◆令和３年（２０２１年）の事故概要○ガス事業法発生年月日2021年2月13日2021年2月13日2021年2月13日

場所
事業者区(県名） 分事故の事故の概要
被害状況種類福島県沖地震の３日後、一般需要家より「地震後ガスが使えず、また、コンロ用ゴムホースを焦がして穴を開けてしまった」との連絡を受けたが、外出中とのことで、連絡のあった当日は保安閉栓措置を行った。翌日、担当者が訪問し、コンロ用ソフトコードの中央部及びコンロ背面部に焼損を確認した。グリル使用中に地震があり、直後にコンロから火が出てソフトコードが燃え、コンロより上 人的被害：なし消費機 がった火はすぐに消えたとのこと。
物的被害：ソフトガス小売事 器から 原因は、ソフトコード中央部分がグリル燃焼室下部に近接してお宮城県コード及びガスコ業者の漏え り、グリル使用時に常時熱影響を受ける状態であったため、影響ンロの各一部を焼い着火 箇所が徐々に劣化（一部炭化）していたところ、地震により劣化部損に亀裂が生じ、当該箇所から漏出した未燃ガスがグリル内に流入しバーナー炎を着火源として、ソフトコード及びコンロ背面の焼損に至ったものと推測される。

福島県沖地震（現地：震度６強）の発生に伴い、製造所への電力供給が遮断し、製造ならびに送ガスが自動停止した。地震発生に伴うガス工作物への影響が懸念されたことから、同工作物が問題ない状態である事の確認が取れるまで、ガス発生設備および付属施設の停止を継続した。停電後、外部電源の復帰まで非常用ガス製造事 製造支 電源により、ユーティリティ関連施設の運転を継続した。所員によ福島県なし業者障る構内緊急点検を行い、配管の沈下等を確認した。全施設の健全性確認を行い、ガス発生設備を順次運転した。導管送ガス向けは、３９時間４０分後に製造再開し、発電所向けは約８５時間後に製造再開体制が整った。
福島県沖地震（現地：震度６弱）により特定製造所の感震遮断装置が作動し、供給が停止した。事業者が供給再開に向けて圧力保持による漏えい確認を行ったところ、漏えいが認められた。漏えい箇所の特定に時間を要することから、４階建て集合住宅９棟及び集会所のうち１９１戸へのＬＰボンベによる仮設供給を行うこととし、全ての仮設供給が完了するまで約１６時間の供給支障となっガス小売事 供給支 た。漏えい箇所を調査した結果、集合住宅２棟の敷地内建物コン
福島県なし
業者障クリート基礎飛込み手前付近の灯外内管接続に使用していたメカニカル継手部からガスが漏えいしていることを確認したため、継手ねじ部の増締め作業を実施し、発生から約４日後に導管供給が復旧した。漏えい原因は地震により、継手部ねじが緩んだことによるとみられる。

○液化石油ガス保安法発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年3月25日秋田県 消費者2021年3月8日山形県 消費者事故の事故の概要
被害状況種類現場の近くに住む住人がガス臭いことに気づき消防署へ連絡をし、消防署からは、供給している販売会社ではない現場近くの販売会社へ連絡した。同社員が現場に駆け付け、バルク貯槽の元バルブを閉めガス漏れが止まった。 この時点で、二段式一体型漏えい 調整器よりガスが漏洩していることを確認した。販売会社の社員 なしが現地に到着し、直ちにバルク周辺とアパート周辺のガス検知作業を実施し、ガス漏れが無いことを警察署員と確認した。ＬＰガスの漏えい量は、約42.8kgと推定される。原因は、調整器の不具合と見られるが詳細は不明。
消費者から「ガスが出ない」との連絡が販売事業者営業所に入り、出動した同所員が現場確認をした結果、雪で埋まっていた配管の一部の損傷が確認され、同日中に損傷箇所の修繕を行っ漏えい た。ＬＰガスの漏えい量は、約6.6kgと推定される。原因は、雪の重 なしみにより配管が引っ張られて損傷したもの。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年2月15日山形県 消費者2021年2月8日2021年2月7日2021年1月27日2021年1月27日2021年1月27日2021年1月27日2021年1月16日2021年1月16日山形県 消費者秋田県 消費者秋田県 消費者岩手県 消費者岩手県 消費者岩手県 消費者

福島県他工事業者宮城県 消費者事故の事故の概要
被害状況種類一般消費者からの「ガス臭がする」との連絡が委託先連絡事業所を通じて販売店営業所に入り、同所員が現場確認した結果、調整器とガス容器の接続部の破損を確認したため、容器のバルブを漏えい 閉止しガス漏えいを止めた。漏えい量は、約16.2kgと推定される。 なし雪害によるものであり、容器（50kg×2本）付近は雪囲いがされていなかった。
一般消費者からの「ガス臭がする」との連絡が委託先連絡事業所を通じて販売店営業所に入り、同所員が現場確認した結果、調整器とガス容器の接続部の破損を確認したため、容器のバルブを漏えい 閉止しガス漏えいを止めた。漏えい量は、約58.2kgと推定される。 なし雪害によるものであり、容器（50kg×2本）付近は雪囲いがされていなかった。
一般消費者宅の隣家住人がガス漏れを発見し、消防に通報し、消防から連絡が販売業者に入り、営業所員が点検作業を実施した結果、ガスメーターユニオンネジ部（供給管）の破損を確認した。ガス漏えいについては、同営業所員より前に現場入りしてい漏えい た消防署員が容器のバルブを閉止し、止まっていた。原因は、隣 なし家でつららを落とした際に、氷塊がガスメーター上部を直撃してガスメーターユニオンネジ部が破損したもの。
一般消費者宅において、住人がガス臭と台所のガス漏れ警報器が鳴っているのに気づき、ガス設備を確認したところ、容器からガスが漏れているのを確認（容器が雪で埋もれていた状態）し、容器のバルブまで雪をかいてバルブを閉止（５０ｋｇ×2本立て設備のうち１本を締めた）したが、まだガスが漏えいしているため消防署に漏えい 連絡した。到着した消防隊がもう1本のバルブを閉止したのち、販 なし売事業者の社員が復旧作業を実施した。原因としては、積雪により供給設備が雪で埋もれ、雪の圧力が加わり片袖型自動切替式調整器の軸がひび割れし、ガス漏えいが生じたものと推定される。
一般消費者宅において、ガスコンロの火がつかないことから、住人が建屋内部及び外部を点検したところ、落雪により高圧ホースが容器から外れていることを発見し、容器の元バルブを閉めた。
連絡を受けた販売事業者職員が現場の状況を確認したところ、設漏えい 置されていた２０ｋｇ容器３本のうち、２本から漏えいしていることを なし確認し、高圧ホースを張力式に交換のうえ、調整器を壁に固定する措置を行った。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
２階建てアパートにおいて、落雪により、５０ｋｇ容器４本のうちの１本に接続する高圧ホースが破損し、ガスが漏えいした（漏えい量不明）。住民の一人が元バルブを閉止したうえ、警察に通報した。
漏えい 連絡を受けた県高圧ガス保安協会職員が応急措置後、販売事業 なし者が復旧措置を行った。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
一般消費者宅において、住民が落雪音により屋外を確認したところ、ガス臭があり調整器の破損を確認したため、販売事業者に連絡した。販売事業者は、調整器と容器との接続部が折れて、２０ｋ漏えい ｇ容器２本のうちの１本が完全に漏えいしたことを確認した。雪害 なし対策が不十分であったものと考えられる。
消費者から販売事業者に対し、敷地（庭先）がガス臭いとの連絡を受け、消費者宅を訪問し際に、消費者から敷地内に埋めてある除染土を搬出する作業を実施したとの話があった。販売事業者が同箇所を掘削してみたところ、ガス管に穴（直径４０ｍｍ）が空いて漏えい おり、漏えいが確認された（ガスの漏えい量は不明）。穴を塞ぐ応 なし急措置の後、ガス管の交換を行った。原因は、他工事での掘削及び杭打ち作業による損傷であり、当該工事について販売事業者への事前の照会は無かった。
付近住民からガス臭の通報にて消防隊及び販売店が現場確認をしたところ、共同住宅に設置されているLPガス容器（５０㎏×６本）の自動切替式圧力調整器の接続部ユニオン部分からのＬＰガス漏えいを確認した（ガス漏えい量は不明）。現場に臨場した販売店漏えい 担当者が容器のバルブを閉止し漏えいは停止した。原因は、結合 なし部に使用しているユニオン継手パッキンの経年劣化によるものと推定される。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年1月14日秋田県 消費者2021年1月13日2021年1月4日2021年1月4日岩手県 消費者岩手県 消費者山形県 消費者事故の事故の概要
被害状況種類一般住宅において、爆発火災事故が発生し、この住宅が爆発に 人的被害：死者１より全壊すると同時に火災が発生し、隣家に延焼した。爆発元の 名住宅の焼け跡で住民１名が死亡しているのが発見された。調査の 物的被害：全焼２漏えい 結果、前日に屋根からの雪下ろしがあったこと及びガス供給設備 棟（爆発火災１爆発・ のうち調整器のＬＰガス容器接続部及びガスメーターの管接続部 棟、延焼１棟）、部火災 などが損傷していることが確認された。原因は、落雪等により屋外 分焼２棟、建物一のガス供給設備が損傷し、漏れたガスが雪に囲まれた家屋の周 部破損１２棟辺や床下に流入し、滞留したガスに何らかの原因で着火して爆発したものと推定される。
落雪により、軒下に設置されていた２０ｋｇ容器に直接取り付けの調整器が接続部で折損し、ガスが漏えいした。漏えい量は約９．３漏えい ８㎥と推定される。接続固定位置の不備又は保安対策が不十分 なしであったところ、落雪により調整器が破損したものと推定される。
落雪により、軒下に設置されていた５０ｋｇ容器（２本設置）に直接取り付けの調整器が接続部で折損し、ガスが漏えいした。漏えい漏えい 量は約３５．１８㎥と推定される。接続固定位置の不備又は保安 なし対策が不十分であったところ、落雪により調整器が破損したものと推定される。
落雪により、５０ｋｇ容器に取り付けた調整器が容器接続部で破損し、ガスが漏えいした。住民が落雪の音に気付き、ガス漏れの音漏えい を確認し、すぐに容器のバルブを閉めたが、少量のガスが漏えい なししたもの。雪害対策が不十分であったものと考えられる。

○高圧ガス保安法発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年3月4日

福島県2021年2月18日2021年2月17日2021年1月26日

宮城県運送事業者飲食料製造業宮城県 製油所事故の事故の概要
被害状況種類運送会社の社員が、液化酸素製造設備（タンクローリー）から納入先の貯蔵設備に液化酸素を充てんするため、充てんホースを接続し、ホース・配管のパージ及び予冷作業を行おうとしたところ、液排出弁の弁体部からガスが漏えいしていることを発見した。
漏えい 直ちに作業を中断し、液排出弁の上流側の吐出弁を閉止し、漏え なしい停止させた。同弁には、小さな亀裂が認められた。原因は、経年劣化により腐食したものと推定される。
ユニット型冷凍機を点検するため扉を開けた際にアンモニア臭があったため冷凍機を点検したところ、圧縮機のメカニカルシール部においてフェノール紙（アンモニアに反応し色が変化する紙）の色が一番濃く反応したことから、当該メカニカルシール部からの漏えいと判断した。散水ポンプを作動させ、圧縮機を含めた冷凍機全漏えい 体に散水し、散水後の水は除害装置で回収・処理した。
なし原因は、当該冷凍機の運転停止により圧縮機のメカニカルシール部へのオイルの供給も途絶えたことから、メカニカルシールの摺動部の気密が保たれなくなり、摺動部の隙間からアンモニアが漏えいしたものと推定される。2月13日に発生した地震による被害調査をしていたところ、低温液化石油ガス貯蔵設備であるタンクの附属配管外周に巻き付けている保冷材の表面に霜が付着している箇所を発見した。当該附属配管内のＬＰガスを抜いたのち保冷材を外し、配管表面の錆を落として配管を確認したところ、配管表面に１センチ程度の穴が開いていた状態を目視確認した。当該附属配管の各所バルブを閉
漏えいなし止して縁切りし、ＬＰガスを抜いたことにより穴からの漏えいを止めた。ガスの漏えい量は不明。
原因は、腐食して減肉状態にあったところ、地震で力がかかり、割れて穴が開いたとものと推定される。

当該事業者が、１月２０日に自動車のエアコンからフロン類を高圧ガス容器に回収し、１月２６日に当該容器を高圧ガス容器回収業者が回収に来た際に、当該容器が軽いことに気付くとともにバルブの緩みが確認され、容器内のフロン類全量が大気放出したこと
自動車解宮城県 体・部品販 漏えい を覚知した（漏洩量は９．９ｋｇ）。
なし原因は、高圧ガス容器のバルブに緩みがあったことによるものと売業者考えられるが、詳細は調査中。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年1月22日

山形県2021年1月21日当該事業所付近の住民が警報音に気づき１０分ほど鳴り止まなかったため音源の方向に向かったところ、ガス臭を感じガス漏れと察知したことから警察と消防へ通報。警察と消防が事業所に到着。その後に到着した事業所職員が警察と消防の立ち会いのもと調査したところ、貯槽やローリー受入ホースなどと接続している配管にあるバルブのうち１つが凍結しており、ＬＰガスが漏えいした第1種製造
福島県漏えい 箇所と推定した。同職員がグランドナット部を増し締めし、漏えい なし事業者が止まったことを確認した。ＬＰガスの漏えい量は、推定約２，５００㎥以上。
原因は、バルブ本体内部のゴムパッキンとグリスが経年劣化により硬化し、ＬＰガスの通り道が出来たことによりグランドナット部から漏えいしたものと推定される。

医療関係製造業者事故の事故の概要
被害状況種類工場において、空調設備のガス圧力低下警報が鳴り当該空調設備が停止したため、工場職員と冷凍機器メーカーの社員が点検したところ、当該空調設備の空冷式チラーの圧縮機溶接部が破損漏えい し、フロンR410aが漏えいしていたことを確認した。漏えい量は約１ なし０．６ｋｇ。
原因は、空冷式チラーの圧縮機溶接部が破損したためであり、詳細は調査中。

○石油コンビナート等災害防止法

なし○火薬類取締法なし