③取り付け面への配線穴の加工

連結時は左右端一方のユニットのみ

105mm

105mm

45mm

カネカ有機 EL 照明

KANEKA LUCE ARCHITECTURETM A1 シリーズ

電源用通線穴（Φ26mm 穴 ）施工工事店様へ

お客様へ●本製品には、本書以外に代理店から渡される施工要領書と取扱説明書があります。
施工の前に、それらがお手元にあることをご確認ください。
●本書は、施工要領書から施工の流れに沿って留意すべきポイントを抜粋した資料です。
●施工の際は、施工要領書を必ずよく読み、注意事項等を理解し、正しく施工してください。
●点検、修理等で本体カバーユニット、有機 EL ユニットの取り外しが必要な場合は、施工要領書をご確認ください。
●本書は、取扱説明書・施工要領書と共に、必ずお客様にお渡しください。

●このたびは、弊社製品を お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●本製品には、本書以外に取扱説明書・施工要領書があります。本書、および保証を受ける際に必要となる請求書、納品書等と共にお手元に保管してください。
もし、お手元にない場合は、代理店にご依頼いただき、入手いただくか、ダウンロードをしてください。
保証書は、取扱説明書についていますのでご確認ください。
●本書は、参考としてお渡しするものです。
記載されている作業などが必要となった場合、お求めの代理店にご相談、ご依頼ください。
お客様ご自身では行わないでください。

調光用通線穴（Φ20mm 穴 ）いずれか１箇所に開ける（調光する場合のみ）④目隠し板のはめ込み

連結されない側のみ連結して設置する場合

単独で設置する場合
本体サイドカバー（左右両側）に目隠し板をはめ込みます。

左右末端に位置する本体ユニットの壁側の本体サイドカバーにそれぞれ目隠し板をはめ込みます。

連結【目隠し板をはめ込めんだ状態】

本体サイドカバー（壁側）

パチン

溝（6 箇所）▼施工要領書と取扱説明書は、こちらからダウンロードが可能です。

施工要領書

40mm
94mm

94mm

国内専用40mm

屋内専用45mm

いずれか１箇所に開ける

取扱説明書
目隠し板と本体サイドカバーに段差がないことを確認

目隠し板
爪（6 箇所）
https://www.kanekaoled.jp/luce/ﬁle/a1_s.pdf

https://www.kanekaoled.jp/luce/ﬁle/a1.pdf⑤本体ユニットの取り付け面へのネジ止め

施工のポイント

本体ユニットは本体固定用ネジ（市販品）4 本以上で取り付け面に固定します。
必要に応じて 4 本以上ネジ止めできますが、4 本については必ず下記の位置にネジ止めをしてください。
227.5mm

施工前に本体と付属品がそろっていることを次の表でご確認ください。
不足や破損などがあった場合は、お求めの代理店までご連絡ください。
本体ユニット

本体カバーユニット

有機 EL ユニット

略図
（9 灯品の場合）
数量

略図

1

1

1

有機 EL ユニット固定ネジ

目隠し板

施工のポイント（本書）

23mm 96mm

21mm

梱包内容の確認227.5mm

151.5mm
33mm

AB

CDEFAB

CDE

F

９灯品︓910.0mm、７灯品︓709.2mm、５灯品︓508.4mm

単独で設置する場合
柱、梁、壁下地、天井下地、木板などのピッチに合わせて、以下３つのいずれかでネジ止めします。
❶ A と F（ネジ間ピッチ…９灯品︓844mm、７灯品︓643mm、５灯品︓442mm）❷ B と E（ネジ間ピッチ…９灯品︓607mm、７灯品︓406mm）❸ C と D（ネジ間ピッチ…９灯品︓455mm）
19 灯品では 5 本、7 灯品では 4 本、5 灯品では 3 本を使用します。
残りは予備として保管してください。

数量

2

62

3

1

①設置箇所の確認【取り付けに必要な空間】
本体カバーユニット

2mm 程度（壁まで）

151.5mm
33mm

本体外形（有機 EL ユニットを含む）

突起部が天井・壁等に当たるところまで

A

B

C

DEFA

BCDEF

連結板

連結して設置する場合

凹部連結板をスライドさせて位置を合わせてから、柱、梁、壁下地、天井下地、木板などのピッチに合わせて、下図に示す場所にネジ止めします。

スライドして位置合わせ200mm 以上

2mm 程度（壁まで）【303mm ピッチ】

有機 EL ユニット

303mm

本体ユニットA

300mm 以上

電源スイッチ
電源配線

調光器

調光配線

E中間

B

９灯品︓725.5mm
７灯品︓524.5mm
５灯品︓323.5mm②電源スイッチ／調光器の設置と配線
調光する場合

左端

303mm
E

右端

B

９灯品︓607mm

F

９灯品︓725.5mm
７灯品︓524.5mm
５灯品︓323.5mm※9 灯品のみ中間に連結可能【455mm ピッチ】
調光しない場合

電流容量に応じて選択

455mm
A

Φ1.6mm もしくはΦ2.0mm 3 芯 VVF ケーブル
PWM 方式 JISC 8120 付属書 E.3 パルス
幅変調（PWM）による制御に準拠したもの【推奨品】Panasonic 社製●NQ20355/NQ20356 ●NQ21505/NQ21502●NQ28841K/NQ28861K

不要Φ0.9mm もしくはΦ1.2mm １P CPEV 線遮蔽付き電線※NQ20355/NQ20356 を使用する場合、常時、通電状態になるように配線

不要

左端

９灯品︓649.5mm
７灯品︓448.5mm
５灯品︓247.5mm

D455mmC

中間D

９灯品︓455mm※9 灯品のみ中間に連結可能

ウラ面へつづくC

右端

９灯品︓649.5mm
７灯品︓448.5mm
５灯品︓247.5mm

F❶本体ユニットの下側爪部に有機 EL ユニットの溝を確実に差し込みます。

⑥電源／調光の配線

警告

ハーネスをはさみ込まない

電源の配線は電気工事士の有資格者が必ず実施してください。
取り付けに不備があると火災、感電のおそれがあります。

溝爪
透明カバー

電源ケーブルの取り出し（上側のいずれか１箇所）
電源用通線穴�（Φ26mm 穴 ）を持たない❷有機 EL ユニットは有機 EL ユニット固定ネジで本体ユニットにネジ止めします。
ネジ止め後、固定されたか確認してください。
（９灯品…５箇所、７灯品…４箇所、５灯品…３箇所）

調光用通線穴�（Φ20mm 穴 ）調光ケーブルの取り出し（下側のいずれか１箇所）

有機 EL ユニット固定ネジ（付属品）※調光する場合のみ❸本体ユニットの電源ハーネスに有機 EL ユニットの接続ハーネスを接続します。

■端子台への接続

AC 入力

L

電線の剥き代（電源／調光）︓8mm

送りN⑧連結時のブレ止め

送り
送り

アース

本体ユニットの電源ハーネス●電線は端子台の奥まで差し込んでください。
●各端子台からケーブルが抜けないことを確認してください。

●電源の極性を間違えないようにしてください。
●複数台を連結するときは送り配線をしてください。

●ケーブルを抜くときはリリースボタンを押しながら引き抜いてください。

入力 1

送り

入力 2

送り

有機 EL ユニットの接続ハーネス

複数台連結時のみブレ止め電源端子台
リリースボタン

調光信号入力パチン

スライドして突き出す

溝

調光端子台
リリースボタン

有機 EL ユニットを少しずつずらしながら溝へ入れる■固定爪による配線の整理⑨本体カバーユニットの取り付け

配線固定爪は９灯品、７灯品、５灯品で位置や数が異なります。

警告単独で設置する場合

配線固定爪の先端をケーブルに強く押しあてない。
ケーブルが傷つき、火災、感電などの原因になります。

注意（図は９灯品の例）【本体ユニット右側の通線穴から配線する例】

本体カバーユニットを有機 EL ユニットの上に置かないでください。
故障の原因や、有機 EL ユニットが落下して思わぬけがの原因となります。

❶本体カバーユニット背面の落下防止ひもを貼り付けている固定テープ（2 箇所）を取り外します。
電源ケーブルを固定いずれかの一方の通線穴から配線❷左右の落下防止ひもフックを本体ユニットの落下防止ひもかけに引っ掛けます。
落下防止ひもフック
落下防止ひもフック
ガチャッ
ガチャッ

調光ケーブルを固定
配線固定爪【本体ユニット左側の通線穴から配線する例】

落下防止ひもかけ

いずれかの一方の通線穴から配線落下防止ひもかけ❸落下防止ひもフックを軽く引いて引っかかっていることを確認してください。
❹本体カバーユニットを本体ユニットに上側からかぶせます。

配線爪は使わない

連結して設置する場合（図は９灯品の例）❺本体カバーユニットのカバー固定フック爪が有機 EL ユニットにはまるように押し込みます。

電源ケーブルと調光ケーブルを、連結した本体ユニット内部へ送り配線で接続します。
その際、各ケーブルが交差したり接触しないよう、必ず配線固定爪で固定してください。

【左端の本体ユニットに屋内配線する例】●左端の本体ユニットから屋内配線を接続する場合は、本体ユニット右側の電源用通線穴、調光用通線穴を使うことはできません。
いずれかの一方の通線穴から配線

カバー固定フックガチャッ

電源ケーブルを固定

ガチャッ

有機 EL ユニット

カバー固定フック爪❻取り付け後、カバーツマミを動かしてガタツキの有無、隙間の有無を確認します。
ガタツキや隙間があるときは、本体カバーユニットを取り外して取り付け直してください。
調光ケーブルを固定
電源用配線穴配線固定爪

調光用配線穴送り配線はそれぞれの配線穴を通す⑩動作確認●設置したすべての製品が正常に点灯し、異音や発煙、発火などが発生していないか確認します。
●異常が発見されたら直ちに主電源を切断し、異常個所の確認、修正を行ってください。
●内装材で仕上げる際は、施工要領書に記載の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ってください。
●本体カバーユニット、有機 EL ユニットの取り外し方法は、施工要領書を確認してください。

⑦有機 EL ユニットの取り付け注意

有機 EL ユニットの透明カバーを押さえたり、有機 EL ユニットをねじったりしないでください。
故障の原因になります。
有機 EL ユニットを引っ張ったり、体重をかけたり、有機 EL ユニットの上に物を置いたりしないでください。
故障の原因や、有機 EL ユニットのが外れてけがの原因となります。

OLED 事業開発プロジェクト〒107-6028 東京都港区赤坂 1-12-32（アーク森ビル）
MAIL︓oled-market@kaneka.co.jp
TEL︓03-5574-8009 / FAX︓03-5574-6161

KANEKA LUCE ARCHITECTURETM A1 シリーズ
施工のポイント
Document No.OBL-4100-004/001
2021 年 4 月 第１版
Printed in JapanKANEKA Luce（ロゴ）は株式会社カネカの登録商標です。ARCHITECTIRE は株式会社カネカの出願中の商標です。
©Kaneka Corporation 2021 株式会社カネカの許可なく複製、改変などを行うことはできません。