新形ソフトスタータ ATS480シリーズ
製品紹介
富士電機機器制御株式会社
2024年1月

Internal

ATS480シリーズ製品概要
ソフトスタータATS480•••••

標準 / 重負荷対応
主回路AC 200～ 690 V
3.7 ～ 900 kW
Ie = 17 ～ 1200 A
IP20 または IP00

PC設定ツール•••••

サイバーセキュリティ 対応
テキストディスプレイ
外部バイパス用電磁接触器制御
内蔵Modbusシリアル通信
オプション通信モジュール対応•

SoMoveソフトウェア

New

IP43
VW31114

オプション通信モジュールを増設可能

New

IP65
VW3A1112
VW3A1111

1 range

Page 2Internal従来のATS48シリーズと高い互換性
ATS48シリーズから継承する仕様•

主回路レンジ•

取付面積、取付サイズ•

主回路端子・バーサイズ•

制御入出力端子機能※レイアウトと端子名は異なる•

パラメータ機能•

組み合わせの配線用遮断器や電磁接触器•

モータ制御アルゴリズム※上位互換※トルクコントロール機能

ATS480での新仕様•

着脱式のテキストディスプレイターミナル•

オプション通信モジュールに対応•

サイバーセキュリティ対応

Page 3
Internal

パラメータ設定手順
ATS480では、テキストディスプレイターミナルで設定します。
•

パラメータ調整手順はATS48と同じです

ATS480 パラメータメニュー•メニューとパラメータが強化されています•

故障診断や通信関係のメニューが強化されています。

•

その他、ファームウェアアップデート等にも対応しています。

Main Menu
1 Simply Start
2 Monitoring
3 Complete settings
4 Inputs / Outputs
5 2nd Motor Parameters
6 Communication
7 Display
8 Diagnostics
9 Device Management
10 My preferences

Page 4
Internal

ATS48 パラメータメニュー

NANANAATS48 の設定をATS480 へ転送可能 (SoMove)
1

ATS48 設定を保存（ロード）2

SoMoveで変換

3 ATS480へ設定を転送

312

Page 5Internal

ATS48から継承された、ATS480の優れたモータ制御機能
ソフトスタート機能

ソフトストップ機能

ダイナミックブレーキ機能•独自のトルクコントール機能•

独自のトルクコントール機能•

慣性負荷をより早く完全に停止•

始動時の機械的ショックを抑制
し、スムーズなモータ始動を実現•

ポンプのウォータハンマ現象を抑制し、配管寿命を改善•

負荷慣性が大きく、惰性の停止時間が長い負荷に有効

Page 6
Internal

ATS480は追加のフィールドバス通信に対応できます
標準内蔵Modbusシリアル通信ポート
EtherNet/IP , Modbus TCP モジュール

オプション通信スロット※

CANopen ※PROFINET ※※弊社技術サポート外
Page 7
Internal

PROFIBUS DPV1 ※要求されるほとんどのアプリケーションに対応

高いモータ始動性能•

モータ定格電流Inの700%•

独自のトルクコントロール機能•

機械的ショックの低減（ウォータハンマ対策等）

電圧ブースト機能により始動が渋い機械にも対応•

機械部分の消耗抑制・メンテナンス頻度低減•

高始動頻度や始動時間が長い場合も柔軟に対応•

直線的なトルク勾配で一定の加速によるスムーズな始動•

標準負荷・重負荷アプリケーション•

一定の減速によるスムーズな停止•

アプリケーション要求仕様に最適化•高慣性負荷に対してのダイナミックブレーキ停止•

高効率モータ対応※ATS定格電流の500%以下

Confidential Property of Schneider Electric | Page 8Internal

トラブルシューティング・故障診断機能
異常時の原因特定に役立てます• 異常発生源の判別• 異常発生前のステータスの記録 (10 ステータス)• 異常発生時刻の記録• 異常履歴 : 直近の15回分

アラームシステム（トリップに至らない異常)• アラームの説明、時刻等• アラーム履歴：直近の30回分

Page 9Internal

制御端子機能
ATS48との相違点• 端子台が固定式へ変更※ATS48は着脱式コネクタ• 端子配列、端子位置• 端子記号（LIx⇒DIx, LOx⇒DQx等）

ATS48から継承している機能• パラメータ割付内容※割付機能内容は追加されています。

Page 10
Internal

制御端子機能
端子記号対応表：旧ATS48から端子記号が変更となったもの

端子CL1
CL2

R1A
R1C
R2A
R2C
R3A機能制御電源入力
プログラマブルNOリレー出力R1– 工場出荷時は異常リレーに割付
NOリレー出力R2 – 始動完了時閉

I/O
IOO

旧ATS48端子記号

端子同じ
同じ
同じI

LI40V

コモン端子 +24用

I/O

無し

+24+24V電源

I/O

24V

DQ+デジタル出力用電源

O

LO+

DQ1

プログラマブルデジタル出力 1O

LO1

DQ2

プログラマブルデジタル出力 2O

LO2

AQ1

プログラマブルアナログ出力1O

AO1

COM

コモン端子 I/O用

I/O

COM

同じ

STOP

デジタル入力 1 — STOPに割付

I

同じ

PTC1 / AI1

RUN

デジタル入力 2 — RUNに割付

I

同じ

PTC2

DI3

デジタル入力 3I

LI3

PTC3

Internal

旧ATS48端子記号

デジタル入力 4O

Page 11

I/O

DI4

プログラマブルNOリレー出力R3

R3C

機能

PTC1
モータサーマルセンサ接続

I

PTC2無し参考接続図
非可逆回路、フリーラン停止、外部異常出力使用時の一般的な回路例[R1 Assignment] R1を[Operating State Fault] FLT注）R1A-R1Cは、制御電源投入後から閉（正常）となるまでに約5秒程度かかります。

Page 12Internal符号

器具

説明

Q1

配線用遮断器

モータ短絡保護用

KM1

電磁接触器

主電磁接触器

KM3

電磁接触器

バイパス用電磁接触器

S1

押しボタンスイッチ

停止指令

S2

押しボタンスイッチ

運転指令

CR

コイルサージ吸収ユニット

補助継電器メーカ推奨品としてください。

30X

補助継電器

異常信号用

参考接続図
逆転なし、外部異常出力使用時の一般的な回路例 ※ソフトストップに対応[R1 Assignment] R1を[Operating State Fault] FLT注）R1A-R1Cは、制御電源投入後から閉（正常）となるまでに約5秒程度かかります。

[R3 Assignment] R3を[Device Running] RUN

Page 13Internal

符号

器具

説明

Q1

配線用遮断器

モータ短絡保護用

KM1電磁接触器

主電磁接触器

KM3

電磁接触器

バイパス用電磁接触器

S1

押しボタンスイッチ

停止指令

S2

押しボタンスイッチ

運転指令

CR

コイルサージ吸収ユニット

補助継電器メーカ推奨品としてください。

KMX

補助継電器

運転指令信号用

30X

補助継電器

異常信号用

参考パラメータ対応表

※一例

ATS48
メニュー コード

内容ATS480
サブメニュー・パラメータ名

メインメニュー

個別パラメータ名

SEt

In

モータ定格電流1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Motor Nom Current] IN

SEt

ILt

電流制限

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Current Limit] ILTSEt

ACC

加速時間

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Acceleration] ACCSEt

tqO

初期始動トルク

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Init Starting Torque] TQ0SEt

StY

停止方式選択1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Type of stop] STTSEt

dEC

減速時間

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Deceleration] DEC

SEt

EdC

フリーラン移行トルクレベル

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[End Of Deceleration] EDC

SEt

brC

ブレーキトルクレベル

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[Braking Level] BRC

SEt

EbA

擬似連続ブレーキレベル

1 [Simply Start] SYS

1.1 [Simply start] SIM[DC Braking Time] EBA

PrO

tHP

モータサーマル保護

2 [Monitoring] PROT

2.1 [Motor Class] THP[Underload ErrorResp] UDL

PrO

ULL

モータ空転保護2 [Monitoring] PROT

2.2 [Process underload] ULD[Underload Activation] UDLAPrO

LUL

モータ空転保護レベル

2 [Monitoring] PROT

2.2 [Process underload] ULD[Unld.Thr.0.Speed] LULPrO

tUL

モータ空転検知時間

2 [Monitoring] PROT

2.2 [Process underload] ULD[Unld Detect Delay] ULT

PrO

tLS

始動時間制限設定

2 [Monitoring] PROT

2.3 [Too Long Start] TLS

PrO

OIL

過負荷検知

2 [Monitoring] PROT

2.4 [Process overload] OLD[Overload ErrorResp] ODL

PrO

LOC

過負荷検知レベル2 [Monitoring] PROT

2.4 [Process overload] OLD[Overload Threshold] LOC

PrO

tOL

過負荷検知時間

2 [Monitoring] PROT

2.4 [Process overload] OLD[Ovld Detection Delay] TOL

PrO

PHr

相順設定

2 [Monitoring] PROT

2.5 [Phase Inversion Mon] PHR

PrO

tbS

再始動待機時間

2 [Monitoring] PROT2.6 [Time Before Restart] TBSPrO

PHL

欠相検知

2 [Monitoring] PROT

2.8 [Phase Loss Cur Thd] PHL

PrO

PtC

外部PTCサーマル保護

2 [Monitoring] PROT

2.11 [Thermal monitoring] TPP

PrO

ArS

自動再始動

3 [Complete settings] CST[Auto Fault Reset] ATR

PrO

rtH

モータサーマルカウントリセット

2 [Monitoring] PROT

2.9 [Mot Th State Reset] RTHR

Page 14
Internal[AI1 Th Monitoring] TH1S

参考パラメータ対応表

※一例

ATS48

ATS480

メニュー

コード

内容

メインメニュー

サブメニュー・パラメータ名

drC

tLI

トルクリミット

3 [Complete settings] CST

3.5 [Start & Stop] SSP[Torque Limit] TLI

drC

bSt

電圧ブースト

3 [Complete settings] CST

3.5 [Start & Stop] SSP[Boost] BST

drC

SSt

小容量モータでのテスト

3 [Complete settings] CST

3.3 [Motor wiring] MWMT

[Small Motor Test] SST

drC

CLP

トルクコントロール

3 [Complete settings] CST

3.5 [Start & Stop] SSP[Control Mode] CLP

drCLSC

スタータ損失補償

3 [Complete settings] CST

3.5 [Start & Stop] SSP[Stator Loss Comp] LSC

drCtIG

減速ゲイン

3 [Complete settings] CST

3.5 [Start & Stop] SSP[Deceleration Gain] TIG

drC

CSC

カスケード運転有効

3 [Complete settings] CST

3.6 [Cascade] CSC[Cascade Activation] CSC

drC

ULn

入力電源電圧3 [Complete settings] CST

3.1 [Motor parameters] MPA[Mains Voltage] ULN

drC

FrC

電源周波数

3 [Complete settings] CST

3.1 [Motor parameters] MPA[Mains Frequency] FRC

drCrPr

電力量または稼働時間リセット

7 [Display] MON

7.3 [Counter Management] ELT[Counter Reset] RPR

drCFCS

工場出荷値に戻る

9 [Device Management] DMT

9.4 [Factory settings] FCS[Config. Source] FCSI

IO

LI3

プログラマブル制御入力割付

4 [Input/Output] IO

4.1 [DI3 assignment] L3A

IO

LI4

プログラマブル制御入力割付

4 [Input/Output] IO

4.2 [DI4 assignment] L4A

IO

IPr

予熱レベル

3 [Complete settings] CST

3.4 [Preheating] PRF[Preheat Level] IPR

IO

tPr

予熱前のディレイ

3 [Complete settings] CST

3.4 [Preheating] PRF[Time Before Preheat] TPR

IO

LO1

プログラマブル制御出力割付

4 [Input/Output] IO

4.3 [DQ1 configuration] DO1

IO

LO2

プログラマブル制御出力割付

4 [Input/Output] IO

4.4 [DQ2 Configuration] DO2

IO

r1

出力リレーR1の割り付け

4 [Input/Output] IO

4.7 [R1 Configuration] R1[R1 Assignment] R1

IO

r3

出力リレーR3の割り付け

4 [Input/Output] IO

4.9 [R3 configuration] R3[R3 Assignment] R3IO

AO

アナログ出力AOの割り付け

4 [Input/Output] IO

4.6 [AQ1 configuration] AO1[AQ1 assignment] AO1

IO

04

アナログ出力レンジの設定

4 [Input/Output] IO

4.6 [AQ1 configuration] AO1[AQ1 min output] AOL1IO

ASC

アナログ出力スケーリングの設定

4 [Input/Output] IO

4.6 [AQ1 configuration] AO1[AQ1 Scaling] AO1S

Page 15Internal

個別パラメータ名

[Simply Start] SYS 主要パラメータメニュー
基本的な主要パラメータと、工場出荷値から変更されているパラメータが表示されます⇒お問い合わせの際は、製品形式と、1.2 [Modified parameters]の内容をお伝えください。
[Simply Start] SYSメニューナビゲーション

1.1 [Simply start] SIM[Motor Nom Current] IN[Current Limit] ILT[Mains Voltage] ULN[Acceleration] ACC[Init Starting Torque] TQ0[Type of stop] STT[Deceleration] DEC[End Of Deceleration] EDC[Braking Level] BRC[DC Braking Time] EBA
1.2 [Modified parameters] LMD

工場出荷値から変更されているパラメータリストが表示されます。
Page 16Internal初回電源投入時の設定方法（初期セットアップ）
ATS480へ初めて制御電源CL1-CL2へ電源を投入した際に、初期セットアップが必要です。
以下は、ATS48からの置き換えで、通信やセキュリティ設定を行わない場合の推奨設定です。
順序メニュー

パラメータ

推奨設定

説明

1-

[Language]

English

言語を英語に設定※弊社での製品サポートは英語のみとなります。

2-[Time zone]

9:00

UTCオフセットを+9時間（日本）に設定

3-[Set Date/Time]

現在時刻

4

[Initial Setup][Go to product]

5-[Access Level]

現在時刻に設定します。

[Minimum Cybersec] セキュリティ設定をしないに設定
ExpertPage 17
Internal

アクセスレベルをBasic, Standard, Expertから設定
工場出荷状態に完全に戻す場合はExpertに設定

デモモードの設定方法（初期セットアップ時のみ可能）
デモモードは、・ATS480へ周辺配線を行わない状態でも、モータ運転や制御入出力の動作を確認できます。
・二乗低減負荷（ポンプ等）をシミュレートした状態で動作します。
・初期セットアップ時のみ設定可能です。
・デモモードを抜けて通常モードに抜けると、パラメータは工場出荷値に戻ります。
順序

アクション

[Initial Setup] ROOT メニューで、[Demo Mode] DEMO を選択し OK を押す。
1

結果:メインメニューが表示されます。

2[Demo Mode] DEMOから抜けるには、[Device Management] DMTの [ExitDemo Mode] EXDを選択する。
結果: [Demo Mode] DEMO での設定変更内容は消去され、[Initial Setup]ROOT が表示されます。
•••[Demo Mode] DEMOは制御電源を切っても有効です。
[Simu Mains Detected] SMPFは、デモモード内で主回路電圧が供給された場合に検出します。
[Demo Mode] DEMOでは、Warningメッセージが表示されます。

Page 18
Internal

各種和文資料
各種和文資料は、弊社 資料ダウンロードサイト からダウンロードいただけます。
https://felib.fujielectric.co.jp/ja?region=jpn
https://felib.fujielectric.co.jp/ja/keyword_search?query=ATS480【提供資料】取扱説明書、製品仕様書、外形図・CADデータ

一部資料のダウンロードには、【Feメンバーシッププレミアム】への登録が必要です。
弊社のその他製品の設計に役立つ情報も提供しておりますので、未登録の方は是非登録をご検討ください。
https://mypage-fa.fujielectric.co.jp/fcs/registration

Page 19
InternalInternal