はじめに
H I Dランプ（高輝度放電ランプ、High Intensity
Discharge Lamp ）は、水銀ランプ・メタルハライド
ランプ・高圧ナトリウムランプの総称です。最初の開発は水銀ランプでした（1901 年）
が、約 6 0 年
後にメタルハライドランプ・高圧ナトリウムラン

百万個
１２.０
１０.０
８.０
６.０
４.０
２.０
０.０

プが 相次いで開発され、 H I Dランプと総称して

００１２
００２２
００３２００４２
００５
９９６１９９７１９９８１９９９２０００２
１９９４１９９５１
年度

呼ばれるようになりました。

図Ａ ＨＩＤランプ販売数量の推移

H I Dランプの特長は、高光束・高効率・高輝度（経済産業省機械統計）で、しかも長寿命であり経済性に優れた光源です。
その特長により、主に大規模空間の屋外広域照明及び屋内照明用として使用されていますが、近年

２０％

４０％

６０％

８０％

５５

１００％

３５

１１

１９９５

５２

３７

１１

では照明用以外にもプロジェクタ用などの分野も

１９９６

５２

３６

１２

拡大し多くの分野で使用されています。

１９９７

図 Aに、H I Dランプ 販売数量の推移を示しまし

１９９８

５３
４９

３５

１２

３８

１３

１９９９

５０

３７

１３

２０００

４６

４２

１２

その主要因は照明用以外のランプの伸長による

２００１

４５

４３

１２

もので、主としてプロジェクタ用の特殊水銀ラン

２００２

４４

４５

１１

プです。

２００３

４２

４７

１１

２００４

４０

４９

１１

２００５

３９

５１

１０

た。2002 年度より伸長の度合いが大きいですが、

2

年度 ０％
１９９４

照明用 H I Dランプのランプ 種別国内向け販売
数量の構成比の推移を示したのが 図 Bです。水銀
ランプの構成比が減少し、逆にメタルハライドラ
ンプが増加しており、2005 年度では、全体の半数

水銀ランプ

メタルハライドランプ

高圧ナトリウムランプ

図Ｂ 一般照明用H I Dランプ種別国内出荷数量
構成比（国内向け）（日本電球工業会調べ）

以上を占めるまでに 拡大しました。
メタルハライドランプは H I Dランプの中でも、高効率で、高演色であることにより、普及拡大し

年度

０％

２０％

４０％

６０％

８０％

１００％

１９９４

７２

２８

てきましたが、図C に示すように、平均演色評価

１９９５

７０

３０

数：R a 80 以上の高演色形が特に伸長し、なかでも

１９９６

７１

２９

より優れた特性を持つセラミック製発光管タイプ

１９９７

７０

３０

（セラミックメタルハライドランプ ）が 急 拡 大し、

１９９８

６６

３４

l2005 年度ではメタルハライドランプの4 5％を占め

１９９９

６４

３６

るまでになりました。

２０００

６４

３６

６２

セラミックメタルハライドランプは、特性の向上

２００１に加え、150 W以下の低電力品が開発されることに

２００２

５５

より、その用途が店舗等のスポットライト、ダウン

２００３

５０

ライト等に拡大され、幅広く使用されています。

２００４

４６

今後、地球温暖化防止対策（ 温室効果ガスの排

２００５

出量削減）
としての省エネルギーのため、高効率の光源であるセラミックメタルハライドランプ（200〜 4 0 0 Wの中ワットクラス）の採用がさらに加速されることが期待されます。

４０

Ra８０未満メタルハライドランプ
Ra８０以上（石英製発光管）

２１

１７

２２

２
３

２０
１６
１５

３
０
３８
４
５

Ra８０以上（石英・セラミック製発光管）
Ra８０以上（セラミック製発光管）

図Ｃ メタルハライドランプのタイプ別販売
構成比推移（国内向け）（日本電球工業会調べ）

はじめに＆目次

目次

第 １ 章 ――― ＨＩＤランプとは ――――――――――――――――― ４
第 ２ 章 ――― ＨＩＤランプの種類と構造 ―――――――――――― １４
第 ３ 章 ――― ＨＩＤランプの特性と安定器の種類 ―――――――― １８
第 ４ 章 ――― CO2 削減、省エネルギーを推進する高効率ランプの採用 ―― ２２
第 ５ 章 ――― ＨＩＤランプ照明設備の保守と管理 ―――――――― ２６3

第 ６ 章 ――― ＨＩＤランプに関するＱ＆Ａ――――――――――― ２８

第 ７ 章 ――― ＨＩＤランプと安定器の取扱上の留意点 ―――――― ３１
第 ８ 章 ――― ＨＩＤランプの故障診断 ――――――――――――― ３６
第 ９ 章 ――― ランプの用語集 ――――――――――――――――― ３８
第１０章 ――― 一般照明用ＨＩＤランプの各社商品名一覧 ――――― ４０
付

録 ――― 関係法規、規格、参考文献、お問い合わせ先一覧―― ４２

第１章 ＨＩＤランプとは用途さまざま、

１ー１ 光源の発達と H I D ランプ
一般照明用として使用される光源は、¡ 白熱電球¡ ハロゲン電球

使用したメタルハライドランプと、セラミック¡ 蛍光ランプ¡ H I Dランプ（メタルハライドランプ・高合させたセラミックメタル ハライドランプが圧ナトリウムランプ・水銀ランプの総称）

セラミックメタルハライドランプは、明るさが主なものとして挙げられます。
その歴史は、1879年、エジソンの白熱電球の発明に始まりますが、当時の明るさは充分

4そして2000年にはいると、発光管に石英をを使用した高圧ナトリウムランプの技術を融市場に浸透し始めました。
や色温度の安定性等、より高い信頼性をもつ
光源として、市場のニーズに合った光を提供
しています。

ではありませんでした。しかし、1901年には屋内商業スペースで求められている光源

実用的な水銀ランプが 開発され、光の効率の小型化・高効率化に応えることで大きな支が大きく改善されたことで、その用途が屋内持を得ているとともに、200Wタイプ〜 400W

だけではなく、道路・公園等への屋外へと広タイプの中ワットのセラミックメタルハライド

がりはじめました。

ランプも省エネルギーのための理想的な解

特に1930 年代以降、さまざまな技術改良に決方法として大型施設、工場等において使用

よって、効率・演色性の改善が進み、光源とされはじめています。また、より安価な水銀

して大きく発展しました。その中で、H I Dラ

灯用安定器にて使用できる低始動電圧形センプは、水銀ランプに加え、1960 年代にメタ

ラミックメタルハライドランプも導入されてルハライドランプや高圧ナトリウムランプがいます。

開発されました。
H I Dランプは各々の特長にあわせて、それまでの広場や道路・工場のほかに、スポーツ施設や屋内商業スペース等、より幅広い用途に使用されるようになると同時に、特にメタ
ルハライドランプはその効率の良さから急速に普及していきました。

第 1 章 ● H I D ランプとは大きな明るさ。
セラミックメタルハライドランプ
高効率形

ランプ効率（Rm ／Ｗ）

１４０
１２０
１００

高圧ナトリウムランプ
８０

セラミックメタルハライドランプ
高演色形

６０

メタルハライドランプ
４０

水銀ランプ
２０
０
１８９０

１９１０

１９３０

１９５０

１９７０

１９９０

２０１０

年

図１ー１ H I D ランプ 開発と効率改善の歴史
5１５０

高圧ナトリウムランプ

効率（Rm ／Ｗ）

１３０

セラミックメタルハライドランプ
高演色形

セラミックメタルハライドランプ
高効率形

１１０

メタルハライドランプ

９０

７０

水銀ランプ
５０

３０
２０

３０

４０

５０

６０

７０

８０

平均演色評価数（Ra）

図１ー２ H I D ランプ の効率・演色性における位置づけ

９０

１００

H I Dランプの使用例
H I Dランプはわたしたちの様々な生活のシーンの中で、多様な使われ方をされています。H I D
ランプの光源の種類、特長の違いにより、照明施設の使用目的や立地条件に応じて異なるさまざまな使用例をご紹介します。
■ 道路照明道路照明には、これまで水銀ランプが多く使われていましたが、近年、主要な道路照明について
は、省エネルギーの推進を目的とした光源として、高効率の高圧ナトリウムランプやメタルハライ
ドランプが多く採用されています。

6

第 1 章 ● H I D ランプとは■ 広場、公園、庭園照明
これらの場所でも道路照明と同様、高効率の高圧ナトリウムランプが使用されていますが、人が集う広場（コミュニティエリア）では演色性（色の見え方）に配慮したメタルハライドランプも多く使用されています。

7■ 工場照明工場照明では、H I Dランプの使用例の中でも、特に省エネルギー・環境への配慮が積極的に推進されている分野です。同時に作業環境の改善も求められているため、高効率のメタルハライドラ
ンプ、特に水銀灯用安定器で点灯可能なセラミックメタルハライドランプは光束維持率が優れているため、多く使用されはじめています。

H I Dランプの使用例■ スポーツ照明
スポーツ照明にはテレビ放映されることを考慮し、かつ観客の視環境にも考慮して、効率だけではなく、演色性（色の見え方）、色温度等を考慮した高演色のメタルハライドランプが多く採用されています。

8

第 1 章 ● H I D ランプとは■ 広告照明、ライトアップ
企業広告等の広告照明には、対象の素材を忠実に表現できる演色性が高い高効率のメタルハライドランプが使用されています。
またライトアップ、観光施設では照明環境に応じたランドマークやモニュメント等を効果的に演出するため、各種のH I Dランプが使用され、さまざまな光の表情が豊かにつくりだされています。

9

H I Dランプの使用例■ 商業施設照明
商業施設では、空間を魅力的に演出することが求 められるため、演色性、色温度がランプ選定のポイントとなります。そのため、高効率のメタルハライドランプや高演色のメタルハライドランプが多く使われています。特に近年はセラミックメタルハライドランプが、光色が 安定しているため急成長しており、形状やワットの種類も充実しています。

10

第 1 章 ● H I D ランプとは■ 建造物、駅舎、コンコース
使用目的により、効率・寿命だけではなく、演色性も求められるこの分野では、高効率・高演色のメタル
ハライドランプが 採用されています。
特に水銀灯用安定器で点灯できる
セラミックメタルハライドランプが、
光束維持率の高さ、光色の安定性に優れている特長をいかし、多く使用されています。

11

産業分野における応用
H I Dランプは、「あかり」としてだけでなく、光がもつさまざまなエネルギーを生かして、産業分野でも広く利用されています。
製品の高品質化、省エネルギー化、生産の高効率化が重要な要素である精密機器・エレクトロニクス分野において、最先端技術として「ひかり」は、今やなくてはならないものです。
半導体や液晶の製造プロセス、精密接着・固定、コーティング、マーキングなどの領域で、「ひかり」技術は、精密機器やエレクトロニクス製品の進化に貢献しています。
■ 半導体・液晶分野
半導体はＩＣからＬＳＩへ、そして超ＬＳＩ

紫外線を照射すると液状の樹脂が瞬間的へ、その製造プロセス技術のめざましい発展に硬化・乾燥するという特殊な性質をもってによって、急速に進化を続けています。高集

いるのが、紫外線硬化樹脂です。硬化のため積化・高機能化に向けて、ウエハの微細化がの紫外線光源として、ＵＶランプやメタルハ

ますます進む中で、製造プロセスでは、低温

ライドランプなどのH I Dランプが使用されて処理・クリーン処理が重要な課題としてクロいます。

ーズアップされてきています。
室温程度の低温環境で、高度な処理能力をもつ「ひかり」は、シリコンウエハ製造、マス12■ 紫外線硬化技術（ U V キュアリング）

この紫外線硬化技術は、実に多彩な分野で応用されています。例えば、

ク製造、ウエハ加工など、ほとんどの半導体¡印刷 … インクに樹脂を混入し、特に乾きにくい金属やプラスチックへの印

プロセスの要所で用いられており、現在で刷や高速印刷で、インクを瞬間的には、「ひかり」なしに半導体製造を行うことは乾燥させる。

不可能であるといっても過言ではありませ¡塗装・コーティング …

ん。

木材をはじめ、さまざまな建材の塗装の乾燥やつや出しコーティングの乾燥。プラスチックの表面保護・
つや出しコーティングの乾燥など。
¡接着 … 電子部品の固定・接着や、レンズ・
光ディスクなど精密製品の貼り合わせ。
などが 代表的なものです。紫外線硬化技術
は、低温処理・高速・省エネ・無公害など、熱による乾燥・硬化に比べてメリットが多く、応用分野はさらに広がっています。

第 1 章 ● H I D ランプとは■ 殺菌・洗浄■ 植物育成紫外線の一部の波長には、細菌や微生物の野菜や果物を天候や季節に関係なく効率増殖を妨げ、有機物を分解・揮発させる働き

的・安定的に生産できる「植物工場」が 注目さをもつものがあります。特殊な水銀ランプをれています。ここでは、高効率で光合成に適用いてこの紫外線を照射し、殺菌や精密なしたスペ クトルをもつ高圧ナトリウムランプ

洗浄を行う技術が広く応用されています。食やメタルハライドランプが使われています。

品・医薬品のパッケージや医療用品などの表
面殺菌、プールや池の水の殺菌浄化、病院や研究・実験施設の空気の殺菌、塗装や蒸着の下地洗浄、エレクトロニクス部品の基板洗浄などです。薬品や溶剤・フロンなどを使う方法に比べて、残留物がなく無公害・高速・低コストなどの特徴があります。
■ 画像機器あるいは画像処理、画像処理機器
コンパ クトで高効率・高輝度・高演色という特徴を持つプロジェクター用ランプは、モ
バイルタイプから据置タイプまで 幅広い範囲のデータプロジェクタ用光源として採用されています。より明るく、より鮮やかな映像で、大画面化を実現します。

■ 漁業
イカや魚の一部は、光に集まる性質があります。これを利用して漁火で魚を集めて捕まえる漁法は古くから行われてきました。
光源は松明、白熱電球、ハロゲン電球と移行してきました。現在では、大光量で省エネ
ルギーのメタルハライドランプが主流になっ
ています。

■ 製版
さまざまな印刷物の原版を作るための写真
製版の焼付け工程も、H I Dランプの露光によって行われます。多様な感光材料に対応する
ために、メタルハライドランプや水銀ランプ
が使い分けられています。

13

第２章 ＨＩＤランプの種類と構造
２ー１ H I D ランプとは

メタルハライドランプ
セラミック製H I Dランプは High Intensity Discharge.Lamp（高輝度放電ランプ）の頭文字から付けられた名前で、メタルハライドランプ、高圧ナ（発光管材料）

石英ガラス製

HID
ランプ

トリウムランプ、水銀ランプを総称したもの

高圧ナトリウムランプです。
（図２ー１参照）
ランプ 1 個あたりの光束が大きく、ランプ効率も高い光源、しかも長寿命で経済性にすぐれた光源で、大規模空間など高い明るさが求められる場所で広く使用

水銀ランプ

図２ー１ H I D ランプの種類

されています。
また、近年では、発光管材料にセラミックを発光管採用したメタルハライドランプ（セラミックメ
タルハライドランプ）が、その演色性の高さやランプ効率の高さ、長寿命などの利点により、急速に普及しています。
14

２ー２ H I Dランプの発光原理

電極

H I Dランプは、フィラメントが 発光する白熱電球とは異なり、蛍光ランプと同じく放電によって発光（発光管内に封入された金属蒸気からの光放射を利用）します。
（図２ー２参照）
点灯（始動）の際、電極に電流を流すと加熱され、電極から熱電子が放出され放電が始ま□ 金属原子● 熱電子

ります。放電により流れ出る電子は、発光管内に封入された金属原子と衝突して、可視放射を多く発生します。

図２ー２ H I D ランプ の発光原理

一般的な蛍光ランプも基本原理は同じです
が、蛍光ランプの場合、封入された金属（水ジウムなどの多彩な金属が沃素などとの化合銀）の蒸気圧と温度が 低いため紫外放射がほ物（金属ハロゲン化物 ＝メタルハライド）としとんどであるのに対し、H I Dランプは封入さて封入されています。また、高圧ナトリウム

れた金属の蒸気圧と温度が高いので、可視放ランプには ナトリウムが、水銀ランプには水射を多く発光します。そして、封入された金銀が封入されています。

属の種類によって放射される光の特性（光色や演色性など）が異なります。
メタルハライドランプには、タリウムやイン

また、H I Dランプの点灯には、電流を制御する安定器が必要です。
（ 詳しくは、第 3 章をご参照ください）第 2 章 ● H I D ランプの種類と構造

２ー３ H I D ランプの構造
q メタルハライドランプとの反応が抑制されることで 寿命が長くな

メタルハライドランプの一般的な構造を図２ー３に示します。

るなどのメリットがあります。
また、メタルハライドランプには、適合するランプの構造は、発光管を外管に入れた二安定器により、低始動電圧形と専用の安定器

重構造になっています。発光管のガラスは高で点灯するタイプとがあります。メタルハラ

温になるため石英ガラスが 使用されていま

イドランプが 始動するには高電圧のパルス

す。また、外管には硬質ガラスが 採用され、が必要ですが、低始動電圧形は、パルスを発発光管の保温や金属部品の酸化防止などの生する装置がランプ自体に内蔵されていま役目を果たしています。発光管の両端には電す。一方、専用安定器で点灯するタイプは、子放射物を塗った電極があり、発光管内にはパルス発生装置はランプには内蔵されてお様々な金属ハロゲン化物が封入されていまらず、安定器あるいは照明器具に内蔵・取付す。封入されている金属が沃素や臭素とのけられています。

化合物の状態であるためメタルハライド（金属ハロゲン化物）
ランプと呼ばれています。

w セラミックメタルハライドランプ

封入されている金属としてはさまざまな種

最近では、メタルハライドランプの中でも、類のものがありますが、主なものとしては、

発光管材料にセラミックを採用したセラミッ

ナトリウム、タリウム、インジウム、スカンジ

クメタルハライドランプが、その演色性の高

ウム、ディスプロシウムなどが挙げられます。

さやランプ効率の高さ、あるいは寿命の長

これらの金属がハロゲン化物として封入ささなどにより、急速に広く普及しています。

れることで、金属単体よりも蒸発しやすくセラミックメタルハライドランプの一般的強い光が 得られたり、発光管（石英ガラス）な構造を図２ー４及び 図２ー５に示します。
発光管材料として透光性セラミックを使用し、その中には、様々な金属ハロゲン化物や口金

水銀などが封入されています。
セラミック発光管の特長として、封入される金属ハロゲン化物との反応が少ないため、発光管内の温度を高く保つことができ、金属ハロゲン化物の蒸発量を充分確保することができます。これにより演色性やランプ効率をより高めたり、より長寿命化を図ることが可能となっています。また、セラミック発光管は、型による成形加工なので、個々は均一な形となり、ランプ個々間の特性のバラツキもよ

発光管（石英ガラス製）

り少なくなっています。
こうした数々の優れた点を持つセラミック
外管

メタルハライドランプは、使用する目的などに応じ、様々な特長を有するものが 数多く

図２ー３ メタルハライドランプの構造例（低始動電圧形）開発され、また形状や大きさ、適合する安定器の種類などによっても様々な種類がありま15す。
（形状などによる種類については、次項

２ー５のような低ワット（150Ｗ以下）の高演色の表２ー１もご参照ください。）

でコンパ クトなタイプが急速に普及してお一般的に、天井が高く、経済性が最も求められるような大規模な空間では、図２ー４のり、ほとんどが専用の電子安定器で点灯する
タイプとなっています。

ような中ワットで高効率・長寿命なタイプがまた、ランプと電子安定器が一体となって使用される場合が多く、適合する安定器としおり、ソケットに取り付けるだけで点灯できて、水銀灯用安定器で点灯できるタイプ（低るものも開発されています。

始動電圧形）と専用の安定器で点灯するタイプとがあります。一方、店舗や商業施設など、色の見え方が最も重要視される空間では、図e 高圧ナトリウムランプ
高圧ナトリウムランプの構造を図２ー６に
示します。

口金

高圧ナトリウムランプは、その名前の通り、ナトリウムの発光を利用した H I Dランプです。
ナトリウムは圧力が低い状態では純粋な黄色の光を放射し、低圧ナトリウムランプとして利用されていますが、演色性が非常に低い特性を持っています。そこで、圧力を高くすることで黄色以外の光を放射するようにしたのが高圧ナトリウムランプです。
発光管にはナトリウムと反応しにくい透光

16性セラミックが採用されています。発光管内
発光管（セラミック製）

外管

図２ー４ セラミックメタルハライドランプの構造例 ①には、発光物質であるナトリウムの他に、水銀やキセノンあるいはアルゴンが 封入されており、橙色を帯びたあたたかみのある光色をしています。
ランプ効率を高めたタイプと演色性を高め

口金

口金

発光管
（セラミック製）
外管

図２ー５ セラミックメタルハライドランプの
構造例 ②

発光管
（セラミック製）

外管

図２ー６ 高圧ナトリウムランプの構造例

第 2 章 ● H I D ランプの種類と構造たタイプとがあり、ランプ効率を高めたタイ

一方、安定器の働きをするフィラメントをラ

プは寿命も長く、経済性に優れたランプとしンプに内蔵することで、安定器を必要としなて、道路照明や工場照明、屋外広場照明など

いタイプのものもあります。フィラメント自体に普及しています。また演色性を高めたタイも発光するため、白熱電球のような暖かみのプは、ランプ効率は低くなりますが、色彩をある光と、水銀ランプ自体の青みがかった光

鮮やかにみせるため、店舗照明などを中心にとが 混合された光を放ちます。主に工事現場使用されています。

や看板などの照明に広く使用されています。

高圧ナトリウムランプも、ランプの始動に必要な高電圧パルスを発生させる装置をラン口金プに内蔵した始動器内蔵形と専用の安定器で点灯するタイプとがあります。
r 水銀ランプ
水銀ランプの構造を図２ー７に示します。
水銀ランプは、発光管内の放電により水銀を発光させていますが、発光物質である水銀の他、放電を起こりや すくするためにアルゴンガスが入れられています。
また、水銀の発光のみでは発光色が青白く、発光管（石英ガラス製）

赤みが不足しているので、赤に発光する蛍光外管
17

体を外管内面に塗布し、光色・演色性を改善
図２ー７ 水銀ランプの構造例

した品種（蛍光形）が広く使用されています。

タイプ

形

状

特

B 、B T 、E
（一般形）
BT

B、E

BT

B、E

T 、T D
（直管形）

︸
T

R
（反射形）

TD

長

最もポピュラーな形状で、透明形と蛍光形があります。透明形は輝度が高く、器具との組合せで集光しやすいランプです。蛍光形は外管内面に蛍光体を塗布して光色や演色性を改善したり拡散性を持たせたランプで、一般に広く使用されています。中ワットクラスに多く採用されています。
直管形状のランプで、透明形と拡散形があります。透明形は輝度が高く、器具との組合せで集光しやすいので、投光器やスポットラ
イトなど幅広く使用されます。拡散形は外管バルブに拡散処理が施してあり、ダウンライ
トなどを中心に広く使用されています。
ガラス球に反射膜を設けたランプで、ランプ自体での配光制御ができ、簡易な器具やホルダでも使用できます。

表２ー１ ガラス球の形状による区分

第３章 ＨＩＤランプの特性と安定器の種類
３ー１ H I Dランプの主要特性
q ランプ効率

ランプはオレンジがかった白色光から白熱電効率が最も高いのは高圧ナトリウムラン
プ、次いでメタルハライドランプ、水銀ランプの順になります。

球に近い光色を発します。
一般形では、演色性の点で最もすぐれているのはメタルハライドランプで、次に水銀ラ

高圧ナトリウムランプの効率は、水銀ランプ

ンプ、高圧ナトリウムランプと続きます。

の約 2 倍強、メタルハライドランプでも約 1. 5

メタルハライドランプ・高圧ナトリウム倍あり、いずれもH I Dランプの中でも効率がランプには、一般形の他に高演色形や演色高いものです。

性改善形があります。

なお、演色性を改善した高圧ナトリウムラe 寿命と光束維持率

ンプやメタルハライドランプでは、一般形より

水銀ランプの定格寿命は6,000 〜12 ,000時

効率は低くなります。また、セラミックメタル

間、高圧ナトリウムランプは 9,000 〜24 ,000

ハライドランプは従来のメタルハライドランプ

時間と長寿命です。メタル ハライドランプのにくらべ、より高効率となっています。
（図３

定格寿命は6,000 〜12,000 時間です。セラミー１参照）

ックメタルハライドランプの定格寿命は6,000〜16,000時間です。

18

一般形

また、点灯中の明るさ（光束）の低下の割合

メタルハラ
イドランプ

は、高圧ナトリウムランプが最も少なく、続

高演色形

いて水銀ランプ、メタルハライドランプの順
セラミック
メタルハラ
イドランプ

になっています。

高演色形

メタルハライドランプの場合には、演色性

高効率形

や効率を高めるために化学的に活性な金属
ハロゲン化物の放電を利用しているので、点

一般形

高圧ナトリ
ウムランプ

灯中に発光金属成分が変化したり、発光管の演色改善形

光透過率が 低下するために、光束維持率や残存率は他のH I Dランプより低くなっていま

高演色形

す。
一般形

特に低始動電圧形メタルハライドランプは、

水銀ランプ

残存率・光束維持率は低くなっていますが、安定器内蔵形５０
１００
ランプ効率（Rm／w）

１５０＊同じ種類のランプでも、ワット数によりランプ効率に差が生じます。

図３ー１ ランプの種類とランプ効率

演色性と効率がすぐれているという特長に加えて、水銀灯用安定器で点灯できるという経済性も兼ね備えています。
また、セラミックメタルハライドランプは、
一般のメタルハライドランプに比べてより長w 光色と演色性
水銀ランプ（蛍光形）とメタルハライドラン
プが白色系の光色に対して、高圧ナトリウム

寿命で、光束維持率は 6 0 〜 8 5 ％と通常のメ
タルハライドランプよりも高くなっています。

第 3 章 ● H I D ランプの特性と安定器の種類
１００

ランプ は封入されている金属の蒸気圧が高８０

いため、出力を下げて調光することができま

残存

せんが、メタル ハライドランプの一部では、

６０

率 ４０
（%）
２０
０

c

a

b

d

a 高圧ナトリウムランプ ３６０W（一般形）
b 水銀ランプ ４
００W
c メタルハライドランプ １００
０W（専用安定器形）
d メタルハライドランプ ４００W（低始動電圧形）
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０２００ ４００ ６００ ８００ １０００ １２００ １４００ １６００ １８００ ２０００ ２２００ ２４００

点

灯

時

間（ｈ）

a
b

c

維

ぎる場合も最適設計から外れるため電極の損耗が進み、また使用中に始動電圧が上昇す

６００るように設計されているため、電源電圧が 高損耗や発光管の劣化が急速に進みます。低す

８０

（%）
２０

u 電源電圧と寿命の関係
ランプは適正な使用条件で性能を発揮す

す。高すぎる場合は過負荷点灯となり電極の

１００

率 ４０

せで調光できるものも開発されています。

すぎても低すぎてもランプは短寿命になりま

図３ー２ 残存率の例

持電子安定器及び 制御システムとの組み合わるため低い電圧で 始動できなくなり結果的にd

短寿命になります。図３ー４に電源電圧の変動

a 高圧ナトリウムランプ ３６０W（一般形）
b 水銀ランプ ４
００W
c メタルハライドランプ １００
０W（専用安定器形）
d メタルハライドランプ ４００W（低始動電圧形）とランプ寿命の関係を示します。
１００

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０２００ ４００ ６００ ８００ １０００ １２００ １４００ １６００ １８００ ２０００ ２２００ ２４００

点

灯

時

間（ｈ）

図３ー３ 光束維持率の例

寿

８０

命 ６０

19

（％） ４０r 周囲温度特性H I Dランプの場合、蛍光ランプに比べて、明るさは周囲温度による影響は受けにくくなっています。
使用できる周囲温度の範囲はランプや安

２０
０

９０

１００

１１０

電 源 電 圧（％）

図３ー４ 電源電圧−ランプ寿命特性の例（磁気式安定器）

定器の種類によって異なりますのでご確認ください。
t 始動、再始動

i メタルハライドランプの光色のバラツキ
メタルハライドランプは各種金属をハロゲ

H I Dランプは、その特性上電源を入れてン化物として封入したランプであるため、封点灯してから明るさが安定するまで 4 〜 8 分

入金属の発光強さの割合により、個々のラン程かかります。また、消灯後直ちに電源を入プ間において光色のバラツキが生じます。光

れてから再び点灯するまでに要する再始動

色バラツキの要因としては ① 封入ハロゲン

時間は、5 〜 25 分程度です。始動・再始動に化物の量や発光管形状等ランプ個々のバラツ

ついては、使用している器具及び周囲温度に

キ ②ランプの点灯方向の違い ③ 点灯中の封よって差異があります。また、瞬時に再点灯

入物と発光管の反応 ④ ランプ電力（ランプ電できる特殊なH I Dランプもあります。

圧）・安定器特性のバラツキや電源電圧の変動

y 調光

要因による入力電力変化等さまざまな要因に

水銀ランプと高圧ナトリウムランプには、

よって影響を受けます。このような色のバラ

調光用安定器を使用して明るさを約50％まで

ツキは、近年ランプ・安定器などが 改善され、調節できるものがあります。メタル ハライド

実用上さしつかえない程度になっていますが、ある程度のバラツキは避けられません。
一方、セラミックメタルハライドランプの光
色のバラツキは、セラミック発光管が型で焼３ー２ H I Dランプ用安定器の種類と特長結させて製造する成形品のため、ガラス加工

安定器なしで直接電源につなぐと瞬時にラの石英発光管に比べ、個々の形状が均一でンプが破損したり、まったく点灯しないなどす。そのため、発光管内の最冷部温度を一定の不具合が起こります。安定器の役割は、大に保つことができ、ランプ個々の光色バラツ

きく分けて次の 2 つです。

キが少なくなります。また、セラミック発光管は、石英発光管に比べ点灯中に封入物と発光管との反応が少ないため、封入物の組成が変化しにくく、寿命中の光色のシフトも少なく①ランプに流れる電流を適正な値に制限
すること②ランプが点灯するための始動電圧を与えること
安定器は、ランプの種類、電源電圧、周波抑えます。
o 点灯方向メタルハライドランプの一部には、ランプ

数など、それぞれのランプや使用条件に適合の点灯方向に制限のある品種があります。

た、安定器の種類は次のように各種の特長を

指定方向以外で使用すると、出力不足・短寿持った安定器がありますので、条件にあった命・始動不良や破損の原因となります。水銀

安定器を選んでください。
（表３ー１参照）

ランプと高圧ナトリウムランプは、点灯方向

q 一般（チョークコイル）形安定器

した安定器を選択しなければなりません。ま

最も基本的な安定器で、小形・軽量・安価の制限はありません。

です。始動電圧が200Ｖより低い水銀ランプで20最も多く使用されていますが、メタルハライ
BDタイプ

BHタイプ

ドランプ・高圧ナトリウムランプでも低始動電圧タイプであれば使用できます。一般形安

BUタイプ

定器には、
低力率形と高力率形がありますが、
力率改善用コンデンサを付加した高力率形が一般的です。
w 定電力形安定器
一般形安定器は電源電圧の変動に対応してランプ電力や、光束が変動しますが、この変動を極力少なくするようにした（一般形の約
1 ／ 3）
安定器です。電源電圧変動が大きい場
合、電源および配線容量に余裕がない場合などに最適です。
e 低始動電流形安定器
一般形安定器では、電源を入れた直後の電流が大きいために、これを小さくするようにした安定器です。特に多数使用される場合の電源設備に与える影響を軽減するのに威力を発揮します。

第 3 章 ● H I D ランプの特性と安定器の種類

メタルハライドランプ セラミックメタルハライドランプ 高圧ナトリウムランプ
低始動
電圧形
一般形安定器

専用
安定器形

低始動
電圧形

専用
安定器形

始動器
内蔵形

○

○

水銀ランプ
専用
安定器形
○

○

定電力形安定器
低始動電流形安定器

○
○

○

○

○
○

調光形磁気式安定器

○

○

○

○

○

○

○

○

○

パルス始動形安定器○

ピーク進相形安定器○

電子安定器
調光形電子安定器○

表３ー１ H I D ランプ の種類と主な安定器の種類
注：水銀ランプには外部に安定器を設置しないで使用できる安定器内蔵形もあります。

r 調光形磁気式安定器
一般的に放電ランプの調光は困難ですが、安定器で、主として始動電圧の高いメタルハ
ライドランプや高圧ナトリウムランプ用に使約50％の調光を可能とした安定器です。タイ

用されます。

マーと組み合せて、交通量の最も多い時に

u 電子安定器は明るく、深夜人通りが減った時には自動回路素子に半導体を用いて、始動に必要な的に調光し消費電力の削減を図る場合に最高圧パルスの発振回路を備え、インバータ回

適です。

路により電源周波数を高周波化し電力制御

t パルス始動形安定器
ランプの始動に必要な高い電圧を得るためを行った後、整流し矩形波点灯としたものが、に、パルス電圧を利用した安定器です。パルス電圧はランプの始動後停止するようになっ

i 調光形電子安定器
電子安定器は磁気式安定器（チョークコイ

ています。始動電圧の高いメタルハライドラ

ル）と比較して高価ですが、その電力制御機

ンプや高圧ナトリウムランプ用に使用されま能によりメタルハライドランプと組み合せてす。

調光点灯することが可能です。調光すること

パルスを発生させるイグナイタを安定器に内蔵したタイプと、イグナイタを器具に取付けたタイプがあります。
y ピーク進相形安定器
安定器の 2 次電圧の波形を歪ませて電圧の実効値を高めずに最大値のみを大きくした主流となっています。

により省エネルギー化が期待できます。
o その他
消灯直後にただちに再点灯できる瞬時再点
灯形安定器や、上記の各種のタイプを組み合せたものなど多くの種類が商品化されています。

21

第４章 ＣＯ2 削減、省エネルギーを推進する高効率ランプの採用
４ー１ 省エネルギーへの取り組み
2 0 0 5 年 2 月には京都議定書が正式に発効
し、我が国においても1 9 9 0 年比で温室効果ガスの排出量を2008〜2012 年の間に6 ％削減することが義務付けられ、省エネ法の改正（2006.4 施行）
等、この目標達成に向け、産業、
民間レベルでの対応施策が検討、実施されています。

４ー２ 水銀ランプから高効率光源へ
H I Dランプのランプ別の需要量を見ると、.1995年度では水銀ランプの出荷ウェートは全［百万トン］
６００.H I Dランプの5 2％でしたが、10 年後の2005
年度では水銀ランプの出荷量は 40 ％前後ま５００で 減少し、逆にメタルハライドランプの出荷が 50％以上となっています。
22

産業部門
４００

これは H I Dランプの需要拡大と共に、高効率の省エネルギーのランプ開発が進み、セラ
ミックメタルハライドランプなど、水銀ランプ

３００
運輸部門
２００

業務その他部門の代替光源として、高効率光源の採用が 拡大したことによるものです。
H I Dランプの中では、比較的効率の低い
水銀ランプを効率の高いメタルハライドラン
プに置き換えれば大幅に省エネルギーが可能となります。水銀ランプを積極的に、高効率ランプに交換することにより、C O 2 排出量を削減できます。
この章では、水銀ランプと高効率光源セラ
ミックメタルハライドランプの比較をご紹介します。
水銀ランプを使っている施設では、高効率ランプの採用により、大きく省エネルギーを達成、CO 2 排出量を削減できますので、既存設備の改善、改修をご検討ください。

家庭部門
エネルギー転換部門

１００
廃棄物

工業プロセス

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
［年度］
９０ ９１ ９２ ９３ ９４ ９５ ９６ ９７ ９８ ９９ ００ ０１ ０２ ０３
出典）温室効果ガスインペントリオフィス「日本の１９９０〜２００３年度の温室効果ガス排出量データ」（２００５.５.２６発表）

部門別二酸化炭素排出量の推移

第 4 章 ● CO 2 削減、省エネルギーを推進する高効率ランプの採用

水銀ランプ
メタルハライドランプ

セラミック
メタルハライドランプ

さまざまな 優位点
省エネルギー
・効率が高い・光束維持率が高い
・寿命が長い石英ガラス製

セラミック製

低始動電圧形セラミックメタルハライドランプの特長■ 環境への配慮
水銀の使用量を大幅に削減しています。
一般形水銀ランプに比べ、水銀の使用量を最大７３％削減した環境保全に対応したランプです。
23

二酸化炭素（CO 2）の削減に貢献します。
水銀ランプ（５５lｍ/W）と比較して、セラミックメタルハライドランプ（１００lｍ/W 〜１
１５lｍ/ W）
は、約２倍の高効率です。一年間の点灯比較では
水銀ランプ400Ｗ、100灯、点灯時間 3,000 h／年として 年間消費電力 １２６,０００kW
セラミックメタルハライドランプ 360Ｗ、64 灯、点灯時間 3,000 h ／年として年間消費電力 0７３,９２０kW
126,000kW−73,920kW ＝ 52,050kW
52,050kW ×0.555kg −CO 2 /kWh ＝ 28,904kg ＝ 約29トン
１２６,０００kW

同じ明るさで省エネルギー 率
CO 2 削減
水銀ランプ４００W

７３,９２０kW

約４１％
約２９トン
セラミックメタルハライドランプ３６０W＊環境省／温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（ 2006 年 4月施行）
によるエネルギー起源二酸化炭素排出係数を使用して算出＊安定器損失分を含む

■ 優れた特性
初期の明るさを維持します。寿命末期での光束維持率が最大８５％。
セラミックメタルハライドランプ３６０W

初期光束
３７,８００lm（１
０５lm/W）

寿命末期光束
３０,２４０lm（８４lm/W）
水銀ランプ４００W

初期光束
２２,０００lm（５５lm/W）

寿命末期光束
１７,６００lm（４４lm/W）
８０

１
００

８５

１
００

色の見え方も改善、平均演色評価数（Ra）は最大８５。

セラミックメタルハライドランプ

24

７５〜８５

４０

水銀ランプ

寿命は最大１５０, ００時間の長寿命です。
高効率、高演色ながら水銀ランプと同等以上の長寿命です。

セラミックメタルハライドランプ

水銀ランプ

１
２,０００ｈ１
５,０００ｈ水銀ランプの安定器がご使用になれます。
水銀ランプをご使用の場合、既設の安定器がご使用になれます。
注）10年以上ご使用またはご使用状態の悪いものは、安定器も新規に交換することをお勧めします。

水銀ランプ

セラミックメタルハライドランプ

２００Ｗ

→

１９０Ｗ

２５０Ｗ

→

２２０Ｗ

３００Ｗ

→

２７０Ｗ

４００Ｗ

→

３６０Ｗ

第 4 章 ● CO 2 削減、省エネルギーを推進する高効率ランプの採用

水 銀 ラ ン プ と の 省 エ ネ ル ギ ー 比 較
ここでは既設の照明施設での省エネルギー提案として、既設の水銀ランプに対して、セラ
ミックメタルハライドランプに変更した場合の省エネ比較です。
既設の設備に対し、安定器・ランプを交換し明るさを同一にした場合と安定器は交換せずランプのみ交換した場合を紹介します。
注）10 年以上ご使用またはご使用状態の悪いものは、安定器も新規に交換することをお勧めします。

安定器
交
換

安定器
そのまま

４００Ｗ →２２０Ｗ

２５０Ｗ →２２０Ｗ

明るさほ ぼ 同 等
約４０％ 省 エ ネ

明るさ１.５倍
約５％ 省 エ ネ

４００Ｗ
２２,０００lm

水銀ランプ
（蛍光形）

２２０Ｗ
２２,０００lm

セラミック
メタルハライドランプ
（透明形）

２５０Ｗ
１２,８００lm

水銀ランプ
（蛍光形）

２２０Ｗ
２２,０００lm

セラミック
メタルハライドランプ（透明形）

７００Ｗ →３６０Ｗ

４００Ｗ →３６０Ｗ

明るさほぼ同等
約５０％ 省 エ ネ

明 る さ１.７倍
約５％ 省 エ ネ

７００Ｗ
４１,０００lm

水銀ランプ
（蛍光形）

３６０Ｗ
３６,０００lm

セラミック
メタルハライドランプ
（透明形）

４００Ｗ
２２,０００lm

水銀ランプ
（蛍光形）

３６０Ｗ
３６,０００lm

セラミック
メタルハライドランプ
（透明形）

25

第５章 ＨＩＤランプ照明設備の保守と管理より明る５ー１ 保守と管理の重要性

５ー３ ランプと照明器具の清掃

照明設備を使っていると、ランプ自身の光ランプや照明器具の汚れによる明るさの低束低下のほかに汚れなどによる明るさの低下

下は、ランプ・照明器具の種類や取付状態、や、振動・腐食による接触不良や絶縁不良、環境などによって異なります。一例として、

さらに寿命のきた不点灯ランプの発生など、

反射笠付き照明器具使用の体育館や工場のさまざまな不具合がでてきます。

場合、ランプと照明器具の汚れにより 1 年に不点灯ランプの交換、一定期間ごとの点検と清掃、およびこれらの記録の活用によって快適な照明を保つことができます。

５ー２ ランプの交換
ランプの定格寿命は、ランプ寿命のひとつ

15 〜2 0 ％程度の照度低下がみられます。
（図５ー１参照）
従って、所定の照度を維持するためには、設備の点検やランプ交換と同時に、照明器具を定期的に清掃することが必要になります。
（図５ー２参照）の目安であり、実際の使用条件（点滅頻度・電源電圧など）によって寿命が短くなる場合もあります。
ランプ交換は、一般にランプが不点灯とな
26

れば、直ちに交換してください。作業の合理

比較的高い位置に設置されることの多い
H I Dランプの清掃は、安全上特に次の点に注意してください。
¡必ず電源を切っておく。

性から次の交換方式があります。

¡ 2 人以上で作業する。

q 個別交換方式¡脚立やはしごは、1 人が支える。

不点灯になったランプを、その都度取換え¡ランプは床におろして清掃する。

る方式です。ランプを設置する場所の規模が照明器具は、一般に洗剤液を浸した布で拭

小さく、交換が 容易な場所に適しています。

き、その後水拭き、から拭きします。なお、洗しかし、保守計画を立てにくく、交換後明る剤は照明器具の材質によって使い分けてくだ

さがばらつく等の欠点もあります。

さい。（図５ー３参照）

w 個別的集団交換方式
不点灯になったランプはその都度交換し、ある一定期間が経過した時点で全てのランプを交換する方式です。ランプを設置する場所の規模が大きく交換が比較的容易に行える場
所に適します。予算や保守計画を立て易く、他の交換方式に比べ保守率を高く設定することができるので、設備費が少なくて済みます。
個別的集団交換方式の交換目安は、不点灯
で個別に交換を行ったランプ数が 2 0 〜 3 0 ％になった時に、全てのランプを一斉に交換するのが良いでしょう。

第 5 章 ● H I Dランプ照明設備の保守と管理

く、より経済的に（照度比）１.０
a : ランプ自身の光束低下による照度低下分 ( 3,000時間 1年点灯)

０.８

b : 照明器具・ランプを半年ごとに掃除したときの照度の推移
０.６
c : 掃除しなかったときの照度の推移
０.４

０.２

０

１

２（年）

図５ー１ 照明設備の使用に伴う照度推移の例

１年

３年

A

１年に１回、特定の日をきめて、清掃と点検を行ない、３年目の清掃と同時にランプを集団交換する。

（周囲環境：良い）
清掃・点検
ランプ集団交換

B

27

ランプ集団交換
１年に２回、清掃と点検を行ない、３年目の清掃と同時にランプを集団交換する。

（周囲環境：悪い）

ランプ集団交換

ランプ集団交換

図５ー２ 清掃とランプ交換の組合せ例● 材質● 適した洗剤
中性洗剤（アルカリ系洗剤は除く）

● 注意
ガラス用
クリーナー

石鹸水

アルミニウム強アルカリ、酸性の薬品は不可

ほうろう引き漂白剤入り洗剤は避ける

メラミン樹脂などの合成塗料

ベンジンは使用不可

ガラス

研磨剤入り洗剤は不可

プラスチック

強アルカリ、酸性の薬品は不可

図５ー３ 照明器具材質による洗剤の使い分け

第６章 ＨＩＤランプに関するＱ＆Ａ
Ｑ１ 定格寿命と残存率について教えてください。
Ａ 定格寿命とは、長期間に製造されたランプの寿命の平均値に基づいて公表された値をいいます。ランプ交換を考えるときの目安になります。
残存率とは、初めに点灯したランプ数に対するその時点でまだ点灯しているランプ数の比率をいいます。定格寿命と残存率の関係は、残存率が約 50％になる時間を定格寿命といい、定格寿命時は約半数のランプが不点灯になることを意味します。

Ｑ２ 光束維持率・初特性について教えてください。
Ａ ランプは点灯するとその時間とともに少しずつ光束が低下していきます。この特性を光束維
持特性といい、初期光束（初特性）に対する比率を光束維持率といいます。
点灯しはじめのうちは発光管の中に入っている封入物が安定するまでに所定の時間がかかる
為、ＪＩＳでは100 時間点灯後の特性を初特性としています。

Ｑ３ 電源電圧の変動とランプ寿命の関係を教えてください。
電源電圧−ランプ寿命特性の例（磁気式安定器）

Ａ ランプは適正な使用条件で性能を発揮するように設計されているため、電源電圧が高すぎても低すぎてもランプは 短28１００

寿命になります。高すぎる場合は過負荷点灯となり電極の８０

損耗や発光管の劣化が急速に進みます。低すぎる場合も最寿

適設計から外れるため電極の損耗が進み、また使用中に始命 ６０

動電圧が上昇するため低い電圧で始動できなくなり結果的（％） ４０に短寿命になります。右図に電源電圧の変動とランプ寿命２０の関係を示します。

０

９０

１００

１１０

電 源 電 圧（％）

Ｑ４ メタルハライドランプの光色のバラツキについて教えてください。
Ａ メタルハライドランプは各種金属をハロゲン化物として封入したランプであるため、封入金属の発光強さの割合により、個々のランプ間において光色のバラツキが生じます。光色バラツ
キの要因としては ① 封入ハロゲン化物の量や発光管形状等ランプ個々のバラツキ ②ランプの点灯方向の違い ③ 点灯中の封入物と発光管の反応 ④ランプ電力（ランプ電圧）・安定器特性のバラツキや電源電圧の変動要因による入力電力変化等さまざまな要因によって影響を受けます。このような色のバラツキは、近年ランプ・安定器などが 改善され、実用上さしつ かえな
い程度になっていますが、ある程度のバラツキは避けられません。
一方、セラミックメタルハライドランプの光色のバラツキは、セラミック発光管が型で焼結させて製造する成形品のため、ガラス加工の石英発光管に比べ、個々の形状が均一です。そのため、発光管内の最冷部温度を一定に保つことができ、ランプ個々の光色バラツキが少なくなります。また、セラミック発光管は、石英発光管に比べ点灯中に封入物と発光管との反応が少ないため、封入物の組成が変化しにくく、寿命中の光色のシフトも少なく抑えます。

第 6 章 ● H I Dランプに関するQ & A

Ｑ５ 点灯方向に指定があるランプを指定方向以外で使用するとどうなりますか？
Ａ ランプを指定方向以外の方向で使用するとランプの特性が変化し、ランプの明るさや光色が変化したり、ランプ・安定器が短寿命になったりします。また、場合によってはランプが 破損することもあります。このため点灯方向に指定があるランプは、必ず指定の方向の範囲内
で使用してください。

Ｑ６ 点灯後明るくなるまでに時間のかかる理由について教えてください。
Ａ H I Dランプの発光管には、水銀やその他金属が封入されています。ランプ点灯直後、その封入物は液体や固体のままですが、点灯して電流が流れると徐々に温度が上がっていき、封入物が蒸発していきます。それにつれてランプが 明るくなっていき、規定の明るさになるまでの時間を安定時間といいます。

Ｑ７ 消灯後すぐに再点灯しない理由を教えてください。
Ａ 通常、ランプの始動は常温で行われるため、常温で最も始動し易い工夫がされています。また、消灯直後のランプは、高温の発光管の中で金属蒸気圧が高いままであるため、始動しにくい状態になっています。それ故、発光管温度が下がって放電開始が可能な状態になるまで 始動しません。
消灯してから、再点灯するまでの時間を再始動時間といい約 5 分〜 2 5 分程かかります。これらの時間は、使用器具・安定器・周囲温度・電源電圧により異なり、ランプが冷えにくい密閉器
具の場合はそれ以上かかる場合もあります。

Ｑ８ H I Dランプと安定器のワット数を間違えて使用した場合はどうなりますか。
Ａ 適合したワット数より大きなワット数の安定器を使用した場合は、過入力となり光束は若干増えますが、著しく短寿命になります。最悪のケースでは発光管が破損します。
一方、適合したワット数より小さなワット数の安定器を使用した場合は、放電がなかなか安定せず、調光された状態になり十分な光束が得られず、また短寿命になります。
いずれもランプに悪影響を与えますので、適合したワット数の安定器と組み合わせて使用してください。

Ｑ９ ランプと安定器の間（管灯回路）の距離に制限があるのはなぜですか。
Ａ パルス電圧によりランプを点灯させる方式の場合、ランプと安定器の距離が長すぎると、途中でパルス電圧が減衰し、ランプに十分な電圧がかからなくなります。このためランプが点灯しなかったり、点灯が遅くなったりする場合があり、ランプと安定器の間の距離に制限を設けているランプがあります。制限は点灯方式や品種によって異なりますのでそれぞれ確認して
ください。

29

Ｑ10 ランプ破損について教えてください。

30

Ａ ランプ破損には主な原因として発光管が原因となるもの、ガラス球が原因となるものがあります。
1）ガラス球が原因となるもの
ガラス球と口金の接合部である封止部の肉厚が 薄い場合、歪等の応力が残った場合、またランプの取り付け時の締め付けすぎで機械的に無理な力がこの部分に掛かった場合、クラックが入りガラス球の落下事故となる場合があります。これは、H I Dランプ全部に言えます。
2）発光管の破損によりガラス球まで破損にいたるもの
メタルハライドランプは点灯中発光管の内圧は数気圧になります。寿命末期等で石英ガラスの劣化が起きますと、この圧力に耐え切れずに発光管が破裂することがあります。この発光管の破片がガラス球を破壊し外球の落下破損事故になります。このタイプの破損は主にメタルハライドランプで発生します。これらの対策として、1 ）は製造及び出荷検査の品質管理を徹底し、ランプの取扱いで注意喚起することによって防ぐことができます。2 ）については、メタルハライドランプにおいては、水平点灯時にこのような現象が起こる可能性が高くなりますので、使用する器具（密閉型）
で対応します。鉛直点灯の場合は、石英ガラス劣化による発光管の破損の可能性は極めて低いのですが、万が一破損してもガラス球破損までいたらないように対策を施した製品があります。たとえば、a）発光管を三重管組立て構造したランプ、b）ガラス球にフッ素樹脂コートを施したランプなどがあります。
また、H I Dランプは、発光管とガラス球に分かれており、水銀等の発光物質は発光管に含まれています。したがって、ガラス球のみが割れた場合は、人体への影響はありません。
発光管が割れた場合、H I Dランプに封入されている水銀は、金属水銀であり、少量の水銀が人体に入っても吸収されることがほとんどなく、体外に排出されるため、毒性の影響は少ないと言われています。

Ｑ11 使用済み H I Dランプはどのように処分したらよいのですか？
Ａ H I Dランプは、ほとんどが事業所系で使用されますので産業廃棄物扱いとなります。産業廃
棄物は排出事業者自ら処理することが義務づけられており、処理に当たっては各種の法規制（廃掃法など）がありますので専門の処理業者に依頼することをお勧めします。現時点で、処理・処分能力から見て紹介できる業者は、野村興産株式会社で、この会社は全国的に対応しています。
連絡先：野村興産株式会社 営業部
東京都中央区日本橋堀留町2丁目1 番 3 号（ヤマトインターナショナル日本橋ビル）
TEL 03 −5695−2531 ／ FA X 03−5695−2540

Ｑ12 低圧ナトリウムランプはどのように処分したらよいですか？
Ａ 低圧ナトリウムランプは、内管（発光管）内にナトリウムを封入しています。ナトリウムが 露出
して水分に触れると発火する危険性があります。取り扱い中、万一外管、さらに内管が 破損した場合は、水分に触れない状態にしてください。なお、ナトリウムの発火性を防ぐ場合は、一例として次の方法で行なってください。一度に 2 0 本以下のランプを乾燥した雰囲気中で粉砕し、不燃性の容器に入れ、2ｍ以上離れた場所からゴム管で水を半分まで注ぎます。数分後にナトリウムは水と反応、溶解して、発火の危険性はなくなります。

第 7 章 ● H I Dランプと安定器の取扱上の留意点

第７章 ＨＩＤランプと安定器の取扱上の留意点
７ー１ 取り扱い上の留意点
H I Dランプとその安定器は、取扱いを誤ると、十分な照明効果が得られないだけでなく、寿命が短くなったり、危険を生じることもあります。
以下に述べる取扱上の注意点をご理解のうえ、ランプ・安定器を適正にお使いください。
■ H I Dランプの使用法
qy

照明器具に指定されたワ
ット数、ランプの種類と指定

り、点滅を繰返す場合には、定格（電圧・周波数・消費電第 6 章を参照にして、所要力）の安定器を使用してくだのチェックをしてください。

さい。

その結果必要ならばランプ

OFFを交換してください。放置適合品以外の組合せは、ランプの破損や短寿命すると、配線や器具の絶縁劣化、もしくは安定の原因になります。
w

メタルハライドランプを使

器の焼損を生じる恐れがあります。

用する場合は、万一のランu

低始動電圧形メタルハラ

プ破損に備えて、強化ガラ

イドランプ、または始動器

スまたは金網のガードをつ内蔵形高圧ナトリウムラン

けた器具を使用してくださ

プを既設の水銀ランプ用設

い。
（ランプの種類・点灯方向によっては不要の備で使う場合には、安定器・場合もあります。）

照明器具・配線の絶縁性や口出線の劣化がないe

点灯方向指定のランプは、
必ず指定方向範囲内で使用ことを、必ず点検してください。
i

原則としてランプを連続点灯で使用する場合

してください。指定方向以外で使用すると、出力不足には、1 週間に 1 度は消灯してください。
o

点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので絶対や短寿命になったり、ランプに手や肌などをふれないでください。ヤケドのの破損によりケガの原因とおそれがあります。

なります。
r

!0

ランプのガラス球が 万一破損した場合には、そのまランプの取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。

!1

ランプはガラス製品ですから、落としたり、まで点灯することは 絶対に物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつ避けてください。落下や紫

けたり、また雨水等の水滴がかかる状態や湿度

外放射による障害の原因にの高い所での使用は、ランプ破損の原因になるなりますので、すみやかにことがありますので使用しないでください。

ランプを交換してください。
t

ランプが点灯しなかった!2

ランプはソケットに確実に取り付けてください。ゆるみによる落下や接触不良により発火の恐れがあります。

紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づ
けないでください。火災の原因になります。

!3

ランプが過熱し、破損の原因となりますので、外球に塗料等を塗らないでください。

31

■ 安定器の使用法
q

±※％以内

t

電源電圧は定格電圧でご使用ください。電圧が高過を過ぎた安定器は、交換をおぎるとランプや安定器の寿勧めします。また、耐用年数

命に悪い影響を与え、低過以内でも、使用環境によってぎるとランプの不点灯やチは寿命が 短くなることもあり

ラツキなどのトラブルを招

ます。
y

きます。

始動時または無負荷時に入力安定器の種類により、その範囲に差があります。

電流が 安定時より大きくな
るものがあります。配線設計
電流に合った電線サイズ±.6 ％以内、定電力形は±10 ％以内、電子式定は入力電流の最大値で設計

電力形は± 6 ％以内、また電子安定器は± 6 ％してください。
u以内です。また低始動電圧形メタルハライドラ

H I Dランプ用安定器には、.

ンプについては、定格電圧の± 5 ％以内でご使

屋内・屋外の使用を問わず接用ください。

地工事を施すようにしてくだ安定器を取り付ける場合は、必ず口出線側を下にしてください。口出線側を上にしますと水32

H I D ランプ用安定器は、電源電圧には許容範囲があり、ランプおよび
一般形・低始動電流形の安定器は定格電圧のw

耐用年数（一般に 8 〜10 年）

さい。
i

配線工事には、下記の注意事項を遵守してくなどが入り、絶縁不良など事故がおきることがださい。

ありますので、絶対に取り付けないでくださ

ａ．配線工事が終了するまで、電源を投入しない。また、体育館や講堂などでは、安定器の騒

いこと。

音が問題とならないよう、取付場所の選定に

ｂ．安定器の二次側に接続したケーブルを切十分注意してください。
e

断したまま放置しないこと。

安定器二次側（ランプ側）

ｃ．ランプ交換の際には、必ず電源を切ってかの電線の長さは、ランプの種類・ワット数・電線の太ら交換すること。
o

さによって制約されますの※ m以内

急激な電圧降下（ 5 ％以上 ）がある場合、ランプが 消えることがあります。

で、指定された長さ以内のパルス式安定器をご使用の場合は、パルス装

条件でご使用ください。

置のリセットが 働かない場合があります。このr 安定器は周囲温度−10℃以上 ＋40℃以下で使用するように設計されていますから、周囲場合は一旦電源を切って再投入してください。
!0

高い湿度（特に照明ポールの中）中に設置し温度がそれより低く、あるいは高くなると、安たまま長時間使用しない場合、絶縁不良による定器の寿命に悪影響がでることがあります。ま漏電や感電の恐れがありますので、取り外すかた、安定器を複数個接近させて設置したり箱適宜通電してください。

に収納する場合、安定器の発熱により発火や発煙のおそれがあります。

!1

環境の悪い場所や長期の使用により取付け
脚部分が錆により欠落し、落下することがありますので、定期点検を実施してください。

第 7 章 ● H I Dランプと安定器の取扱上の留意点

７ー２ H I D ランプの安全性に係る表示事項
これは、光源製品の安全性を確保するため、一般の照明用として日本国内へ光源製品を供給するに際して、製品本体、個装箱、取扱説明書、カタログ又は技術資料類に記載すべき「安全性」に係わる表示事項を記載したもので、本書では、このうち、H I Dランプの「安全性」に係わる部分のみ抜粋・記載しました。
■ H I D ランプ表示事項（安全に係る事項）①

ランプの外管（ガラス球）
が割れた④

一般形ランプは集魚灯用に使用し警告

ままでは、絶対に点灯しないでく

警告ないでください。破損の原因となださい。紫外放射による目や皮膚ります。（適用品種：N Xは除く）の障害及び破損落下などの原因となります。
ランプを （適用品種：MH, NH（紫外線の項
視るな、
皮膚に
目は除く）
、H ）
紫外線を
当てるな。

一般禁止

⑤

点灯方向に指定のあるランプは、

警告

必ず指定方向で使用してくださ②

器具の前面ガラスを取り外したりい。破損した場合、ガラス飛散に警告

割れた状態でランプを点灯しない

よるケガの原因となります。

でください。紫外放射による目や（適用品種：MH, MQD, N X ）UV

皮膚の及び 破損落下などの原因と一般指示なります。（適用品種：MQD）
ランプを
視るな、
皮膚に
紫外線を
当てるな。

⑥

M Hランプは強化ガラスまたは金警告

網ガードをつけた器具で使用して③

紙や布でおおったり、燃えやす

ください。

警告

いものに近づけないでください。

破損した場合、ケガの原因となり火災や灯具過熱の原因となりまます。（適用品種：MH ）

す。
一般禁止

一般指示

33

⑥′

MQDランプは、強化ガラスを使用⑨

落としたり、物をぶつけたり、荷警告した密閉形器具で使用してくださ注意

重をかけたり、無理な力を加えたい。破損した場合、ケガの原因とり、キズをつけたりしないでくだなります。（適用品種：MQD ）さい。
（特に器具の清掃のときは、注意してください。）破損した場
一般注意 合、ケガの原因となることがあり
ます。

一般指示

⑦

取付け、取外しや器具清掃のとき

警告

は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

34⑩

点灯中や消灯直後は、ランプが 熱

注意

いので絶対に手や肌などをふれな
いでください。ヤケドの原因とな

電源プラグ
をコンセン
トから抜い
てください

ることがあります。
一般注意⑧

適合した器具及び 安定器で指定さ警告れたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、
過熱やランプ破損によるケガの原
因となります。

⑪

雨や水滴のかかる状態や、湿度の注意

高いところで使用しないでくださ
い。絶縁不良、破損、落下などに一般指示

よるケガの原因となることがあり
ます。
一般注意

第 7 章 ● H I Dランプと安定器の取扱上の留意点⑫

ソケットに確実に取付けてくださ⑬

点灯を繰り返すなど正常に点灯し警告

い。ランプの落下によるケガや、警告

ない場合は、直ちに電源を切って接触不良による過熱の原因となるランプを交換してください。安定

ことがあります。

器焼損、配線または器具の絶縁劣化の原因となることがあります。

一般注意

一般注意

■ その他の注意事項
区 分 図記号14

注意

塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損によるケガの原因となることがあります。

15

注意

引火する危険性のある雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。

16

注意

振動や衝撃のあるところでは、一般器具によるランプの使用はしないでくださ H あ あ あ あ あ あい。漏電や落下の原因となることがあります。
ああああ

17

注意

振動や衝撃のあるところでは、ランプの使用はしないでください。落下の原因とな Hは除く
ることがあります。

18

注意

酸などの腐食性雰囲気のところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。漏電や落下の原因となることがあります。

19

注意

粉塵の多いところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。器具の過熱の原因となることがあります。

20

注意

20'

注意

ランプから強い光が出ていますので、目の障害の原因となることがあります。

21

注意

退色をさけたい場合には使用しないでください。あ22

注意

既設の水銀灯設置で点灯する場合には、安定器、照明器具、配線に絶縁劣化が MH（Lタイプのみ）ないことを点検の上、使用してください。安定器焼損及び漏電の原因となるこ NH（Lタイプのみ）とがあります。

23

注意

定格寿命（○○時間）を経過したランプは、交換をおすすめします。まれに破損する原因となることがあります。

24

注意

連続点灯で使用する場合は、ランプ異常の有無を確認するため、一週間に一度 N Xは除くあああ
は消灯して下さい。ランプ異常によりまれに安定器が焼損することがあります。 ああああ

25

注意

使用済みのランプは割らずに破棄してください。
（ランプを割ると）ガラスが飛 N Xは除くあああ
散し、ケガの原因となることがあります。
ああああ

26

注意

廃棄ランプを処分する場合には発火の危険性を防ぐようにして下さい。ランプ N Xああああああには少量のナトリウムが含まれており、ナトリウム滴が露出して水分に触れる あ あ あ あ あ あ あと発火の原因となることがあります。
ああ

27

注意

取付けは、水平の位置からソケットに挿入し、無理な力を加えないでください。ラン MQD
プに無理な力を加えると破損する原因となることがあります。
NHTDあああ28

注意

素手や汚れた手袋でふれないで下さい。汚れたまま点灯すると、ガラス球が劣 MQD化して破損し、ケガの原因となることがあります。
NHTD

UV ━B

指

示

文

適用品種

No.

章

ランプから近距離のところで長時間作業をしたりランプを直視しないでください。 N X、NHは除く
紫外放射による目や皮膚の障害の原因となることがあります。

MH、MQD、H

注：MH：メタルハライドランプ（片口金コンパクト形の硬質ガラスED形及び管形を含む）、
MQD：コンパンクトメタルハライドランプ（片口金形 MQも含む）、NH：両口金高圧ナトリウムランプ、
H：水銀ランプ、N X：低圧ナトリウムランプ、空欄は全機種を示す。

35

故障かな、と思

第８章 ＨＩＤランプの故障診断

H I Dランプの不具合をチェックするには、すべての動作状態を分析する必要があります。特に、故障診断をする場合、安定器を含めた回路を総合的にチェックし、無負荷時・短絡時・点灯時の各状態を検査することが大切です。
■ H I Dランプの主な故障と原因、処理
H I Dランプは、点灯時間と共に徐々に電極が消耗したり、発光管の封入物の反応により、ランプ
特性が変化していきます。
主な故障とその対策は、次のとおりです。
注１）※ 印は設備初期か、ランプ・安定器の交換時、あるいは設備改修時に発生する故障の原因です。
２）高演色形メタルハライドランプなどの専用安定器タイプの場合、高圧パルスが出るものがあります。
二次無負荷電圧の測定には十分にご注意下さい（パルスによりメータが壊れます）。

● 症状

36

ラ

● チェック方法

● 原因

● 処理

（※）
ランプをソケットに十分ねじ込む。
ランプを交換してみる。
ソケッ
ト部の配線
やリード線の劣化の有無を調べる。

π

ランプ取り付け不完全。
ランプ自体の不良。
器具・ソケット・配線不良。

π

ランプ交換。
不具合部分のチェック。

（※）
安定器の二次無負荷電圧・二次短絡
電流が正常かチェックする。

π

安定器の不適合または不良。

π

安定器交換。

（※）
電源からランプまでの配線を調べ
る。

π

誤配線。
或いは接続不良。

π

誤配線或いは接続不良個所を修理。

（※）（高圧パルス発生安定器の場合）安定器とランプの配線長を調べる

π

配線長の長すぎ。
（パルス
減衰）

π

配線長を指定範囲内とする。

正常な安定器で点灯しないことを確認する。

π

発光管リーク・溶接外れなどのランプ不良。

π

ランプ交換。

安定器設備時期を確認する。
（標準使用状態で８〜１０年が寿命）π

安定器の寿命。

π

安定器交換。

器具、安定器、ブレーカーの絶縁不良を調べる。

π

安定器・ブレーカー周囲の湿度が高い。

π

防湿安定器或いは防湿箱入りブレーカーに交換する。

電源全般について調べる。

π

電源（無電圧・スイッチ外の不れ・ヒューズ切れ等）
良、
ブレーカーの動作不良。

π

故障個所を修理。

（ヒューズの溶断やブレーカーが落ちる）
安定器の始動時・無負荷時の入力電流と容量が適合しているか確認する。

π

ヒューズ・ブレーカーの
容量不足。

π

適正容量のヒューズ・ブレー
カーに交換。

π

電源電圧を適正化するか安定器を交換す
る。

ン
プ
が
点
灯
し
な
い

電源電圧が適正範囲か調べる。

π

電源電圧の低過ぎ。

第 8 章 ● H I Dランプの故障診断

ったら
● 症状

ち
ら
つ
き
や
点
滅
を
繰
り
返
す
● 症状
点
灯
は
す
る
が
明
る
く
な
ら
な
い

● 症状

● チェック方法

● 原因

● 処理

（※）
ランプ電圧をチェックする。特に高圧ナト
リウムランプは器具との不適合が考えられる。

π ランプ電圧が高い。 π らかを交換する。

（※）
安定器の二次電圧または二次短絡電流を調べる。

π は安定器不適合。 π 安定器交換。

（※）
不必要な外部光を受けていないか点滅器の位置を調べる。

π 置の不具合。

電源電圧が適正範囲か調べる。

π る。

電源電圧の激しい変動や、瞬間的な低下がな
いか調べる。

● チェック方法

ランプか器具のどち

安定器不良、また

π点滅器を移動するか点滅器の取付け位を変える。或いは
π 向き
遮光カバーを設ける。

電源電圧が低過ぎ

るか安定器を交π す換する。

電源電圧の変動が
激しい。

● 原因

電源電圧を適正化

π

電源変動を少なくするか、適正な安定器に交換する。

● 処理
適合安定器に交換（※）
ランプの種類と安定器の適合性を調べる。

π 安定器の不適合。 π する。

（※）
指定された点灯方向以外で使用されていないか調べる。

π が不適合。

電源電圧が適正範囲か調べる。

π 電源電圧が低い。 π る。

使用環境を調べる。

π がひどい。

● チェック方法

ランプの点灯方向

π ランプ交換。
37
電源変動を少なくす

器具・ランプの汚れ● 原因

π ランプ・器具の清掃。
● 処理

安定器の電圧・大

短
時
間
で
点
灯
し
な
く
な
る

（※）
使用安定器が正規のものか調べる。

（電力）・周波 π 安定器交換。
π きさ
数の違い。

（※）
指定された点灯方向以外で使用されていないか調べる。

π が不適合。

（※）
指定された配線長の範囲内であるか調べる。

π すぎる。

取扱いや輸送時の外管リークや破損がないか調べる。

π 発光管不良。

電源電圧が適正範囲か調べる。

ランプの点灯方向

π ランプ交換。

二次側配線長が長π 取付場所の再検討。

ランプ外管リーク、

π ランプ交換。

π または高い。

電源電圧が低い、π するか安定器を交換する。

安定器の適合性を調べる。二次電圧と二次短絡電流が正常の範囲内かを調べる。

π 安定器不良。

π 安定器交換。

周囲温度を調べる。

π る。

周囲温度が 高過ぎ

電源電圧を適正化

取付場所の再検討。

π 通風をよくする。

第９章 ランプの用語集
名
光

光

称

度

光束

輝

度

cd／㎡
に向かう光の強さ）。照度が単位面積あたりにどれくらいの光が 到達（カンデラ毎しているのかを表わすのに対し、輝度はその結果ある方向から見た
平方メートル） ときどれだけ明るく見えるかを表わす。

波

長

nm
¡電磁波の振幅の長さ。
（ナノメートル） nm は 1 m の10 億分の1の長さを表わす。

輝度
照度
対象物

（単位正射影面積より、ある方向¡ある方向から見た、ものの輝きの強さ

分光分布

―

¡光源から放射している光を波長毎に分割・測定し、各波長の光がどの程度の量含まれているかを表わしたのが分光分布。水銀灯の場合は、水銀の輝線と呼ばれる特定の波長の光と蛍光体から放射されている
連続した光の合計がランプから放射されている光となる。

配光曲線

―

¡光源から出ている光が、どの方向にどれだけの強さで出ているかを表わしたもの。

度¡集光の程度を表わすのに用いる定義で、中心光度（あるいは最大光度）の 1 ／2 の光度になる左右 2 点と光中心を結ぶ角度のこと。

配
光
ビームの
開き

に

ビーム角
90゜

Rm
関 ビーム光束¡ビーム角内の光束を表わす。
（ルーメン）
す

る

光度

度

照

語

性

眼

光源

¡光を受ける面の明るさ。
照明設計の基本となるもの
Rx
で、場所ごと・作業内容ご（ルクス）とに、照度基準として J I S,が制定されている。

る特味¡光の量。ランプから放射される光の量を表わすときに使用される。

¡光の強さ（ある方向の単位cd
立体角内に放射される光の。中心光度・最大光度と（カンデラ） 量）
いうように用いられる。

す

38

意

束

に

用

位

Rm
（ルーメン）

光
関

単

中心光度

cd
（カンデラ）¡反射形の投光照明用ランプ
で、光軸方向の光度を中心光度で表わす。

最大光度

cd（カンデラ）¡反射形の投光照明用ランプで、配光曲線上で最も大きな光度を最大光度で表わす。

用語

90゜
1/2光度方向

50

光度［％］
100
0゜

中心光度

第 9 章 ● ランプの用語集

名

称

定格消費電力定格ランプ電力

単

位

意

味

W
¡ランプに表示されたり、カタログなどで公表されているランプの消費
電力。
（ワット）

Rm／W
¡ランプの全光束を、その消費電力（ランプ電力）で割った数値。すな
ランプ効率 （ルーメン毎 わち 1 ワットの電力で、どれだけの光束（ルーメン）を発生させること
ワット） ができるかを示す。

光

光源の寿命

h
（時間）

¡規定の試験条件で試験したときに、ランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間。

定格寿命

h
（時間）

¡規定の試験条件で試験したときの多数のランプの寿命の平均値で、カタログなどで公表されている寿命。
H I Dランプの場合、点灯時間を約 6 時間とし、消灯時間を20分以上とした反復点灯で寿命試験を行なう。
（ JIS C 7801 参照）

初特性―¡光源を点灯初期において特定の条件で点灯したときの全光束・電流などの特性。H I Dランプの場合は100時間点灯後の特性を示す。

源
の
特
性
に

全光束

関
す
る
用

Rm
¡光源がすべての方向に出す光の量。
（ルーメン）

光中心距離mm¡発光管の中心から口金の先端、もしくは基準面までの距離を表わす。
（ミリメートル）

ランプ電流

A¡ランプの安定状態における電極間に流れる電流。
（アンペア）

語 ランプ電圧
色温度

V¡ランプの安定状態における電極間の電圧。
（ボルト）
K¡光源の光色を数値で表わしたもの。赤みがかった光ほど色温度の数（ケルビン） 値が低く、青みがかった光ほど高い数値で表わされる。
¡光源で照明した色彩の再現度（見え方）を数値で示したもの。Ra100Ra
平均が基準光と同じ光で、数値が低くなるほど基準光とのズレが大きく
演色評価数 （アールエー）
なる。

¡平均演色評価数を試験する色（ 8 色）は中間色を用いるが、特殊演色

Ri
特殊
評価数は彩度の高い色票（赤（R 9）・黄（ R10）・緑（ R 11）・青（ R 12））と木の葉の色
（
R
1
4
）
・
肌色
（西洋人
（
R
1
3
）
・
日本人
（
R
1
4 ））を用い、演色評価数 （アールアイ）
それぞれの色彩の再現度（見え方）を数値で示したもの。

39

第10章 一般照明用HIDランプの各社商品名一覧（2010.03現在）
・水銀ランプは各メーカー間の互換性があります。安定器内蔵形水銀ランプも、安定器が要らないので互換性があります。但し、反射形の場合はランプ形状により灯具に適合しない場合がありますので、各メーカーへご確認ください。
・ セラミックメタルハライドランプ、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプは、水銀ランプ安定器適合形だけ各社とも互換性がありますが、一部適合しない安定器や若干の光色等の違いがありますので、その点にご注意ください。
・ 専用安定器点灯形は基本的に各メーカー間の互換性はありません。但し、一部の専用安定器点灯形において互換性がある品種もありますので、詳細は各メーカーへご確認ください。
■：各社とも専用安定器を使用しているため、基本的には互換性がありません。そのランプ専用の安定器で点灯しない場合、ランプの短寿命、及びランプ・安定器を損傷する可能性がありますので、器具に明記されているランプをご使用ください。
□：水銀ランプの安定器あるいは共通の専用安定器にて点灯するタイプ。ランプ電力が同じものであれば、メーカー間のランプ互換性があります。但し、ワットが異なる場合は不点や短寿命、及びランプ・安定器を損傷する可能性がある場合もありますので、ご注意ください。

セラミックメタルハライドランプ

種類

水銀灯安定器

安定器

メタルハライドランプ

専用安定器

専用安定器

水銀灯安定器

水銀灯安定器

専用安定器

名称

Ra80未満Ra80以上Ra80未満Ra80以上Ra80以上カラーランプRa60未満FECマルチハイエース

ハイラックス

HIDカラーランプ

FECサンルクス
エース

FECマルチハイ
エースH

ハイラックスビーム

Ra80未満Ra80未満Ra60以上Ra80未満Ra80以上社名

岩崎電気

FECセラルクス
エースPRO

FECセラルクス
エース

アイ マルチメタルランプセラルクス
FECセラルクス
エースEX

アイ マルチハイエース

アイ クリーンエース
アイ マルチビーム

ハイラックスカラー

アイ サンルクス
エース

水銀灯安定器
２光色発光形
HIDランプ

２本発光管

水銀灯安定器
透明形

アイ
スペシャルクス

アイ サンルクス
アイ サンルクス
エース60

ハイラックス(2500K)

低圧ナトリウムランプ

水銀ランプ

高圧ナトリウムランプ

蛍光形

不要

水銀灯安定器ブラックライトバラストレス形
ランプ

２本発光管

アイ
アイ
セルフバラストブラックライト水銀ランプ

ツイン
マーキュリー

専用安定器

アイ パワーデラックス

アイ
ツインアーク

ツインサンルク
スエース

寒冷地用
パワー
デラックス
透明形

アイ
NX形ナトリウムランプ

アイ
ニューパワーホワイト

アイ クォーツアーク
ウシオ
ライティング

UCM

NEC
ライティングマスターカラー
CDM

小糸工業

セラミック
セラミック
メタルハライド メタルハライド
ランプ
ランプ

L形
ML形メタル
M形メタルハライドランプ ハライドランプ

江東電気

MP形

GE
コンシューマー
プロダクツ
ジャパン
GS・
ユアサ

L形
（高効率形）

L形（演色改善形）

HQI形

NHL形

NHDL形

NH形

ハイナト
エース

S形ハイナトレックス

MTP形

S形（高演色形）

クリア形

蛍光形
低圧ナトリウムランプ

透明水銀ランプ 蛍光水銀ランプ

MTPデザイン
カラー

CMH

エコセラⅡ
エコセラⅡ

エコセラSR

エコセラS

エコセラR
ネオセラ

東芝
ライテック

ハイラックス

HL-ネオセラ

HL-ネオセラ2

コンパクト
SC形メタル
L形メタル
メタルハライド
ハライドランプ ハライドランプ
ランプ
HL-ネオハライド
ランプ

マスターカラー HL-ネオハライド
CDM
2

コンパクト
カラーランプLS形ハイナト
レックス
L形ハイナトレックス

MQDランプ

透明形
サンパール

ネオカラー
高演色形

ネオアーク
ネオハライドランプ

希土蛍光形
サンカラート

カラーHIDランプ HL-ネオルックス

ダイナビーム2

HL-ネオルックス
D

ツインネオルックス

ネオカラー
高彩度形

バラストレス
水銀ランプ

低圧ナトリウムランプ

蛍光水銀ランプ
ツイン
透明水銀ランプ
ネオルックス･L

白熱色蛍光
水銀ランプ

チョークレス
水銀ランプ

ブラックライト
水銀ランプ

低圧ナトリウム
ランプ

陽光ランプ
日立
ライティング

メタセラム
メタセラム・L
CMH

セラメタ
プレミアＳ

セラメタ
プレミアＳＰＤ

セラメタＨ

セラメタ

セラメタＴ

三菱電機
オスラム

和光電材
機器

セラミック
メタルハライド

HCI-E

HCI

演色改善形

ルーセント

透明水銀灯

蛍光水銀灯

バラストレス
水銀灯

透明形

蛍光形

ハイルックスW･L

透明形

蛍光形

バラストレス
水銀ランプ

低圧ナトリウム
ランプ

ツイン
ナトリウム

透明形水銀
ランプ

蛍光形水銀
ランプ

チョークレス
水銀ランプ

低圧ナトリウムランプ

透明形
ルミセラム･E

マルチハロゲン マルチハロゲン
灯
灯
標準形Lタイプ 標準形Sタイプ

ハイゴールド
効率本位形
カラーHIDランプ

ハイゴールド
効率本位形

ハイゴールド演色改善形

マルチハロゲン マルチハロゲン
灯
灯
SC形Sタイプ
SC形Lタイプマルチスター･
L-J2
マルチスター･L
低始動電圧形

セラ・L

バラストレス
水銀ランプ

ルミセラム･DL

ミニホワイトSON

L形メタルハライ
ドランプ

HCI-BT

蛍光形

ルミセラム･DX
ルミセラム･L

メタルハライド・DX

スカイビームセラメタＲ

MARUWASHOMEI

HQI

マスターカラー
CDM エリート
マスターカラー
CDM
マスターカラー
CDM ミニフィリップスエレクトロニクス
ジャパン

パナソニックメタルハライド･ メタルハライド･
L
SC

セラ・S
メタハラL2高効率SC形

ハイマルチ
スター

標準形メタルハライドランプ

両口金
コンパクト形

ハイカライト
高彩度形

ハイカライト
高演色形

演色性改善始動
器内蔵形

高効率外部
始動器形

高演色形

ハイルックス･L ハイルックス･DL

NAV-TS（両口金タイプ）

始動器内蔵形（LSSタイプ）

外部始動器形（Sタイプ）

高効率始動器
内蔵形

HQI
ネオBOCランプ
演色改善形（DLタイプ）ハイルックス
高演色形
ハイルックス
高彩度形
高演色形（DXタイプ）低圧ナトリウム灯

低圧ナトリウムランプ

付 録◎ 関係法規一覧表

42１．電気用品安全法
２．電気設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省）
３．日本工業規格（ J I S ）J I S C7526
光度標準電球J I S C7604
高圧水銀ランプJ I S C7607
測光標準用放電ランプの全光束測定方法
J I S C7610
低圧ナトリウムランプ
J I S C7612
照度測定方法J I S C7614
照明の場における輝度測定方法
J I S C7619
蛍光ランプ用グロースターター一般及び安全性要求事項
J I S C7621
高圧ナトリウムランプ
J I S C7622
蛍光ランプ用グロースターター性能規定
J I S C7623
メタルハライドランプ
J I S C7624
放電ランプ（蛍光ランプを除く）― 安全規定
J I S C7709―0 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性― 第 0 部：電球類の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項
J I S C7709 ―1 同上 ― 第 1 部：口金J I S C7709―2 同上 ― 第 2 部：受金J I S C7709―3 同上 ― 第 3 部：ゲージ
J I S C7710
電球類ガラス管球の形式の表し方
J I S C7801
電球類試験方法通則
J I S C7802
石英ランプの封止部温度測定方法
J I S C8105 ―1 照明器具 ― 第 1 部：安全性要求事項通則J I S C8105 ―3
同上 ― 第 3 部：性能要求事項
J I S C8110
高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器
J I S C8113
投光器
J I S C8119 ―2 放電灯安定器（蛍光灯を除く）― 第２部：性能要求事項
J I S C8121 ―1 ランプソケット類 ― 第 1 部：一般要求事項及び試験
J I S C8131
道路照明器具J I S C8147 ―1 ランプ制御装置 ― 第 1 部：一般及び安全性要求事項
J I S C8147―2 ―9
同上― 第 2 ― 9 部：放電灯安定器（蛍光灯を除く）の個別安全性
要求事項
J I S C8280
ねじ込みランプソケット
J I S C8369
光電式自動点滅器
J I S Z 8113
照明用語
J I S Z 8724
色の測定方法 ― 光原色J I S Z 8725
光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法
J I S Z 8726
光源の演色性評価方法
J I S Z 9110
照度基準
J I S Z 9111
道路照明基準J I S Z 9116
トンネル照明基準J I S Z 9120
屋外テニスコート及び屋外野球場の照明基準
J I S Z 9121
屋外陸上競技場・屋外サッカー場及びラグビー場の照明基準

● 付録

J I S Z 9122
J I S Z 9123
J I S Z 9124

屋内運動場の照明基準
屋外・屋内の水泳プールの照明基準
スキー場及びアイススケート場の照明基準◎ 工業会規格
1．日本電球工業会規格（ J E L ）J E L 506
高圧放電灯安定器及び 低圧ナトリウム灯安定器用保護機能
J E L 508 ―1
交流電源用放電灯電子安定器（蛍光灯、定圧ナトリウム灯を除く）
一般及び 安全性要求事項
J E L 508 ―2
同上 ― 性能要求事項
J E L 600
光源製品の正しい使い方と表示事項
J E L 601
光源製品の安全性確認試験通則
J E L 701
標準化における産業財産権の取り扱いに関する規定
J E L 907
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ（追補版を含む）
2．日本照明器具工業会規格（ J I L ）J I L 4004
照明用反射がさ
J I L 5002
埋込み形照明器具J I L 5004
公共施設用照明器具
J I L 7002
照明器具の表示箇所標準
43◎ 参考文献q ――― 照明合理化の指針 ―――――――――――― 照明学会・技術指針

JHGー002（1981）

w ――― 照明設計の保守率と保守計画（改訂版）――― 照明学会・技術指針

JHGー001（2005）

e ――― エネルギーの有効利用から見た照明・特別研究委員会報告書

照明学会（1993）

r ――― ライティングハンドブック ―――――――― 照明学会編・オーム社（1987）

お問い合わせ先一覧 (五十音順)

イエス 株式会社〒 140-0013 東京都品川区南大井4-6-11

岩崎電気 株式会社〒 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビルディング

ウシオ電機 株式会社

TEL : 03-3761-8161
http://www.iwasaki.co.jp/

TEL : 048-554-1124(CSセンター)
http://www.ushio.co.jp/〒 100-8150 東京都千代田区大手町2-6-1

TEL : 03-3242-1811

ウシオライティング 株式会社

http://www.ushiolighting.co.jp/〒 104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 秀和東八重洲ビル

NECライティング 株式会社〒 105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館

江東電気 株式会社〒 110-0012 東京都台東区竜泉2-17-3

GEコンシューマプロダクツジャパン 株式会社〒 107-6112 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル12F

株式会社 GSユアサ〒 601-8520 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地

東芝ライテック 株式会社〒 237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

パナソニック 株式会社 ライティング社〒 569-1193 大阪府高槻市幸町1-1

TEL : 03-3552-8267
http://www.nelt.co.jp/

TEL : 0120-52-3205
http://www.koto-jp.com/

TEL : 03-5808-1913
http://www.ge.com/jp/products_services/lighting.html

TEL : 03-5544-6700(受付 9:00～18:00)
http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp/

TEL : 075-312-1222
http://www.tlt.co.jp/

TEL : 0120-66-1048(受付9：00～20:00)
http://panasonic.co.jp/lc/

TEL : 0120-878-365(受付9：00～20:00)

ハリソン東芝ライティング 株式会社

http://www.htl.co.jp/〒 140-0004 東京都品川区南品川2-2-10 南品川Nビル

TEL : 03-5783-5928

日立アプライアンス 株式会社〒 105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 日立愛宕別館

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン
〒 108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

冨士電球工業 株式会社〒 161-0034 東京都新宿区上落合3-8-25 FLAMP2階株式会社 MARUWA SHOMEI〒 105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWA ビル8階

三菱電機オスラム 株式会社〒 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第三ビル4階

和光電材機器 株式会社〒 130-0026 東京都墨田区両国4-30-8

http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/

TEL : 0120-3121-11(受付9：00～17:30)
http://www.lighting.philips.co.jp/

TEL : 03-3740-5373(受付9：00～18:00)
http://www.fujilamp.co.jp/

TEL : 03-3362-9421(受付9：00～17:30)
http://www.maruwa-shomei.com/

TEL : 03-5484-6051
http://www.mol-oml.co.jp/

TEL : 0120-232-288(受付9：00～17:00)
http://www.wako-denzaikiki.co.jp/

TEL : 03-3632-8521

平成23年8月1日 現在