CU-１0000 CU-20000
IoTに対応したプラント監視ツール
振動をはじめとした設備データの遠隔監視をご要望の点数で構成可能コンパクト モニタリング ユニット

CU-10000 CU-20000

ご要望にあわせた入力点数でユニットを構成できます。
振動センサー入力16点または48点タイプが選択可能です。
その他の入力信号としてアナログ（回転速度や温度など）と接点（運転/停止）の２タイプの信号も入力することができ、様々な運転状態の把握が可能になります。
（アナログ信号と接点信号は各8点または40点タイプが選択できます。）
設置、設定から運用まで簡単かつ低価格ではじめることができます。

パソコンのブラウザーから設定や監視を行う事ができます。
標準サポートブラウザー Microsoft® Internet Explorer® Ver.8〜11,Microsoft® Edge

振動値がしきい値を超えたタイミングで、設備異常の原因分析に必要な振動波形を自動的に採取します。

ユニット本体に警報接点出力機能を標準装備しています。
（接続ケーブルはオプション）
メールサーバーと組み合わせればE-mailで警報をお知らせすることも可能です。

精密診断報告書も作成可能です。
測定したデータをCSVファイル※1に出力することができますので、当社別製品「ポータブル振動診断器MK220」付属のデータ管理ソフトに取り込ませることにより精密診断報告書を簡単に作成することができます。

8

内蔵ソフトを入れ替えることにより、当社別製品「オンライン設備診断システム Super CMS-10000」の一次処理ユニット（ローカルモニター）として活用する事ができます。

外観図（CU-20000-V-A）

パソコンをネットワークに接続することで測定した振動サイクルデータ※2に加えてアナログベースデータ※3を定期的に取りに行くことができます（CU-20000-□-□-FTPのみ）。
また、データ取込ソフト（オプション）も用意しております。
※1CSVファイルはカンマで区切ったテキストファイルのことで、ソフトウェア間のデータ交換用ファイルとして使用されています。
※2振動サイクルデータは接続された振動センサーを順番に繰り返し測定した最短周期の振動値です。
※3アナログベースデータは１秒ごとに採取したアナログデータを１分毎に集計演算（平均/最大/最小）した集計値です。

スイッチング
HUB

コンパクト モニタリング ユニット
CU-10000・CU-20000

コンパクト モニタリング ユニット
CU-10000・CU-20000

遠隔地の現場にコンパクト モニタリング ユニットとモバイルルーター＋公衆モバイル回線網用カードを設置し、業務用パソコンから遠隔モニタリング

モバイルルーター＋公衆モバイル回線網用カード
コンパクト モニタリング ユニット
CU-10000・CU-20000

公衆モバイル回線網

ネットワークに接続されたパソコンからのデータ取込に対応（CU-20000-□-□-FTPのみ）
パソコンをネットワークに接続することで測定した振動サイクルデータに加えてアナログベースデータを定期的に取りに行くことができます。
データ取込ソフト（オプション）をインストール
したパソコンからFTP接続にて定期的にデータを取り込みできます。

コンパクト モニタリング ユニット
CU-20000

振動ピックアップ

標準機能
計測アプリケーション
ソフトウェア

計測データフォルダ
計測データファイル

パソコン

オプション機能
イーサーネット

振動サイクルデータファイル（直近1200件）

自動CSVファイル保存

アナログベース
データファイル（直近120分）

標準機能

オプション機能

定期自動ファイル読み込み

データ取り込みソフトウェア

標準機能

FTP
サーバー

傾向管理グラフ装置
FFTデータ表示

Webアプリケーション
ソフトウェア

データのCSV出力

Webブラウザ

Webサーバー

OS：Windows

MK-220データ管理ソフトとの連携『MK-220データ管理ソフト』
CU-10000・CU-20000から出力したCSVデータから傾向管理や精密診断（ベアリング傷、アンバランス等の診断）が可能です。

傾向管理グラフFFTグラフ

診断報告書

コンパクト モニタリング ユニット CU-10000 CU-20000

CU-10000 CU-20000 の仕様
◎型式一覧
型式※１

最大接続点数振動

CU-10000

アナログ

16 点

CU-20000-V

48 点

CU-20000-V-A

48 点

CU-20000-V-FTP

48 点

CU-20000-V-A-FTP

48 点

CU-20000-A

CU-20000-FTP

CU-20000-A-FTP

8点

8点

接点

FTP データ
公開機能

外形寸法（突起部・取付金具を除く）

質量

8点

8点

なし

なし

W150×D155×H210 mm

約 3.5kg

なし

W210×D155×H210 mm

16 点

40 点

40 点

16 点

8点

8点

40 点

40 点

8点

16 点

なし

あり

8点

40 点

あり

40 点

◎振動計測部の仕様入力信号

測定周波数範囲

測定範囲

5 〜 20kHz

5,15,50,150,500,1500 m/s²

加速度PEAK

1k 〜 20kHz

5,15,50,150,500,1500 m/s²

1k 〜 20kHz

速度

5 〜 1kHz

変位
測定時間
測定周期
警報判定
周波数解析

5 〜 1kHz

1500 mm/s AUTO RANGE only

◎接点計測部の仕様

5000 µm AUTO RANGE only

振動センサー16 点/台 接続時で80 秒〜160 秒,
振動センサー48 点/台 接続時で240 秒〜480 秒(警報が発生していない場合)
上限2段階（立ち止まり確認機能付）

測定モード

10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20kHz
400, 800, 1600, 3200, 6400 ライン

振動値演算方法

RMS値(初期値) or EQ
peak値

加速度ALL単位

ピーク値

RMS値(初期値) or EQ
mm/s（初期値）or cm/speak値

速度変位

EQ p-p 値µm

入力信号

無電圧 １ａ 接点 接点検出電圧，電流：DC 12V, 20mA

警報判定

上限２段階、接点入力警報

測定周期１秒◎出力部の仕様

容量 AC/DC 250Vmax 0.2A 以下（リレー出力）
無電圧１ａ接点信号 × ２段階（２秒間のパルス信号，全チャンネルの OR で出力）

警報出力

データ
エクスポート◎一般仕様
電源使用温度範囲標準付属品
ユニット本体

信号用ケーブル
取扱説明書

約 5.1kg

約 4.8kg

上限２段階、下限２段階、上下限 2 段階

保存温度範囲コネクター付端子台

W270×D155×H210 mm

イーサーネット IEEE802.3、IEEE802.3u 規格準拠
通信機能
（10BASE-T、100BASE-TX × １（RJ-45 モジュラーコネクター））

RMS値(初期値) or EQ m/s²（初期値）or Gpeak値

振動値演算 加速度BPF
方法と単位加速度PEAK

約 4.8kg

１秒警報判定約 5〜10 秒/ch

FFT 周波数分解能

測定周期5,15,50,150,500,1500 m/s²

※他に周波数解析信号用として、加速度ENV（エンベロープ値）があります。

解析周波数レンジ

約 3.5kg

W210×D155×H210 mm

入力レンジ ：DC 0 ～ 5V，DC 1 ～ 5V
入力インピーダンス：1M Ω以上（入力回路部非絶縁）

入力信号

測定レンジ

加速度ALL

加速度BPF

約 5.1kg

約 4.8kg◎アナログ計測部の仕様

圧電式振動ピックアップ 5.1mV/(m/s²)
測定モード

W270×D155×H210 mm

W210×D155×H210 mmあり※ 1 ご発注時に型式をご指定ください。納入後はユニット追加などによる型式変更はできません。

約 4.8kg

W150×D155×H210 mm

あり

40 点

40 点

W210×D155×H210 mm

ユニットに蓄積されたマスターファイル、傾向管理データ、FFT データを CSV 形式でファイル出力します。

AC 85 ～ 264V 50/60Hz 100W（最大時）
0 ～ 40℃-10 ～ 60℃

オプション品
CU-10000／CU-20000□□□1台

MK-9102 シリーズ

1～4 本

MP-110MK-9103

信号用ケーブル

MK-9102 シリーズ

CU-10000 用キャリングケース

1部

警報出力用ケーブル※２※２ ユニット構成による

CU-10000 用ユニットボックス※３2～8 個※２

データ取込ソフト※４MK-9111

MK-9104 シリーズ
MK-9806※３ CU-20000 用ユニットボックスも準備いたします。お問い合わせください。
※４ CU-20000- □□ -FTP との組合せで使用します。

CU-10000 用オプションボックス
ユニットボックス〈MK-9103〉
W400 D250 H500mm（オプション）
ＴＢ１

コンパクトモニタリングユニット
CU-10000

キャリングケース〈MK-9111〉
W372 D242 H300mm（オプション）

CU-10000

ＮＦＢ

ＴＢ２

ＴＢ

JFEアドバンテック株式会社※特定計量器 対象外※Microsoft、Internet Explorerは米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

※カタログ仕様は予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ: http://www.jfe‑advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
東京支社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業部）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
FAX.03‑5825‑5591
TEL.03‑5825‑7362（計測診断事業部 東京営業部）
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

JC-CU10000・CU20000-02A

19.07.5000