汎 用ポンプ のトラブルシューティング
一般社団法人 日本産業機械工業会

汎用ポンプ委員会

まえがき

汎用ポンプのトラブルシューティングの作成目的
汎用ポンプ（以下「ポンプ」という）は、定期的にメンテナンスを行わないと、突然ポンプが動かなくなるなど、大きなトラブルが発生する恐れがあります。
この資 料では、ポンプの 代 表 的なトラブル対応として、ユーザー の 皆 様にご 確認をお願いしたい点検内容と対策を紹介しております。
ポンプに不具合が生じたときは、まずは後述の手順に従って点検し、対策を講じていただきその後に、メーカまたは専門業者に今後の対応についてご相談ください。
適宜ご活用いただき、お客様がポンプを安全にお使いいただくことの一助となれば幸いです。

ご注意
この資料は、ポンプでトラブルが生じたときの一般的な点検や対策を記載したものです。
ポンプの種類や運転状況によっては、適切な点検や対策が異なる場合がございますので、ご承知おきください。
ご不明点がございましたら、メーカまたは専門業者にお問い合わせください。
一般社団法人汎用ポンプ委員会

2022年10月
日本産業機械工業会
汎用ポンプ委員会

会員会社一覧（50音順）• 株式会社荏原製作所• 株式会社川本製作所• グルンドフォスポンプ株式会社• 新明和工業株式会社• 大平洋機工株式会社• 株式会社鶴見製作所• テラル株式会社• 株式会社酉島製作所• 株式会社日立産機システム
1

陸上ポンプの事象と対策❶ スイッチを投 入してもポンプ が 回らない保護装置が作動していないか

YES

NO

ポンプを手で回すことができるか

YES①ヒューズが切れていれば取り替える②漏 電遮断器、過電流保護装置が作動していれば復帰させる。誤動作であれば修理または交換する

電動機の焼損または断線であれば電動機の修理、または交換するNO

異物が内部で噛み込んでいないか

YES

NOメーカまたは専門業者に相談する

2

異物を除去する陸上ポンプの事象と対策❷ ポンプは回るが 水 が 出ない 、または水 が 少ない
吐出し弁が閉じていないか

YESNO
ポンプの呼び水が不十分でないか

YES

NO
逆回転していないか

YES

NO
ポンプ内に空気が溜まっていないか

YES

NO
ポンプや配管に異物が詰まっていないか

YES

NO
ポンプ内が著しく摩耗していないか

YES

NO
吸込み揚程が高過ぎ、キャビテーションが発生していないか

YESNO
計画時の揚程より実際の所要揚程が高すぎていないか

YES

NOメーカまたは専門業者に相談する
3

弁を開く①受水槽の水は充分か②フート弁から漏水していないか③押 込み運転の場合に吸込み側の弁が閉じていれば開く

３相のうち２相の線を入れ替えて正回転に直す①空気抜きコックを開いて空気を抜く②吸 込配管の勾配、管継手部、軸封部を点検して不具合を直す

異物を除去する

必要に応じて修理または部品の取替えを行い、ライナリングなどの微小隙間部を正常な隙間に調整する①液 面高さを調べ、必要が有れば据付位置を下げる②吸 込側の弁、配管などで絞られてないかを点検し、必要があれば管径を太くする。あるいは吸込側のストレーナを掃除する①吐 出し管 の 抵 抗 損 失を減じるように改修する②仕様に適したポンプに取り替える③別のポンプを追加して直列運転をする

陸上ポンプの事象と対策❸ 電 動 機 が 過 負 荷 運 転の状 態

電圧が異常に低くないか

YES電力会社に相談する。自家発電装置の場合は定格電圧に調整する

NO
回転数が高すぎないか（ベルト掛）YES

プーリを取り替えるNO
ポンプ仕様点より著しく外れて運転していないか

YES

NO
グランドパッキンを締めすぎていないか

YES①遠心ポンプは過大水量での運転を避け、吐出し弁を絞って調整する②軸 流ポンプは弁を開放して、仕様点以下で運転する

締めつけを適正にする

NO
ポンプ回転部に異物が詰まっていないか

YES異物を除去する

NO
揚液の比重・粘度が高くないか

YESNO
メーカまたは専門業者に相談する

4①遠 心ポンプの場合、吐出し量を絞って過負荷にならない範囲で運転する②羽 根車外径を小さくするか、電動機容量を大きいものに取り替える

陸上ポンプの事象と対策❹ 騒 音・振 動 が 大きい
直結芯出しが狂っていないか

YES芯出し調整をし直す

NO
基礎または配管支持が不十分ではないか

YES①基礎の見直し、必要に応じて補強する②配管荷重がポンプに異常にかかっていれば、配管を支持する。場合によっては支持点の変更、
フレキ管継手を設ける

NO
ポンプ仕様点より著しく外れて運転していないか

YES①過 大水量での運転の場合は吐出し弁を絞る②吐 出し弁を全開しても、なお過少水量の場合は適正なポンプに取り替える

YES①吸 込管継手、グランドパッキンを締め直す②❷ 項と同様のキャビテーション対策をする

NO
空気の侵入やキャビテーションが起きていないかNO
羽根車内に異物が詰まっていないかYES異物を除去する

NO
羽根車の摩耗などによる回転体の不釣合いがないかYES

NOメーカまたは専門業者に相談する

5

羽根車を取り替える陸上ポンプの事象と対策❺ 軸 受 が 異 常 過 熱している直結芯出しが狂っていないかYES芯出し調整をし直す

NO
潤滑油、グリースの量が不適正ではないか

YES①給油不足の場合は適量まで補充する②グリースの詰め過ぎは過熱を招くので、適量に調整する

YES①軸受の清掃、錆び落としをする。
再生不能の場合は軸受を取り替える②異物を除去するNO
軸受が錆びていないか、または内部に異物が入っていないかNO
ベルトが張りすぎていないか（ベルト掛けの場合）

YES

NO
メーカまたは専門業者に相談する

6

ベルトの張力を適正にする陸上ポンプの事象と対策❻ 軸 封 部の水 漏れ、または過 熱a) グランドパッキンの場合で水漏れする
パッキン押えの締めつけが不足ではないか

YES

パッキン押えを締めつけ、軸封部から水が滴下する程度に調整するNO
パッキンの長さが短く合わせ面のすきまが大きすぎないかYES適正な長さに調整したパッキンに取り替えるNO
パッキンの劣化、パッキン部スリーブの摩耗が大きくないか

YES①パッキンを取り替える②パッキン部スリーブを取り替えるb) グランドパッキンの場合で過熱するパッキンの締めすぎ、または片締めになっていないかYES

締めすぎの為、軸封部からの水漏れが僅少の場合は、締めつけを調整する

NO
軸封部に働く圧力が高過ぎないかYES

高圧用のパッキンに取り替えるc) メカニカルシールの場合で水漏れする
摺動面が異物噛みこみなどで、傷ついていないかYESメカニカルシールを取り替える。
また、異物侵入防止対策を実施する

NO
シール取付け部のパッキンが損傷していないかNO
軸振れや軸に傷がないかYES

YES

NO
メーカまたは専門業者に相談する
7

メカニカルシールを取り替える

軸を修正、または取り替える

陸上ポンプの事象と対策❼ 呼 び 水 困 難でポンプ 内が満 水しないa) フート弁の場合
フート弁にごみが詰まっていないかYESごみを除去する

NO
シートが摩耗していないかYES

フート弁を取り替えるb) 真空ポンプ使用の場合吸込管継手部や軸封部から空気を吸い込んでいないかYES

NO
真空ポンプの能力が低下していないか

YESNO
メーカまたは専門業者に相談する

8①吸込管継手部のシールやパッキンを確認する②パッキン押えを締め直す③軸封部への封水を適正にする

真空ポンプを修理または取り替える

水中ポンプの事象と対策❶ スイッチを投 入してもポンプ が 回らない保護装置が作動していないか

YES

NO
電源回路、制御回路の接続不良が起きていないかYES①ヒューズが切れていれば取り替える②漏電遮断器、過電流保護装置が作動していれば復帰させる。誤動作であれば修理または交換する回路の点検、修理NO
ケーブルの断線、接続不良が起きていないかYES

ケーブル交換または結線修正

NO
フロートスイッチまたは水位計の誤動作、断線が起きていないか

YES

フロートスイッチまたは水位計の障害物の除去、修理、交換

NO
異物が内部で噛み込んでいないかYES

異物を除去するNO
電動機やリレーが焼損していないかYES

NO
メーカまたは専門業者に相談する

9

修理または交換する

水中ポンプの事象と対策❷ ポンプは回るが 水 が 出ない 、または水 が 少ない
吐出し弁が閉じていないか

YES

弁を開く

NO
逆回転で運転していないかYES

３相のうち２相の線を入れ替えて正回転に直す

NO
ポンプ内に空気が溜まっていないか

YES①ポンプのエア抜き部を確認する②停止水位が正しいか確認するNO
ストレーナに異物が詰まっていないか

YES異物を除去する

NO
ポンプや配管に異物が詰まっていないか

YES異物を除去する

NO
ポンプ内が著しく摩耗していないか

YES

NO
60Hz 用ポンプを50Hz で使用していないか

YES

必要に応じて修理または部品の取替えを行い、ライナリングなどの微小隙間部を正常な隙間に調整する

ポンプまたは羽根車を交換する

NO
計画時よりも実際の所要揚程が高すぎていないか

YESNO
メーカまたは専門業者に相談する

10

吐出し位置、配管を見直す。
または適正なポンプに交換する。

水中ポンプの事象と対策❸ 電 動 機 が 過 負 荷 運 転の状 態
電圧が異常に低くないか

YES

NO
キャブタイヤケーブルを延長しすぎていないかNO
欠相運転になっていないかNO
逆回転で運転していないか

YES

YES
YES

NO
計画時よりも実際の所要揚程が低すぎないか(過大水量で運転していないか)NO
ポンプ回転部に異物が詰まっていないか

NO
軸受不良が発生していないか

YES

YES
YES

電力会社に相談する。自家発電装置の場合は定格電圧に調整する
適正な長さもしくは太さに変更する
キャブタイヤケーブルの欠相確認及び結線部・マグネットスイッチを確認し必要に応じて交換する

３相のうち２相の線を入れ替えて正回転に直す
吐出し位置、配管を見直す。
または適正なポンプに交換する。

異物を除去する

修理する

NO
長期間の停止により、羽根車やメカニカルシールが固着していないか

YES

NO
50Hz 用ポンプを60Hz で使用していないかNO
揚液の比重が高くないかYES

YES

NOメーカまたは専門業者に相談する
11

固着を解消する。また、固着をさけるため、１ヶ月に１回の手回しまたは１分以内の空運転を行なう。

ポンプまたは羽根車を交換する

液質を見直す。
または適正なポンプに交換する。

水中ポンプの事象と対策❹ 水 中モータの絶 縁 低 下

水中モータポンプのメカニカルシール部
から水が浸入していないかYESメカニカルシールの取替えまたは修理する。電動機のコイルを乾燥させる

NO
キャブタイヤケーブルの先端が水に触れていないか、もしくはキャブタイヤケーブルに傷がついていないかYESキャブタイヤケーブルを交換する。
必要に応じて電動機のコイルを乾燥させる

NO
結線部が湿気により短絡していないか

YES

NOメーカまたは専門業者に相談する

12

結線部の水分を除去し乾燥させる

水中ポンプの事象と対策❺ 騒 音・振 動 が 大きい
逆回転で運転していないかNO
羽根車に異物が噛みこんでいないかNO
空気を吸い込んでいないか

YES３相のうち２相の線を入れ替えて正回転に直す

YES
YES

異物を除去する

最低水位をあげるか、ポンプ位置を下げる

NO
配管の支持部が緩んでいないか、共振していないかYES

NO
計画時よりも実際の所要揚程が高すぎるもしくは低すぎていないか（過少水量もしくは過大水量で運転していないか）

YES①基礎の見直し、必要に応じて補強する②配 管荷重がポンプに異常にかかっていれば、配管を支持する。場合によっては支持点の変更、フレキ管継手を設ける

吐出し位置、配管を見直す。
または適正なポンプに交換する。

NO
メーカまたは専門業者に相談する❻ 運 転した後 、ポンプ が 停 止する
ポンプが過電流になっていないか

YES

過電流の原因を確認する

NO
制御盤のサーマルリレー設定値が誤っていないかYES適切な値に変更する

NO
ポンプ内蔵のモータ保護装置が作動していないか

YES

ポンプ内蔵のモータ保護装置作動の原因を確認する

NO
モータの異常（焼損、浸水等）が起きていないか

YESNO
メーカまたは専門業者に相談する
13

修理または交換する

水中ポンプの事象と対策
 ンプ が 回りっぱなしになる❼ポフロートスイッチまたは水位計の誤動作、断線が起きていないかYES

フロートスイッチまたは水位計の障害物の除去、修理、交換する

NO
リレー接点の焼き付きが発生していないかYESチャタリング等の原因を除去、リレーを交換する

NO
メーカまたは専門業者に相談する❽ 浸 水 検 知 器 が 作 動する
メカニカルシールの漏れが発生していないか

YES

メカニカルシールの取替え
または修理する

NO
制御盤内のリレー接点の焼き付きが発生していないか

YESNO
メーカまたは専門業者に相談する

14

交換する