20183

日本建築学会大会学術講演梗概集（関東） 2006年 9 月

場所打ち
場所打ち杭用杭頭半固定工法の杭用杭頭半固定工法の開発
その９
その９ 品質管理
場所打ち杭品質管理

杭頭半固定

正会員 ○西村憲義*1
正会員
武内義夫*3
正会員
丹羽貴子*5

施工実験

同
同
同

小林 仁*2
吉川清峰*4
加藤政利*6

１. はじめに前報(その 8) 1)では場所打ち杭用半固定工法(以下、本工法と記す)の実施に向け、実大施工実験を行い、その施工性に問題ないことを確認した。本報では、シース方式による引張定着筋の施工時の品質管理について実大施工実験の結果および留意事項について報告する。
２. 施工時の施工時の品質管理
本工法の杭頭部の納まりおよび引張定着筋と PC リングの設置手順フローを図１および図２に、施工管理基準および充填モルタルの品質管理値を表１および表２にそれぞれ示す。

図２

引張定着筋および PC リング設置手順フロー
表１

施工管理基準測定対象
シースまたは引張定着筋

シース設置位置または引張定着筋設置位置
シース天端レベル（シース方式のみ）

X・Y方向
４点測定

杭主筋

天端レベル

全数

PC リング

引張定着筋

図１

杭頭部の納まりX・Y方向
杭鉄筋２点間距離 組立時

杭整形後とPCリングのあき寸法
PCリング正規
天端高さとのレベル差
PCリングの左右天端レベル差
引張定着筋の定着寸法

表２

測定時期

許容差(mm)
許容値を超えた[許容値(mm)] 場合の対策
±20

位置修正

杭鉄筋組立時
杭頭処理後±5[-25～-15]±20[-40～0]>0 ：主筋カット<-40 ：監理者協議

X・Y方向
４点測定

PCリング
設置時

±20
[10～50]

位置修正

X・Y方向
各２箇所

PCリング
設置時

±20

監理者協議

X・Y方向
全数

PCリング
設置時
モルタル充填前後

10[0～10]

位置修正

±50

<-50 ：監理者協議

充填モルタルの品質管理値

種類

測定時期

測定項目

シースグラウト材

フレッシュ時Ｊ14ロート試験

シースグラウト材
杭頭部モルタル

硬化後

材令28日（4週）強度

Development of semi-rigid Connections for Cast-in-place Pile HeadPart 9 Quality control of construction

位置修正

品質管理値
メーカー仕様による[参考値：8±2（sec)]
36Ｎ/mm 2以上

Noriyoshi NISHIMURA, Hitoshi KOBAYASHI
Yoshio TAKEUCHI, Kiyomine YOSHIKAWA
Takako NIWA , Masatoshi KATO

―365―

３. 測定結果
実大施工実験 1～5 における施工精度測定結果を表 3 に示す。実大施工実験 1 において、杭主筋天端レベルおよび PC リングの左右天端レベル差の一部に許容値を超える測定値が見られたが、以降の実験において注意項目として対応したことにより、すべての値が許容値以内に納まっていることを確認した。また、充填モルタルについて

図３ 高さ調整用ﾎﾞﾙﾄ

写真１ 同左取付け状況

も測定値は品質管理値を満足していた。
表 3 施工精度測定結果①シース設置位置（引張定着筋）③杭主筋天端レベル④杭整形後とＰＣリングのあき寸法⑤ＰＣリング天端レベル⑥ＰＣリングの左右天端レベル差⑦引張定着筋の定着寸法

施工実験1 ＜成増３＞
E21
E22
E23
許容値
400～415400～405400～410380～420-23～-19-25～-9-48～-39-40～0
40～45
10～50
117～121121～136120～133
110～1502～4
1～15
10～130～10
1211～1228 1200～1218 1194～1218 1150～1250

合否判定
合否
合
合否
合

①シース設置位置②シース天端レベル③杭主筋天端レベル④杭整形後とＰＣリングのあき寸法⑤ＰＣリング天端レベル⑥ＰＣリングの左右天端レベル差⑦引張定着筋の定着寸法

施工実験２ ＜幕張５＞
L4LBR4RB
499～505
500～503-25～-28-20～-24-28～-16-21～-26
132～136144～148
2～42～31314～1325 1285～1309

許容値
480～520-25～－15-40～010～50
110～150
0～101280～1380

合否判定
合合（再構築）合合合合

施工実験３ ＜芦花公園Ⅲ＞
P2A
P2B①シース設置位置
600～602①シース設置位置
514～523②シース天端レベル-19-19③杭主筋天端レベル-16～-6-39～-30④杭整形後とＰＣリングのあき寸法
5050⑤ＰＣリング天端レベル
133～136132～133⑥ＰＣリングの左右天端レベル差0～3
1⑦引張定着筋の定着寸法
1170～1183 1150～1184

許容値
580～620500～540-25～-15-40～010～50
110～150
0～101150～1250

合否判定
合
合
合合合合合合①シース設置位置（引張定着筋）②シース天端レベル②’引張定着筋天端レベル③杭主筋天端レベル④杭整形後とＰＣリングのあき寸法⑤ＰＣリング天端レベル⑥ＰＣリングの左右天端レベル差⑦引張定着筋の定着寸法⑦’引張定着筋の定着寸法

施工実験４ ＜川崎富士見1＞
P03A
P03B
491～503495-201025～1031-19～－27 -16～－23
40～45
22～32
128～133
129～1371～53～81067～1092
997～1020

許容値
480～520-25～－15
1000～1040
-40～0
10～50
110～1500～101030～1130
950～1050

合否判定
合合
合
合
合
合
合
合
合

①シース設置位置②シース天端レベル③杭主筋天端レベル④杭整形後とＰＣリングのあき寸法⑤ＰＣリング天端レベル⑥ＰＣリングの左右天端レベル差⑦引張定着筋の定着寸法

施工実験５ ＜市川第三＞P9397～403-20-24～－40
28～34
114～1171～21169～1184

許容値
380～420-25～－15-40～010～50
110～1500～101150～1250

合否判定
合合合合合合合

図４ PC ﾘﾝｸﾞ内面に設けたﾌﾟﾚｰﾄ

4.2

写真２ 同左取付け状況

PC リング下面の空隙確保

PC リング下面の空隙を確保するために、PC リング設置
後、その内側と外側の周囲にバックアップ材または硬練りモルタルにて土手を作り、杭頭部モルタルや PC リング周囲の捨てコンクリートが入り込まないようにする必要がある。

写真３ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材取付状況

写真４ 硬練りﾓﾙﾀﾙ施工状況

4.3 シースグラウト材および杭頭部モルタルの養生
引張定着筋の付着性能を確保するため、施工後少なくとも１日は引張定着筋へ振動を与えないようにする。ま４. 施工時の施工時の留意事項

た、夏季の直射日光など杭頭部モルタルの表面の初期乾4.1

燥ひび割れが発生しないような処置を講じる。

PC リングの設置

本工法特有の PC リングの設置にあたり、PC リング下面に３箇所備わっている高さ調整用ボルトを用いる場合には、図３および写真１に示すように、杭頭周囲の捨て５. まとめ
5 現場にて実大施工実験を実施し、施工基準に規定するコンクリートのレベル管理がポイントとなる。また、PC施工精度が得られることを確認した。

リング内面鋼板に設けたプレートを杭径整形リングの上【参考文献】に載せる場合には、図４および写真２に示すように、杭1) 森，吉川，熊谷，許斐，伊勢本，秦：場所打ち杭用杭頭半固定工

径整形リングの組立ておよび鉄筋かごの建込みの精度管法の開発 その８：日本建築学会大会学術講演梗概集 2006 年 6 月

理が重要となる。

*1 三井住友建設㈱建築本部建築技術部*1 Sumitomo Mitsui Construction*2 松井建設㈱*2 MATSUI Construction*3 西松建設㈱技術研究所*3 Technical Research Institute, Nishimatsu Construction*4 飛島建設㈱構造設計部*4 Structural Engineering Dept., Tobishima Corporation*5 鹿島建設㈱建築設計本部構造設計統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ

*5 Architectural Design Division, Structural Engineering Department, Kajima Corp.

*6 五洋建設㈱建築本部建築ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部*6 Engineering Div., Architectural Divisions Group, Penta-Ocean Construction Co.,Ltd.

―366―