選べる４つの自家消費

優れた変換効率で環境価値創出に貢献する

設備規模 や 消費パターン にあわせた 性能 コスト®

Lineup
パワーコンディショナ

自然空冷
静音
高効率
絶縁方式

停電時
自立運転

定格出力電力10kW/9.9kW

系統連系線式三相 3 線式

絶縁方式

高周波絶縁方式

冷却方式

自然空冷 ( 静音 )定格力率0.95

PVS − C シリーズ

自家消費型太陽光発電

クリップホールド機能
PVS-C シリーズ新機能・特許出願中

自立運転機能※ 1 単相 3 線式 ,6kW
設置場所※ 2

屋内・屋外 (IP65 適合 )外形寸法 (mm) H800 D320 W670

人が集まる環境対応施設を多機能拠点化※ 1．自立運転機能無しモデルもあります。
※ 2．施工条件は納入仕様書をご確認ください。

自家消費ユニット SC1
環境貢献 PR 表示

本体電源

PCS から供給

発電コントロール

逆潮流防止機能※ 1負荷追従機能 /メール通知

系統電力計測TD 信号入力 (4-20mA)

気温計接続対応 (Pt100)

クラウド監視日射計接続

対応 (0-10mV)設置場所※ 2

PCS 本体内部に搭載

クリップホールド機能

省コスト自家消費向けの外形寸法 (mm) H48 D112 W154

自家消費ユニットで発電モニタリング

手軽な逆潮流対策をご提案します。

※ 1．逆潮流を完全に防ぐものではありません。
※ 2．施工条件は納入仕様書をご確認ください。

逆電力継電器（RPR）、および負荷追従機能で使用する電力センサはお客様準備品となります。

自家消費型太陽光発電のために開発されたSOLGRID シリーズ独自のアルゴリズムです。

新電元工業株式会社
www.shindengen.co.jp〒100-0004 東京都千代田区大手町２-２-１（新大手町ビル）

本社☎03-3279-4431
（代表）

大阪支店
名古屋支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場２-３-２（南船場ハートビル）☎06-6264-7770（代表）〒460-0003 名古屋市中区錦１-19-24（名古屋第一ビル）☎052-221-1361（代表）

お問い合わせ先

お客様相談窓口

0120-055-595

受付時間９：00〜12：00及び13：00〜17：00（土・日・祝祭日及び当社休業日は除きます。
）

営業統括部 販売促進課☎03-3279-4537 FAX03-3279-4495

注意
弊社SOLGRIDシリーズは学校や公共・産業分野向けに工場・店舗への太陽光発電および自家消費システムの設置を目的とした製品です。
ご使用の際には必ず納入仕様書、取扱説明書をご確認の上、ご使用願います。
直接人体や生命を脅かす恐れのある医療機器などへのご使用や、人身の損傷に至る可能性のある場所へご使用にならないでください。
本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。
このカタログに掲載する製品は、ご使用になる施設およびシステムとの相性および導入により期待される効果を保証するものではありません。製品をシステムに組み込んでご使用になる際には、事前に十分ご検討の上ご採用ください。万が一、製品の適切な取り扱いおよび動作によって期待される効果が得られない場合、弊社は責任を負いません。
弊社製品に付随してご使用になる機器について、弊社は指定および選定いたしません。
このカタログに記載した製品写真およびイラストは、撮影上および印刷上の条件により実際の色や形状と異なる場合があります。
このカタログの記載内容は、製品改良などのため、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
ご採用の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

輸出規制について本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。

発行：2020年3月 印刷：2020年3月

CAT.NO.TB-197-1

RPR 検出をパワコンが学習する。
自動で発電を抑える。
電力センサーレスで設備や工事をミニマム化。
機能をオンするだけのかんたん設定。

機能クリップホールド機能とは？

事務所・オフィスの特徴

ミニマムコスト※ 1 で実現できる逆潮流防止機能です。RPR 検出信号※ 2 から

施設稼働日の消費電力は照明・空調・OA 機発電可能電力を推定しますので、電力計測設備の設計 / 施工を省略できます。

器が大半を占め、安定した電力消費がありま機能をオンするだけのかんたん設定で、RPR 検出を抑えることができます。

す。昼休みは消灯などにより消費電力が低下

RPR が多いから発電を抑えよう

設備のミニマム化を実現

クリップホールド機能の動作例
営業日
クリップホールド機能

電力センサなしでも消費電力を自動推定

ロールの正確性に優れている一方、電力センサーなどの追加

閑散時に発電量が大幅低下

74.8%100する傾向があります。朝 7 〜 8 時頃は空調

実発電量積算値
消費電力[kW]
最大発電量[kW]80
電力[kW]

2 日ほどの休業日や、年数回の連休がありま

6040す。
20※ 10

逆潮流が発生しやすい時間帯

パワーコンディショナ設備が必要になります。

オフ

最大発電量に対しての始動で消費電力が多くなります。また、週多くの施設で導入されている負荷追従方式は、発電量コント※ 11, ※ 12

0
5:00

7:00

9:00

11:00❷ 昼休み

太陽電池の規模に合わせて選びます❸ 休業日

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

時刻

❶ 朝方から始業まで
クリップホールド機能 オン

消費電力を推定しながら発電抑制

最大発電量に対して

実発電量積算値
消費電力[kW]

91.4%

100

最大発電量[kW]80

発電量が余りにくい

休業日だけ発電量が余る

発電容量が消費電力

発電容量が消費電力

発電容量よりも40を大きく上回る施設と同等、または下回消費電力が20る施設

大幅に下回る

0

電力[kW]

発電量が余りやすい

60

5:00

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

時刻

休業日

負荷追従機能こちらをオススメ

クリップホールド機能

クリップホールド機能

休業日のみ RPR 検出する施設に適していま

最大発電量に対してす※6。PCS 毎に、RPR 検出から一定時間発発電容量が大きく、広い時間帯で RPR が発生する発電容量が比較的少なく、昼休みや休業日のみ電を停止させることができます。

施設に適しています※ 3。電力センサーで需給状況RPR が発生する施設に適しています※ 5。RPR 検出

スケジュール運転機能を監視し、RPR 検出を未然に防ぎます※ 4。

した時だけ発電量を下げる制御を行います。

各種機能をご使用いただくには、逆電力継電器 (RPR) の復帰時限およびパワーコンディショナの外部入力信号受信を自動復帰に設定する必要があります

オフ
実発電量積算値

8010.3%

消費電力[kW]
最大発電量[kW]60
電力[kW]

こちらをオススメ

ラッチホールド機能

指定した日時の最大発電量を抑えることが40

RPR検出でほとんど発電しない

20

できます。

05:00

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

時刻

機能の効果は設定用パソコンから選択するだけで切り替えられます。

消費電力の変動で異なります
大型電気設備の稼働停止などによって、消通常

弱費電力が大きく変動する施設では、RPR 検

クリップホールド機能 オン

朝方や休憩時間など、特定発電量の抑制が少ないモーの 時 間 帯 に RPR 検 出 回 数

ド で す。 営 業 日 で も RPRが多くなる施設に適してい検出回数が少ない施設に適ます。RPR 検出回数を抑え、しています。RPR 検出回数に減ったりする場合があります※ 8。
また、午前中の休業時間が長い日などは、午後の発電量が大幅に抑制される場合があります※ 9。

8088.7%

消費電力[kW]
最大発電量[kW]60

出の回数が増えたり、1 日の発電量が大幅オフ／通常／弱

実発電量積算値

最大発電量に対して●試算条件
10kW パワーコンディ
シ ョ ナ 8 台、 太 陽 電
池容量 90kW の施設における 30 分デマンド
データに対し、クリップホールド機能 ( 通常 ) を適用した場合。

電力[kW]

クリップホールド機能には「通常」と「弱」があります

40

消費電力が少ない日も発電を維持

20

05:00

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:0019:00

21:00

時刻

設備寿命低下を防ぎます。

※7は多くなります。

※ 1．当社の自家消費ユニットを用いた負荷追従制御機能の最小設備構成と比較した場合。 ※ 2．送配電系統への逆潮流防止を目的として設置された保護継電器において、逆電力検出時に PCSへ送達される電気信号です。 ※ 3．当社シミュレーション結果によります。クリップホールド機能使用時は負荷追従機能使用時と比較して、発電量が消費電力を超える時間帯が多いほど発電量が相対的に減少する傾向があります。 ※ 4．RPR 検出を必ず防ぐものではありません。急峻な消費電力の低下や、電力計測設備の状態によっては、RPR 検出が発生する場合があります。 ※ 5．
当社シミュレーション結果によります。施設稼働日に 1 時間および施設休業日の終日において、発電力が消費電力を上回る場合、当該日の発電量が理論上の最大値に対して 80% 以上となりました。
実運用における保証値ではありません。 ※ 6．施設休業日に発電設備を稼働する必要が無い場合や、一定の安定した消費電力がある場合などにご使用いただけます。

※ 7．一日あたりの RPR 検出回数が平均で 10 回を超える場合、パワーコンディショナおよび周辺設備の寿命が著しく低下する場合があります。RPR 検出の頻繁な発生に起因する設備故障については、保証の対象外となる場合があります。 ※ 8．理論上の最大発電量との比較した場合。 ※ 9．発電量が大幅に低下する要因の一例であり、すべての施設に該当するものではありません。
※ 10．特定の条件下による一例です。 ※ 11．シミュレーションの元データとなる消費電力グラフは 30 分平均値からの補間データです。シミュレーションの結果である発電力グラフは 30 分間の積算値です。 ※ 12．実際の施設においては、消費電力が短時間かつ大幅に変動する場合があるため、シミュレーション結果との乖離が生じます。乖離の程度は施設によって異なります。