はじめに

私たちの生活や企業活動には、石油や石炭などの化石燃料は欠かすことのできないものです。化石燃料は、車のガソリン、プラスチック製品、火力発
電所、工場の動力源など、至るところで使用され、それにより豊かで快適な生活を手にするとともに、企業活動を拡大してきました。
その一方で、化石燃料の過剰消費によって地球温暖化や資源枯渇など世界規模での問題が顕在化してきています。特に、地球温暖化の問題は深刻で、気候の変化に伴う食糧生産の悪化、海面上昇による陸地の水没、感染症の蔓延などを引き起こす可能性が指摘されています。
このような中、国民や事業者それぞれが環境負荷を減らしていくことが重要であり、「省エネルギー化」は誰でも取組むことができる効果的な手法です。
また、国内の温室効果ガス排出量の多くを占める事業者の皆様には、積極的な省エネルギー化を進めることが期待されているため、この度、中小事業者向けに省エネルギー化の取組事例をまとめたガイドブックを作成しました。
照明、空調、車両などの汎用性の高い項目を中心に、経費をかけずに行える
省エネ手法を具体的に記載しています。
省エネに興味や関心はあるが、どのように取り組めばいいか分からないという事業者の方や省エネを実施してきたが内容を見直したいと考えている事業者の方などが、本ガイドブックを手に取ることで、事業所が一丸となって自社の省エネルギー化を推進していただき、環境負荷の少ないビジネススタイ
ルの構築に役立てていただければ幸いです。

平成23年10月
静岡県 くらし・環境部 環境局 環境政策課

本ガイドブック作成の背景と使い方《背 景》
１ 日本の温暖化の状況
2010 年の日本の年平均気温の平年差は+0.86℃で、1898 年以降では 4 番目の高い値です。日本の年平均気温は、長期的には 100 年あたり 1.15℃の割合で上昇しており、特に 1990
年代以降、高温となる年が頻出しています。
日本の年平均気温の平年差の経年変化（1898～2010 年）

出典）気象庁 2010 年(平成 22 年）の世界と日本の年平均気温について（確定）
棒グラフは各年の値、曲線は各年の値の 5 年移動平均、直線は長期変化傾向を示しています。

２ 温室効果ガスの排出状況
2009 年度の温室効果ガスの総排出量は、約 12 億 900 万トンで、日本ではそのほとんどを二酸化炭素が占めています。また、二酸化炭素の排出量の約 80％を事業所が占めています。

出典)温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

《ガイドブックの使用方法》
１ 特徴○本ガイドブックは、事業所における「省エネへの取組のチェック」と、それに対応した「具体的な取組内容」の形式で記載しています。
○ガイドブックに記載した全ての項目を一度に実施することは大変ですし、事業所によっては実施する必要がない項目もあります。まずは実施している取り組みをチェックし、今後取組むべき内容を本書の記載に沿って実施していきましょう。

２ 対象者
本ガイドブックの対象は中小企業者で業種は問いません。経費をかけずに行える省エネ手法を中心に掲載しています。

３ 使用方法＜STEP１＞ 取組の現状を知る○「取組チェック票」を使って、すでに事業所において実施している項目にチェックしましょう。
○「１．体制づくりについて」は、事業所の管理者がチェックし「２～８の項目」
は、管理者に加えて、可能な限り多くの従業員の方（各部署の代表者など）でチェックしましょう。
○チェックのついていない項目が取り組むべき内容となります。

＜STEP２＞ 意見を共有する○＜STEP1＞でチェックした「チェックリスト」を持ち寄り、管理者・従業員の皆様で事業所内のどこに省エネの余地があるか話し合いましょう。

＜STEP３＞ 取組を決める○話し合いを元に、事業所で実施する省エネ項目をピックアップしましょう。本書に記載されていない項目は別途、紙面にして追加しておきましょう。

＜STEP４＞ 実践する○取組項目を決めたら、次に取組を実践しましょう。
○取り組む項目のみを抜き出し、独自のガイドブックを作るとよいでしょう。

＜STEP５＞ 確認する
○取組の内容と効果について定期的にチェックを行い、取り組みの改善をしていきましょう。

○○○○○

目 次
１．体制づくりについて ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ １
体制－１ 環境方針（環境への取組方針）の宣言 ･･･････････････････････････････････････････ ２体制－２ 環境への取組に対する実施体制の構築 ･････････････････････････････････････････ ３体制－３ 組織の活動による環境負荷の把握･･････････････････････････････････････････････ ５
体制－４ 計画、取組、評価、改善（PDCA）の構築･･････････････････････････････････････････ ６
体制－５ 行政・専門機関による支援･･････････････････････････････････････････････････････ ７
２．照明の取組について ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ９
照明－１ 空室等の不必要な照明の消灯････････････････････････････････････････････････ １０
照明－２ 部屋の適切な明るさの設定･･･････････････････････････････････････････････････ １２
照明－３ 屋外照明の点灯管理の実施 ･･････････････････････････････････････････････････ １４
照明－４ 照明を遮る障害物の確認･････････････････････････････････････････････････････ １６
照明－５ スポットライトの必要性の確認 ････････････････････････････････････････････････ １７
照明－６ 自動販売機の照明時間の適正化 ･････････････････････････････････････････････ １８
照明－７ 照明機器の交換時期の確認 ･･････････････････････････････････････････････････ １９
照明－８ 省エネ型蛍光管・電球型蛍光灯の採用 ････････････････････････････････････････ ２１
照明－９ 屋外照明の高効率ランプの採用 ･･････････････････････････････････････････････ ２２
照明－１０ 高効率照明器具の導入 ･････････････････････････････････････････････････････ ２３
照明－１１ 照明の点灯範囲の細分化･･･････････････････････････････････････････････････ ２４
照明－１２ プルスイッチによる不在時消灯 ･･････････････････････････････････････････････ ２５
３．空調の取組について ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ２７
空調－１ 空調温度の適正温度管理 ････････････････････････････････････････････････････ ２８
空調－２ 空調機スイッチへの表示 ･････････････････････････････････････････････････････ ２９
空調－３ 温度計による室温の把握･････････････････････････････････････････････････････ ３０
空調－４ 空室時の空調の停止･････････････････････････････････････････････････････････ ３１
空調－５ 適切な空調運用方法の設定 ･･････････････････････････････････････････････････ ３２
空調－６ 外気の導入･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ３３
空調－７ 空調時のブラインドの利用････････････････････････････････････････････････････ ３４
空調－８ 空調フィルターの清掃 ････････････････････････････････････････････････････････ ３５
空調－９ 室外機への直射日光の遮断 ･･････････････････････････････････････････････････ ３６
空調－１０ 遮熱フィルムの施工 ････････････････････････････････････････････････････････ ３７
空調－１１ 最新型機器の導入 ･････････････････････････････････････････････････････････ ３８
４．ボイラの取組について ････････････････････････････････････････････････････････････････････ ３９
ボイラ－１ ボイラの日常的な記録（燃料使用量等） ･･････････････････････････････････････ ４０
ボイラ－２ ボイラの系統図、使用機器の把握 ･･･････････････････････････････････････････ ４１
ボイラ－３ 燃料の燃焼における空気比の設定 ･･････････････････････････････････････････ ４２
ボイラ－４ 施設更新時のボイラの導入検討 ･････････････････････････････････････････････ ４３

５．コンプレッサの取組について ･･････････････････････････････････････････････････････････････ ４５
コンプレッサ１ 空気圧縮機（コンプレッサ）の使用状況の確認 ････････････････････････････ ４６
コンプレッサ２ エアー漏れの確認 ･･････････････････････････････････････････････････････ ４７
コンプレッサ３ コンプレッサの吐出圧の低減 ････････････････････････････････････････････ ４８
コンプレッサ４ ポンプ及びファンのインバータ制御の導入 ････････････････････････････････ ４９
コンプレッサ５ レシーバータンク及び配管の改善等 ･････････････････････････････････････ ５０
６．車両の取組について ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ５１
車両－１ 公共交通機関の利用･････････････････････････････････････････････････････････ ５２
車両－２ 燃料使用量の把握 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ ５３
車両－３ 情報の共有と取組の掲示･････････････････････････････････････････････････････ ５４
車両－４ エコドライブの取組 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ ５５
車両－５ デジタルタコグラフの導入 ････････････････････････････････････････････････････ ５７
７．節水の取組について ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ５９
節水－１ 水使用量の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････ ６０
節水－２ 節水ラベル等の表示 ･････････････････････････････････････････････････････････ ６１
節水－３ 漏水の確認･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ６２
節水－４ 節水コマ、シャワーヘッドの導入･･･････････････････････････････････････････････ ６３
節水－５ トイレの擬音装置の設置･･････････････････････････････････････････････････････ ６４
８．その他の取組 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ６５
その他－１ デマンド監視の導入（見える化） ･････････････････････････････････････････････ ６６
その他－２ OA 機器の待機電力の削減･････････････････････････････････････････････････ ６７
その他－３ パソコンの電力削減････････････････････････････････････････････････････････ ６８
その他－４ 新エネルギー導入の検討 ･･････････････････････････････････････････････････ ６９

取 組 チ ェ ッ ク 票

レ※事業所で既に実施している項目にチェック□をいれましょう。

１．体制づくりについて□環境方針がありますか？

≫P２□環境への取組に対する実施体制はできていますか？

≫P３□電気、ガスなどの使用による二酸化炭素の排出量などの把握をしていますか？

≫P５□目標を定め取組を行い、評価、改善を行っていますか？

≫P６□行政や専門機関による支援情報を把握していますか？

≫P７

２．照明の取組について□人がいないところを照明していませんか？

≫P１０□部屋が必要以上に明るすぎではありませんか？

≫P１２□必要時間以外に屋外照明をつけていませんか？

≫P１４□棚の上の段ボール等が照明を遮っていませんか？

≫P１６□そのスポットライトは本当に必要ですか？

≫P１７□夜間の人がいない場所で自動販売機の照明が点灯していませんか？

≫P１８□１０年以上経過した照明機器を使用していませんか？

≫P１９□従来型の蛍光管や白熱灯を利用していませんか？

≫P２１□屋外照明に水銀灯を使用していませんか？

≫P２２□蛍光灯器具は省エネ型の照明器具ですか？

≫P２３□必要ない範囲も点灯していませんか？

≫P２４□プルスイッチによる消灯を行っていますか？

≫P２５

３．空調の取組について□空調の温度設定は何度になっていますか？

≫P２８□空調機スイッチに表示がありますか？

≫P２９□室温は何度になっていますか？

≫P３０□人がいない部屋の空調が入っていませんか？

≫P３１□極端な温度管理をしていませんか？

≫P３２□外気を取り入れた温度調整を行っていますか？

≫P３３□空調機の使用時にブラインドを使用していますか？

≫P３４□空調機のフィルターは定期的に清掃していますか？

≫P３５□室外機に直射日光が当たっていませんか？

≫P３６□太陽の光が窓から多く入っていませんか？

≫P３７□使用している設備はいつ導入しましたか？

≫P３８

４．ボイラの取組について□ボイラの運転に関する記録をつけていますか？

≫P４０□ボイラからの蒸気の流れ、使用機器について把握していますか？

≫P４１□ボイラの空気比は適正ですか？

≫P４２□様々なボイラがあることを知っていますか？

≫P４３

５．コンプレッサの取組について□空気圧縮機（コンプレッサ）の使用状況を把握していますか？

≫P４６□エアー漏れを見過ごしていませんか？

≫P４７□使用機器の必要な圧に対して吐出圧が高くありませんか？

≫P４８□ポンプ及びファンの供給が過剰になっていませんか？

≫P４９□圧力変動や圧力損失の改善を行っていますか？

≫P５０

６．車両の取組について□公共交通機関で行くことはできませんか？

≫P５２□車両のガソリンや軽油の使用量を把握していますか？

≫P５３□記録した情報を従業員で共有していますか？

≫P５４□エコドライブを行っていますか？

≫P５５□エコドライブを徹底する取組をしていますか？

≫P５７

７．節水の取組について□1 か月に使用する水の量を把握していますか？

≫P６０□節水の取組を従業員に周知していますか？

≫P６１□漏水の確認をしたことがありますか？

≫P６２□節水コマなど節水の機器を入れていますか？

≫P６３□トイレの節水対策をしていますか？

≫P６４

８．その他の取組□デマンドによる監視を行っていますか？

≫P６６□OA 機器の待機電力を意識していますか？

≫P６７□パソコンの省エネを取り組んでいますか？

≫P６８□新エネルギー（太陽光発電、小型水力発電など）をご存じですか？

≫P６９

１．体制づくりについて1

体制 − １

環境方針（環境への取組方針）の宣言
チェック
環境方針がありますか？
会社の経営には「経営方針」があり、事業を進めていきます。同様に、代表者が環境への思いや考えを踏まえ、「環境方針」を定めることで、社員の環境への取組意識を向上させ、効果的な環境への取組につながります。

取組内容①代表者が環境方針を定めましょう。
環境方針は、組織として自主的に環境への取組を行い、二酸化炭素や廃棄物などの削減を継続的に取り組んでいくことについての誓約書となります。
環境方針の作成については、代表者が自らの思いや考えを自らの言葉で作成をすることが大事になります。

②全従業員に周知をしましょう。
環境方針を定めることで、各個人が環境への取組を行う際に全員が同じ方向に向いて活動ができます。そのためにも定めた「環境方針」は事務所での掲示や朝礼時などを活用し、全従業員に周知し、方針の内容を理解し、取り組みが行えるようにしましょう。
環境方針は組織としての方針ですので、正社員のみでなく、パート・アルバイトの方にも周知及び理解を頂くことが重要です。
朝礼を活用した従業員への周知

全従業員が見える場所に環境方針を掲示しま
しょう！
環境方針
・・・・
・・・・
・・・・

2

体制 − ２

環境への取組に対する実施体制の構築
チェック
環境への取組に対する実施体制はできていますか？
環境への取組にあたり、環境管理の責任者を定め、各個人に役割・責任・権限を与えること
で、効率的に進めることができます。
代表者は環境管理の責任者の支援を行い、人材、設備、費用の支援も必要となります。

取組内容①代表者は環境管理の責任者を決めましょう。
環境方針のもと、取組の実行を行うために十分な権限を持つ環境管理の責任者を定め、責任者のもと全社で取り組むことが重要となります。
環境管理の責任者は、環境への取組に際し権限を有し、社員とともに取組を推進していきます。環境管理の責任者に次期経営者候補を充て、次世代のリーダーの養成を行っている組
織もあります。

②各個人に役割・責任・権限を与えましょう。
空調管理、照明の消灯など各個人に役割・責任・権限を与えることで効率的に取組を進めることができます。ただし、環境への取組は全員で行っていくことを忘れないようにしましょう。
組織図を作成することで連絡体制も明確にすることができます。

③全従業員に周知をしましょう。
代表者は環境管理の責任者の位置づけ、各個人の役割・責任・権限を全従業員に周知をし、各個人の取組がスムーズに行える支援を行いましょう。

3

体制 − ２実施体制の例

代表取締役社長（代表者）○○▲▲
規模などにより環境事務局を置くこともあります。

環境管理の責任者
××○○
環境事務局

総務部

管理部

事業部

□□×○
照明の消灯のチェック▲□×○
エコドライブの推進△▽×○製造ラインの改善○×○○
省エネの取組事例の
収集
など

○□○○
エアコンの設定温度チ
ェック
など

△▽×○
簡易包装の取組検討など担当
代表者（代表取締役社長）

環境管理の責任者

部門責任者

全社員

役割・責任・権限・環境の取組に際し、人材、設備、費用を用意する。
・環境管理責任者の任命を行う。
・環境方針の制定、改訂及び全社員への周知を行う。
・代表者による全体の評価と見直しを実施する。
・環境の取組の構築、運用、維持に関する実務上の権限を有する。
・代表者への報告を行う。
・環境の取組の構築、実施及び運用管理を行う。
・各部門における環境の取組を実施する。
・各記録の実施及び管理を行う。
・問題点のチェック及び予防処置を実施する。
・環境方針の確認・理解を行う。
・各個人における取組を実施する。

注 意
実施体制は業種業態により様々です。各社の状況を考慮した体制を構築してください。

4

体制 − ３

組織の活動による環境負荷の把握
チェック
電気、ガスなどの使用による二酸化炭素の排出量などの把握をしていますか？
組織の活動により、例えば照明、空調などの電気、車の利用により二酸化炭素は排出されています。
環境への取組に際して、組織の活動に伴い排出される環境負荷（二酸化炭素、廃棄物など）を把握することは取組を行うためにも重要となります。

取組内容①電気、ガス、ガソリン等の利用状況の把握をしましょう。
はじめに、電気、ガス、ガソリン等の月別の把握を行いましょう。毎月のデータを把握することで、取組の成果や機器の老朽化、故障等を知ることができます。

②二酸化炭素の排出量を確認しましょう。
毎月のデータを把握したらどのくらい二酸化炭素が排出されているか確認してみましょう。
電気、ガス、ガソリン等のデータを二酸化炭素の排出量に換算するには、環境省エコアクシ
ョン２１ガイドライン 2009 年版の「別表１ 環境への負荷の自己チェックシート」で換算できます。また、インターネットで「環境家計簿」と検索すると様々なツールが見つかります。

③情報の共有をしましょう。
確認したデータを全従業員と共有しましょう。同じ規模、形態の支店がある場合は比較をしてみると問題点が把握しやすく、効果的な取組を考えることができます。
比較することで見えてくることもあります

情 報
支店 A

支店 B

比べてみる
情報の共有をしましょう。

5

体制 − ４計画、取組、評価、改善（PDCA）の構築
チェック
目標を定め取組を行い、評価、改善を行っていますか？
やみくもに取組を進めるのではなく、計画を定め取組を行い、計画どおりに進んでいるか確認・評価し、問題があれば改善を検討し、取組にフィードバックすることで効率よく取組を進めることができます。このように事業活動における管理業務を円滑に進める手法を PDCA サイク
ルと呼びます。

取組内容①PLAN 計画
組織活動における環境負荷から削減の目標を定め、目標に向けた取組の計画を立てます。
目標や取組は、社内の状況を踏まえ作成していきますが、少し高めの目標、取組を立てる方がよいでしょう。

②DO 取組の実行
計画に沿って取組を実行していきます。

③CHECK 確認・評価
目標に向けて取組が予定通り実行されているか、取組の結果が予定どおりの効果が出ているか確認・評価します。ここでは具体的に何が問題であるか確認する必要があります。

④ACTION 改善
問題点を明確にし、どう対処すべきか検討を行い、次の目標・取組の計画にフィードバック
させていきます。

6

体制 − ５

行政・専門機関による支援
チェック
行政や専門機関による支援情報を把握していますか？
静岡県や各市町、専門機関では様々な支援が行われています。
取組の方法などわからないことがあれば、専門家に相談することも一つの手段です。

取組内容①行政（県・市町）
静岡県では「静岡県くらし・環境部環境局環境政策課」で低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の構築を目指した取組を進めています。
また、市町では環境を担当する課がありますので、各市町にお問合せください。

②環境全般について
ISO14001 や環境省のエコアクション 21 などの環境マネジメントや新エネルギー、公害問題等環境全般については、社団法人静岡県環境資源協会で相談を受けています。
社団法人静岡県環境資源協会〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町４４−１ 静岡県産業経済会館６階
電話 054-252-9023③地球温暖化対策について
静岡県地球温暖化防止活動推進センターでは静岡県内における家庭での地球温暖化防止の取り組みや活動を進めています。
静岡県地球温暖化防止活動推進センター〒420-0033 静岡市葵区昭和町６−３ ダイエービル３階
電話 054-271-8806④専門家の派遣
財団法人しずおか産業創造機構では、中小企業等が抱える種々の問題に対して、民間の専門家を派遣しています。
財団法人しずおか産業創造機構 企業支援チーム〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町４４−１ 静岡県産業経済会館４階
電話 054-273-4434

7

8

２．照明の取組について9

照明 − １

空室等の不必要な照明の消灯
チェック
人がいないところを照明していませんか？
人がいない部屋、必要な箇所以外で不要な照明を行っている場合があります。
部屋を出る際には必ず消灯をするようにしましょう。
また、人が作業している場所以外の照明も消すように心がけましょう。

取組内容①消灯の取組を定めましょう。
はじめに組織内で消灯の取組を決めましょう。
決めたルールは必ず全従業員に周知します。
取組例１ 最終退社する者は消灯を確認し、記録をつける。
帰社時の消灯が徹底されない場合には、最後に会社を出る従業員が消灯を確認し、記録簿等に記録します。
取組例２ 昼食時に作業中以外の場所は消灯する。
消灯をしても昼食をとる十分な明るさがあれば作業中以外の場所は消灯します。
取組例３ 必要以外の場所は消灯する。
広い部屋に作業者が１人しかいない場合では、部屋全体の照明は必要ありません。
照明の範囲が区分できる場合は、作業をしている場所以外の照明は消灯しましょう。
取組例４ 終業時間に一度全照明を消灯し、必要な箇所のみ再度点灯する。
終業時間に一度全照明を消灯し、残業等を行う者が必要な部分のみ点灯することで無駄な照明が無くなります。
取組例５ 仕事が終了したら、すぐに帰社する。
仕事が終了しても会社に残っていると無駄な照明が必用になります。仕事の効率を高め、終業時間に帰社することで省エネにつながります。

10照明 − １

取組内容
取組例６ 始業時間前には照明を行わない。
始業時間前に出社した場合は全体の照明をせず、作業場所のみの照明を行い、始業時間になった時点で全体の照明を行います。

注 意
取組に当たっては従業員とよく相談して実施しましょう。一方的な取組の実施は、従業員の仕事へのモチベーションの低下につながります。

②消灯の取組を全従業員に周知しましょう。
消灯の取組が決まったら全従業員に周知します。周知は、社内連絡（回覧板、メールなど）を利用し、照明のスイッチに取組の方法や、照明の箇所を表示しましょう。
表示が無いと・・・

表示があると・・・

どこのスイッチ
なのかわからな
い？間違えて部長の照明を消したらどうしよう！

消灯をしよう
○
○
○

部長席

課長席

総務 A

総務 B

管理 A

管理 B

スイッチの横に消灯のルールを掲示し、全従
業員が確認できるようにしましょう！

取組効果の試算例
蛍光灯４０台（４０W×２灯）を取組により１日１時間分の消灯を実施した場合
年間削減コスト １４，３６１円／年
年間削減 CO2
３８４ｋｇ- CO2／年
台数４０台×消費電力８８W×削減時間１時間×年間営業日数２４０日＝８４４．８ｋWｈ／年
電力量８４４．８ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝１４，３６１円／年
電力量８４４．８ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝３８４ｋｇ- CO2／年

11

表示をすることで、違う場所のスイッチを切ることが無くなり、
間違いによる気まず
さなどがなくなります。

照明 − ２部屋の適切な明るさの設定チェック
部屋が必要以上に明るすぎませんか？
日中の太陽の光が差し込む窓側の席では、照明が無くても十分な明るさを得ることができます。
また、建物の設計時に安全率の考え方から必要以上に明るい設計の場合もあります。
必要のない照明は消灯しましょう。

取組内容①部屋の状況を確認しましょう。
まずは、部屋の明るさを確認しましょう。
窓側などで十分な明るさがあると感じたら一度照明を落とし、作業に支障がないか確認します。可能なら照度計により室内の明るさを測定しましょう。簡易な照度計は数千円で購入できます。
太陽光の状況に応じて照明が無
くても十分な明るさを得ることができる場合もあります。

照度計

様々な照度計が販売されています。購入する場
合は、簡易な照度計で十分です。

複数の事務所がある
場合は、一つ購入して順番に測定しましょう。
出典：株式会社マザーツール

12照明 − ２

取組内容
②必要ない箇所の照明を落としましょう。
部屋の状況を確認した結果、照明を消しても明るさが変わらない窓側などは消灯しましょう。電球などを使用している場合は照度の確認を行い、小さい物に変更をしましょう。
日本工業規格 JIS Z 9110 の規定で維持照度（ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき照度）が定められています。この数値を大幅に上回る場合は取組をしましょう。
事務室における維持照度
領域、作業又は活動の種類

Em(ルクス)

設計・製図室、事務室、役員室、玄関ホール（昼間）７５０

印刷室、調理室、守衛室

５００

化粧室、受付、食堂

３００

更衣室

２００

階段

１５０

廊下、エレベータ、玄関ホール（夜間）１００

屋内非常階段５０

Em：維持照度（ある面の平均照度を、使用期間中に下回らないように維持すべき照度）

出典：日本工業標準調査会 JIS Z 9110:2010

取組効果の試算例
十分な採光がとれる窓側の蛍光灯（Hｆ）１０台（３２W×２灯）を取組により、消灯を実施した場合
年間削減コスト １３，０５６円／年
年間削減 CO2
３４９ｋｇ- CO2／年
台数１０台×消費電力６４W×平均削減時間５時間×年間営業日数２４０日＝７６８ｋWｈ／年
電力量７６８ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝１３，０５６円／年
電力量７６８ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝３４９ｋｇ- CO2／年

13照明 − ３

屋外照明の点灯管理の実施
チェック
必要時間以外に屋外照明をつけていませんか？
季節の変動に関わらず決めた時間に点灯したり、照明のタイマーを固定した時間で管理していると、夏の明るい時間でも屋外照明が点灯されたり、無駄なエネルギーを消費することになります。
季節に応じたタイマーの設定、手動の場合はルールの設定が重要となります。

冬

冬と夏で 4 時間位の差が出ます

夏
０

１８

６

日の入
１７時位

日の出
７時位

日の出
４時３０分位日の入１９時位１８

１２

１２

取組内容
①屋外照明の点灯時刻を決めましょう
屋外照明を行う目的として、①防犯、②屋外作業、③駐車場照明、④広告用照明 などがあります。
防犯や広告用照明であれば、日が出ている時間は照明の必要性はありません。
また、屋外作業を行うためであれば作業終了後は必要ありません。
駐車場の照明は、閉店後 20 分ほど点灯していれば社員の帰社のためには十分な時間になります。
目的に応じた照明のルールを決め実行し
ましょう。

14

照明 − ３

取組内容
②タイマーの設定管理をしましょう。
夏と冬では、日の出の時間、日の入りの時間が変わってきます。
タイマーがあれば、季節に応じた点灯・消灯の設定をしましょう。タイマーの変更のし忘れを避けるためにも体制で示したように担当者をきめるとよいでしょう。
照明ルールの例
屋外照明管理担当 ○○ ○○・6 月、9 月 12 月、3 月の各月 20 日にタイマーの変更を行う。
入り

切り

6月

19 時

4時

9 月・3 月

18 時

6時

12 月

17 時

7時

担当者を決め、
屋外照明のルールを決めておくと忘れることがありません。

②スイッチの横に設定の表示をしましょう。
手動のスイッチの場合は、スイッチの横に設定時刻を表示しましょう。
担当者でなくても、気づいたら率先して実施しましょう。
スイッチの横に消灯のルールを掲示し、全従業員が確認できる
ようにしましょう！

屋外の照明手順○○○

取組効果の試算例
屋外の水銀灯４台（250W×１灯）を取組により、2 時間の点灯時間を短縮した場合年間削減コスト １２，４１０円／年
年間削減 CO2
３３２ｋｇ- CO2／年
台数４台×消費電力２５０W×平均削減時間２時間×年間営業日数３６５日＝７３０ｋWｈ／年
電力量７３０ｋWｈ／年×電力炭化１７円／ｋWｈ＝１２，４１０円／年
電力量７３０ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝３３２ｋｇ- CO2／年

15照明 − ４

照明を遮る障害物の確認
チェック
棚の上の段ボール等が照明を遮っていませんか？
書庫の棚の上に段ボールなどの荷物が積み上がり、照明を遮っていると、作業の効率が下がるだけでなく、場合によっては追加の照明等が必要になります。
定期的に照明を遮る障害物が無いか確認をしましょう。

取組内容①定期的に照明を遮る障害物が無いか確認をしましょう。
棚の上に段ボール等が積み上がり、照明を遮っていないか確認をしましょう。
担当者と手順を決め、定期的に確認する仕組みをつくりましょう。

照明を遮っ
ているもの
がありませ
んか？

棚

照明が遮られることで十分な照度が得られない

棚②障害物の移動等を行いましょう。
荷物の保管場所について従業員と検討をしましょう。
また、保管している物が本当に必要なものか確認をしましょう。
棚自体が照明を遮っている場合は移動ができないか確認をしましょう。

問題点は全従業員で検討を行い 、対応を 考え
ましょう。

16

照明 − ５

スポットライトの必要性の確認
チェック
そのスポットライトは本当に必要ですか？
商品やパネル等へのスポットライトについて過剰な設置や、太陽光が差し込む時間帯でも点灯したままになっていませんか。
本当に必要なスポットライトの設置なのか、運用方法に問題がないか確認しましょう。

取組内容①スポットライトの位置・運用方法を確認しましょう。
必要以上にスポットライトが設置されていないか、十分に明るい時間帯に点灯されていないか確認をしましょう。
担当者と手順を決め、定期的に確認する仕組みをつくりましょう。

必要以上のス
ポットライトが設置されていませんか。また 、 設 置 方法
で 数 を 減 らせませんか。

当社製品のご案内

太陽光が差し込む
時間帯に必要のな
い照明はしていませんか。

当社○○工場の取組②必要性を検討し、設置数の削減、設置方法の変更をしましょう。
社内でスポットライトの必要性を検討し、必要がないライトの削減、設置方法の変更を行いましょう。
取組効果の試算例
不要なスポットライト４台（40W×１灯）を削減した場合年間削減コスト ７，９４２円／年
年間削減 CO2
２１２ｋｇ- CO2／年
台数４台×消費電力４０W×平均削減時間８時間×年間営業日数３６５日＝４６７．２ｋWｈ／年
電力量４６７．２ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝７，９４２円／年
電力量４６７．２ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝２１３ｋｇ- CO2／年

17照明 − ６

自動販売機の照明時間の適正化
チェック
夜間の人がいない場所で自動販売機の照明が点灯していませんか？
自動販売機は商品を温めたり、冷やしたりするために 1 台あたり消費電力は、概ね 500W〜
1,000W 程度になります。多くの自販機は、40W 蛍光灯が 2 本から 3 本程度内蔵されており、従業員向けの自動販売機など、退社後や休日等利用者がいない場合に自動販売機の照明を消灯することで電力消費を抑制することができます。
自販機のタイマー等による照明時間の設定を行い省エネの取組をしましょう。

取組内容①自動販売機の設定を確認しましょう。
自動販売機の使用状況と照明の状況について確認をします。また、自動販売機の仕様を確認し、タイマーによる設定が可能か確認します。不明な場合は、自動販売機にある連絡先に連絡をして確認しましょう。

②照明の時間帯の設定をしましょう。
自動販売機の使用状況から照明の消灯時間の設定を行い、消灯について周知をおこないま
しょう。
保温、保冷のため自動販売機は多くの電力を消費しているため、長い休み期間には、品質の維持に注意して電源を切る方法も検討しましょう。

商品を見せるための照明として４０W
蛍光灯が２〜３本
入っています。
大きさによりますが、概ね 500W の電力を消費しています。

取組効果の試算例
自動販売機１台（４０W×２灯）、1 日１０時間の消灯をした場合年間削減コスト ４，９６４円／年
年間削減 CO2
１３２ｋｇ- CO2／年
台数１台×消費電力（８０W）×消灯時間１０時間×年間営業日数３６５日＝２９２ｋWｈ／年
電力量２９２ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝４，９６４円／年
電力量２９２ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝１３２ｋｇ- CO2／年

18照明 − ７

照明機器の交換時期の確認
チェック
１０年以上経過した照明機器を使用していませんか？
１０年以上使用されている照明機器は外観に異常が無くても、内部では劣化が進んでいます。１０年以上経過した照明器具は専門業者による点検を受け、劣化が進んでいる照明器具
は交換の検討をしましょう。周囲の温度が高い場合や使用時間が長い場合は寿命が短くなり
ます。
５

８０

使用年数（年）
１０

１５

累積故障率︵％︶

15 年が機器の耐用 年数の目 安。
交換の検討を！

６０
４０

10 年が寿命の目
安。専門家による機器の点検を!

２０

０

１

２
３
累積点灯時間（万時間）

４※使用条件：周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。（JIS C 8105-1 解説）

照明器具の寿命は、年間の使用時間、電圧、周囲の温度などの使用条件によって変わってきます。適正交換時期の目安として「安定器※の平均寿命は、一般的な使用状態で 8〜10 年間と考えられる」（JISC8108 の解説）とされており、照明器具の日本工業規格（JIS C 8105-1 解説）では、使用時間、電源電圧、周囲温度の区分けで適正交換時期の目安があります。
※安定器：従来の蛍光灯を利用する際に安定した放電を続ける最適な電流値に保つ役割をします。

適正交換時期の目安
使用時間

1,500 時間/年（1 日約 5 時間点灯）

3,000 時間/年（1 日約 10 時間点灯）

主な用途

体育館、会議室

事務所、工場、店舗

使用
条件

電圧

定格

温度
30 以下
(度)

交換時期(年)

15

105%

定格

105%

40

30 以下

40

30 以下

40

30 以下

40

10

14

7

10

5

7

3.5

照明器具には寿命があります。安全のためにも一度チェックしましょう。

19

照明 − ７

取組内容
①蛍光管の寿命が短くなっていないか確認しましょう。
蛍光管を交換してもすぐに切れるなど、寿命が短くなっていないか確認をしましょう。
また、蛍光管の端がすぐ黒くなる、交換しても以前より暗く感じる場合は注意が必要です。
施設の担当者に確認し、設置から１０年以上経過していないか確認しましょう。

蛍光管がすぐ黒くなったり、
以前よりも暗く感じる場合は要注意！

②専門業者に相談しましょう。
設置から１０年以上経過している照明器具は専門業者に点検をお願いしましょう。
外観に異常が無くても内部では劣化が進んでいます。
劣化が進んだ照明器具は無駄なエネルギーを消費しています。また、照明器具には寿命があり、安全面でも１０年以上経過した照明器具は交換の検討をしましょう。

劣化した照明器具は、・エネルギーの面からは、器具の性能の低下、現在の器具と比べエネルギー効率の大幅な損失があります。
・安全の面から、異臭の発生、発煙、発火等の可能性もあります。

③交換時期の記録を残しておきましょう。
専門業者に相談後、機器の交換を行った場合、次回の点検・交換時期の把握のためにも記録を残しましょう。照明を追加した場合などは特に注意が必要です。

20

照明 − ８

省エネ型蛍光管・電球型蛍光灯の採用
チェック
従来型の蛍光管や白熱灯を利用していませんか？
従来型の蛍光管を省エネ型の蛍光管に、白熱灯を電球型蛍光灯や LED 電球に変更することで省エネになります。
省エネ型のランプが利用可能な場所は、導入を進めましょう。

取組内容①従来型の蛍光管や白熱灯の使用状況の確認をしましょう。
事務所内の蛍光管、白熱灯の設置場所、種類等の使用状況を確認します。
FLR-40SEX-W/36

従来型の蛍光灯、白熱灯の設置数を調べてみましょう。

４０W 型の蛍光管で末尾に/３６と表記されているものは省エネ型です。

②取替え可能なものは取り替えましょう。
取替え可能なものから取替えを進めていきます。
取り替えるランプは明るさに注意して、従来と同じ明るさのものを使用しましょう。
また、電球型蛍光灯を使用する際、照明器具で調光機能があるものは対応のものを使用します。美術品などの紫外線を嫌う箇所では、蛍光灯から紫外線が出ているため使用には向いていません。

取組効果の試算例
６０W の白熱灯１０灯を同じ明るさの LED 電球に交換した場合年間削減コスト ２５，４６６円／年
年間削減 CO2
６８１ｋｇ- CO2／年
灯数１０灯×消費電力の差（６０W ｰ８．７W）×平均点灯時間８時間×年間営業日数３６５日＝１，４９８ｋWｈ／年
電力量１，４９８ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝２５，４６６円／年
電力量１，４９８ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝６８１ｋｇ- CO2／年

21照明 − ９

屋外照明の高効率ランプの採用
チェック
屋外照明に水銀灯を使用していませんか？
水銀灯の屋外照明のランプをメタルハライドランプ、LED ランプなどの高効率のランプにすることで、省エネ化を図ることができます。
メタルハライドランプは水銀灯に比べ、電力消費を約４０％抑えることができます。

取組内容①屋外の照明に水銀灯を利用していないか確認をしましょう。
竣工時の電気設備の記載された図面や在庫のランプの箱などを確認し、水銀灯を利用しているかどうか確認をしましょう。

②現在の器具に適合するランプを選定しましょう。
水銀灯によっては、安定器の取替えが必要な場合もあり、また、屋外の照明は高い位置にあるため、専門業者に相談をし、適合するランプを選定し、施工を依頼しましょう。

水銀灯

高効率ランプ

取組効果の試算例
４００W の水銀灯５灯を２３０W のメタルハライドランプに交換した場合年間削減コスト ４２，１９４円／年
年間削減 CO2
１，１２９ｋｇ- CO2／年
灯数５灯×消費電力の差（４００W ｰ２３０W）×平均点灯時間８時間×年間営業日数３６５日＝２，４８２ｋWｈ／年
電力量２，４８２ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝４２，１９４円／年
電力量２，４８２ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝１，１２９ｋｇ- CO2／年

22照明 − １０高効率照明器具の導入
チェック
蛍光灯器具は省エネ型の照明器具ですか？
蛍光灯の器具には、従来型のラピッドスタート型蛍光灯と高効率、高出力による省エネとなる Hf 型蛍光灯があります。Hｆ型は高効率、高出力のため、従来型と比べ約２割の電力を削減できます。照明器具の更新時には、高効率型の照明器具の導入をすすめましょう。

取組内容①蛍光灯器具の種類の確認をしましょう。
Hf
現在使用している蛍光灯器具の種類を確認しましょう。
多くは Hf の表示があります。
Hf 型蛍光灯器具は蛍光灯に「Hｆ」と表示されています。
わからない場合は、蛍光灯器具の品番（器具にシール等で表示されています。）からインターネットで検索するとよいでしょう。

②専門業者に相談しましょう。
導入については専門業者に相談をしましょう。
予算の見積を行い、工事の計画を検討しましょう。

③交換時期の記録を残しておきましょう。
導入後は次回の点検・交換時期の把握のためにも記録を残しておきましょう。

注 意
従来の器具に Hｆ蛍光灯をそのままつけることはできません。
取組効果の試算例
４０W２灯の従来型蛍光器具 10 台を Hf 型の蛍光器具に交換した場合年間削減コスト ７，３４４円／年
年間削減 CO2
１９６ｋｇ- CO2／年
台数１０台×消費電力の差（８５W ｰ６７W）×平均点灯時間１０時間×年間営業日数２４０日＝４３２ｋWｈ／年
電力量４３２ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝７，３４４円／年
電力量４３２ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝１９６ｋｇ- CO2／年

23照明 − １１

照明の点灯範囲の細分化
チェック必要ない範囲も点灯していませんか？
照明したい範囲と実際の照明の範囲が合っていますか。
スイッチに対応した
実際の照明範囲
照明のスイッチA
B
C
照明したい範囲

照明したい範囲と実際の照明の範囲があっていないと、不要な照明の箇所ができてしまいま
す。

照明器具

取組内容
①照明したい範囲と点灯スイッチの関係を確認しましょう。
実際の使用状況に合わせて照明したい範囲と点灯スイッチの関係を確認しましょう。

②配置の転換や専門業者にスイッチの配線の変更を依頼しましょう。
照明の点灯範囲に合わせて机等の配置を変えたり、専門業者に依頼をし、スイッチの変更をしましょう。

A
B
C

スイッチの配線変更

照明器具

照明したい範囲

24スイッチの点灯範囲

照明 − １２

プルスイッチによる不在時消灯
チェック
プルスイッチによる消灯を行っていますか？
照明器具にプルスイッチを取り付けることで離席時に容易に消灯できるようになります。
また、吊り下げの照明器具の位置を下げることで蛍光器具の数を減らすことも可能です。

取組内容①照明の使用状況を確認しましょう。
はじめに、照明の使用状況を確認し、個別に照明を管理した方がよいか、個別に消灯しても影響が無いか確認をしましょう。各個人に照明がある場合は、個別に照明の消灯を管理した方がよいでしょう。また、吊り下げの照明器具の位置を下げた場合、作業に支障が無いか確認しましょう。

②プルスイッチの導入を検討しましょう。
照明の状況を確認し、従業員と共にプルスイッチの導入を検討しましょう。
プルスイッチの導入や照明の位置を下げる費用について専門業者に見積をとりましょう。安
定器の交換の際などに合わせて行うとよいでしょう。

③全従業員に周知し、不要時の消灯を徹底しましょう。
導入後、従業員に周知し、不要時の消灯を徹底しましょう。プルスイッチに担当者を決め、担当者名を入れると効果的です。

担当 杉山

照明の位置を下げることで明るさを保ったまま、照明器具を減らす。

スイッチに担当者名を入れると取組が効果的になります。

25

26

３．空調の取組について27

空調 − １

空調温度の適正温度管理
チェック
空調の温度設定は何度になっていますか？
冷房の設定温度を１度上げることで、電力消費を約１０〜１５％抑えることができます。
夏は２８℃、冬は２０℃を目安に室温の温度設定を行いましょう。
※労働安全衛生法事務所衛生基準規則では、事業所の室温を17℃以上 28℃以下にするよう努めなければならないと定めています。

夏は２８℃、冬は２０℃を目安に室温の調整をしましょう。

取組内容①温度設定のルールを事業所内で決めましょう。
事業所内の室温を夏は２８℃、冬は２０℃を目安に、空調の温度設定のルールを決めましょう。体感温度は、一人一人異なります、温度設定は目安ですので、実際の状況に合わせた設定をしましょう。

②空調の温度設定を実施しましょう。
事業所内で空調温度のルールを決め、実際に行いましょう。
同時にクールビズ、ウォームビズを実施し、従業員の軽装、厚着を進めましょう。

作業場所の変更や、服装での調整などで温度設定を守っていきましょう。

事業所を訪れる人に対して、空調温度の設定、クールビズ、ウォームビズの実施を掲示して、取組を周知し、理解を求めましょう。
当社ではクールビズに取り組んでいます。
・室温を２８度に設定しています。
・事務員は軽装で執務をおこなっています。
○○会社 社長 ○×28

空調 − ２空調機スイッチへの表示
チェック
空調機スイッチに表示がありますか？
事務所内で決めた空調のルールやスイッチに対応する空調範囲の表示をすることで、従業員は取り組みしやすくなります。
空調範囲を表示することで、他の部署の空調機のスイッチを誤って消すことも無くなります。

取組内容①空調のルール及び空調機とスイッチの関係を確認しましょう。
事務所内で決めた空調機の稼働時間、温度設定について確認しましょう。
また、空調機とスイッチの関係を確認しましょう。

②確認した内容を空調機のスイッチに表示しましょう。
空調のルールや空調機とスイッチの関係を表示しましょう。

営業部
営業部

夏期 28 度
冬期 20 度
空調時間 7 時〜18 時
各部の最終退社者は各部のスイッチを切ること

総務部

担当：総務部○○
総務部

事業所内で決めた ル ー ル を表 示
しましょう
どこの空調機か明示すると、間違って消すことが無くなります③取組を全従業員に周知しましょう。
取組が決まったら全従業員に周知をします。周知については、社内連絡（回覧板、メールなど）を利用しましょう。

29

空調 − ３

温度計による室温の把握
チェック
室温は何度になっていますか？
全体空調では、エアコンの設定をしても、設定温度より高くなったり、低くなったりすることがあります。温度計を用意し、室温の管理をしましょう。

取組内容①室内の温度を測ってみましょう。
エアコンを運転している状況で室内の温度を測ってみましょう。
３０℃

温度設定
２８℃

エアコンの冷風が当たる
場所と窓側の日が当たる
場所では温度差があります。

２６℃②部屋に温度計を設置し、室温の管理をしましょう。
室温の測定した結果から、室温の管理を行うために温度計を設置しましょう。
担当者を決め、各温度計を確認して空調機の温度設定をこまめに行いましょう。
扇風機などで空気を循環させると良いでしょう。

温度設定
２８℃
２８℃

扇風機等でエアコンの温風・冷風を循環させまし
ょう。

２７℃

30

空調 − ４空室時の空調の停止
チェック
人がいない部屋の空調が入っていませんか？
人がいない部屋、必要な箇所以外の不要な空調はスイッチを切りましょう。
部屋を退室する場合にはスイッチを切ることを習慣にしましょう。
人がいない部屋の空調
は、エネルギーの無駄だ
けでなく、費用も無駄になっています。

取組内容①空調の使用状況を確認しましょう。
定期的に空調の使用状況を確認しましょう。
空調のこまめなスイッチオフは、従業員一丸となった取り組みが必要です。

②空調の消し忘れのルールを決めましょう。
空調のスイッチの使用に関するルールを決めましょう。
ルールは「いつ・どこで・誰が・何を・どうするか」がわかるようにします。
取り組みを確実にするためには、チェック表を作る方法もあります。従業員の理解の得られる範囲で取り組みましょう。

③従業員へのルールの周知、教育を行いましょう。
取組が決まったら全従業員に周知をします。周知については、社内連絡（回覧板、メールなど）を利用しましょう。また、なぜ取り組みが必要なのかを理解するための教育も行いましょう。

31

空調 − ５適切な空調運用方法の設定
チェック
極端な温度管理をしていませんか？
空調機の設定温度が低い状態で運転し、冷えすぎたら止めるなど極端な運転は好ましくありません。また、冷房や暖房を終業時刻の 30 分前に停止しても冷房時期は屋外の外気温が下がったり、建物の高気密化が進んでいますので空調の効果を維持できます。

取組内容①空調の運転方法を確認しましょう。
現在の空調の運転方法を確認しましょう。
小売店などでは来店者のために開店前に急激に温度を下げて運転するケースが見られます。また、窓やドアを開けたままで運転したり、屋外の気温が下がっている中で運転することはエネルギーの無駄になります。
来店者のことを思い、開店前に温度を下げ、過度な冷房になっていませんか？

ドアを開けたままで運転したり、外
気温が下がっているのに運転を続けていたりしま
せんか？

②適切な運転方法を検討しましょう。
急激な運転をしないように通常より早めに運転を開始したり、終業時刻が気温が下がる時
間帯であれば早めに運転を停止したり、適切な運転を検討しましょう。
09:55

10:30

19:30

09:30

10:30

19:30

10 時開店だから
28 度設定で開店に合わせて早めに運転しよう。

お客さんが減ってきたので、温度設定を高めで運転しよう。

外気 温 も下 がっ
たし、エアコンを止めても、あと30 分は適正な温
度だろう。

強
適 切 な
運転へ
10 時開店だからエアコンを強めに運転し、すぐに温度を下げよう。

冷えすぎたからエアコンを止めよう。暑くなったからすぐにエアコンを強めに入れよう。

あと 30 分だから最後までエアコンをつけておこう。

32

空調 − ６

外気の導入
チェック
外気を取り入れた温度調整を行っていますか？
OA 機器からの熱や人が多い室内では、建物の気密性、断熱性の向上から、秋や冬でも冷房を行うことがあります。外気を取り入れることで温度調整できる場合は積極的に活用しまし
ょう。

取組内容
①現状の空調方法について確認しましょう。
現在の空調の運転方法を確認しましょう。
OA 機器などの影響で秋や冬に冷房を行っていないか確認をしましょう。
パソコンやプリンターなど OA 機器の影響で室温が高くなり、外気温が低い時期でも冷房が入っていませんか。

室温２４℃

気温 17℃
冷房

外気温が室温より低い時期では外気を取り入れることで空調機の稼働を減らすことができます。

②外気の取り入れによる温度管理をしてみましょう。
冷房を行っている時期に、外気温が室温より低い場合は、窓を開けるなど外気の取り入れを積極的に行いましょう。
全熱交換機を設置している場合は、外気冷房が対応かどうか確認を行いましょう。

取組効果の試算例
中間期の冷房を１日３時間、２台を停止した場合年間削減コスト ５，６２７円／年
年間削減 CO2
１５０ｋｇ- CO2／年
台数２台×消費電力（６９０W）×削減時間３時間×日数８０日＝３３１ｋWｈ／年
電力量３３１ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝５，６２７円／年
電力量３３１ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝１５０ｋｇ- CO2／年

33

空調 − ７

空調時のブラインドの利用
チェック
空調機の使用時にブラインドを使用していますか？
ブラインドを使用せず、窓から日光が入る状態で空調機の運転はエネルギーのロスになります。
冷房時にはブラインドを上手に利用しましょう。

取組内容①冷房時のブラインドの状況を確認し、ルールを決めましょう。
冷房時にブラインドをどう使っているか確認をし、ルールを決めましょう。
例えば「冷房のスイッチを入れる者は、窓からの太陽光の状況及びブラインドの状況を確認
し、日射しがある場合はブラインドを降ろしてから、冷房のスイッチを入れる」、「日差しが入らない時間帯はブラインドを上げる」などルールを決めましょう。
ブラインドを降ろす場合は、お客さんがブラインドを上げないように、外が見えるように降ろすとよいでしょう。

窓からの日射により、室内の温度が上昇し、さらに空調のためのエネル
ギーが必要となります。
ブラインドがある場合はブラインドを降ろしましょう。

ブラインドを降ろす場合は、外が見えるようにすると閉塞感を感じず、また外の光を程よく入れることができます。閉じてしまうとブラインドを上げてしまう人が出てきてしまいます。

②従業員へのルールの周知を行いましょう。
取り組みのルールは全従業員などに周知をしましょう。
取り組みを徹底させるにはチェックシートを作ることもよいでしょう。

34

空調 − ８

空調フィルターの清掃
チェック
空調機のフィルターは定期的に清掃していますか？
空調機はフィルターの清掃をしないまま運転を続けると消費電力が増加します。
空調機のフィルターを定期的に清掃することで、清掃しない場合と比べ１０〜２０％の省エネの効果があります。説明書を見て、フィルターの清掃を行いましょう。
消費電力

フィルターの掃除をしな
いと、消費電力が増加していきます。

フィルターの清掃をしない場合

フィルターを定期的に清掃した場合

初期消費電力フィルターの掃除をすると初期の消費電力に下がります。

使用年数

取組内容
①エアコンのフィルターの清掃状況を確認しましょう。
エアコンの清掃の状況を確認しましょう。フィルターの位置、清掃方法は説明書で確認をしましょう。自分で清掃、交換できない場合は定期的な管理を専門業者に依頼しましょう。

②フィルターの清掃、交換を行いましょう。
担当者を決め定期的にフィルターの清掃を行いましょう。
取組効果の試算例
事業所の空調で年間３０，０００kＷｈ消費している場合、フィルターの清掃をした場合としない場
合の差
数年清掃を行わない機器では、さらに差が広がります。
年間コスト差 ５１，０００円／年
年間 CO2 差 １，３６５ｋｇ- CO2／年
年間消費電力量（３０，０００ｋWｈ）×削減効果１０%＝３，０００ｋWｈ／年
電力量３，０００ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝５１，０００円／年
電力量３，０００ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝１，３６５ｋｇ- CO2／年

35

空調 − ９室外機への直射日光の遮断
チェック
室外機に直射日光が当たっていませんか？
エアコンが運転する時には、室外機は外気を取り入れ熱交換を行い、排気をしています。
冷房時は室外機から熱を放出するので、室外機が熱いと熱交換の効率が悪く、そのため、消費電力が大きくなります。
室外機に直射日光が当たっている場合は、直射日光を遮蔽することで温度が下がり、約１０％の省エネにつながります。また、室外機の排気周辺に壁などがあると再度排気を吸い込
むため、熱交換の効率が悪くなります。
室外機は排気を遮らない場所に設置し、直射日光が当たらないようにすることが重要です。
直射日光による温度上昇

遮蔽により温度上昇を防ぐ

直射日光を遮蔽することで省エネにつながります。

室外機に直射日光が当たると効率が悪くなり、消費電力が大きくなります。

取組内容①室外機の状況を確認しましょう。
室外機に直射日光が当たっていないか、排気を遮る物がないか設置状況を確認しましょう。

②直射日光を遮る工夫をしましょう。
よしずなどを使い、室外機へ直射日光を遮る工夫をしましょう。専用のマットも販売されています。また、排気を遮っている場合は遮っている物を移動したり、専門業者に移動し適切な場所に移動したりしましょう。
よしずなどで室外機への直射日光を遮りましょう。
朝顔、ヘチマ、キュウリ、ゴーヤなどのツタ性の植物をネットに這わせてグリーンカーテンを作る方法もあります。
エコ・マット 出典：有限会社 S i N

36

空調 − １０

遮熱フィルムの施工
チェック
太陽の光が窓から多く入っていませんか？
夏場の室外からの熱の多くは窓から入ります。また、冬場の暖房の熱も窓から外に出て行きます。
窓の断熱を行うことで、空調機器の負荷の低減が可能となり、約１０〜２０％の省エネにつながります。
空調機の負荷が高くなります。

熱熱

遮熱フィルムを貼ることで熱の出入りを少なくできます。

通常の窓では熱の出入りが大きく
なります。

取組内容
①窓の位置と日差しの状況を確認しましょう。
建物の窓の位置、大きさと日差しの入る状況を確認しましょう。
南向きの壁でガラス面が大きいほど遮熱フィルムの効果は高くなります。また、よしずや緑のカーテンなどの設置が可能であれば、窓の外側で直射日光を遮ると効果的です。

②用途に合った遮熱フィルムを選びましょう。
遮熱フィルムには色のついたものから、無色に近いものまで様々な種類があります。
用途にあった遮熱フィルムを選びましょう。
施工については専門業者と相談して実施しましょう。

37

空調 − １１

最新型機器の導入
チェック
使用している設備はいつ導入しましたか？
ルームエアコンの消費電力は、１０年前と比べると約３０％、１５年前と比べると４０〜５０％下がっています。業務用エアコンでは１０年前と比べて６０％下がっている機種もあります。
１０年以上経過している設備は、最新型機器への更新を検討しましょう。
期間消費電力量の比較（kWh）

１０年前の機種と最新型では消費電力に差が出てきます。また、機器の老朽化により、消費電力は増加しています。
導入コストと維持コストを比較して最新型機器への更新を検討しましょう。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1995年型
1996年型
1997年型
1998年型
1999年型
2000年型
2001年型
2002年型
2003年型
2004年型
2005年型
2006年型
2007年型
2008年型
2009年型

冷房期間消費電力量

暖房期間消費電力量

省エネ性能カタログから作成※壁掛け形冷暖房兼用・冷房能力 2.8kW クラス・省エネ型代表機種の
単純平均値

取組内容
①空調機器の導入状況を確認しましょう。
空調機器の状況（能力、設置年数、運転状況）を確認しましょう。
能力がわからない場合、機器の型式をインターネットで検索するとよいでしょう。

②最新型機器への更新を検討しましょう。
空調機器の経過年数と年間の運転状況から、最新型機器への更新を検討しましょう。
古い機種から最新型機器への更新は大きな省エネ、省コストにつながります。

38

４．ボイラの取組について39

ボイラ − １

ボイラの日常的な記録（燃料使用量等）
チェック
ボイラの運転に関する記録をつけていますか？
ボイラの運転に関する記録、例えば燃料使用量、運転時間などを記録し、その傾向をみる
ことで改善のための基礎データとして利用できます。

通常の運転時間なのに、燃料使用量が多い！
何か問題があるはずだ。

ボイラの給水量が普段より多い、蒸気漏れが発生しているのでは？

運転方法を変更したら、通常より少ない燃料使用量で済んだ！この運転方法で行こう。

記録を取ることでみえてくるものがあります。

取組内容①燃料、給水のメーターを確認し、記録を取るためのルールを決めましょう。
燃料メーター、給水のメーターの位置を確認し、記録をとるためのルール（記録をとる担当
者、記録票の作成、記録を取る時間、異常値のあった場合の連絡先など）を決めましょう。

②ルールに従って記録を取りましょう。
ルールに従って記録を取りましょう。
記録した結果について従業員で検討してみましょう。
記録表の例
月日

燃料メーター（L）

給水メーター（L）

運転時間

記録者

異常

／

あり・無し

／

あり・無し

／

あり・無し

／

あり・無し

40

ボイラ − ２

ボイラの系統図、使用機器の把握
チェック
ボイラからの蒸気の流れ、使用機器について把握していますか？
ボイラからの蒸気の流れと使用機器について把握をしましょう。
全体の流れを把握したなかで、蒸気漏れや不要な系統への蒸気の供給がないか確認をしましょう。

蒸気の流れを確認することで、蒸気の漏れ、不要な系統への供給、保温の状況など確認することができ、取組につなげることができます。

取組内容①ボイラからの配管をたどり、蒸気の流れ、使用機器の確認をしましょう。
現場の担当者と、ボイラの配管をたどり、蒸気の流れ、使用機器の確認をしましょう。
ボイラ、ヘッダー、計器、配管の保温の状況などを確認します。

②気づいた点の記録をとり、改善につなげましょう。
記録簿を用意し、使用状況の確認で気づいた点については記録をとりましょう。
気づいた点については従業員で共有し、改善につなげましょう。
使用していない機器への配管は、他に影響が無いか確認をして蒸気の供給バルブを閉めましょう。蒸気を止めることで配管からの放熱を減らすことができます。
ボイラの運転台数を制御したり、蒸気圧力を必要最小限にしたり、配管の保温を行うなど省
エネにつなげましょう。

41

ボイラ − ３

燃料の燃焼における空気比の設定
チェック
ボイラの空気比は適正ですか？
空気比が高いと燃料を余分に消費するため、適正な空気比で燃焼しましょう。空気比を低く抑えて運転することで、排ガスによる熱損失が少なくなり、空気の送風機の消費電力削減等につながります。
空気比を適正値に落とすことで、０．１下げると約１％の省エネの効果になります。
省エネ法の目標空気比
分

電気事業用

75〜
100

−

蒸発量が毎時 30 トン以上のもの

50〜
100

蒸発量が毎時 10 トン以上 30 トン未満のもの

区

そ
の
他

目 標 空 気 比

負荷率
(%)

固体燃料

液体
固定床 流動床 燃料

気体
燃料

高炉ガス
その他の副生ガス

1.05 1.05〜1.1 〜1.1

1.15
〜1.2

1.2
〜1.3

1.2
1.05 1.05〜1.25 〜1.15 〜1.15

1.2
〜1.3

50〜
100

1.2
〜1.3

1.2
1.15 1.15〜1.25 〜1.25 〜1.25−

蒸発量が毎時 5 トン以上 10 トン未満のもの

50〜
100

−

−

1.15 1.15〜1.3 〜1.25−

蒸発量が毎時 5 トン未満のもの

50〜
100

−

−

1.15 1.15〜1.3 〜1.25

−

−

取組内容
①点検記録から空気比を把握しましょう。
点検記録や管理者からの聞き取りから空気比の把握をしましょう。

②適正な空気比に変更しましょう。
省エネ法の基準を参考に空気比を調整しましょう。
空気比１．６空気燃料

空気比が高いと排ガス量が増えエネルギーのロスとなります。

空気比１．２
空気

適正化
燃料

42

適切な空気比にすることでエネル
ギーのロスを削減できます。

ボイラ − ４

施設更新時のボイラの導入検討
チェック
様々なボイラがあることを知っていますか？
ボイラには使用燃料として、重油、灯油、天然ガスなど様々な機器があります。近頃では、導入時に様々な制限がありますが、再生エネルギーである木質（チップ、ペレット）を燃料としたボイラがあります。ボイラの導入の際に検討してみることもよいでしょう。

ペレットの貯蔵場所が必要となり機器が大きくなり設
置場所を選ぶ、低価格で安定した木質ペレットの供
給など、いくつかの課題があります。

株式会社丸文製作所 木質ペレットボイラ

取組内容①機器の情報を集めましょう。
ボイラの交換時期になる前から、最新型のボイラについて情報を集めましょう。

②業務にあったボイラを選びましょう。
重油ボイラを天然ガスボイラに変更することで、二酸化炭素の排出を大幅に削減することができます。また、木質ペレットボイラはカーボンニュートラル ※という考え方から二酸化炭素を排出しないとも言えます。県内では、既に袋井市のメロン農家で温室用のボイラとして利用されています。
原油価格の変動に比べ、天然ガスや木質ペレットは価格の変動が少なく、今後の原油の価格の上昇によっては、コスト面でもメリットが出てくるでしょう。
※カーボンニュートラル：植物由来の木質チップなど燃焼して出た二酸化炭素は、植物の成長時に二酸化炭素を吸収し、固定したものであり、トータルとして考えた場合二酸化炭素を発生しないとい
う考え。

43

44

５．コンプレッサの取組について45

コンプレッサ − １
１

空気圧縮機（コンプレッサ）の使用状況の確認
チェック
空気圧縮機（コンプレッサ）の使用状況を把握していますか？
コンプレッサと使用機器について把握をしましょう。
全体の流れを把握したなかで、空気漏れや不要な系統への空気の供給がないか確認をしましょう。

コンプレッサと使用機器について確認を行いましょう。
接続状況などを確認することで効率的な取組につながっていきます。

コンプレッサ使用機器

取組内容①コンプレッサからの系統をたどり、使用機器の確認をしましょう。
現場の担当者と、コンプレッサからの系統をたどり、使用機器の確認をしましょう。
コンプレッサの状況、計器、バルブなどを確認します。

②気づいた点の記録を取り、改善につなげましょう。
記録簿を用意し、使用状況の確認で気づいた点については記録をとりましょう。
気づいた点については従業員で共有し、話し合いを行い改善につなげましょう。
取組を進めるには従業員の協力が不可欠です。
状況を確認し、記録を取ることは、取組への一歩につながります。

46

コンプレッサ − ２

エアー漏れの確認
チェック
エアー漏れを見過ごしていませんか？
管やホースの劣化、フランジ部分の接合不良等により、エアーの漏れがある場合があります。僅かな漏れと思い見過ごしていることはありませんか。
０．５MPa で０．２mm の穴が開いていると、1 分間で約２リットルの空気が漏れることになります。１カ所では少ない量ですが、１０カ所、２０カ所となると大きな量となります。

取組内容①コンプレッサの使用状況から漏れやすい場所を確認しましょう。
コンプレッサと使用機器の流れを把握し、漏れやすい場所を確認しましょう。
空気の漏れの多くは、ホースやフランジ部など接続部分からです。

②空気の漏れを確認しましょう。
工場の操業を停止し、静かな状態で漏れやすい箇所を中心に空気の漏れを確認しましょう。
空気漏れの音とエアー漏れ量の目安
３０cm 離れた場所の音
かすかな音
スー音
強いスー音
軽いシュー音強いシュー 音エアー漏れの目安（L/min）
1〜2
2〜3
3〜5
5〜10
20

ホースの劣化や傷による漏れ

接続部分からの漏れ

工場の操業停止時に、使用機器の弁を閉め、コンプレッサを規定圧力にした後停止させ、空気圧力の低下時間で確認することにより判定可能です。

③漏れの箇所を補修しましょう。
確認できた空気漏れの箇所の交換・補修を行いましょう。
空気漏れのチェックは定期的に実施しましょう。

47

コンプレッサ − ３

コンプレッサの吐出圧の低減
チェック
使用機器の必要な圧に対して吐出圧が高くありませんか？
使用する機器の必要とする圧に対して、圧力設定が高すぎるとエネルギーのロスにつながります。
吐出圧を０．１MPa 下げることで、約１０％の省エネ効果になります。
コンプレッサの使用状況の確認を行い、適正な圧力設定を行うことで省エネにつなげましょう。
また、コンプレッサ吸込空気温度を約１０℃下げることで、約３％の省エネになります。

吐出圧を0.82MPa→0.72MPa に低減

吸込空気温度を25℃→15℃に低減

吸い込み空気温度の低減

コンプレッサ

適正な吐出
圧の設定

取組内容
①コンプレッサの使用状況の確認をしましょう。
コンプレッサの使用状況を確認し、圧力の低減できる機器がないか、吸込空気温度が外気温より高くなっていないか確認をしましょう。

②圧力の低減や温度の低減を行いましょう。
圧力の低減は操業に影響が無いか確認しながら徐々に実施しましょう。
外気温より吸込空気温度が高い場合は、温度を高くしている理由を排除できるか（例えばボイラ室が隣にありドアから熱が入る場合、常時ドアを閉めることで温度を下げられないか）、
外気を導入できないかを検討してみましょう。

48

コンプレッサ − ４

ポンプ及びファンのインバータ制御の導入
チェック
ポンプ及びファンの供給が過剰になっていませんか？
ポンプ及びファンによる供給量が設備に対して過剰になっており、ダンパやバルブなどで調整している場合、ポンプ及びファンのモーターは常に最大稼働している状況にあります。
インバーター設備の導入でモーターの回転数を制御し、供給量を変動させることで省エネにつながります。

取組内容①設備状況・稼働時間の把握をしましょう。
設備の竣工図等から設備の状況、設備の稼働時間について把握をします。

②設備導入の可能性を検討し、導入をすすめましょう。
設備の状況、稼働時間等から設備導入の可能性について専門業者に相談しながら検討をしましょう。
必要な流量を送れない、異音・振動・誤動作等の可能性などインバータの導入に適しない設備もあります。また、導入の際には費用対効果を検討しましょう。
可変電圧

交流電源

可変周波数

モーターの制御インバーター

取組効果の試算例
１０ｋW のモーターの使用機器（平均負荷率：40%）、３台にインバータ制御を導入し、電力の削減率が７０％の場合
年間コスト差 ３６７，２００円／年
年間 CO2 差 ９，８２８ｋｇ- CO2／年
１０ｋW×台数３台×電力削減率（１−０．７）×稼働時間１０時間×年間営業日数２４０日＝２１，６００ｋWｈ／年
電力量２１，６００ｋWｈ／年×電力単価１７円／ｋWｈ＝３６７，２００円／年
電力量２１，６００ｋWｈ／年×CO2 換算係数０．４５５ｋｇ- CO2／ｋWｈ＝９，８２８ｋｇ- CO2／年

49コンプレッサ − ５

レシーバータンク及び配管の改善等
チェック
圧力変動や圧力損失の改善を行っていますか？
圧力変動があり、負荷変動対応のために吐出圧力を高めにしていたり、軽負荷運転が長くエネルギーを無駄に使用していませんか。
配管のループ化やレシーバータンクを設置し改善しましょう。

取組内容①圧力損失や瞬間的な圧力低下がないか確認しましょう。
配管の圧力降下が大きくないか、瞬間的な圧力低下がないか確認をしましょう。

②レシーバータンクの設置、配管のループ化を検討しましょう。
配管の圧力損失の低減対策として配管の適正サイズの採用、使用機器までの距離を最短にする。また、末端での圧力低下が大きい場合は、末端を連結してループ化することを検討しましょう。
瞬間的にエアーを大量に使用し圧力低下が大きい作業が多い場合は、レシーバータンクの設置なども検討しましょう。
末端での圧
力低下大

レシーバータンク

習慣的な圧
力の低下

コンプレッサ

配管のループ化
レシーバータンクコンプレッサレシーバータンクの設置

50

６．車両の取組について51

車両 − １

公共交通機関の利用
チェック
公共交通機関で行くことはできませんか？
駅やバス停に近い事業所では、電車・バスなど公共交通機関を利用しましょう。
省エネだけでなく、コストの面でも公共交通機関を利用した方がよい場合が多くあります。
社用車は使用抑制し、効率的利用に努めましょう。

取組内容①外出時の車利用のルールを作りましょう。
社内での外出時の車利用のルールを作りましょう。
例えば、・公共交通機関で行ける場所には車を使用しない。但し、バスが１時間に３本以下、荷物が１０ｋｇ以上、又は３人以上で移動する場合は除く
・車を使用する場合は総務部に使用目的を説明し、許可を得ることなど、社内の状況に合わせたルールを決めましょう。

外出時には車でなく、できる限り公共交通機関を利用しましょう。

②取組を全従業員に周知しましょう。
取組が決まったら全従業員に周知をします。周知については、社内連絡（掲示板、回覧板、メールなど）を利用しましょう。

52

車両 − ２

燃料使用量の把握
チェック
車両のガソリンや軽油の使用量を把握していますか？
車のアイドリングストップなど運転の仕方で車の燃費は大きく変わります。
所有している車両のガソリンや軽油の使用量と走行距離などを記録しましょう。
記録を取ることで、取組の基礎資料になります。

取組内容①記録票を作成しましょう。
省エネの取組において、記録を取ることは重要です。
記録票を作成し、各車両の記録を取りましょう。

エコドライブを実施できたかどうか記載します。

記録表の例
月日

走行距離メーター

走行距離

給油量（燃費）

記録者

エコドライブ前票

５６，０００

４／１

５６，１００

１００

−

田中

OK

４／２

５６，２１０

１１０

−

田中

OK

４／２

５６，３３０

１２０

−

鳴瀬

OK

４／５

５６，５５０

１２０

４０（１１．２５）

田中

OK

車を降りる際に、車両メーターの走
行距離を記載しま
しょう。

前回のメーターの差から、使用した時の走行距離を記載しましょう。

給油時には給油量を記載し 、前回 給油時からの走行距
離から燃費を記載
しましょう。

記録した者の名前を記載します。

②各車両の担当者を決め、記録票の管理をしましょう。
各車両の担当を決め、記録票の管理をしましょう。
複数で利用している場合は、各自が記録をしっかり取っているか担当者が確認をし、記載が無い場合は指導しましょう。

53

車両 − ３

情報の共有と取組の掲示
チェック
記録した情報を従業員で共有していますか？
車両の管理状況や省エネの運転方法などの情報は従業員で共有しましょう。
車両の省エネ運転への取組は、社内の掲示板などで周知しましょう。

取組内容①車両の省エネの取組について決めましょう。
車両の省エネの取組の責任者を決めましょう。
はじめに組織内で車両の省エネの取組を決め、実施のルールを決めましょう。
決めたルールは必ず全従業員に周知します。

②取組を全従業員に周知しましょう。
取組が決まったら全従業員に周知をします。周知については、社内連絡（掲示板、回覧板、メールなど）を利用しましょう。

車両の省エネへの取組
責任者：○○
各車両担当：A 車（○○）、B 車（○○）、車両・・・

C 車（○○）、D 車（○○）、・・・
取組内容：エコドライブ１０の実施
取組方法：
１．車両乗車時にエコドライブ１０の内容を確認する。

回覧板やメールなど社
内連絡方法を活用しましょう。

２．降車時に記録表に記録する。
３．毎週末に事務所記録簿に燃費及び取組の評価を記載する。

54

車両 − ４

エコドライブの取組
チェック
エコドライブを行っていますか？
運転方法による誰でも実行できる手段としてエコドライブがあります。今まで取組をしていな
い場合、エコドライブの実施により約１０％の省エネ効果が見込めます。

取組内容①エコドライブ実施の担当者を決めましょう。
エコドライブの取組の担当者を決めましょう。
担当者はエコドライブの取組及び実施のルールを決めましょう。
エコドライブの取組としてエコドライブ普及連絡会制定の「エコドライブ１０」があります。
詳細は http://www.ecodrive.jp/ を見てみましょう。
エコドライブの啓発ポスターもあります。
エコドライブ普及連絡会 「エコドライブ１０」
１．ふんわりアクセル『ｅスタート』「やさしい発進を心がけましょう。」
普通の発進より少し緩やかに発進する（最初の 5 秒で時速 20 キロが目安です）だけで11％程度燃費が改善します。やさしいアクセル操作は安全運転にもつながります。時間に余裕を持って、ゆったりした気分で運転しましょう。
２．加減速の少ない運転「車間距離は余裕をもって、交通状況に応じた安全な定速走行に努めましょう。」
車間距離に余裕をもつことが大切です。車間距離を詰めたり、速度にムラのある走り方をすると、加減速の機会も多くなり、その分市街地で 2％程度、郊外で 6％程度燃費が悪化します。また、同じ速度であれば、高めのギアで走行する方が燃費がよくなります。交通の状況に応じ、できるだけ速度変化の少ない安全な運転をしましょう。
３．早めのアクセルオフ「エンジンブレーキを積極的に使いましょう。」
エンジンブレーキを使うと、燃料の供給が停止される（燃料カット）ので、2％程度燃費が改善されます。停止位置が分かったら、早めにアクセルから足を離して、エンジンブレーキで減速しましょう。また減速したり、坂道を下る時にはエンジンブレーキを活用しましょう。

55

車両 − ４

４．エアコンの使用を控えめに「車内を冷やし過ぎないようにしましょう。」
気象条件に応じて、こまめに温度・風量の調整を行いましょう。特に夏場に設定温度を下げすぎないことがポイントです。外気温 25℃の時に、エアコンを使用すると、12％程度燃費が悪化します。
５．アイドリングストップ「無用なアイドリングをやめましょう。」
10 分間のアイドリング（ニュートラルレンジ、エアコン OFF の場合）で、130cc 程度の燃料を浪費します。待ち合わせや荷物の積み下ろしのための駐停車の際にはアイドリングを止めましょう。
６．暖機運転は適切に「エンジンをかけたらすぐ出発しましょう。」
現在販売されているガソリン乗用車においては暖機不要です。寒冷地など特別な状況を除き、走りながら暖めるウォームアップ走行で充分です。暖機することにより走行時の燃費は改善しますが、5 分間暖機すると 160cc 程度の燃料を浪費しますので、全体の燃料消費量は増加します。
７．道路交通情報の活用「出かける前に計画・準備をして、渋滞や道路障害等の情報をチェックしましょう。」
１時間のドライブで、道に迷って 10 分余計に走行すると 14％程度の燃費悪化に相当しま
す。地図やカーナビ等を利用して、行き先及び走行ルートをあらかじめ計画・準備をしましょう。また道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃料と時間の節約になります。カーナビ
やカーラジオ等で道路交通情報をチェックして活用しましょう。
８．タイヤの空気圧をこまめにチェック「タイヤの空気圧を適正に保つなど、確実な点検・整備を実施しましょう。」
タイヤの空気圧が適正値より 50kPa(0.5kg/ｃ㎡)不足した場合、市街地で 2％程度、郊外で4％程度、それぞれ燃費が悪化します。また、安全運転のためにも定期的な点検は必要です。
９．不要な荷物は積まずに走行「不要な荷物を積まないようにしましょう。」
100kg の不要な荷物を載せて走ると、3％程度燃費が悪化します。車の燃費は荷物の重さに敏感です。運ぶ必要のない荷物は、車から下ろしましょう。
１０．駐車場所に注意「渋滞などをまねくことから、違法駐車はやめましょう。」
交通の妨げになる場所での駐車は交通渋滞をもたらし余分な排出ガスを出させる原因となります。平均車速が時速 40km から時速 20km に落ちると、31％程度の燃費悪化に相当すると言われています。

56

車両 − ５

デジタルタコグラフの導入
チェック
エコドライブを徹底する取組をしていますか？
安全運行管理の徹底を目的として導入されているタコグラフを省エネ運転への取組に使ってみましょう。時間・距離・速度などが記録されるため、その結果を省エネ運転の取組に反映することができます。

取組内容①デジタルタコグラフの導入について検討しましょう。
保有する車種・台数・走行距離等、エコドライブの取組状況、安全運行管理などからデジタ
ルタコグラフの導入について検討をしましょう。
車両運行情報を解析し、最適な省燃費運転をリアルタイムに指導する機種もあります。上手に活用をしましょう。
矢崎総業株式会社 デジタルタコグラフ DTG4②導入に当たっては社内のコンセンサスを取りましょう。
デジタルタコグラフでは時間･距離･速度だけでなく、急ブレーキ、急発進の回数まで解析できるため、運転手にとっては、一分一秒まで管理されているようで不快な気持ちになることがあります。省エネ、安全運行を目的とした取組の意義を説明し、全従業員のコンセンサスをとりましょう。

③得られたデータから取組の指導を徹底しましょう。
デジタルタコグラフの導入だけで省エネが行われる訳ではありません。
得られたデータから、省エネ運転の指導を徹底することにより効果が得られます。
また、従業員同士でも得られたデータを基に取組について意見を出し合ってみましょう。

57

58

７．節水の取組について59

節水 − １

水使用量の確認チェック
1 か月に使用する水の量を把握していますか？
蛇口から出てくる水は、取水場で川などから原水が取り入れられ、浄水場で水質基準に適した水に変えられます。そのために電気などのエネルギーが使われています。また、本県は水が豊富な地域ですが、他県、世界をみると水の確保が難しい地域が多くあります。
事業所で使用する水の使用量を確認し、使用量の削減ができないか検討してみましょう。

取組内容①水の使用量を確認しましょう。
上水は２か月に一度、検針票が送付されてきますので、年間の使用実績を確認しましょう。
井水を利用している場合は、使用状況を確認しましょう。多量の使用がある場合はメータを取り付け確認をするとよいでしょう。

②水の無駄使いがないか確認しましょう。
水の使用量を確認し、水の無駄使いがないかを確認しましょう。
・手を洗うなどの際、蛇口を開けたままにしている。
・洗車時に水を流したままにしている。 など③従業員へのルールの周知、教育を行いましょう。
水の使用量、水の無駄遣い等の状況を確認したら、節水のルールを決め、従業員へのルールの周知を行いましょう。
また、全従業員に対して、節水の必要性などの教育を実施しましょう。

洗車時にホースの水を流したままにする。

手を洗う際に蛇口を開けたままにする。

60

節水 − ２

節水ラベル等の表示
チェック
節水の取組を従業員に周知していますか？
節水の取組を行うに当たり、実際に使用する蛇口に節水ラベル等の表示を行うことで、取組を周知させ、実際の取組につなげることになります。
一般的な蛇口から 1 分間に 10 リットルもの水が出ています。節水の取組の必要性を従業員に周知するためにも節水ラベルの表示は有効です。

取組内容①蛇口等の水を使用する場を確認しましょう。
まずは、蛇口等の水を使用する場の確認をしましょう。
各箇所で、どのような用途で水を利用しているかも合わせて確認するとよいでしょう。

②担当者が各箇所に節水のラベルを貼りましょう。
担当者が各箇所に節水のラベルを貼りましょう。
ラベルは簡単なものでも効果があります。わかりやすい場所に掲示しましょう。
水も貴重な
資源です

水を
大切にしよう︒

節 水

全従業員に標語を募集するなどもよいでしょう。

③定期的に従業員に対して取組の状況を確認しましょう。
定期的に節水の取組が行われているか従業員に確認をしましょう。
課題が出てきたら従業員で共有し、次の取組に反映させましょう。

61

節水 − ３

漏水の確認
チェック
漏水の確認をしたことがありますか？
水道管には大きな圧力が掛かっています。水道管の劣化などで、漏水することは多く、漏水の確認を定期的に実施しましょう。
配管等から太さ 1mm ほどの水が漏れていると 1 か月では６ｍ３もの量になります。

取組内容①メーターの確認をしましょう。
水道のメーターの位置の確認をしましょう。
わからない場合は管理者に確認をしましょう。

②メーターの動きを見てみましょう。
事業所内のすべての水を止めて、水道のメーターを確認しましょう。
メーターのパイロット部分を確認し動いていないかを見てみましょう。
動いていなければ漏水はありません。

③漏水がある場合は場所を確認し、対処しましょう。
漏水がある場合は漏水の場所を確認し、対処しましょう。
壁や地面がいつも濡れていたり、使用していないポンプが動いたりしていませんか。
地下の水道管から漏れている場合は目で見ることができませんので、水道工事店に相談をしましょう。

62

節水 − ４

節水コマ、シャワーヘッドの導入
チェック
節水コマなど節水の機器を入れていますか？
従業員への節水の呼びかけだけではなく、蛇口からの水量を抑える節水コマ、節水アダプ
ターなどを取り付けることで物理的な対応が可能となります。
手洗い等蛇口からの水量が抑えられても問題がない場所への導入を検討しましょう。

蛇口のコマを節水コマにすることで約半分の水量になります。

レバー式の蛇口は節水コ
マがつけられません。出口で節水アダプターをつける
方法もあります。

節水コマ

節水アダプター

出典：株式会社早川バルブ製作所

取組内容①蛇口の状況を確認しましょう。
事業所内の蛇口の状況を確認しましょう。
事業所内に従業員用のシャワーがある場合はシャワーのヘッドも確認しましょう。

②蛇口の状況等に合わせて取り付けを検討しましょう。
蛇口の状況等に合わせて節水コマ、節水アダプターの取り付けを検討しましょう。
シャワーのヘッドについては節水型のシャワーヘッドの検討をしましょう。

③効果を確認しましょう。
取り付けを行った後、その効果を確認し、従業員と話をしましょう。
節水コマを取り付けると水量が約半分になります。水量が半分になりますので、水を使う作業内容によっては適さない場合がありますので社内のコンセンサスをとるようにしましょう。
節水シャワーヘッド
出典：株式会社早川バルブ製作所

63

節水 − ５

トイレの擬音装置の設置
チェック
トイレの節水対策をしていますか？
女性は 1 回のトイレに平均２．５回の水を流すというデータがあります。（TOTO データより）
トイレの擬音装置を設置することで、約半分の水を節約することができます。
女性が多い事業所等では検討してみましょう。

取組内容①トイレの使用について話をしましょう。
従業員とトイレの使用方法について話をしてみましょう。
トイレを流す回数、擬音装置の設置について意見を聞きましょう。

②従業員とのコンセンサスを取り、導入しましょう。
従業員と擬音装置の設置についてコンセンサスを取り、導入しましょう。
装置は AC 電源や取り付け工事が簡単な乾電池式などあります。状況に合わせて選択しましょう。

TOTO 株式会社 音姫③効果を確認しましょう。
機器の導入をしても使われなければ意味がありません。導入後、装置が使用されている
か、効果があるか確認をしましょう。

64

８．その他の取組について65

その他 − １

デマンド監視の導入（見える化）
チェック
デマンドによる監視を行っていますか？
高圧、特別高圧で電気を受けるビル・工場などは、最大需要電力から契約電力が決まり、
電気料金＝基本料金単価×契約電力×（１．８５−力率）＋電力料金単価×使用電力量（基本料金）（電力料金）
から電気料金が決まります。
そこで、最大需要電力を抑えることでコストの削減につながり、また、電力の使用に関して、従業員が関心を持つことで、省エネの取組につながっていきます。

取組内容①電気の契約・使用状況について確認しましょう。
電気の契約・使用状況を確認しましょう。
夜間営業の飲食店にて、従量電灯の電気代が高い場合は、時間帯別電灯契約などでコストの削減する場合もあります。

②デマンド監視の導入を検討しましょう。
デマンドの監視については、デマンド値を監視し、ブザー等で警告を出し、従業員が状況に応じて不要機器の電源を切る「監視のみ」と、設定したデマンド値に対し、使用電力量をみながら、自動的に使用機器の運転を制御する「監視・制御」があります。

③力率の改善を行いましょう。
力率が悪い機器があると電路全体の力率が悪くなるため無効電力が発生します。
電気料金に示したとおり、力率がコストに反映されます。力率 85％が標準にて、力率を 1％
改善するごとに電気料金 1％が割引になり、逆に力率が悪化すると 1％ずつ割増になります。
一般的に力率 95％〜98％になるように容量計算し、進相コンデンサを設置し、力率を改善します。

66

その他 − ２

OA 機器の待機電力の削減
チェック
OA 機器の待機電力を意識していますか？
OA 機器（パソコン、プリンターなど）の待機電力は数 W になります。
数 W の機器でも数が多くなることで大きな消費電力になりますので、コンセントを抜く、省エ
ネタップで電力の供給をストップすることで省エネにつながります。
一定の時間、席を離れる際などには、電源を切ったり、休止モードにしたりするなどの取組も必要です。

省エネタップの利用
出典：サンワサプライ株式会社

こまめにコンセントを抜きましょう

席を一定時間離れる際は電源を切ったり、休止モードにしたり
しましょう

取組内容
①OA 機器の待機電力について調べましょう。
事業所内のパソコン、プリンターの OA 機器やテレビ等の家電の台数、電源の管理について調べましょう。1 台 1 台は少ない消費電力ですが、台数が増えると数十 W の電力を消費することになります。

②電源を切ることができる機器を選定しましょう。
電源を落とすことができない複合機などもありますので、電源を切ることができる機器を選定しましょう。また、省エネタップの導入など、取り組みやすい方法も検討しましょう。

③定期的に従業員に対して取組の状況を確認しましょう。
定期的に取組が行われているか従業員に確認をしましょう。
課題が出てきたら従業員で共有し、次の取組に反映させましょう。

67

その他 − ３

パソコンの電力削減
チェック
パソコンの省エネを取り組んでいますか？
パソコンの消費電力は、デスクトップで約５０〜１００W、ノートパソコンで約２０〜４０W です。
多くのパソコンを使用して事務所ではパソコンの全消費電力に占める割合も高くなります。
パソコンの使用状況を把握し、省エネの取組を行いましょう。
平均消費電力８０W のデスクトップのパソコンが５０台あると・・・・
設定の変更など簡単な取組で省
エネにつながります。

５０台
平均消費電力８０W

取組内容①パソコンの使用状況を確認しましょう。
事業所内のパソコンの台数を確認し、離席時の管理状況など各使用者のパソコンの使用状況を確認しましょう。

②事業所にあった取組を決め、従業員に周知しましょう。
事業所にあったパソコンの省エネの取組を決め、従業員に周知しましょう。
例えば、40 分以上席を離れる際は電源を切る、それ以下はパソコンをスリープにする。などルールを決めるとよいでしょう。
①離席時にはパソコンをシャットダウンまたはスリープにする。
パソコンのシャットダウンとスリープで使用電力が等しくなる時間
Windows xP
デスクトップ

Windows Vista
デスクトップ

Windows7
デスクトップ

Windows xP
ノート

Windows Vista
ノート

Windows7
ノート

シャットダウンとス
リープが使用電力が 約 1 時間 45 分等しくなる時間

約 1 時間 20 分

約 1 時間 40 分

約 40 分

約 1 時間 30 分

約 1 時間 50 分

出典：日本マイクロソフト Windows パソコンを節電して使う術②ディスプレイの明るさ設定を低くする。
③使用していないときはコンセントを抜く。
④使用していない USB 機器は外す。
⑤無線 LAN を使用していない場合は設定をオフにする。
⑥パソコンの節電設定ソフトを使用する。 など

68その他 − ４

新エネルギー導入の検討
チェック
新エネルギー（太陽光発電、小型水力発電など）をご存じですか？
エネルギー供給の点から、エネルギーを作る「新エネルギー」について考えてみましょう。
新エネルギーとして、太陽光発電、小型風力発電、小型水力発電、バイオマス利用（木質、生ゴミ）などがあります。

小型風力発電出典：ゼファー株式会社

小型水力発電出典：シンフォニア
テクノロジー株式会社

太陽光発電
出典：三菱電機株式会社

取組内容①新エネルギーについて情報を集めましょう。
回収年数が長くコスト面で厳しいとされる新エネルギー機器は毎年技術が進歩し、投資に対する回収年数は改善されています。また、導入に対する補助も多くあります。
定期的に新エネルギーの情報収集を行いましょう。

②情報については従業員間で共有しましょう。
集めた情報は従業員に周知し、新しい情報を常に共有するようにしましょう。

69

70

作成
特定非営利活動法人静岡県新エネルギー推進機構〒420-0853
静岡市葵区追手町４４−１
社団法人静岡県環境資源協会内

71