３Ｍ ハイ-KタームⅡ-EM（一般用）
３Ｍ ハイ-K 碍子Ⅱ-EM（耐塩用）TM
TM6600V CVT、EM-CET/CV3心、EM-CE3心ケーブル用終端接続部
JCAA K1301
規格品

JCAA認証： 第11001号
第04001号※JCAA標準規格適合の水密端子使用時。

長年にわたって実績を誇る３M独自のプレハブ端末を改良・モデルチェンジ。
現場でのグリース（潤滑剤）塗布工程が不要のため、作業性の大幅な向上を実現。エコケーブルにも対応。

ハイ-KタームⅡ-EM
屋内・屋外終端接続部／
92-E7XJ、92-E73XJシリーズ

ハイ-K碍子Ⅱ-EM
耐塩害終端接続部／HG3、HGTシリーズ

屋内・屋外共用

３MTM ハイ-KタームⅡ-EM

軽量、コンパクト、簡単施工。抜群の作業性。

端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上。
端末本体内部にシリコーングリース（潤滑剤）を内蔵。
現場でのシリコーングリース塗布作業が不要なため、手や部材を汚すことなく、スムーズな作業が行えます。
● 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで、外層テープ巻きなど追加の防水処理は不要です。
● 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
火気、熱源を必要とせず、安全です。
● キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル（EMケーブル）にも使用可能。
●●

適用ケーブルおよびキット型番
導体サイズ
（mm2）
14CVT、EM-CETケーブル用

223860※端子は、圧着タイプです。

① 端末本体② 銅管圧着B端子（ボルト・ナット付）③ ３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ（5m巻）④ スコッチⓇ
導電性銅箔テープ 1245
⑤ ３MTM 半導電性テープ 13（700mm小巻品）⑥ 接地クランプ（パテ付）⑦ 接地クランプ（三叉管用）

CVT、
EM-CET
ケーブル用

CV3心、
EM-CE3心
ケーブル用

3個

3個

3個

1巻

3枚3個

−−1巻1個1個1個⑩ スチールバンド−1個1個1個−⑪ 相色別テープ（赤、白、青）1組⑬ ゴムスペーサー

1個⑫ ブラケット（施工ラベル付）⑭ 作業ゲージ

1枚②1巻1個1組1個1枚①外被チューブ（シリコーンゴム製）

④⑪③⑫

●

ハ イ- K碍 子 Ⅱ 端 末 で 実績のある、ケーブル導 体への銅箔テープ巻き工程を追 加し、ケーブル 導 体剥き出し部の導体のバラけを防止。

CVT、EM-CETケーブル用キット⑥

3個3枚1巻92-E72J（N）-EM●⑧ すずメッキ軟銅線⑨ ラバー三叉管

92-E71J（N）-EM

92-E732J（N）-EM数量

作 業 性の更なる向上を図りました !

CV3心、EM-CE3心ケーブル用

92-E731J（N）-EM

キット構成
キット構成材料

キット型番⑤⑬

シリコーングリース内蔵。

⑧高誘電率層（ハイ-K材料）

CV3心、EM-CE3心ケーブル用キット⑨⑦⑩②③⑫⑬①半導電性テープ

３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ④無半田接地クランプ⑪⑤無半田接地クランプ採用。
半田上げ不要。

⑧Oリングシール部

作業手順

1. 端末本体の挿入※ケーブル段剥ぎ部表面へのシリコーングリース（潤滑剤）塗布は不要です。

Oリングシールで外層テープ巻きによる防水処理不要。

2. 端子を圧着

3. 完 成構造図

耐塩用

３MTM ハイ-K碍子Ⅱ-EM

軽量、コンパクトで柱上での作業性を一新。

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了。テープ巻き箇所も極めて少なく簡単施工。
端末本体内部にシリコーングリース（潤滑剤）を内蔵。
碍管内部へのシリコーングリース塗布作業が原則不要なため、スムーズな作業が行えます。
● 端末本体に接地クランプを内蔵。ケーブル挿入と同時に接地処理も完了。
● 端末本体の保護栓がないため、保護栓引抜きの手間がいりません。
● 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。端末本体を装着するだけで、外層テープ巻きなど追加の防水処理は不要です。
（CVT、EM-CET38・60・100mm2のみ）● キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル（EMケーブル）にも使用可能。
●●

適用ケーブルおよびキット型番
導体サイズ
（mm2）
14

キット型番

CVT、EM-CETケーブル用

223860100※端子は、圧着タイプです。

HGT-22G-EM① 端末本体② 銅管圧着 B 端子（ボルト・ナット付）③ 端子カバー

④ ３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ（10m 巻）⑤ スコッチⓇ
導電性銅箔テープ 1245

⑥ 位置決めテープ⑦ ３MTM 半導電性テープ 13（700mm 小巻品）

数

3個

●

量

3個

1巻2巻3個

3枚−1巻−

3枚1個

−1個1組

⑮ ゴムスペーサー

1個

1個⑯ 施工札、ナイロンロープ⑰ 作業ゲージ

1個−1枚●1個1組⑭ ブラケット⑬⑥

1個

絶縁パッキン⑨⑧②⑤碍管

CV3心、EM-CE3心ケーブル用キット
①⑭③⑦⑪

1個

⑬ 相色別テープ（赤、白、青）

④⑮−

1個
−

⑭

③3個

3枚
3枚

CVT、EM-CETケーブル用キット（38・60・100mm2）①3個

3個⑩ ラバー三叉管⑫ 自在バンドーCVT、CV3 心、EM-CET EM-CE3 心
ケーブル用 ケーブル用

3枚⑪ 三叉管用スペーサー

HG3-60（N）-EM※ CVT、EM-CET14・22mm2 および CV3 心、EM-CE3 心ケー
ブル用は一部仕様が異なります。

（38・60・100mm2）

HG3-22（N）-EM

HGT-100G-EM⑧ ACP 半導電性テープ⑨ すずメッキ軟銅線

CVT、EM-CET ケーブル

HGT-60G-EM

キット構成
キット構成材料

CV3心、EM-CE3心ケーブル用⑬⑥⑤②⑯⑮④⑨⑫⑩

シリコーングリース内蔵。

1組

1枚

高誘電率層（ハイ-K材料）

作業手順（CVT、EM-CETケーブル：HGTシリーズ）

半導電性テープ

無半田接地クランプ（端末本体内蔵）

接地クランプ内蔵。
半田上げ不要。
Oリングシール部

1. 端末本体の挿入 ※1 ※2

2. 端子を圧着

Oリングシールで外層テープ巻きによる防水処理不要。

3. 完成※ 1：ケーブル段剥ぎ部表面へのシリコーングリース（潤滑剤）塗布は不要です。
※ 2：60・100mm2 は碍管の挿入をスムーズに行うため、キットに同梱されている専用グリースを塗布してください。

構造図※ CV3 心、EM-CE3 心およびCVT、EM-CET14・22mm 2は碍管下部のテープ巻きが必要です。

仕上り図※端子穴径はJCAA規格端子と同一です。従来品とは異なりますのでご注意ください。

３MTM ハイ-KタームⅡ-EM

L14223860GF●200φCB105A②L

導体断面積（mm2）22⑤⑥38706032ABGL5550325

11756037524516275

32φCFFB

φE5.5

各部の寸法（mm）

A④D

⑧⑤⑨φH
F

①⑫200以上②⑦③④φED

L

5550390117560395⑧⑨⑫ ⑩⑪⑤⑥φH

商用周波電圧部分放電

10kV で発生しない、または 5.5kV で消滅

雷インパルス耐電圧
長期課通電
気密

注水商用周波耐電圧（屋内用以外）商用周波電圧汚損

常温：± 85kV、3 回／高温（90° C）：± 70kV、3 回⑪B①②⑦③④φE⑧⑨D⑩⑪L

常温：22kV、1 時間／高温（90° C）：19kV、1 時間

250φC

本品は、JCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」の規格取得品です。
JCAA 認証：第 11001 号〈一般用〉、第 04001 号〈耐塩用〉
商用周波耐電圧280315

各部の寸法（mm）

B

φC40143211D

φE80148014F

φH80147511L700700●

CVT、EM-CETケーブル用キット（14・22mm2）① 端子② ケーブル導体③ 碍管④ 碍管ブラケット⑤ 相色別テープ⑥ ケーブル用ブラケット

導体断面積
（mm2）
14A268B

16⑦ ケーブル絶縁体⑧ ACP半導電性テープ⑨ ケーブル半導電層⑩ ケーブル遮蔽銅テープ⑪ 接地金具
⑫ ３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ

各部の寸法（mm）

φCD5.5

φE80F

1455

φH11L700※上記L寸法は当社標準寸法です。合わない場合はケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ長さ調整を行ってください。

F250

性能A

⑦ ケーブル絶縁体⑧ ACP半導電性テープ⑨ ケーブル半導電層⑩ ケーブル遮蔽銅テープ⑪ ３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ※上記L寸法は当社標準寸法です。合わない場合はケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ長さ調整を行ってください。

22性能規格

試験項目

38100

⑥200以上5.5CVT、EM-CETケーブル用キット（38・60・100mm2）① 端子② ケーブル導体③ 碍管④ 碍管ブラケット⑤ 相色別テープ⑥ ケーブル用ブラケット

導体断面積（mm2）

⑩φC

G

●60

※上記L寸法は当社標準寸法です。合わない場合はケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ長さ調整を行ってください。

G⑨275⑦CV3心、EM-CE3心ケーブル用キット

14⑦16F②③① 端末本体⑥ 接地用クランプ② ３MTM 半導電性テープ 13⑦ スチールバンド③ ３MTM 自己融着性絶縁テープ ⑧ ケーブルシース
フィットテープ⑨ ブラケット④ 相色別テープ⑤ 三叉分岐管③⑧245

φC200以上

L200④B⑪※上記L寸法は当社標準寸法です。合わない場合はケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ長さ調整を行ってください。

⑨①A

各部の寸法（mm）

①L

13525

導体断面積
（mm2）

⑧200以上

φCB

B

A

③④
⑤⑥②
⑦CVT、EM-CETケーブル用キット① 端子⑥ 接地用クランプ② 粘着ポリエチレン絶縁テープ ⑦ 相色別テープ③ 端末本体⑧ ケーブルブラケット④ 高誘電率層（端末本体内蔵） ⑨ ゴムスペーサー⑤ 半導電性自己融着テープ

A●200以上①A200以上

φC

３MTM ハイ-K碍子Ⅱ-EM

8.5kV、導体温度 95 ～ 100℃となる通電 8 時間を 30 回

CV3心、EM-CE3心ケーブル用キット① 端子② ケーブル導体③ 碍管④ 碍管ブラケット⑤ 相色別テープ⑥ ケーブル用ブラケット⑦ ケーブル絶縁体

導体断面積（mm2）14⑫49kPa（内圧）、1 時間●22⑤8.5kV、1 分間でフラッシュオーバーなし

38⑬⑥8.5kV、5 回でフラッシュオーバーなし
塩分付着密度：0.01mg/cm2（屋内用）、0.06mg/cm2（屋外用）、0.35mg/cm2（耐塩用）

φ11F60A

B

2681628032⑧ ３MTM 半導電性テープ 13⑨ ケーブル半導電層⑩ ケーブル遮蔽銅テープ⑪ ３MTM 自己融着性絶縁テープ
フィットテープ⑫ 三叉分岐管⑬ 自在バンド

各部の寸法（mm）
φC5.5D80

φEF

L1455700

11801475700※上記L寸法は当社標準寸法です。合わない場合はケーブル許容曲げ半径をご考慮のうえ、現場状況に合わせ長さ調整を行ってください。

耐トラッキング性（屋外用） 噴霧回数 101 回で 0.5A 未満、または焼損なしケーブルシースの耐熱性や難接着性が考慮されていて、電線メーカー各社のエコケーブルの接続や端末処理に工法上適用可能である場合、「エコケーブル対応工法」と表示しています。

販売取扱店

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。
仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

３M 、スコッチは、３M 社の商標です。

カスタマーコールセンター

通信・電力ソリュ－ション事業部
Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

製品のお問い合わせはナビダイヤルでカタログ等各種資料の請求は FAX で

8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

24 時間受付／年中無休

0570-012-321

http://www.mmm.co.jp/electro/
ELE-221-B(0117)

0120-282-369