GORIKI ISLAND
ins-BH1010LOW
1904

対象商品

株式会社

照明器具 取扱説明書

保管用

BH1010LOW(Sopo) シリーズ

お客様へ

TEL 0596-21-1155

www.g o r i k i i s l a n d .j p

〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町3477-35

お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。本冊子は必ず保管してください。

安全に関するご注意

照明器具のお手入れについて警告●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●ランプは器具表示の物を使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意
注意 必ず電源を切って作業して下さい。感電の原因となります。
・明るく安全にご使用いただくために、半年に1度くらいで清掃、点検してください。
・ガラスグローブ：中性洗剤で汚れを洗い落として乾燥させてから取付けて下さい。
・本体、マスク：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。
変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約８年から１０年です。
安全に使用するために、５年に1回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにして下さい。
・大雨の後や、湿度の高い日などはガラス内側に水滴がつく現象（結露）が発生する場合があります。
器具を点灯させたり、時間を置くことで自然に乾燥する仕様となっていますが、結露が気になる場合はタオルで拭くなどメンテナンスして下さい。

●本体の取付け、取外しは工事店、販売店に依頼し、電気工事の有資格者が作業してください。
●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
●ランプの温度が異常に高い状態が続くとLEDランプの寿命は極端に短くなりますので、日中の炎天下の中での長時間点灯はおやめ下さい。

仕様
防雨仕様

屋内と屋外の直接雨の当たる場所でお使いいただけます。(浴室内は使用不可）
詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格付 属 ラ ン プ

使用電圧

ＡＣ１００Ｖ

LEDユニット（器具専用ランプ）
消費電力

調光不可

照明器具 施工説明書

GORIKI ISLAND

安全に関するご注意
警告●この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。
感電火災落下の原因となります。
・排熱機器の近くなど、周囲温度が常時35℃以上の所。
・浴室内など過度に湿気の多い所や、常に85％以上の湿気に晒される所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・降雨時に水が集まり流れる所や粉塵の多い所。
・地面へ直接の設置の禁止、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
●凹凸のある面には、取付ないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
●取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

注意

注意

付属部品

注意

注意 取付が不十分の場合ネジ部分からの雨水の浸入落下の原因となります。また過度の締め付けはねじの破損の原因になります。電動ドライバーのご使用時はトルクにご注意下さい。
取付面の給電線の回りにコーキン
ボトムパッキン
グ剤を均一に塗り凹凸を無くし本体裏面パッキンが密着しやす 壁面 給電線
約80ｍｍ
いようにして下さい。（壁面内への浸水を防ぎます。）また
本体パッキン裏面にもコーキン外かわむきグして下さい。
約40ｍｍ

壁面給電線を右図のように加工して給電線を本体裏面 から挿入してください。
必ず、通気口が下面になるように取付けて下さい。
4 ヶ所ビス止め

マスク

グローブパッキン＝１ヶマスク(真鍮製）＝1ヶガラスグローブ

コーキング面 *通気口を下にする

給電線への接続付属の電線保護シリコンチューブを給電線（VVFｹｰﾌﾞﾙ) に被せてください

コネクター

取付ビス

ビスパッキン
付属の取付ビスにビスパッキンを通して、本体を取付面に固定します。ビスは均一に力が掛かるように締め付けて下さい。
＊コードを傷付けないように注意してください。

LED ランプVVF 1.6mm
引き込んだ VVF ケーブルから 10mm 銅線を剥いて図のようにコネクターへ差し込んで下さい。

水抜き穴（４ヶ所） グローブ用パッキン接触面の水抜き穴（合計４ヶ所）は、コーキングしないで下さい。
コーキングすると水が排水されず内部に水分を吸い込み易くなります。

本体にグローブパッキンを入れ、ガラスグローブを置き、マスクで締め付けて完成です
ゆるむ

グローブパッキン
マスク

LEDランプ
取付ビス(4.2x45 STN）＝4ヶ本体
ボトムパッキンシリコンチューブ ＝1ヶ

アースネジ

給電線をコネクターに接続しアース線を本体にネジ止めします。
給電線がLEDランプにあたらないように注意して配線して下さい。

取付方向の指示壁面、または傾斜面への取付の場合は、取付方向シールに従い、通気口が下方になるように取付けて下さい。水平面への縦置き設置の場合は方向に制限はありません。
天井取付の場合は軒下など、雨が直接当たらない場所へ設置してください。

本体

電線回り
コーキング

コンクリート、レンガ面への取付には別途、樹脂製アンカーをご利用ください。

施工前に部品をご確認ください。

本体(真鍮製）＝1ヶガラスグローブ＝1ヶ

必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。
また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。

●器具に表示された電源電圧の±6％以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
●温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因になります。
●調光器のついている回路では使用できません。故障や火災の原因になります。

各部の名前と付属部品※Merip への取付けの場合は裏面をごらんください

取付方 壁面取付例

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

ネジ用パッキン ＝4ヶ

電球色

1.4W：全光束 200LM

ガラスグローブ

通気口（3ヶ所）
壁面取付の場合必ず、3ヶ所の通気口が下方向になるように取付けてください。

グローブパッキン
本体

施工のポイント●本体底面と取付面には必ずコーキングしてください。
●付属の取付ビスを使う。コーキングをする、鉄ビス使用禁止（さび水浸入）●グローブ用パッキンへの水抜き穴（４ヶ所）コーキング禁止。

しまるGORIKI ISLAND

株式会社

Merip取付 施工説明書

保管用TEL 0596-21-1155

www.g o r i k i i s l a n d .j p

〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町3477-35

本照明器具は別売りの門柱ピラー「Meriｐ」への取付けが可能です。
部品と取付箇所の確認

設置図
ランプ

4ヶ所あるネジ穴からMeripに付属の取付けネジを使用しランプをMeripへ取付けます。

ランプ取付部

ランプ上面図

使用部品

ランプ取付ネジ穴

取付ネジ 4x20 STN(Merip付属品)

ｘ4

ワッシャ
(Merip付属品)

インターホン取付部

ｘ4

ネジパッキンｘ4(照明器具に付属)ランプ取付部

Merip への取付け
Merip 本体

照明器具の給電口からケーブルを差し込み、照明器具に付属のゴムパッキンを使用し、付属のネジとワッシャで照明器具をポール上部へ固定して下さい。
取付ネジ

給電線は器具内に80mm挿入してワッシャ
ネジパッキン

屋外コンセント取付部

カットしてください。

ネジパッキン、ワッシャ、ネジの順に取付けます。ネジの締めすぎに注意。
4ヶ所のネジに均等に力が掛かるように結露防止の為、電線引き込み部に締め付けて下さい。

コーキング剤を塗布してください。

給電線への接続付属の電線保護シリコンチューブを給電線（VVFｹｰﾌﾞﾙ) に被せてください
LED ランプ

G.L.

VVF 1.6mm

引き込んだ VVF ケーブルから 10mm 銅線を剥いて図のようにコネクターへ差し込んで下さい。

水抜き穴（４ヶ所）

アースネジ
アース線を接続してください

施工のポイント●ランプ取付けの４箇所のネジはしっかりと締め込んで、パッキンにテンションをかけてください。また、ランプに傾きが出ないように均等に締め付けてください。
●配線をポール内に落とさないように注意してください。