾝｼﾞ厚先行ﾋﾟｰｽﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 2020mmまで

C-65x30x10(ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ65)

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 40

20～40mmﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ 60

40～60mm

不合格
全数検査

C-75x45x15角ﾊﾟｲﾌﾟ75x45(ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ75)※先行ﾋﾟｰｽの板厚は全てt2.3以上

検査終了-7-検別表2査標ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z

検査の対象

準

検査日

検査者名

工事名称

最終確認日

施工階

施工業者名

施工業者

工事担当者

1.先行ﾋﾟｰｽの状態
検査項目

検査基準

検査方法

検査のﾛｯﾄ

合否の判定

確認日

備考

①先行ﾋﾟｰｽの種類

適合表通りか目視

全数合

否②先行ﾋﾟｰｽの取り付け間隔

図面通りかｺﾝﾍﾞｯｸｽﾙｰﾙで測定

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=100③先行ﾋﾟｰｽの長さ

標準施工要領の3-1通りの長さかｺﾝﾍﾞｯｸｽﾙｰﾙで測定

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=100n=検査ｻﾝﾌﾟﾙ数
2.金具の状態
検査項目

検査基準

検査方法

検査のﾛｯﾄ

合否の判定

c=欠点数

確認日

備考

①本体の状態

倒れ、ゆがみ、隙間等ないか

目視

全数

合

否

②ゆるみ止めﾅｯﾄ

仮止め後の締め付け

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=1001/8～1/4回転ﾏｰｶｰでﾁｪｯｸしｽﾊﾟﾅ等でゆるめる(検査後の締め忘れに注意)

4～6N・m

ﾄﾙｸﾚﾝﾁで確認

n = 3 ,c = 0合

否

1ﾛｯﾄ=100③締付ﾎﾞﾙﾄの締め付け（旧型は4～6N･m)（最弱値に設定）
n=検査ｻﾝﾌﾟﾙ数c=欠点数●検査後の処理検査の結果、合格であれば結果を記録しﾛｯﾄを合格とする。
不合格の場合、・ 全数検査ﾛｯﾄについては不合格項目の手直しを行い、再検査して合否の判定を行う。
・ n=3,c=0検査ﾛｯﾄについては、そのﾛｯﾄの全数再検査を行い、合否を判定する。

検査のﾌﾛｰﾁｬｰﾄ
検査項目

検 査

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z
合否の判定

合格
検査結果の記録

適合表

ﾌﾗﾝｼﾞ厚先行ﾋﾟｰｽﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z2020mmまでC-65x30x10(ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ65)

ﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z40

20～40mmﾊﾘｼﾀﾋﾟｰｽﾛｯｸ Z60

40～60mm

不合格
全数検査

C-75x45x15角ﾊﾟｲﾌﾟ75x45(ﾊﾈﾀﾞｼｻﾎﾟｰﾄ75)※先行ﾋﾟｰｽの板厚は全てt2.3以上

検査終了-8-