ナイスジョイントNJ-X施工要領書（13〜60Su）
型式：ＮＥ３００型

No.342308（13〜25Su）

型式：ＮＥ４型（13〜60Su）

型式：ＮＥ５００型

型式：ＮＥ５Ｗ型

型式：ナイスレンチ

充電式タイプセパレートタイプ

一体型カウンター付タイプ

ツインシリンダタイプ

ナイスジョイントシリーズ専用締め付け工具

構造 締め込み前

A部

ルーズストッパー

ゴムパッキン（13〜60Su）（13〜60Su）

3. ラチェットナットとパイプのセット

締め込み後

Ａ部詳細図
（ゴムパッキン脱落防止加工）

5. 拡管部の確認○使用する継手のラチェットナットからアブソーバーを取り外してください。
(取り外したアブソーバーは可燃ごみで廃棄してください。)○ラチェットナットをヨークへ手締めで奥までねじ込みます。
○パイプをガイドロッドに挿入し確認穴でヨークに密着したことを確認してください。

注意●ラチェットナットの手締め不足は拡管不足の原因となります。
●パイプの差し込み不足は配管の曲がりや漏れの原因となります。

〇
着色面（304：青、316：赤）

継手本体

×

○バンドソーなどでパイプを必要寸法に対し直角に切断してください。
○面取機、ヤスリ、リーマを使用して内面と外面の返りをきれいに取り除いてください。

【ＮＥ３００型】 ＮＥ３型後継機種【ＮＥ３型】

指を離してください。自動で昇圧（拡管）、拡管完了後ガイドロッドが復帰します。

スペーサー

バックアップリング

NE500型

ランプとブザーが作動して２〜３秒スイッチを保持してください。

注意

注意

拡管部

パイプ
ゴムパッキン×●ゴムパッキンを逆向きにセットしないでください。
●パイプ挿入時にゴムパッキンが噛み込まないよう注意してください。
×

×

○×

ラチェットナット→←

7. ラチェットナットの締め込み【ＮＥ５型】○パイプの拡管が終了したらラチェットナットをパイプレンチなどで外してください。
（拡管パイプ取り外しの際に外れにくい場合はパイプを軽くたたいて取り外してください。）

ルーズストッパーNE4型【ＮＥ５００型】 ＮＥ５型後継機種【ＮＥ５Ｗ 型】通り側
パイプ○継手本体にゴムパッキンが入っているか確認してください。
万が一交換する時はゴムパッキンの向きに注意してください。
○ルーズストッパーが継手の奥まで入っていることを確認してください。
○パイプを継手に挿入する際には継手に対してまっすぐ挿入してください。

×

昇圧音が変わり、油圧ホースが張ってから２〜３秒スイッチを保持してください。

ランプとブザーが作動して２〜３秒スイッチを保持してください。

止まり側
パイプ

パイプ側

【ＮＥ４型】○アタッチメントをシリンダへ確実にセットしてください。
○スペーサーは付属スパナで確実に締め付けます。
○ヨークはシリンダの切りガイドロッドスパナ欠きにピンを合わせます。
ハンドル○ガイドロッドに拡管ゴム、シリンダ拡管ゴム
バックアップリングを装着し付属ハンドルで確実にヨーク締め付けてください。
（拡管ゴムはガイドロッドとバックアップリングに挟んだ状態で装着。）【注】詳しくは施工マニュアルをお読みください。

NE300型

カチカチと音がして２〜３秒レバーを保持してください。拡管が完了していますのでリリースレバーを押してください。

2. アタッチメントのセット

限界ゲージ

6. 継手の確認○作動スイッチを押してください。
（下記、型式毎の作業に従ってください。）●パイプカッターは内径が小さくなるので使用しないでください。
●斜め・段差切りにならないよう注意してください。
●返り取りが不十分な場合、ゴムパッキン又は拡管ゴムが損傷し漏れの原因となります。

●止まりで通過するパイプは漏れの原因となるので使用しないでください。
●パイプによっては拡管部が割れる可能性があります。拡管部に割れが無いかご確認ください。

継 手 側注意

4. 拡管作業

起動スイッチを作動し保持してください。
オートリターンにて拡管完了。

○付属の限界ゲージで拡管部の山が止まることを確認してください。
（拡管部の測定はパイプのビード部以外で行ってください。）○確認はアタッチメント交換時又は拡管５０回毎に１回程度実施してください。
（ＮＥ５００型は拡管回数カウンターの表示を測定目安としてください。
アタッチメントまたは拡管ゴム交換時には拡管回数カウンターをリセットしてください。）○拡管ゴムは消耗品です。
（拡管ゴムの交換目安は使用するサイズや環境により多少異なります。）
限界ゲージ

注意

ラチェットナット パイプ

1. パイプの切断と返り取り（50Su・60Su）

NE5W型●ラチェットナットは複数回使用しないでください。

○ラチェットナットをそれ以上締まらなくなる迄締め付けてください。この時ルーズストッパーがラチェット 本締めナットに隠れます。トルク管理は不要です。
○締め込み後必ず目視の確認を行ってください。
○確認後マーキングやシール等で必ず印を付けてください。
○継手、バルブの角度を調整する場合は本締めの後に行ってください。

注意

手締め

●本締め後もルーズストッパーが隠れていない
場合は、拡管形状（拡管不良）、支持・固定（据付状況）、配管寸法（長短）をご確認ください。
●ラチェットナットの締め込み不足は漏れの原因となります。
●不十分な締め込みでパイプを回転させるとゴムパッキンがねじれ、漏れの原因となります。

使用するパイプレンチの目安

13・20Su 250㎜以上

25・30・40Su 450㎜以上

50・60Su 600㎜以上ナイスジョイントシリーズ専用拡管機 取扱い注意事項

拡管機トラブル

こんなときには■ 不具合発生が疑われる場合は下記をご参照ください。
問題が解消されなかった場合は即刻使用を中断し、弊社までご連絡ください。

使用開始から１年以内には必ず購入先に点検を依頼してください。
※長期間ご使用の場合は不具合が生じる可能性がございます。

不具合内容

お客様

対象型式

電源の確保

電源差込状態の確認

全型式

電圧降下

タコ足配線など電圧状態確認（ＮＥ500型は95Ｖ以下で作動停止）

スイッチ接触不具合

スイッチの外観で異物があれば除去

全型式

バッテリー残量不足

予備バッテリーと交換・充電

ＮＥ３00型 ３型

スイッチが固い予備バッテリーと交換・充電

ＮＥ３00型 ３型

シリンダーが引き込まないアタッチメント装着で作動させる

ＮＥ３00型 ３型

シリンダーが戻らないアタッチメント装着で作動させる

ＮＥ３00型 ３型

圧力異常制御 （ランプ点滅）

非常停止スイッチ長押し（３秒）

NE５００型

電圧降下

タコ足配線など電圧状態確認（ＮＥ500型は95Ｖ以下で作動停止）

拡管ゴムは消耗品です。適時交換してください。

バッテリー残量不足

充電、予備バッテリーと交換

ＮＥ３00型 ３型

ガイドロッドを持って運搬しないでください。( 折れる可能性があります )ラチェットナット入れ忘れ

ラチェットナット締め込み確認

全型式同じラチェットナットで連続拡管新品のラチェットナットで拡管

全型式

ガイドロッド締め付け不足

ガイドロッド締め込み確認

全型式

バックアップリングなし

バックアップリング有無確認

全型式

新品の拡管ゴムと交換

全型式

ポンプ本体を垂直に使用する

ＮＥ４型 ５００型 ５型

新品の拡管ゴムと交換

全型式

バリの除去

全型式

拡管ゴム圧縮変形

新品の拡管ゴムと交換

全型式

拡管ゴム圧縮変形

リリーススイッチ長押し

NE３00型 ３型

寿命

予備バッテリーと交換

ＮＥ３00型 ３型

拡管作業は施工要領書、施工マニュアルに従い正確に行ってください。
ナイスジョイント以外のメカニカル継手へ使用しないでください。不具合発生の原因になります。
最低電圧は９５Ｖ程度になります。電圧降下状態では作動不具合が発生します。
使用前は必ず付属のアースクリップを使用してアース工事を行ってください。
（特にＮＥ５００型は制御機器のため、アース工事は必ず行ってください。）

作動しない

拡管機は、−５℃〜４０℃の作業環境の範囲で使用してください。
拡管機は湿度の高い場所、水などの異物が混入する場所では保管・使用しないでください。
部品の破損、紛失、弊社の了解なしで追加工した場合は保証対象外となり、リースについては代金を別途請求させていただきます。

本体は傾けた状態で保管・使用しないでください。タンク内のオイルが流出します。
本製品は薄肉ステンレス配管用です。パイプの適用をご確認ください。
（一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448）（水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115）
■ エルボ返し等に使用するパイプ切断最小寸法は以下のとおりです。
呼び径

単位：㎜

13Su 20Su 25Su 30Su 40Su 50Su 60Su
さ３５３８４２５０６０６８８２90°
エルボの芯間寸法８１８７１０４１１８１３６１５０１７１45°
エルボの芯間寸法

５２５４５７６１６９７８１００

最小長■ ナイスレンチについて（５０Ｓｕ・６０Ｓｕ専用）
ラチェットナットにぴったりフィットし２点のクロウによるラチェット機構で締め込みができるナイスジョイントシリーズ専用締め付け工具をご用意しておりますのでお気軽にお問いⒶⒷ合わせください。

拡管量不足

拡管ゴム摩耗
オイル漏れ⬆
Ⓑ

本体を傾け長時間使用
拡管ゴムの劣化

パイプが抜けない

バッテリー不具合

Ⓐ➡

確認・原因

パイプのバリ処理不足■ 新 本 社・ 工 場■ 北 海 道 営 業 所■ 東 北 営 業 所■ 東 京 営 業 所■ 大 阪 営 業 所■ 中国・四国営業所■ 九 州 営 業 所■ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス■Ｅ メ ー ル ア ド レ ス

岡 山 県 津 山 市 上 田 邑 3 2 3 5 - 2
北海道札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 8 番地 さっけんビル 6F
宮城県仙台市青葉区本町２‐１‐２９ JRE仙台本町ホンマビル3F
Ｈ Ｓ Ｂ 鐵 砲 洲 3F
東 京 都 中 央 区 湊 1-1-12
大 阪 市 淀 川 区 木 川 東 3-4-18 中 村 第 ２ ビ ル 2F
広 島 市 中 区 三 川 町 7-7
三 川 町 パ ー キ ン グ ビ ル 11F
福岡市博多区博多駅南１- ７- ２２ ブックローン福岡ビル４Ｆ
https://www.onk-net.co.jp/
onk@onk-net.co.jp

NE4型 500型 5型 5Ｗ型

NE4型 ５００型 ５型 ５W型

ＴＥＬ（０８６８）２８‐０１７１ ＦＡＸ（０８６８）２８‐４２５４
ＴＥＬ（０１１）２５２‐００１０ ＦＡＸ（０１１）２５２‐００１５
ＴＥＬ（０２２）７８１‐５５８６ ＦＡＸ（０２２）７８１‐５５８７ＴＥＬ（０３）３５５１‐９４９１ ＦＡＸ（０３）３５５１‐９４８８
ＴＥＬ（０６）６１０１‐０２６０ ＦＡＸ（０６）６１０１‐０２３４
ＴＥＬ（０８２）２２５‐７２００ ＦＡＸ（０８２）２２５‐７２０１
ＴＥＬ（０９２）４０６‐３１９２ ＦＡＸ（０９２）４０６‐３１９３