Rockwell Automation, Inc.
ROC_ETIP_JA_26
02/2024

EtherNet/IP
ドライバ

1

システム構成.................................................................................................................... 32接続機器の選択 ................................................................................................................ 73通信設定例 ....................................................................................................................... 8

4

設定項目......................................................................................................................... 32

5

使用可能デバイス .......................................................................................................... 37

6

デバイスコードとアドレスコード ................................................................................. 90

7

エラーメッセージ .......................................................................................................... 91

1

EtherNet/IP ドライバ

はじめに本書は表示器と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。
本書では接続方法を以下の順に説明します。

1

システム構成接続できる接続機器の種類、通信方式について示します。

「1 システム構成」（3 ページ）

2

接続機器の選択
接続する接続機器の機種（シリーズ）と接続方法を選択します。

「2 接続機器の選択」（7 ページ）

3

通信設定例
表示器と接続機器間で通信するための設定例を示します。

「3 通信設定例」（8 ページ）4

設定項目
表示器側の通信設定項目を説明します。
表示器の通信設定はGP-Pro EX、またはオ
フラインモードで設定します。

「4 設定項目」（32 ページ）

運転

GP-Pro EX 機器接続マニュアル2

EtherNet/IP ドライバ

1

システム構成Rockwell Automation, Inc. 製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。
CPU

シリーズ名

SLC500

PLC-5

ControlLogix

ControlLogix
Native*2

リンク I/F

CompactLogix

CompactLogix
Native *2

設定例

SLC 5/05

CPU 直結（channel1）*1

設定例 1（8 ページ）

SLC 5/03
SLC 5/04
SLC 5/05

1761-NET-ENI

設定例 2（10 ページ）

右記リンク I/F をサポートするすべての CPU

1761-NET-ENI

設定例 3（12 ページ）

1756-ENET/B
1756-ENET
1756-ENBT
1756-EN2T/A

設定例 4（14 ページ）

1761-NET-ENI

設定例 5（16 ページ）

1756-ENET/B
1756-ENET
1756-ENBT
1756-EN2T/A

設定例 9（24 ページ）

右記リンク I/F をサポートするすべての CPU

右記リンク I/F をサポートするすべてのCPU

1761-NET-ENI*3

MicroLogix

通信方式

イーサネット(TCP)

設定例 10（26 ページ）

MicroLogix 1000
MicroLogix 1100
MicroLogix 1200
MicroLogix 1500

1761-NET-ENI

設定例 6（18 ページ）

MicroLogix 1100

CPU 直結（channel1）

設定例 7（20 ページ）

右記リンク I/F をサポートするすべての CPU

1761-NET-ENI

設定例 5（16 ページ）

内蔵 EtherNet/IP ポー
トをサポートするす
べての CPUCPU 直結設定例 8（22 ページ）

右記リンク I/F をサポートするすべてのCPU

1761-NET-ENI *3

設定例 10（26 ページ）

内蔵 EtherNet/IP ポー
トをサポートするす
べての CPU*4

CPU 直結設定例 11（28 ページ）

GP-Pro EX 機器接続マニュアル3

EtherNet/IP ドライバ

CPU

シリーズ名

FlexLogix

右記リンク I/F をサポートするすべてのCPU

リンク I/F

通信方式

設定例

1788-ENBT/A

設定例 4（14 ページ）

1761-NET-ENI

設定例 5（16 ページ）

FlexLogix
Native *2

右記リンク I/F をサポートするすべてのCPU

1788-ENBT/A

Micro800

Micro850

CPU 直結イーサネット(TCP)

設定例 9（24 ページ）
設定例 12（30 ページ）*1

表示器の Rockwell EtherNet/IP ドライバは CIP プロトコルを使用しています。SLC 5/05 CPUの古いリビジョンではサポートしておりません。CPU のシリーズ A は OS501、FRN5 以降のファームウェアリビジョンにアップグレードしてください。CPU のシリーズ B および C
は CIP プロトコルをサポートしています。

*2

接続機器で設定した TagName をデバイス名として使用する場合に選択します。機器設定ダ
イアログボックスの [ シリーズ ] から「Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」を選択する必要があります。

*3

ControlLogix ネイティブや CompactLogix ネイティブで 1761-NET-ENI を使用するには、モジュールをシリーズ B 以降にする必要があります。

*4

L5K ファイルのインポート時に埋め込み I/O のコントローラタグを生成する CPU は以下を参照してください。
「■ データタイプを定義するモジュール一覧」（52 ページ）• バージョン V1.12.06 以降の EtherNet/IP ドライバで作成したプロジェクトは使用したドライババージョン以降のドライバをインストールしたアプリケーション（GP-Pro EX や
Pro-Server EX）で使用できます。
使用したドライババージョン未満のドライバがインストールされているアプリケーショ
ンでは使用できません。
• ドライババージョンが V1.12.06 未満の場合はサポート専用サイトから最新のドライバ
をダウンロードしてください。
http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html• バージョン V1.14.12 以降の EtherNet/IP ドライバでは、作成したドライババージョン未満をインストールしたアプリケーションでプロジェクトを読込むと以下のように設定内
容が変更されます。
• タグデータ名前が「NoData」、コントローラタグが「DINT」のみのタグデータブロッ
クが作成されます。
• 画面などに設定されているアドレスが「Undefined」に変更されます。
• 読込んだプロジェクトを保存すると、変更後のデータが以前のデータに上書きされます。
• アプリケーションにインストールしているドライババージョン未満のドライバで作成されたプロジェクトを使用する場合、プロジェクトを上書き保存した後で表示器に転送してください。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル4EtherNet/IP ドライバ

• 接続機器によってデータのデバイス格納順序が異なります。接続機器と同じデバイス格
納順序になるように文字列データモードを変更してください。文字列データモードの変
更は [ 文字列データモード ] の [ 変更 ] をクリックして表示されるダイアログボックスで設定します。

■ 接続構成•1：1 接続
⴫␜ེ

ធ⛯ᯏེ

HUB

•

1：n 接続最大接続台数16台
⴫␜ེ

ធ⛯ᯏེ

ធ⛯ᯏེ

HUB

•

n：１接続
最大接続台数n台*
⴫␜ེ

⴫␜ེ

ធ⛯ᯏེ

HUB

•

n：m 接続接続機器1台あたりの最大接続台数n台*
表示器1台あたりの最大接続台数16台
⴫␜ེ

⴫␜ེ

ធ⛯ᯏེ

HUB

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

5

ធ⛯ᯏེ

EtherNet/IP ドライバ*

最大接続台数は使用するシリーズとリンク I/F によって異なります。それぞれの最大接続台数は以
下の表を参照してください。
シリーズ

リンク I/F

最大接続台数CPU 直結8

1761-NET-ENI

4

PLC-5

1761-NET-ENI

4

ControlLogix
CompactLogix

イーサモジュール

12

1761-NET-ENI

4

FlexLogix

イーサモジュール

12

CPU 直結16

1761-NET-ENI

4

CPU 直結16

SLC500MicroLogix
Micro800

GP-Pro EX 機器接続マニュアル6EtherNet/IP ドライバ

2

接続機器の選択表示器と接続する接続機器を選択します。

設定項目

設定内容

接続機器数

設定するシリーズ数を「1 ～ 4」で入力します。

メーカー

接続する接続機器のメーカーを選択します。「Rockwell Automation, Inc.」を選択します。

シリーズ

接続する接続機器の機種（シリーズ）と接続方法を選択します。「EtherNet/
IP」を選択します。
「EtherNet/IP」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。

「1 システム構成」（3 ページ）

ポート

接続機器と接続する表示器のポートを選択します。「イーサネット (TCP)」
を選択します。
表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス（メモリ）を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラ
ムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセ
ス方式専用エリア）」

システムエリアを使用する

この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「システム設定 [ 本体設定 ] - [システムエリア設定 ] の設定ガイド」
参照：保守 / トラブル解決ガイド「本体設定 - システムエリア設定」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル7

EtherNet/IP ドライバ

3

通信設定例
（株）デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

3.1

設定例 1

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル8EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は RSLogix500 で行います。
詳細については、RSLogix500 のマニュアルを参照してください。
1. RSLogix500 を起動し、プロジェクトの新規作成を行います。新規作成時に使用する CPU を選択します。
2. 表示された Project ツリーから [Controller]-[Channel Configuration] を選択します。
3. [Channel Configuration] を右クリックして表示されるメニューから [Open] を選択し、Channel 設定画
面を表示します。
4. [Chan.1 - System] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル9EtherNet/IP ドライバ

3.2

設定例 2

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

• 1761-NET-ENI を使用する場合はタイムアウトを 6sec 以上に設定する必要があります。
◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル10EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は ENI/ENIW Utility で行います。
詳細については、ENI/ENIW Utility のマニュアルを参照してください。
1. ENI/ENIW Utility を起動します。
2. [ENI IP Addr] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
3. 1761-NET-ENI に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル11EtherNet/IP ドライバ

3.3

設定例 3

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

• 1761-NET-ENI を使用する場合はタイムアウトを 6sec 以上に設定する必要があります。
◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル12

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は ENI/ENIW Utility で行います。
詳細については、ENI/ENIW Utility のマニュアルを参照してください。
1. ENI/ENIW Utility を起動します。
2. [ENI IP Addr] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
3. 1761-NET-ENI に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル13EtherNet/IP ドライバ

3.4

設定例 4

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル14

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は Studio5000（旧 RSLogix5000）で行います。
詳細については、Studio5000 のマニュアルを参照してください。
1. Studio5000 の Project ツリーで [I/O Configuration] を右クリックして表されるメニューから[New Module] を選択します。
2. [Select Module] ダイアログボックスで使用するモジュールを選択し、[OK] をクリックします。
3. Project ツリーに追加されたモジュールを右クリックして表示されるメニューから[Properties] を選択します。
4. [General] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル15

EtherNet/IP ドライバ

3.5

設定例 5

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

• 1761-NET-ENI を使用する場合はタイムアウトを 6sec 以上に設定する必要があります。
◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]• 1761-NET-ENI を使用する場合は [ スロット番号 ] のチェックを外してください。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル16

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は ENI/ENIW Utility で行います。
詳細については、ENI/ENIW Utility のマニュアルを参照してください。
1. ENI/ENIW Utility を起動します。
2. [ENI IP Addr] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
3. 1761-NET-ENI に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル17EtherNet/IP ドライバ

3.6

設定例 6

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

• 1761-NET-ENI を使用する場合はタイムアウトを 6sec 以上に設定する必要があります。
◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル18EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は ENI/ENIW Utility で行います。
詳細については、ENI/ENIW Utility のマニュアルを参照してください。
1. ENI/ENIW Utility を起動します。
2. [ENI IP Addr] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
3. 1761-NET-ENI に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル19

EtherNet/IP ドライバ

3.7

設定例 7

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル20

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は RSLogix500 で行います。
詳細については、RSLogix500 のマニュアルを参照してください。
1. RSLogix500 を起動し、プロジェクトの新規作成を行います。新規作成時に使用する CPU を選択します。
2. 表示された Project ツリーから [Controller]-[Channel Configuration] を選択します。
3. [Channel Configuration] を右クリックして表示されるメニューから [Open] を選択し、Channel 設定画面を表示します。
4. [Chan.1 - System] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル21

EtherNet/IP ドライバ

3.8

設定例 8

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル22

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は Studio5000（旧 RSLogix5000）で行います。
詳細については、Studio5000 のマニュアルを参照してください。
1. Studio5000 で Project を新規作成します。新規作成時に使用する CPU を選択します。
2. Project ツリーの [I/O Configuration] からイーサネットポートを選択します。
3. イーサネットポートを右クリックして表示されるメニューから [Properties] を選択します。
4. [General] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
重複する IP アドレスは設定しないでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル23EtherNet/IP ドライバ

3.9

設定例 9

■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル24EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は Studio5000（旧 RSLogix5000）で行います。
詳細については、Studio5000 のマニュアルを参照してください。
1. Studio5000 の Project ツリーで [I/O Configuration] を右クリックして表されるメニューから[New Module] を選択します。
2. [Select Module] ダイアログボックスで使用するモジュールを選択し、[OK] をクリックします。
3. Project ツリーに追加されたモジュールを右クリックして表示されるメニューから[Properties] を選択します。
4. [General] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項• 「Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」を選択した場合、タグデータを作成する必要があります。

「5.5 Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」（47 ページ）•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル25

EtherNet/IP ドライバ

3.10

設定例 10■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

• 1761-NET-ENI を使用する場合はタイムアウトを 6sec 以上に設定する必要があります。
◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]• 1761-NET-ENI を使用する場合は [ スロット番号 ] のチェックを外してください。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル26

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は ENI/ENIW Utility で行います。
詳細については、ENI/ENIW Utility のマニュアルを参照してください。
1. ENI/ENIW Utility を起動します。
2. [ENI IP Addr] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
3. 1761-NET-ENI に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項• 「Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」を選択した場合、タグデータを作成する必要があります。

「5.5 Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」（47 ページ）•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル27

EtherNet/IP ドライバ

3.11

設定例 11■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル28

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は Studio5000（旧 RSLogix5000）で行います。
詳細については、Studio5000 のマニュアルを参照してください。
1. Studio5000 で Project を新規作成します。新規作成時に使用する CPU を選択します。
2. Project ツリーの [I/O Configuration] からイーサネットポートを選択します。
3. イーサネットポートを右クリックして表示されるメニューから [Properties] を選択します。
4. [General] タブで IP アドレスなどの設定を行います。
5. 接続機器に設定をダウンロードし、接続機器の電源を再投入します。
◆ 注意事項• 「Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」を選択した場合、タグデータを作成する必要があります。

「5.5 Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」（47 ページ）•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル29

EtherNet/IP ドライバ

3.12

設定例 12■ GP-Pro EX の設定◆ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします。

◆ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
[ 互換設定 ][ 接続機器設定 ]GP-Pro EX 機器接続マニュアル30

EtherNet/IP ドライバ

■ 接続機器の設定
通信設定は Connected Components Workbench で行います。
詳細については、Connected Components Workbench のマニュアルを参照してください。
1. イーサネットケーブルでパソコンと接続機器を接続します。
2. Connected Components Workbench を起動します。
3. メニューから [File]-[New…] を選択し、プロジェクトを新規作成します。
4. Add Device ウインドウで該当する Controller を選択します。
5. [Select]-[Add To Project] を選択します。
6. プロジェクトのツリービューで「Micro850」を選択し、Micro850 のツリービューで「Ethernet」を選択します。
7. Internet Protocol (IP) Settings で「Configure IP address and settings」を選択し、以下のように設定しま
す。
設定項目

設定値

IP アドレス

192.168.1.1

サブネットマスク255.255.255.0◆ 注意事項• 「Micro800 シリーズネイティブ」を選択した場合、タグデータを作成する必要があります。

「5.6 Micro800 シリーズネイティブ」（70 ページ）•IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP アドレスは設定しな
いでください。

•

個別機器設定の IP アドレスは、接続機器側の IP アドレスを設定してください。

•

表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル31

EtherNet/IP ドライバ

4

設定項目
表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。
各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

「3 通信設定例」（8 ページ）

• 表示器の IP アドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。
参照：保守 / トラブル解決ガイド「イーサネット設定」

4.1

GP-Pro EX での設定項目■ 通信設定設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリック
します。

設定項目

設定内容

ポート番号

表示器のポート番号を「1024 ～ 65535」で入力します。［自動割当］にチェックを入れた場合、ポート番号は自動で設定されます。

タイムアウト表示器が接続機器からの応答を待つ時間（s）を「1 ～ 127」で入力します。

リトライ

接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ～255」で入力します。

送信ウェイト

表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間（ms）を「0 ～ 255」で入力します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル32

EtherNet/IP ドライバ

■ 機器設定設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の([ 設定 ])

をクリックします。
複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。
◆ [ 接続機器設定 ] タブ

設定項目

設定内容

シリーズ

接続機器の種類を選択します。

CompactLogix 直結

CompactLogix シリーズを CPU 直結で接続する場合にチェックを付けます。
接続機器の IP アドレスを設定します。

IP アドレス• IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP
アドレスは設定しないでください。
ControlLogix および CompactLogix、FlexLogix と接続する場合はチェックを付け、CPU ユニットが装着されているスロット番号を「0 ～ 20」で設定します。
スロット番号• 1761-NET-ENI を使用する場合はチェックを外してください。

タグデータ[ シリーズ ] で「Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」または「Micro800 シリーズネイティブ」を選択した場合、接続機器にコントローラタグを定義するためのタグデータを選択します。
新しいタグデータを作成する場合は [ 新規 ] をクリックします。

「5.5 Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」（47 ページ）
「5.6 Micro800 シリーズネイティブ」（70 ページ）

GP-Pro EX 機器接続マニュアル33

EtherNet/IP ドライバ
◆ [ 互換設定 ] タブ

設定項目

互換設定

設定内容
互換設定を「標準モード」「GP-PRO/PB3 互換モード」から選択します。
「標準モード」を選択した場合は全てのデバイスのダブルワード・ワード順位が下位ワード（L/H）になります。
「GP-PRO/PB3 互換モード」を選択した場合は一部のデバイスのダブルワード・
ワード順位が上位ワード（H/L）になります。

「5 使用可能デバイス」（37 ページ）• [GP-PRO/PB3 互換モード ] は [ 接続機器設定 ] タブの [ シリーズ ] で「SLC500シリーズ」を選択した場合のみ設定できます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル34

EtherNet/IP ドライバ

4.2

オフラインモードでの設定• オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。
参照：保守 / トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」■ 通信設定設定画面を表示するには、オフラインモードの [ 周辺機器設定 ] から [ 接続機器設定 ] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチします。

設定項目

設定内容

ポート番号

表示器のポート番号を設定します。［固定］、［自動］のいずれかを選択します。
［固定］を選択した場合は表示器のポート番号を「1024 ～ 65535」で入力します。
［自動］を選択した場合は入力した値に関わらず自動的に割り当てられます。

タイムアウト表示器が接続機器からの応答を待つ時間（s）を「1 ～ 127」で入力します。

リトライ

接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ～255」で入力します。

送信ウェイト

表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間（ms）を「0 ～ 255」で入力します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル35

EtherNet/IP ドライバ

■ 機器設定設定画面を表示するには、[ 周辺機器設定 ] から [ 接続機器設定 ] をタッチします。表示された一覧か
ら設定したい接続機器をタッチし、[ 機器設定 ] をタッチします。

設定項目

設定内容

接続機器名

機器設定を行う接続機器名を選択します。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。（初期値 [PLC1]）シリーズ

接続機器の種類を表示します。
接続機器の IP アドレスを設定します。

IP アドレス• IP アドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複する IP
アドレスは設定しないでください。
ControlLogix および CompactLogix、FlexLogix と接続する場合は「有効」を選択し、CPU ユニットが装着されているスロット番号を「0 ～ 20」で設定します。
スロット番号• 1761-NET-ENI を使用する場合は「無効」を選択してください。
タグデータ

接続機器にコントローラタグを定義するために選択されたタグデータを表示します。[ シリーズ ] で「Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ」以外を選択した場合、タグデータは表示されません。

互換設定

互換設定を「標準モード」「GP-PRO/PB3 互換モード」で表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル36

EtherNet/IP ドライバ

5

使用可能デバイス
使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。

5.1

SLC500 シリーズ
はシステムデータエリアに指定できます。
32 bitデバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

Input File

I:00.000/00-I:63.255/15

I:00.000-I63.255*1Output File

O:00.000/00-O:63.255/15

O:00.000-O:63.255*1

Status File

S:000/00-S:163/15

S:000-S:163

Bit File

B003:000/00-B003:255/15
B009:000/00-B255:255/15

B003:000-B003:255
B009:000-B255:255

または*2Timer File

EnableEN－

TimingTT－

Done
PresetCounterFile

T004:000/-T004:255/
T009:000/-T255:255/

DN－

T004:000.-T004:255.
T009:000.-T255:255.

－

PRE

Accumulated－

ACC

Up Enable

CU

－

Down
Enable

CD

－

Done

DN

－

Overflow
Underflow

C005:000/-C005:255/
C009:000/-C255:255/

OV
UN

C005:000.-C005:255.
C009:000.-C255:255.

－－

UpdateAcc.

UA－

Preset－PRE

Accumulated－

ACC

GP-Pro EX 機器接続マニュアル37

備考EtherNet/IP ドライバ

デバイス

Control File

ビットアドレス

32 bit

ワードアドレス

EnableEN－

EnableUnload

EU

－

Done

DN

－

Empty

EM

－

Error
Unload

R006:000/-R006:255/
R009:000/-R255:255/

ER
UL

－

R006:000.-R006:255.
R009:000.-R255:255.

－

Inhibit
Comp.

IN

－

Found

FD

－

Length－LEN

Position－

POS

Integer File

N007:000-N007:255
N009:000-N255:255

－

備考

または
*2

*1

Floating Point File－

F008:000-F008:255
F009:000-F255:255

String File－

ST009:000-ST255:255

ASCII File－

A009:000-A255:255－

32 BitAccessOnly*3 *4

Input File / Output File のアドレスの内容を以下に示します。
・ビットアドレスの場合
I:00.000/00
ビット番号（0～15）
アドレス（0～255）
スロット番号（0～63）
・ワードアドレスの場合
I:00.000
アドレス（0～255）
スロット番号（0～63）*2

格納されるデータの上下関係は、［個別機器設定］ダイアログボックスの［互換設定］の設定により決まります。
「■ 機器設定」（33 ページ）

*3

String File デバイスはデバイスモニタに対応していません。

*4

配列を設定したシンボルで String File デバイスを指定する場合は要素番号を 64 の倍数に設定します。
例：ST009:000 をシンボル名「String」、要素数「1024」で登録した場合設定するシンボル

String[0]String[64]String[128]-String[960]対応するアドレスST009:000

ST009:001

ST009:002-

ST009:015

GP-Pro EX 機器接続マニュアル38

EtherNet/IP ドライバ

• システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル39

EtherNet/IP ドライバ

5.2

PLC-5 シリーズ
はシステムデータエリアに指定できます。
デバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

Input File

I:000/00-I:377/17

I:000-I:377

Output File

O:000/00-I:377/17

O:000-I:377

Status File

S:000/00-S:163/15

S:000-S:163

Bit File

B003:000/00-B999:999/15

B003:000-B999:999

Timer FileCounter
FileControl File

EnableEN－

Timing

TT

－

Done

T003:000/-T999:999/

DN

T003:000.-T999:999.

－

PRE

Accumulated－

ACC

Up Enable

CU

－

Down
Enable

CD

－

Done

DN

－

Overflow

OV

Underflow

UN－

Preset－PRE

Accumulated－

ACC

EnableEN－

EnableUnload

EU

－

Done

DN

－

Empty

EM

－

UnloadER
UL

R003:000.-R999:999.

－－

Inhibit
Comp.

IN

－

Found

FD

－

Length－LEN

Position－

POS

Integer File－

N003:000-N999:999

Floating Point File－

F003:000-F999:999

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

40

32 BitAccessOnly－

UA

R003:000/-R999:999/－－

C003:000.-C999:999.

Update
Acc.

Error

備考

－

PresetC003:000/-C999:999/

32 bitEtherNet/IP ドライバ

32 bitデバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

String File－

ST003:000-ST999:999

ASCII File－

A003:000-A999:999

BCD File－

D003:000-D999:999

備考
*1 *2

*1

String File デバイスはデバイスモニタに対応していません。

*2

配列を設定したシンボルで String File デバイスを指定する場合は要素番号を 64 の倍数に設定します。
例：ST009:000 をシンボル名「String」、要素数「1024」で登録した場合設定するシンボル

String[0]String[64]String[128]-String[960]対応するアドレスST009:000

ST009:001

ST009:002-

ST009:015• システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル41

EtherNet/IP ドライバ

5.3

MicroLogix シリーズ
はシステムデータエリアに指定できます。
32 bitデバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

Input File

I:00.000/00-I:08.255/15

I:00.000-I08.255*1Output File

O:00.000/00-O:08.255/15

O:00.000-O:08.255*1

Status File

S:000/00-S:163/15

S:000-S:163

Bit File

B003:000/00-B003:255/15
B009:000/00-B255:255/15

B003:000-B003:255
B009:000-B255:255

Timer File

EnableEN－

TimingTT－

Done
PresetCounter
FileControl File

T004:000/-T004:255/
T009:000/-T255:255/

DN－

T004:000.-T004:255.
T009:000.-T255:255.

－

PRE

Accumulated－

ACC

Up Enable

CU

－

Down
Enable

CD

－

Done

DN

－

Overflow
Underflow

C005:000/-C005:255/
C009:000/-C255:255/

OV
UN

C005:000.-C005:255.
C009:000.-C255:255.

－－

UpdateAcc.

UA－

Preset－PRE

Accumulated－

ACC

EnableEN－

EnableUnload

EU

－

Done

DN

－

Empty

EM

－

Error
Unload

R006:000/-R006:255/
R009:000/-R255:255/

ER
UL

R006:000.-R006:255.
R009:000.-R255:255.

－－

Inhibit
Comp.

IN

－

Found

FD

－

Length－LEN

Position－

POS

Integer File

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

N007:000-N007:255
N009:000-N255:255

－

42

備考

EtherNet/IP ドライバ

*1

デバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

32 bit

備考

Floating Point File－

F008:000-F008:255
F009:000-F255:255－

32 BitAccess
Only

String File－

ST009:000-ST255:255

Long Word File－

L009:000-L255:255

*2 *3

－

Input File / Output File のアドレスの内容を以下に示します。
・ビットアドレスの場合
I:00.000/00
ビット番号（0～15）
アドレス（0～255）
スロット番号（0～8）
・ワードアドレスの場合
I:00.000
アドレス（0～255）
スロット番号（0～8）*2String File デバイスはデバイスモニタに対応していません。

*3

配列を設定したシンボルで String File デバイスを指定する場合は要素番号を 64 の倍数に設定します。
例：ST009:000 をシンボル名「String」、要素数「1024」で登録した場合設定するシンボル

String[0]String[64]String[128]-String[960]対応するアドレスST009:000

ST009:001

ST009:002-

ST009:015• システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル43

EtherNet/IP ドライバ

5.4

ControlLogix/CompactLogix/FlexLogix シリーズ
はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

32bitsBOOL

BOOL000:000/00 BOOL999:999/31

BOOL000:000 - BOOL999:999

－

INT

－

INT000:000 - INT999:999

REAL

－

REAL000:000 - REAL999:999

DINT

－

DINT000:000 - DINT999:999

SINT

－

SINT000:000 - SINT999:998

備考
*1 *2
*1
*1

－

*1

*1

*1

これらのアドレスにアクセスし接続機器のプログラムで使用するためには、最初に接続機器の設定が必要です。

*2

GP-Pro EX と接続機器のマニュアルでは BOOL デバイスの表記方法が異なります。BOOL デバイスの設定時にはご注意ください。
< 表記例 >
GP-Pro EX の表記

000:000/00 000:000/31

000:001/00 000:001/31

000:002/00 000:002/31-

000:999/00 000:999/31

Studio5000（旧 RSLogix5000）の表記

0 - 3132 - 63

64 - 95-

31968 - 31999

GP-Pro EX 機器接続マニュアル44EtherNet/IP ドライバ
Studio5000 ソフトでのデバイスの割付と GP-Pro EX でのアドレスの指定は次の手順で行います。
(1) 接続機器の Tag の設定
Studio5000 ソフトで Tag Name を作成し、Data Type（通常は任意のレジスタ数のサイズの配列）を設定します。
Tag NameType

任意に設定します。
次の中からデータタイプを選択し、配列要素数（Element）を設定します。
GP-Pro EX のデバイス名と合わせます。
BOOL(32bit data type)
INT(word data type)
DINT(dword data type)
SINT(byte data type)
REAL(float data type)• GP-Pro EX のデバイス名とタグのデータタイプが異なった場合、正常に動作しない可能性があります。
• 設定する配列要素数は GP-Pro EX で使用する範囲を設定してください。GP-Pro EX がア
クセスできる最大配列要素数は 999 です。
また、配列要素数を指定しない場合は、1 点のみ使用可能となります。
( 例 ) Tag Name: INT8、Type: INT と設定した場合、INT8 は 1 ワードのみ使用できます。

< 例 1>Tag Name
INT7
DINT1
DATA2

Type
INT[200]
DINT[100]
SINT[50]

1 行目：Tag Name"INT7" は INT データタイプで配列要素数 200
2 行目：Tag Name"DINT1" は、DINT データタイプで配列要素数 100
3 行目：Tag Name"DATA2" は、SINT データタイプで配列要素数 50(2) マッピングの設定作成した Tag Name を File Number にマップします。
File Number< 例 2>

Studio5000 で作成した Tag Name を任意の File Number に割り付けます。異なる Tag
Name を同じ File Number で設定することはできません。

File Number
2
1
7

Name
DATA2
DINT1
INT7

GP-Pro EX 機器接続マニュアル45

EtherNet/IP ドライバ
(3) GP-Pro EX でのアドレス指定
GP-Pro EX から接続機器のデバイスにアクセスする場合は Type、File Number および配列要素数（Element）を指定します。

<GP-Pro EX と接続機器のアドレスマップ例 >GP-Pro EX の
アドレス

接続機器の File
File No.1 のメモリ

DINT1:0

DINT 1[0]DINT1:1

DINT 1[1]DNT1:2

DINT 1[2]• システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル46

EtherNet/IP ドライバ

5.5

Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ
はシステムデータエリアに指定できます。
デバイス

BOOL

ビットアドレス

ワードアドレス

32bits－－SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.15<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].15<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].15<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].15<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

INT

SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

REAL
2D Array
3D Array<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

*1 *2

－

SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.31<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].31<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].31<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].31<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.0<TAGNAME>.7<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].0<TAGNAME>[x-1].7<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1].7<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].7<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

DINT

SINT

*1 *2 *3

*1 *2 *4－
<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

備考

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

47

*1 *2

*1 *2 *5

EtherNet/IP ドライバ

デバイス

ビットアドレス

SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

STRING*1

ワードアドレス－
2D Array<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

32bits－

備考*1 *2 *6

<TAGNAME>：構造体の場合、構造体名を含んだ Tag Name になります。Tag Name の最大文字数は
デリミタ、要素番号を含めて 255 文字です。なお、D-Script を使用する場合の最大文字数は 54 文字に制限されます。
例） BOOL タイプのシングルタグ：
BOOL 配列エレメント：
INT タイプのシングルタグ：
DINT タイプのビットアドレス：
REAL タイプの 3D 配列：
TIMER 構造からの DINT：STRING 構造からの SINT：
ユーザ定義構造からの BOOL："BOOLTAG""BOOLARRAY[0012]""INTTAG""DINTTAG.30""REALARRAY[1,2,3]""TIMERTAG.PRE""STRINGTAG.DATA[00]""USERSTRUCTURE_A.USERSTRUCTURE_B.MYTIMER.EN

タグ名には英数字（大文字、小文字）、アンダーバーが使用できます。なお、次の入力規則があります。
・ 最大文字数は半角英数字で 40 文字です。
・ 先頭文字に数字またはアンダーバーを入力することはできません。
・ 先頭文字に次の文字列を使用することはできません。
LS, USR, SCR, PRT
・ アンダーバーを 2 つ以上続けて入力することはできません。
・ 最終文字にアンダーバーを入力することはできません。
*2

配列要素番号：配列の要素数はコントローラタグ情報に含まれています。要素番号は 0 から始まる
ため、最大要素番号は [ 要素数 -1] となります。
例）INTARRAY

INT[256,256] は INTARRAY[0-255,0-255] の範囲で使用可能*3

BOOL 配列：1 次元のみ定義可能です。配列の要素数は 32 の倍数で指定することができます。

*4

システムデータエリアは初期値で 16 ワード分の項目が選択されています。16 ワード分以下の項目を選択する場合、16 ワード以上の配列のタグをシステムデータエリアに割り付けた後で必要な項目を選択してください。

*5

SINT ：接続機器では 8 ビットデバイスですが、GP-Pro EX では 16 ビットデバイスとして扱います。
SINT の配列をワードとして使用する場合、要素番号は偶数のみ指定可能です。配列ではない場合
や、奇数配列の最後の要素は上位バイトに 0 がセットされます。

*6

STRING デバイスを指定した部品は [ 複数コピー ] の [ 自動アドレス加算 ] に対応していません。

• コントローラタグインデックスは最大 65535 個作成できます。
タグまたは配列ごとに 1 個のインデックスとなります。構造体の場合、以下の計算でコントローラタグインデックスの数を計算します。
コントローラタグインデックスの数＝（1+ メンバの数）× 配列要素数
例：Timer[16]コントローラタグインデックスの数＝（1+9）×16

GP-Pro EX 機器接続マニュアル48

EtherNet/IP ドライバ
Studio5000 ソフトで設定したコントローラタグを GP-Pro EX で使用するには L5K ファイルをインポートする必要があります。L5K ファイルは Studio5000 ソフトでエクスポートします。インポートした
データはタグデータとして保存されます。
• GP-Pro EX は Studio5000 ソフトバージョン 13 未満でエクスポートした L5K ファイル
または CSV ファイルをインポートすることができません。
• Studio5000 ソフトで作成するコントローラータグに外部からのアクセスを制限する設定がある場合はアクセスを許可してください。

Studio5000 はコントローラスコープタグやグローバルタグに加え、PLC プログラムで作成した内の有効なプログラムスコープタグも提供します。GP-Pro EX は Studio5000 でエクスポートした L5K ファイ
ルまたは CSV ファイルからプログラムスコープタグをインポートします。
以下の Studio5000 が提供する派生データタイプを GP-Pro EX でサポートします。
•

定義済みデータタイプ：Studio5000 で定義されている構造体データタイプ。Studio5000 のバージョン 13 および 15 ～ 20、28 ～ 35 で定義済みのデータタイプ。
（TIMER 構造体の FS および LS、OV、ER デバイスには対応していません。）• Studio5000 のバージョン 34 以上で定義済みのデータタイプのうち、CAM_EXTHENDEDと CAM_PROFILE_EXTHENDED は LREAL データタイプを含むためインポートできません。

•

モジュール定義データタイプ：Studio5000 のプログラムで使用されている物理モジュールによって定義されるデータタイプ（対応モジュールは「データタイプを定義するモジュール一覧」をご覧ください。
）

「■ データタイプを定義するモジュール一覧」（52 ページ）•

ユーザー定義データタイプ：ユーザーが Studio5000 で定義するデータタイプ。定義したデータタ
イプは L5K ファイルにエクスポートされます。

•

エイリアス：接続機器の他のコントローラタグまたはエイリアスを参照するコントローラタグ名。

•

本ドライバでは、ULINT、LREAL、DT、LDT、LTIME、TIME などの 64bit サイズのデータタイプ•

LINT データタイプについては使用できません。
Studio5000 でエスクポートしたファイルにある LINT データタイプは LINT_TC データタイプとして
GP-Pro EX にインポートされます。LINT_TC データタイプは GP-Pro EX では日付と時間のメンバに分けられます。
日付または時間として GP-Pro EX で LINT データタイプを表示するには LINT_TC データタイプのサ
ブメンバの一つとして使用します。例えば MyLINT.MONTH は LINT レジスタに月を表示します。
32 ビット整数メンバとして LINT を表示させるにはインポートした後に LINT_D データタイプというタグを使用します。
• LINT_D データタイプを変更した後に再度エクスポートファイルをインポートすると
LINT_D が上書きされ、LINT_TC に変更されます。

•

Add-on-Instruction データタイプについて

Add-on-Instruction データタイプで「InOut」に設定したメンバは GP-Pro EX にインポートされません。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル49

EtherNet/IP ドライバ•

カスタム String データタイプについて

本ドライバでカスタム String データタイプを使用する場合、最大 400 文字の文字列をサポートします。(STRING デバイスは最大 82 文字の文字列をサポートします。)
400 文字を超える文字列のカスタム String データタイプは GP-Pro EX にインポートされません。インポート結果はエラーログに記載されます。
• V1.16.15 以上のドライバがインストールされた GP-Pro EX を使用して、V1.16.15 未満で作成したプロジェクトにタグデータを上書きインポートした場合、カスタム String の構
造体はカスタム String データタイプとして上書きされます。
構造体として使用する場合はカスタム String データタイプの構造体を作成し、タグを設定しなおしてください。

「• カスタム String 構造体の作成」（51 ページ）•

カスタム String データタイプの作成

カスタム String データタイプを GP-Pro EX で作成する場合、[ データタイプ編集 ] ダイアログボッ
クスの「String タイプ」にチェックを付け、[ 最大文字数 ] を設定します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル50

EtherNet/IP ドライバ•

カスタム String 構造体の作成

L5K ファイルのインポート時に作成する場合：
インポートダイアログボックスの [ カスタム String 構造体の作成 ] にチェックを付けて L5K ファ
イルをインポートします。
[ データタイプ / 構造体 ] ダイアログボックスで作成する場合：
カスタム String データタイプを右クリックして表示されるメニューから [ 構造体の作成 ] をクリックします。

• 作成されたカスタム String 構造体名は「カスタム String データタイプ名 _Struct」に変更されます。同じ名前のカスタム String データタイプをインポートまたは作成すると「_Struct」の後ろに数字が付加され、同じ名前をインポートまたは作成するたびに加算されます。カスタム String データタイプ名が 40 文字を超える場合は次のように変更されます。
カスタム String データタイプ名が「MyString...abcd」(34 文字 ) の場合：
• MyString...abc_Struct• MyString...ab_Struct1• MyString...a_Struct10

GP-Pro EX 機器接続マニュアル51

EtherNet/IP ドライバ

■ データタイプを定義するモジュール一覧◆ インポート時にコントローラタグやデータタイプ / 構造体を生成しないモジュール
Embedded

1756-L1

1756-L53

1756-HYD02

1756-EWEB/A

1768-ENBT/A

1756-L55

1756-L60M03SE

1756-L61

1756-L61S

1756-L62

1756-L62S

1756-LSP

1756-L63

1756-L64

1756-M02AE

1756-M02AS

1756-M03SE

1756-M08SE

1756-MO8SEG

1756-M16SE

1768-L43

1768-EWEB/A

1769-L20

1769-L30

1769-L31

1769-L32E Ethernet Port

1769-L32E

1769-L35CR

1769-L35E

1769-L35E Ethernet Port

1788-ENBT/A

1788-EWEB/A

1789-L60

1794-L33

1794-L34

CompactBus

Emulator

ETHERNET-BRIDGE

1769-L23E-QB1 Ethernet
Port

1769-L23E-QBFC1 Ethernet
Port

Drivelogix5730 Ethernet
Port

1769-L30ER

1769-L30ERM

1769-L30ER-NSE

1769-L33ER

1769-L36ERM

1756-63S

1756-L72S

1756-L73S

1768-CNB/A

1756-L71

1756-L71S

1756-L72

1756-L73

1756-L74

1756-L75

1769-L30ERMS

1769-L33ERM

1769-L33ERMS

1769-L36ERMS

1769-L37ERM

1769-L37ERMO

1769-L37ERMOS

1769-L37ERMS

1769-L38ERM

1769-L38ERMS--◆ インポート時にコントローラタグやデータタイプ / 構造体を生成するモジュール• 接続構成などの条件によってはコントローラータグが正しく生成されない場合があります。正しく生成されなかった場合はコントローラータグの修正・追加・削除を行ってください。

「■ タグデータダイアログボックスの設定項目」（56 ページ）1734-ACNR/A

1734-IA2/C

1734-IB2/C

1734-IB4/C

1734-IB8/C

1734-IE2C/C

1734-IE2V/C

1734-IJ/C

1734-IK/C

1734-IM2/C

1734-IR2/C

1734-IT2I/C

1734-IV2/C

1734-IV4/C

1734-IV8/C

1734-MODULE

1734-OA2/C

1734-OB2/C

GP-Pro EX 機器接続マニュアル52

EtherNet/IP ドライバ

1734-OB2E/C

1734-OB2EP/C

1734-OB4/C

1734-OB4E/C

1734-OB8/C

1734-OB8E/C

1734-OE2C/C

1734-OE2V/C

1734-OV2E/C

1734-OV4E/C

1734-OV8E/C

1734-OW2/C

1734-OW4/C

1734-OX2/C

1734-SSI/C

1734-VHSC24/C

1734-VHSC5/C

1738-ACNR/A

1738-IA2M12AC3/A

1738-IA2M12AC4/A

1738-IB2M12/A

1738-IB4M12/A

1738-IB4M8/A

1738-IB8M12/A

1738-IB8M23/A

1738-IB8M8/A

1738-IE2CM12/A

1738-IE2VM12/A

1738-IJM23/A

1738-IR2M12/A

1738-IT2IM12/A

1738-IV4M12/A

1738-IV8M12/A

1738-IV8M23/A

1738-IV8M8/A

1738-MODULE

1738-OA2M12AC3/A

1738-OB2EM12/A

1738-OB2EPM12/A

1738-OB4EM12/A

1738-OB4EM8/A

1738-OB8EM12/A

1738-OB8EM23/A

1738-OB8EM8/A

1738-OE2CM12/A

1738-OE2VM12/A

1738-OV4EM12/A

1738-OW4M12/A

1738-OW4M12AC/A

1738-SSIM23/A

1738-VHSC24M23/A

1747-ASB

1756-CFM/A

1756-CN2/A

1756-CN2/B

1756-CN2R/A

1756-CN2R/B

1756-CNB/A

1756-CNB/B

1756-CNB/D

1756-CNB/E

1756-CNBR/A

1756-CNBR/B

1756-CNBR/D

1756-CNBR/E

1756-DHRIO/B

1756-DHRIO/C

1756-DHRIO/D

1756-DMA30

1756-DMA31

1756-DMA50

1756-DMB30

1756-DMD30

1756-DMF30

1756-DNB

1756-EN2F/A

1756-EN2T/A

1756-ENBF/A

1756-ENBT/A

1756-ENET/B

1756-HSC

1756-IA16

1756-IA16I

1756-IA8D

1756-IB16

1756-IB16D

1756-IB16I

1756-IB16ISOE

1756-IB32

1756-IB32/A

1756-IB32/B

1756-IC16

1756-IF16

1756-IF4FXOF2F/A

1756-IF4FXOF2F/B

1756-IF6CIS/A

1756-IF6I

1756-IF8

1756-IG16/A

1756-IH16I

1756-IH16ISOE

1756-IM16I

1756-IN16

1756-IR6I

1756-IT6I

1756-IT6I2

1756-IV16/A

1756-IV32/A

1756-MODULE

1756-OA16

1756-OA16I

1756-OA8

1756-OA8D

1756-OA8E

GP-Pro EX 機器接続マニュアル53

EtherNet/IP ドライバ

1756-OB16D

1756-OB16E

1756-OB16I

1756-OB16IS

1756-OB32

1756-OB8

1756-OB8EI

1756-OC8

1756-OF4

1756-OF6CI

1756-OF6VI

1756-OF8

1756-OG16/A

1756-OH8I

1756-ON8

1756-OV16E/A

1756-OV32E/A

1756-OW16I

1756-OX8I

1756-PLS/B

1756-REG

1756-SYNCH/A

1769-HSC

1769-HSC/A

1769-IA16

1769-IA16/A

1769-IA8I

1769-IA8I/A

1769-IF4/A

1769-IF4/B

1769-IF4I/A

1769-IF4XOF2/A

1769-IF8/A

1769-IM12/A

1769-IQ16/A

1769-IQ16F/A

1769-IQ32/A

1769-IQ6XOW4/A

1769-IQ6XOW4/B

1769-IR6/A

1769-IT6/A

1769-MODULE

1769-OA16/A

1769-OA8/A

1769-OA8/B

1769-OB16/A

1769-OB16/B

1769-OB16P/A

1769-OB16P/B

1769-OB32/A

1769-OB8/A

1769-OF2/A

1769-OF2/B

1769-OF4CI/A

1769-OF4VI/A

1769-OF8C/A

1769-OF8V/A

1769-OV16/A

1769-OV16/B

1769-OW16/A

1769-OW8/A

1769-OW8/B

1769-OW8I/A

1769-OW8I/B

1769-SDN/A

1769-SDN/B

1771-ASB

1788-EN2DN/A

1794-ACN15/C

1794-ACNR15/C

1794-AENT/A

1794-AENT/B

1794-ASB

1794-IA16/A

1794-IA8/A

1794-IA8I/A

1794-IB10XOB6/A

1794-IB16/A

1794-IB16XOB16P/A

1794-IB32/A

1794-IB8/A

1794-IB8S/A

1794-IC16/A

1794-ID2/B

1794-IE4XOE2/B

1794-IE8/B

1794-IF2XOF2I/A

1794-IF4I/A

1794-IJ2/A

1794-IM8/A

1794-IP4/B

1794-IR8/A

1794-IRT8

1794-IRT8/A

1794-IT8/A

1794-IV16/A

1794-OA16/A

1794-OA8/A

1794-OA8I/A

1794-OB16/A

1794-OB16P/A

1794-OB32P/A

1794-OB8/A

1794-OB8EP/A

1794-OC16/A

1794-OE4/B

1794-OF4I/A

1794-OM8/A

1794-OV16/A

1794-OV16P/A

1794-OW8/A

1794-VHSC/A

1797-ACNR15/C

1797-IBN16/A

GP-Pro EX 機器接続マニュアル54

EtherNet/IP ドライバ

1797-IE8/A

1797-IE8NF/A

1797-IJ2/A

1797-IRT8/A

1797-OB4D/A

1797-OE8/A

56AMXN

CIP-MODULEETHERNET-MODULE

FlexBus

FLEX-MODULE

RIO-ADAPTER

1756-OB8I

EtherNet/IP

1734-AENT/A

1738-AENT/A

1794-OE12/A

1794-IT8/B

1769-IQ32T/A

1769-L16ER-BB1B

1769-L18ER-BB1B

1769-L18ERM-BB1B

1769-L23E-QB1

1769-L23E-QBFC1

1769-L23-QBFC1

1769-L24ER-QB1B

1769-L24ER-QBFC1B

1769-L27ERM-QBFC1B

5069-IB16/A

5069-OB16/A

5069-L340ER

1756-ENET/A

1756-EN2TR

1734-AENTR/B--

GP-Pro EX 機器接続マニュアル55

EtherNet/IP ドライバ

■ タグデータダイアログボックスの設定項目•

コントローラタグリスト
GP-Pro EX で使用するコントローラタグは [ コントローラタグリスト ] に登録する必要があります。コントローラタグリストはタグデータダイアログボックスの [ 編集モード ] で「タグ」を選択すると表示されます。

リスト

全インデックス

選択したタグ数
設定項目

設定内容

タグデータ名前コントローラタグとデータタイプ / 構造体を保存するタグデータブロック名を入力します。

PLC バージョン

使用する接続機器の PLC ファームウェアリビジョンを選択します。

編集モード

編集モードをタグまたはデータタイプに切り替えます。

フィルタ

リストに表示されるタグを絞り込みます。任意の文字列で絞り込むことができます。プルダウンメニューからデータタイプを選択することでデータタイプでの絞り込みを行うことができます。またプルダウンメニューからは以下の条件でタグを絞り込むことができます。
• すべて
全てのタグを表示します。
• 未使用
画面設定などで使用されていないタグを表示します。
• 使用中
画面設定などで使用されているタグを表示します。
• 無効
リストで「無効」に設定されているタグを表示します。
• 有効
リストで「有効」に設定されているタグを表示します。

スコープ

リストに表示されるタグを絞り込みます。プルダウンメニューからスコープを選択することでスコープでの絞り込みを行うことができます。
• Controller
コントローラスコープタグを表示します。
• RPG
プログラムスコープタグを表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル56

EtherNet/IP ドライバ

設定項目

設定内容

リスト

タグデータに登録されているコントローラタグおよびエイリアスが表示されます。カーソルをコントローラタグ上に移動するとデータタイプとサイズが表示さ
れます。

新規

タグを新規作成します。

削除

選択したタグを削除します。

編集

選択したタグを編集します。

ビュー

選択したタグの内容を表示します。

有効

選択したタグの有効、無効を切り替えます。有効にする場合にチェックをつけま
す。

インポート

L5K ファイルや CSV ファイルを編集中のタグデータブロックにインポートします。

エクスポート

タグデータを CSV ファイルにエクスポートします。区切り文字をカンマ、セミ
コロン、タブから選択することができます。

最適化

使用していないタグを一括で無効に切り替えます。

選択したタグ数絞り込んだコントローラタグおよびエイリアスの総数と選択しているコントロー
ラタグの数が表示されます。

全インデックス

タグデータに登録されているコントローラタグインデックスの総数を表示します。（最大 65535 個）

GP-Pro EX 機器接続マニュアル57

EtherNet/IP ドライバ•

データタイプ / 構造体リスト
コントローラタグに使用するデータタイプ / 構造体は [ データタイプ / 構造体リスト ] に登録する必要があります。データタイプ / 構造体リストはタグデータダイアログボックスの [ 編集モード ]で「データタイプ」を選択すると表示されます。

リスト

全インデックス

選択したコントローラタグインデックス数

設定項目

設定内容

タグデータ名前コントローラタグとデータタイプ / 構造体を保存するタグデータブロック名を入力します。

PLC バージョン

使用する接続機器の PLC ファームウェアリビジョンを選択します。

編集モード

編集モードをタグまたはデータタイプに切り替えます。

フィルタ

リストに表示されるタグを絞り込みます。任意の文字列で絞り込むことができます。またプルダウンメニューから以下の条件でタグを絞り込むことができます。
• すべて
全てのタグを表示します。
• 未使用
画面設定などで使用されていないタグを表示します。
• 使用中
画面設定などで使用されているタグを表示します。

リスト

タグデータに登録されているデータタイプや構造体が表示されます。表示色には
以下の意味があります。
薄灰色：システムで定義しているデータタイプ / 構造体です。削除できません。
濃灰色：他のタグに使用されているデータタイプ / 構造体です。使用しているタグを削除した後で削除できます。
黒色： 削除できます。

新規

データタイプや構造体を新規作成します。

削除

選択したデータタイプや構造体を削除します。

編集

選択したデータタイプや構造体を編集します。

ビュー

選択したデータタイプや構造体の内容を表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル58

EtherNet/IP ドライバ

設定項目

設定内容

有効

選択したデータタイプや構造体の有効、無効を切り替えます。有効にする場合にチェックをつけます。

インポート

L5K ファイルや CSV ファイルを編集中のタグデータブロックにインポートします。

エクスポート

設定内容を CSV ファイルにエクスポートします。区切り文字をカンマ、セミコ
ロン、タブから選択することができます。

最適化

使用していないコントローラタグインデックスを一括で無効に切り替えます。

選択したタグコント
ローラインデックス

絞り込んだコントローラタグインデックスの総数と選択しているコントローラタ
グインデックスの数が表示されます。

全インデックス

タグデータに登録されているコントローラタグインデックスの総数を表示します。（最大 65535 個）• インポートする L5K ファイルや CSV ファイルは [ コントローラタグリスト ] ダイアログ
ボックスの [PLC バージョン ] で選択したバージョンと同じバージョンにする必要があります。
異なる PLC バージョンの L5K ファイルや CSV ファイルをインポートした場合は [PLCバージョン ] で設定した PLC バージョンに変更されます。なお、LINT データタイプタ
グを含むバージョン 16 ～ 20 および 28 ～ 35 のインポートファイルを PLC バージョン
15 または 13 のタグデータブロックの中にインポートした場合、LINT データタイプ（および LINT データタイプを使用しているタグ）はインポートされません。
• エクスポートする CSV ファイルには Studio5000 用 CSV ファイルと Pro EX 用タグデータ
ファイルがあります。
Studio5000 用 CSV ファイルはタグデータブロックからコントローラタグのみをエクス
ポートします。必要なデータタイプを定義した Studio5000 プロジェクトがある場合はStudio5000 にインポートすることができます。GP-Pro EX にインポートした、いずれのエイリアスもエクスポートしません。
Pro EX 用タグデータファイルはデータタイプやエイリアスなどすべての情報をエクス
ポートします。同じドライバを設定した GP-Pro EX のプロジェクトにインポートすることで通信設定をコピーすることができます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル59

EtherNet/IP ドライバ

■ タグデータのインポート
1) Studio5000 ソフトで TagName を作成し、データタイプを設定します。
2) [File] メニューから [Save as] を選択し、コントローラタグの設定を L5K ファイルで保存します。
• インポートは CSV ファイルでも可能です。CSV ファイルをエクスポートする場合は[Tools] メニューから「Export」を選択してください。
• CSV ファイルはタグ情報のみ含みます。データタイプの情報は含まれません。
3) GP-Pro EX で [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを表示し、[ シリーズ ] から「Control/Compact/
Flex Logix シリーズネイティブ」を選択します。

4) [ 新規インポート ] をクリックします。インポートする L5K ファイルを選択し、[ 開く ] をクリックします。

• コントローラスコープタグのみインポートする場合は [ タグ / 構造体 ] の「コントローラ
スコープのみ」にチェックを付けてください。コントローラタグとプログラムスコープ
タグをインポートする場合はチェックを外してください。
• カスタム String 構造体を作成する場合は [ タグ / 構造体 ] の「カスタム String 構造体の作成」にチェックを付けてください。

「• カスタム String データタイプについて」（50 ページ）
• CSV ファイルをインポートする場合、CSV ファイルの区切り文字を [ 区切り文字設定 ]から選択してください。V1.18.19 未満のドライバがインストールされている GP-Pro EX
でエクスポートした CSV ファイルの区切り文字はカンマです。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル60

EtherNet/IP ドライバ
5) インポートが実行され、タグデータが作成されます。

• インポート中にサポートしていないデータタイプまたはコントローラタグがあった場
合、ログファイルを作成することができます。
表示されたダイアログボックスでファイル名と保存先を設定し、ログファイルを保存してください。インポート結果をログファイルで確認できます。
• GP-Pro EX でまだ定義されていないユーザー定義データタイプのコントローラタグを使用している CSV ファイルをインポートした場合、そのコントローラタグはインポートされません。ログファイルでインポートされていないコントローラタグを確認してください。

「■ データタイプの新規作成」（65 ページ）
• タグデータブロックは複数の接続機器に割り付けることができます。1 度作成したタグ
データブロックは新しい接続機器を設定する場合に [ 個別機器設定 ] ダイアログボック
スで選択することができます。なお、複数の接続機器に割り付けたタグデータブロックを編集した場合、割り付けたすべての接続機器のタグデータブロックが変更されます。
タグデータブロックは必要に応じてプロジェクト内に最大 18 個まで設定できます。
• [ 新規インポート ] をクリックした場合、接続機器に割り付けているタグデータブロック
を新しくインポートするタグデータブロックに割り付けなおします。
• [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを閉じる際に使用していないタグデータブロックを削除できます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル61

EtherNet/IP ドライバ
◆ タグデータダイアログボックスでのインポート
タグデータダイアログボックスでタグデータをインポートする場合、[ インポート ] をクリックして表示されるダイアログボックスの [ タグ / 構造体 ] のプルダウンメニューからインポートするタグ
データを絞り込むことができます。

設定項目

設定内容

タグ / 構造体

インポートするタグデータを選択します。
• すべてインポート：
編集中のタグデータブロックにすべてのタグデータをインポートします。タグ
データブロックに含まれていたタグデータは上書きされます。
• 新規だけインポート：
編集中のタグデータブロックに含まれていないタグデータのみインポートします。
• 既存だけインポート：
編集中のタグデータブロックに含まれるタグデータのみインポートします。タグ
データは上書きされます。

使用中タグ更新

使用中のタグデータを更新する場合にチェックを付けます。

コントローラスコープ
のみ

コントローラスコープタグのみインポートする場合にチェックを付けます。
コントローラタグとプログラムスコープタグをインポートする場合はチェックを外します。

カスタム String 構造体の作成

区切り文字設定

カスタム String 構造体を作成する場合にチェックを付けます。

「• カスタム String データタイプについて」（50 ページ）

CSV ファイルをインポートする場合に CSV ファイルの区切り文字を「カンマ」、「セミコロン」、「タブ」から選択します。V1.18.19 未満のドライバがインストー
ルされている GP-Pro EX でエクスポートした CSV ファイルの区切り文字はカンマです。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル62

EtherNet/IP ドライバ

■ タグの新規作成
1) GP-Pro EX で [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを表示し、[ シリーズ ] から「Control/Compact/
Flex Logix シリーズネイティブ」を選択します。

2) [ 新規 ] をクリックします。作成するタグデータの名称を [ タグデータ名 ] に入力し、使用する接続機器の PLC ファームウェアリビジョンを [PLC バージョン ] から選択します。

3) [ 編集モード ] から [ タグ ] を選択します。
4) [ 新規 ] をクリックし、[ コントローラタグ ] ダイアログボックスを表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル63

EtherNet/IP ドライバ
5) コントローラタグ名、スコープ、データタイプ、配列情報を入力します。作成するタグを使用する場合は [ 有効 ] にチェックをつけ、[OK] をクリックします。

• [ データタイプ ] で選択できるデータタイプは登録したもののみです。必要に応じてデータタイプを登録してください。

「■ データタイプの新規作成」（65 ページ）
作成したコントローラタグはリストに表示されます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル64

EtherNet/IP ドライバ

■ データタイプの新規作成
1) GP-Pro EX で [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを表示し、[ シリーズ ] から「Control/Compact/
Flex Logix シリーズネイティブ」を選択します。

2) [ 新規 ] をクリックします。作成するタグデータの名称を [ タグデータ名 ] に入力します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル65

EtherNet/IP ドライバ
3) [ 編集モード ] から [ データタイプ ] を選択します。

4) [ 新規 ] をクリックして [ データタイプ編集 ] ダイアログボックスを表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル66

EtherNet/IP ドライバ
5) データタイプ / 構造体の名称とそれに含まれるメンバーを入力し、[OK] をクリックします。

• GP-Pro EX がサポートするデータタイプの構造体を Studio5000 ソフトウェアから [ データタイプ編集 ] ダイアログボックスに直接コピーするには、Studio5000 で構造体を選択し、[Name] と [Data Type] コラムをコピーします。コピーしたデータは [ データ貼り付け] で GP-Pro EX の構造体に貼り付けます。
• PreDefined Structure を使用する場合、[ 名前 ] のプルダウンメニューから使用する
PreDefined Structure を選択し、[OK] をクリックします。
なお、PreDefined Structure のメンバーのデータタイプが GP-Pro EX で定義されていない
場合、そのメンバーの [ データタイプ ] は空欄になりますが、[OK] をクリックすること
で必要なデータタイプが自動的に作成されます。
• 構造体のメンバーに設定できる配列は 1 次元配列のみです。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル67

EtherNet/IP ドライバ
作成したデータタイプ / 構造体はリストに表示されます。登録したデータタイプ / 構造体はコント
ローラタグのインポートや新規 / 編集時に使用できます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル68

EtherNet/IP ドライバ

• 作成したタグデータ内に BOOL 型以外のデバイスが存在しない場合、エラーチェックで「本体設定に不正なアドレスがあります。正しいアドレスを設定してください。」の警告が出ます。
これは、[ 本体設定 ] のシステムエリアに設定する最適なデバイスアドレス（BOOL 型以外のアドレス）が、タグデータ内に存在しないために発生している警告です。
特に画面設定や本体設定に問題があるわけではありません。
• Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブで GP-Pro EX の [ プロジェクト ] メ
ニューの [ ユーティリティ ]-[ 他プロジェクトからのコピー ] を使用すると、コピーした画面に設定されているアドレス設定が「Undefined」に変更される場合があります。画面
コピー後にアドレス設定を確認してください。
ただし、V2.60 以上の GP-Pro EX で [ 他プロジェクトからのコピー ] を使用する場合はRockwell Automation, Inc. EtherNet/IP ドライバを設定したプロジェクトを正しくコピーできます。（コピー元のプロジェクトで使用しているラダーソフトのバージョンがコピー
先のラダーソフトのバージョンより新しい場合、コピー先の PreDefined Structure の設定
が Undefined になる場合があります。
）• データ表示器の文字列表記で String デバイスを指定した場合、最後尾のアドレスが「-」と表示されます。
• String デバイスの接続機器アドレスのマップ表示では各 String の先頭 1 ワードのみ表示します。
• String デバイスは複数コピー機能をサポートしていません。
• String デバイスはシミュレーション機能をサポートしていません。
• システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル69

EtherNet/IP ドライバ

5.6

Micro800 シリーズネイティブ
はシステムデータエリアに指定できます。
デバイス

BOOL

ビットアドレス

ワードアドレス

32bits－－SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.15<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].15<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].15<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].15<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

INT

SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

REAL

－

2D Array<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.31<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].31<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].31<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].31<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.0<TAGNAME>.7<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].0<TAGNAME>[x-1].7<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1].7<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].7<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

DINT

SINT

GP-Pro EX 機器接続マニュアル70

備考*1 *2 *3

*1 *2 *4

*1 *2

*1 *2

*1 *2 *5

EtherNet/IP ドライバ

デバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

STRING－
2D Array<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.0<TAGNAME>.7<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].0<TAGNAME>[x-1].7<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1].7<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].7<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.15<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].15<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].15<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].15<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.31<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].31<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].31<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].31<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

USINT

UINT

UDINT

SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

DATE－
2D Array<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

71

32bits－

備考*1 *2 *6*1 *2
*5

*1 *2 *4

*1 *2

*1 *2

EtherNet/IP ドライバ

デバイス

ビットアドレス

ワードアドレス

SingleTag<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]TIME－
2D Array<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.0<TAGNAME>.7<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].0<TAGNAME>[x-1].7<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1].7<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].0<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].7<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.15<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].15<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].15<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].15<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

SingleTag<TAGNAME>.00<TAGNAME>.31<TAGNAME>

1D Array<TAGNAME>[0].00<TAGNAME>[x-1].31<TAGNAME>[0]<TAGNAME>[x-1]

2D Array<TAGNAME>[0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1].31<TAGNAME>[0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1]

3D Array<TAGNAME>[0,0,0].00<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1].31<TAGNAME>[0,0,0]<TAGNAME>[x-1,y-1,z-1]

BYTE

WORD

DWORD

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

72

32bits

備考

*1 *2

*1 *2
*5

*1 *2 *4*1 *2

EtherNet/IP ドライバ

*1

<TAGNAME>：構造体の場合、構造体名を含んだ Tag Name になります。Tag Name の最大文字数は
デリミタ、要素番号を含めて 255 文字です。なお、D-Script を使用する場合の最大文字数は 54 文字に制限されます。
例） BOOL タイプのシングルタグ：
BOOL 配列エレメント：
INT タイプのシングルタグ：
DINT タイプのビットアドレス：
REAL タイプの 3D 配列：
TIMER 構造からの DINT：STRING 構造からの SINT：
ユーザ定義構造からの BOOL："BOOLTAG""BOOLARRAY[0012]""INTTAG""DINTTAG.30""REALARRAY[1,2,3]""TIMERTAG.PRE""STRINGTAG.DATA[00]""USERSTRUCTURE_A.USERSTRUCTURE_B.MYTIMER.EN"

タグ名には英数字（大文字、小文字）、アンダーバーが使用できます。なお、次の入力規則があります。
・ 最大文字数は半角英数字で 40 文字です。
・ 先頭文字に数字またはアンダーバーを入力することはできません。
・ 先頭文字に次の文字列を使用することはできません。
LS, USR, SCR, PRT
・ アンダーバーを 2 つ以上続けて入力することはできません。
・ 最終文字にアンダーバーを入力することはできません。
*2

配列要素番号：配列の要素数はコントローラタグ情報に含まれています。要素番号は 0 から始まる
ため、最大要素番号は [ 要素数 -1] となります。
INT[256,256] は INTARRAY[0-255,0-255] の範囲で使用可能

例）INTARRAY*3

BOOL 配列：1 次元のみ定義可能です。配列の要素数は 32 の倍数で指定することができます。

*4

システムデータエリアは初期値で 16 ワード分の項目が選択されています。16 ワード分以下の項目を選択する場合、16 ワード以上の配列のタグをシステムデータエリアに割り付けた後で必要な項目を選択してください。

*5

SINT ：接続機器では 8 ビットデバイスですが、GP-Pro EX では 16 ビットデバイスとして扱います。
SINT の配列をワードとして使用する場合、要素番号は偶数のみ指定可能です。配列ではない場合
や、奇数配列の最後の要素は上位バイトに 0 がセットされます。

*6

STRING デバイスはシミュレーション機能をサポートしていません。

• コントローラタグインデックスは最大 65535 個作成できます。
タグまたは配列ごとに 1 個のインデックスとなります。構造体の場合、以下の計算でコントローラタグインデックスの数を計算します。
コントローラタグインデックスの数＝（1+ メンバの数）× 配列要素数• 本ドライバでは LINT、ULINT、LREAL などの 64bit サイズのデータタイプは使用できません。
• 配列の要素数は Connected Components Workbench の Dimension パラメータで設定します。
配列番号は 0 番地（[0..xxx]) から設定してください。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル73EtherNet/IP ドライバ•

カスタム String データタイプについて

本ドライバでカスタム String データタイプを使用する場合、最大 400 文字の文字列をサポートします。(STRING デバイスは最大 82 文字の文字列をサポートします。)
400 文字を超える文字列のカスタム String データタイプは GP-Pro EX にインポートされません。インポート結果はエラーログに記載されます。
•

カスタム String データタイプの作成

カスタム String データタイプを GP-Pro EX で作成する場合、[ データタイプ編集 ] ダイアログボッ
クスの「String タイプ」にチェックを付け、[ 最大文字数 ] を設定します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル74

EtherNet/IP ドライバ•

カスタム String 構造体の作成

CSV ファイルのインポート時に作成する場合：
インポートダイアログボックスの [ カスタム String 構造体の作成 ] にチェックを付けて CSV ファ
イルをインポートします。
[ データタイプ / 構造体 ] ダイアログボックスで作成する場合：
カスタム String データタイプを右クリックして表示されるメニューから [ 構造体の作成 ] をクリックします。

• 作成されたカスタム String 構造体名は「カスタム String データタイプ名 _Struct」に変更されます。同じ名前のカスタム String データタイプをインポートまたは作成すると「_Struct」の後ろに数字が付加され、同じ名前をインポートまたは作成するたびに加算されます。カスタム String データタイプ名が 40 文字を超える場合は次のように変更されます。
カスタム String データタイプ名が「MyString...abcd」(34 文字 ) の場合：
• MyString...abc_Struct• MyString...ab_Struct1• MyString...a_Struct10

GP-Pro EX 機器接続マニュアル75

EtherNet/IP ドライバ•

PreDefined Structure データタイプについて

本ドライバで対応する PreDefined Structure データタイプの構造体名は次のとおりです。
IRQSTI

IRQHSCDOYDATAPLS

AWAAWT

GAIN_PIDAHLIMODBUSLOCPARA

MODBUSTARPARAMODBUS2LOCPARA

MODBUS2TARPARA

CIPCONTROLCFG

CIPTARGETCFGCIPAPPCFGCIPSYMBOLICCFGCIPSTATUSABLACB

ARDARL

AT_PARAM

AXIS_REF

FB_AXIS_REF

MOTION_DIAG

HSCSTS

HSCAPP

HSCE_CHANNELIRQUPM

TOWDATAMMCATNUM

IRQEII

RTC

MMINFOSYSINFOACLI

SOCKADDR_CFG

SOCK_STATUS

PID_GAINSFF_LF_CON

GP-Pro EX 機器接続マニュアル76

EtherNet/IP ドライバ

■ タグデータダイアログボックスの設定項目•

コントローラタグリスト
GP-Pro EX で使用するコントローラタグは [ コントローラタグリスト ] に登録する必要があります。コントローラタグリストはタグデータダイアログボックスの [ 編集モード ] で「タグ」を選択すると表示されます。

リスト

全インデックス

選択したタグ数
設定項目

設定内容

タグデータ名前コントローラタグとデータタイプ / 構造体を保存するタグデータブロック名を入
力します。

編集モード

編集モードをタグまたはデータタイプに切り替えます。

フィルタ

リストに表示されるタグを絞り込みます。任意の文字列で絞り込むことができます。プルダウンメニューからデータタイプを選択することでデータタイプでの絞り込みを行うことができます。またプルダウンメニューからは以下の条件でタグを絞り込むことができます。
• すべて
全てのタグを表示します。
• 未使用
画面設定などで使用されていないタグを表示します。
• 使用中
画面設定などで使用されているタグを表示します。
• 無効
リストで「無効」に設定されているタグを表示します。
• 有効
リストで「有効」に設定されているタグを表示します。

スコープ

リストに表示されるタグを絞り込みます。プルダウンメニューからスコープを選択することでスコープでの絞り込みを行うことができます。
• Controller
コントローラスコープタグを表示します。
• RPG
プログラムスコープタグを表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル77EtherNet/IP ドライバ

設定項目

設定内容

リスト

タグデータに登録されているコントローラタグおよびエイリアスが表示されます。カーソルをコントローラタグ上に移動するとデータタイプとサイズが表示さ
れます。

新規

タグを新規作成します。

削除

選択したタグを削除します。

編集

選択したタグを編集します。

ビュー

選択したタグの内容を表示します。

有効

選択したタグの有効、無効を切り替えます。有効にする場合にチェックをつけま
す。

インポート

CSV ファイルを編集中のタグデータブロックにインポートします。

エクスポート

タグデータを CSV ファイルにエクスポートします。区切り文字をカンマ、セミ
コロン、タブから選択することができます。

最適化

使用していないタグを一括で無効に切り替えます。

選択したタグ数絞り込んだコントローラタグおよびエイリアスの総数と選択しているコントロー
ラタグの数が表示されます。

全インデックス

タグデータに登録されているコントローラタグインデックスの総数を表示します。（最大 65535 個）

GP-Pro EX 機器接続マニュアル78

EtherNet/IP ドライバ•

データタイプ / 構造体リスト
コントローラタグに使用するデータタイプ / 構造体は [ データタイプ / 構造体リスト ] に登録する必要があります。データタイプ / 構造体リストはタグデータダイアログボックスの [ 編集モード ]で「データタイプ」を選択すると表示されます。

リスト

全インデックス

選択したコントローラタグインデックス数

設定項目

設定内容

タグデータ名前コントローラタグとデータタイプ / 構造体を保存するタグデータブロック名を入
力します。

編集モード

編集モードをタグまたはデータタイプに切り替えます。

フィルタ

リストに表示されるタグを絞り込みます。任意の文字列で絞り込むことができます。またプルダウンメニューから以下の条件でタグを絞り込むことができます。
• すべて
全てのタグを表示します。
• 未使用
画面設定などで使用されていないタグを表示します。
• 使用中
画面設定などで使用されているタグを表示します。

リスト

タグデータに登録されているデータタイプや構造体が表示されます。表示色には
以下の意味があります。
薄灰色：システムで定義しているデータタイプ / 構造体です。削除できません。
濃灰色：他のタグに使用されているデータタイプ / 構造体です。使用しているタグを削除した後で削除できます。
黒色： 削除できます。

新規

データタイプや構造体を新規作成します。

削除

選択したデータタイプや構造体を削除します。

編集

選択したデータタイプや構造体を編集します。

ビュー

選択したデータタイプや構造体の内容を表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル79

EtherNet/IP ドライバ

設定項目

設定内容

有効

選択したデータタイプや構造体の有効、無効を切り替えます。有効にする場合にチェックをつけます。

インポート

CSV ファイルを編集中のタグデータブロックにインポートします。

エクスポート

設定内容を CSV ファイルにエクスポートします。区切り文字をカンマ、セミコ
ロン、タブから選択することができます。

最適化

使用していないコントローラタグインデックスを一括で無効に切り替えます。

選択したタグコント
ローラインデックス

絞り込んだコントローラタグインデックスの総数と選択しているコントローラタ
グインデックスの数が表示されます。

全インデックス

タグデータに登録されているコントローラタグインデックスの総数を表示します。（最大 65535 個）

GP-Pro EX 機器接続マニュアル80

EtherNet/IP ドライバ

■ タグデータのインポート
1) Connected Components Workbench ソフトで変数を作成します。
2) [Device] メニューから [Export]-[Variables] を選択し、Comma Separated Values Files (CSV ファイル )で保存します。
3) GP-Pro EX で [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを表示し、[ シリーズ ] から「Micro800 シリー
ズネイティブ」を選択します。

4) [ 新規インポート ] をクリックします。インポートする CSV ファイルを選択し、[ 開く ] をクリックします。

• コントローラスコープタグのみインポートする場合は [ タグ / 構造体 ] の「コントローラ
スコープのみ」にチェックを付けてください。コントローラタグとプログラムスコープ
タグをインポートする場合はチェックを外してください。
• カスタム String 構造体を作成する場合は [ タグ / 構造体 ] の「カスタム String 構造体の作成」にチェックを付けてください。

「• カスタム String データタイプについて」（74 ページ）
• CSV ファイルをインポートする場合、CSV ファイルの区切り文字を [ 区切り文字設定 ]から選択してください。GP-Pro EX でエクスポートした CSV ファイルの区切り文字はカンマです。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル81EtherNet/IP ドライバ
5) インポートが実行され、タグデータが作成されます。

• インポート中にサポートしていないデータタイプまたはコントローラタグがあった場
合、ログファイルを作成することができます。
表示されたダイアログボックスでファイル名と保存先を設定し、ログファイルを保存してください。インポート結果をログファイルで確認できます。
• GP-Pro EX でまだ定義されていないユーザー定義データタイプのコントローラタグを使用している CSV ファイルをインポートした場合、そのコントローラタグはインポートされません。ログファイルでインポートされていないコントローラタグを確認してください。

「■ データタイプの新規作成」（86 ページ）
• タグデータブロックは複数の接続機器に割り付けることができます。1 度作成したタグ
データブロックは新しい接続機器を設定する場合に [ 個別機器設定 ] ダイアログボック
スで選択することができます。なお、複数の接続機器に割り付けたタグデータブロックを編集した場合、割り付けたすべての接続機器のタグデータブロックが変更されます。
タグデータブロックは必要に応じてプロジェクト内に最大 18 個まで設定できます。
• [ 新規インポート ] をクリックした場合、接続機器に割り付けているタグデータブロック
を新しくインポートするタグデータブロックに割り付けなおします。
• [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを閉じる際に使用していないタグデータブロックを削除できます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル82

EtherNet/IP ドライバ
◆ タグデータダイアログボックスでのインポート
タグデータダイアログボックスでタグデータをインポートする場合、[ インポート ] をクリックして表示されるダイアログボックスの [ タグ / 構造体 ] のプルダウンメニューからインポートするタグ
データを絞り込むことができます。

設定項目

設定内容

タグ / 構造体

インポートするタグデータを選択します。
• すべてインポート：
編集中のタグデータブロックにすべてのタグデータをインポートします。タグ
データブロックに含まれていたタグデータは上書きされます。
• 新規だけインポート：
編集中のタグデータブロックに含まれていないタグデータのみインポートします。
• 既存だけインポート：
編集中のタグデータブロックに含まれるタグデータのみインポートします。タグ
データは上書きされます。

使用中タグ更新

使用中のタグデータを更新する場合にチェックを付けます。

コントローラスコープ
のみ

コントローラスコープタグのみインポートする場合にチェックを付けます。
コントローラタグとプログラムスコープタグをインポートする場合はチェックを外します。

カスタム String 構造体の作成
区切り文字設定

カスタム String 構造体を作成する場合にチェックを付けます。

「• カスタム String データタイプについて」（74 ページ）

CSV ファイルをインポートする場合に CSV ファイルの区切り文字を「カンマ」、「セミコロン」、「タブ」から選択します。GP-Pro EX でエクスポートした CSV
ファイルの区切り文字はカンマです。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル83EtherNet/IP ドライバ

■ タグの新規作成
1) GP-Pro EX で [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを表示し、[ シリーズ ] から「Micro800 シリー
ズネイティブ」を選択します。

2) [ 新規 ] をクリックします。作成するタグデータの名称を [ タグデータ名 ] に入力します。

3) [ 編集モード ] から [ タグ ] を選択します。
4) [ 新規 ] をクリックし、[ コントローラタグ ] ダイアログボックスを表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル84

EtherNet/IP ドライバ
5) コントローラタグ名、スコープ、データタイプ、配列情報を入力します。作成するタグを使用する場合は [ 有効 ] にチェックをつけ、[OK] をクリックします。

• [ データタイプ ] で選択できるデータタイプは登録したもののみです。必要に応じてデータタイプを登録してください。

「■ データタイプの新規作成」（86 ページ）
作成したコントローラタグはリストに表示されます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル85

EtherNet/IP ドライバ

■ データタイプの新規作成
1) GP-Pro EX で [ 個別機器設定 ] ダイアログボックスを表示し、[ シリーズ ] から「Micro800 シリー
ズネイティブ」を選択します。

2) [ 新規 ] をクリックします。作成するタグデータの名称を [ タグデータ名 ] に入力します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル86EtherNet/IP ドライバ
3) [ 編集モード ] から [ データタイプ ] を選択します。

4) [ 新規 ] をクリックして [ データタイプ編集 ] ダイアログボックスを表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル87EtherNet/IP ドライバ
5) データタイプ / 構造体の名称とそれに含まれるメンバーを入力し、[OK] をクリックします。

• PreDefined Structure を使用する場合、[ 名前 ] のプルダウンメニューから使用する
PreDefined Structure を選択し、[OK] をクリックします。
なお、PreDefined Structure のメンバーのデータタイプが GP-Pro EX で定義されていない
場合、そのメンバーの [ データタイプ ] は空欄になりますが、[OK] をクリックすること
で必要なデータタイプが自動的に作成されます。
• 構造体のメンバーに設定できる配列は 1 次元配列のみです。
作成したデータタイプ / 構造体はリストに表示されます。登録したデータタイプ / 構造体はコント
ローラタグのインポートや新規 / 編集時に使用できます。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル88

EtherNet/IP ドライバ

• 作成したタグデータ内に BOOL 型以外のデバイスが存在しない場合、エラーチェックで「本体設定に不正なアドレスがあります。正しいアドレスを設定してください。」の警告が出ます。
これは、[ 本体設定 ] のシステムエリアに設定する最適なデバイスアドレス（BOOL 型以外のアドレス）が、タグデータ内に存在しないために発生している警告です。
特に画面設定や本体設定に問題があるわけではありません。
• Micro800 シリーズネイティブで GP-Pro EX の [ プロジェクト ] メニューの [ ユーティリ
ティ ]-[ 他プロジェクトからのコピー ] を使用すると、コピーした画面に設定されている
アドレス設定が「Undefined」に変更される場合があります。画面コピー後にアドレス設定を確認してください。
ただし、V2.60 以上の GP-Pro EX で [ 他プロジェクトからのコピー ] を使用する場合はRockwell Automation, Inc. EtherNet/IP ドライバを設定したプロジェクトを正しくコピーできます。（コピー元のプロジェクトで使用しているラダーソフトのバージョンがコピー
先のラダーソフトのバージョンより新しい場合、コピー先の PreDefined Structure の設定
が Undefined になる場合があります。）• データ表示器の文字列表記で String デバイスを指定した場合、最後尾のアドレスが「-」と表示されます。
• String デバイスの接続機器アドレスのマップ表示では各 String の先頭 1 ワードのみ表示します。
• String デバイスは複数コピー機能をサポートしていません。
• String デバイスはシミュレーション機能をサポートしていません。
• システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。
参照：GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア（ダイレクトアクセス方式専用エリア）」• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」

GP-Pro EX 機器接続マニュアル89

EtherNet/IP ドライバ

6

デバイスコードとアドレスコード
デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ＆アドレ
ス」を設定している場合に使用します。
• 接続機器のシリーズに [Control/Compact/Flex Logix シリーズネイティブ ] および[Micro800 シリーズネイティブ ] を選択している場合、デバイスコードとアドレスコードは使用できません。

デバイス名

デバイスコード（HEX）

整数ファイル

N

0000( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

浮動点ファイルF

0001( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

文字列ファイル

ST

0002( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス *0x40

ASCII ファイル

A

0003

( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

BCD ファイル

D

0004( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

ロングワードファイル

L

0005

( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

INT

INT

0010

( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

REAL

REAL

0011

( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

DINT

DINT

0012

( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

SINT

SINT

0013

( ファイル番号 *0x10000)+ アドレス /2

入力ファイルI

0080

0x10000+(Slot Number*0x100)+ ワードアドレス

出力ファイルO

0081( スロット番号 *0x100)+ ワードアドレス

Bit ファイル

B

0082( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

ステータスファイルS

0083

0x20000 + Word Address

BOOL

0090

( ファイル番号 *0x10000)+Word Address

デバイス

BOOL
タイマファイルT

カウンタファイル

C

コントロールファイル

R

GP-Pro EX 機器接続マニュアル

PRE

0060

ACC

0061

PRE

0062

ACC

0063

LEN

0064

POS

0065

アドレスコード( ファイル番号 *0x10000)+Word Address( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス( ファイル番号 *0x10000)+ ワードアドレス

90

EtherNet/IP ドライバ

7

エラーメッセージ
エラーメッセージは表示器の画面上に「番号 : 機器名 : エラーメッセージ ( エラー発生箇所 )」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。
項目

内容

番号

エラー番号

機器名

エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。( 初期値 [PLC1])

エラーメッセージ

発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。

エラー発生箇所• IP アドレスは「IP アドレス (10 進数 ): MAC アドレス (16 進数 )」のように表示されます。
• デバイスアドレスは「アドレス：デバイスアドレス」のように表示されます。
• 受信エラーコードは「[16 進数 ]」のように表示されます。

エラーメッセージの表示例「RHAA130:PLC1: 書込み要求でエラー応答を受信しました (Encapsulation エラーコード:[00000002H])」• 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
• ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守 / トラブル解決ガイド」の「表示器で表示されるエラー」を参照してください。

■ ドライバ固有のエラーメッセージ
接続機器固有のエラーメッセージは以下のとおりです。
コード（Hex）

エラーメッセージ

説明

RHxx128( 接続機器名 ): 通信開始要求でエラー応答を受信し 開始要求でエラーが発生した場合にました (Encapsulation エラーコード : [(16 進数 )])表示します。

RHxx129( 接続機器名 ): 読出し要求でエラー応答を受信しま 読出し要求でエラーが発生した場合した (Encapsulation エラーコード : [(16 進数 )])に表示します。

RHxx130( 接続機器名 ): 書込み要求でエラー応答を受信しま 書込み要求でエラーが発生した場合した (Encapsulation エラーコード : [(16 進数 )])に表示します。

RHxx131( 接続機器名 ): 読出し要求でエラー応答を受信しま 読出し要求でエラーが発生した場合した (CIP エラーコード : [(16 進数 )])に表示します。

RHxx132( 接続機器名 ): 書込み要求でエラー応答を受信しま 書込み要求でエラーが発生した場合した (CIP エラーコード : [(16 進数 )])に表示します。

RHxx133( 接続機器名 ): 読出し要求でエラー応答を受信しま
読出し要求でエラーが発生した場合した (STS レスポンス : [(16 進数 )]、EXT レスポンに表示します。
ス : [(16 進数 )])

RHxx134( 接続機器名 ): 書込み要求でエラー応答を受信しま
書込み要求でエラーが発生した場合した (STS レスポンス : [(16 進数 )]、EXT レスポンに表示します。
ス : [(16 進数 )])

GP-Pro EX 機器接続マニュアル91

EtherNet/IP ドライバ

コード（Hex）

エラーメッセージ

説明

RHxx135( 接続機器名 ): 内部エラー [%XH, %XH, %u]

内部エラーが発生した場合に表示します。

RHxx136( 接続機器名 ): 通信の初期化に失敗しました。(CIP
Error Code: [%02XH, %XH, %u])

初期化コマンドでエラーが発生した
場合に表示します。

RHxx137( 接続機器名 ): デバイスの読出しに失敗しました。 読出し要求でエラーが発生した場合(CIP Error Code: [%02XH, %XH, %u])に表示します。

RHxx144( 接続機器名 ): デバイスの書込みに失敗しました。 書込み要求でエラーが発生した場合(CIP Error Code: [%02XH, %XH, %u])に表示します。

RHxx145( 接続機器名 ): 通信の初期化に失敗しました。
(Error Code: [%XH, %u])

RHxx146( 接続機器名 ): デバイスの読出しに失敗しました。 読出し要求でエラーが発生した場合(Error Code: [ %XH, %u])に表示します。

RHxx147( 接続機器名 ): デバイスの書込みに失敗しました。 書込み要求でエラーが発生した場合(Error Code: [%XH, %u])に表示します。

RHxx148( 接続機器名 ): 書込みデバイスの中に範囲外の値が LINT_TC メンバーに無効な日付や時あります。( アドレス : %s)
間を書込んだ場合に表示します。

RHxx149

プロジェクト互換性がありません。ご使用のエディタ及びドライバのバージョンを再確認してください。

ランタイムがサポートしているバージョンより古い EXT ファイルの場合に表示します。

RHxx150

プロジェクトの互換性がありません。Ethernet/IP
ドライバをアップグレードしてから、もう一度転送してください。

ランタイムがサポートしているバージョンより新しい EXT ファイルの場
合に表示します。

GP-Pro EX 機器接続マニュアル92

初期化コマンドでエラーが発生した
場合に表示します。