［ ヒートポンプ・蓄熱システム最新動向 ］ 蓄熱システム導入事例

Data F i le 2

I K E A 福岡新宮
（ 福岡県新宮町）【 導入の目的 】【 設備の概要 】

企業活動におけるあらゆる部分でのサステナビリティの追求

地中熱と氷蓄熱を利用した空調システム
地中熱利用水熱源ヒートポンプと空気熱源ヒートポンプチラーを空調負荷に応じて効率よく運転。
エコ・アイス（氷蓄熱式空調システム）
で、夜間電力を活用し、ピーク電力を削減。

日本におけるサステナビリティ推進の先導的な役割を果たす【 導入の効果 】
エネルギー消費量

I nterv iew 2-38%

I K E A 福岡新宮

地中熱と氷蓄熱を利用したシステムでサステナビリティを推進
空調負荷に応じた運転でピーク電力削減と省エネ・省CO₂・省コストを実現

ケアは１９４３年にスサステナビリティを追求する
グローバルカンパニー

イ
ウェーデンで創業したホーム フ ァ ニ ッ シ ン グ カ ン パ ニ ー で、デザイン性・機能性に優れた家具、雑貨、テキスタイルなどを低価格事業を展開するグローバルカンパで販売する。世界 カ国と地域にニ ー で も あ り、 日 本 で は ７ 年 前、

千 葉 県 船 橋 市 に １ 号 店 が 開 業 し、以来、全国に店舗を増やしてきた。

ボールの箱に入っている。これは一度により多くの商品を運べるよ

う に し て、 輸 送 コ ス ト と Ｃ ０ ２排出量の削減を図るものだ。

店舗内部を見ると、２階には家具などを展示したショールームとレストラン、１階には雑貨などの小物を陳列したマーケットホールと商品を棚から取り出すセルフサービスエリアなどがある。こうした構造は基本的に他店舗と同様だが、同店は日本におけるサステナビリティ追求の先導的な店舗として位置づけられており、次に挙p08-10_責.indd 9-8

西里隆行 氏

げるような、さまざまな設備が導9牛尾克也 氏

２０１２年４月にオープンしたＩ

入されている。

笠井聡子 氏

イケア・ジャパン株式会社
イケア・ジャパン株式会社
IKE A 福岡新宮
IKE A 福岡新宮
ビジネスナビゲーション＆オペレーション メンテナンス ビジネスナビゲーション＆オペレーション メンテナンス

ＫＥＡ福岡新宮は、イケア・ジャ

同 社 は 企 業 理 念 と し て、「 よ りパンの６店目となる。

快適な毎日を、より多くの方々に」を 掲 げ て い る。「 世 界 中 の イ ケ ア

へ来店していただくお客さまを合わせると年間６億人以上になる」と語るのは、同店でサステナビリティコーディネーターを担当する

笠 井 聡 子 氏。「 だ か ら 環 境 に 対 して も、 大 き な 責 任 を 持 っ て い る 」

そのため、同社ではサステナビと言う。

リティを事業計画の大きな柱として据えており、商品開発から、原材料の調達、生産過程、輸送、リサイクルまで、あらゆる企業活動の 場 面 で こ れ が 追 求 さ れ て い る。

例えば梱包方法についても、多くの家具が組み立て式で、商品がフラットパックと呼ばれる薄い段

イケア・ジャパン株式会社
IKE A 福岡新宮
サステナビリティコーディネーター

40（2012年7～9月平均）※非地中熱利用と比較した場合

IKEA 福岡 v02
全パッケージ(氷蓄熱ユニットエコ・アイス含む)1,500kＷ
ヒートポンプ温水機【 システム図 】

高効率変圧器

モジュール型空気熱源ヒートポンプチラー
475kW
地中熱利用水熱源ヒートポンプ
527kW
トップライト
高効率照明器具、自動調光

外壁・屋根の高断熱化
節水器具

空調機・外調機
2濃度に基づく外気量制御

太陽光発電システム750kW

CO2濃度センサー

雨水貯留槽

地中熱利用システム
ブルUチューブ方式
アホール100m 70本【物件概要】●所在地：福岡県糟屋郡新宮町中央駅前2-9-1 ●延床面積：31,652㎡●竣工：2012年4 月【設備概要】●地中熱利用水熱源ヒートポンプ 527k W×1台
［神戸製鋼所］ ●モジュール型空気熱源ヒートポンプチラー
475k W（5モジュール）［東芝キヤリア］ ●全パッケージ（氷蓄熱ユニット エコ・アイス含む）
1,500kＷ［ダイキン工業］

8

2013/07/02 16:45日本最大級の規模を誇る
地中熱利用システムを導入ず、 空 調 シ ス テ ム を 見 て い

理的な機器の設計に役立ててい体の約転させており、これで空調負荷全また、エコ・アイスは、割安なや非常時の消火用水には、雨水を機を利用。また、トイレの洗浄水

シ ャ ワ ー へ の 給 湯 に は、 エ ネ ル

夜間電力を活用し、ピーク電力をギー効率の高いヒートポンプ温水

特に、夏期のピーク時など、空用ヒートポンプが定格運転できな調負荷を地中熱だけでは処理しきタンクに貯めて使用できるようにいからだ。

地中熱の熱交換には、ボアホー・省コ％をまかなっている。

る。
ル方式を採用した。屋外駐車場の削 減 。 省 エ ネ・ 省の効率がよい空気熱源ヒートポンいる。

ストを実現するシステムとなってまれなくなったときは、部分負荷で０ｍの穴を掘削し、それぞれに内プチラーを空調負荷に応じて運転の中を水が流れることで、熱交換復で２組ずつ挿入。このチューブ

源ヒートポンプチラーを優先的に一方、中間期・冬期は、空気熱を 聞 い て み た。「 初 年 度 か ら、 計で、実際に運用したうえでの感想

オープン後１年が経過した時点

地中熱利用ヒートポンプシステムており、太陽光パネルの発電量とにはディスプレイが取り付けられて い る。「 弊 社 の 環 境 へ の 取 り 組の採熱量をリアルタイムで表示ししている。

ア イ ス︵ 氷 蓄 熱 式 空 調 シ ス テ ム ︶が行われる。地中熱利用システム

画通りの効果を挙げた。１年分のここで用いられている水熱源運転させて、効率的な運用を行っ

ス プ レ イ の 近 く に 置 い た と こ ろ、としては国内で最大級のものであヒートポンプの大きな特徴は、地多くのお客さまに手に取っていたみを解説したパンフレットをディ法などを改善し、さらに省エネ効だけた。皆さまの環境への関心が運用データが集まったので、２年果を上げていきたい」と同店のオ高いことを改めて実感した」と笠は、 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ を 推の 他 に も、 同 店 の 敷 地 内 でる。そのために、新規店舗と既存ネルギーとする目標を掲げていネルギーの１００％を再生可能エ期目標として、世界全店で消費エ同社では、２０２０年までの長井氏は明かす。

ペレーションメンテナンスを担当

目からはそのデータを基に運転方空調負荷に応じて効率よく運転に 運 用 面 を 見 て い こ う。 夏

イケアの環境と社会への取り組みする西里隆行氏は語る。ている。低負荷時では、地中熱利る。

ヒートアイランド現象の抑制にもつながる。既に同社の海外店舗では多くの導入実績があるが、日本

期 は、 地 中 熱 利 用 水 熱 源

ヒートポンプを定格で優先的に運次では、同店が初めての導入となる。
導入にあたっては、同社が開発したシミュレーションを使用し、合下）
全パッケージ（氷蓄熱ユニット エコ・アイス含む）
1,500kＷ［ダイキン工業］

こ店舗の両方で、あらゆる再生可能の立川店では、１０００ の太陽

なお、２０１４年春に開業予定

エネルギーの導入を検討中だ。

進していくための工夫が随所に見広々とした駐車場の屋根の上にられる。

は太陽光パネルが設置されており、７５０ を発電できるように

自 然 光 を 採 り 入 れ る こ と に よ り、ある１０４個のスカイハッチからなっている。また、店舗の天井にされるところだ。

先進的な取り組みは、今後も注目ル企業による、環境問題に対する検討されているという。グローバ

れており、熱利用設備についてもこ の 他、 厨 房 や ロ ッ カ ー 室 の採用している。

照明用の電力使用を削減。さらに、光パネルを設置することが決定さkW

高性能断熱材やＬＥＤ照明などもkW

熱利用システムは、省エネであり、中熱を利用していることだ。地中が導入されている。

同店のエントランスホールの壁なっている。

カ所で直径１６０ 、深さ１０

ヒートポンプ、モジュール型空気の硬質ポリエチレン管を往CO²径

く と、 地 中 熱 利 用 水 熱 源

30

熱源ヒートポンプチラー、エコ・mm

上）地中熱利用水熱源ヒートポンプ
527k W×1台［神戸製鋼所］

中）モジュール型
空気熱源ヒートポンプチラー
475kＷ（5モジュール）［東芝キヤリア］

2013/07/02 16:45

p08-10_責.indd 10

7034mm10