リフォレ I 型

現場調査シート 床排水用記 入 日

現場名年月日

記入者名

施工前に、この現場調査シートを使用してお客さまのトイレにリフォレが設置可能か確認をしてください。

設置可能判断▶本現場調査シートの排水方向

床上排水

PS タイプ

納材前の変更で対応可能

床排水

1. トイレの室内寸法は？
2. トイレに窓は？
3. ドアの仕様は？
4. 便器排水位置は？
5. 給水の設置可能範囲は？
6. コンセントの設置可能範囲は？
7. 壁補強は必要？
8. 幅木の厚さは？

1. トイレの室内寸法は？
トイレの室内寸法には製品を設置するための許容範囲がありますので確認してください。
実測値記入欄※幅木を除いた壁〜壁寸法

奥行：mm

間口：mm

奥行許容値：1190mm 以上

間口参考値
標準間口仕様ワイド間口仕様□ 750 〜 800mm□ 801 〜 850mm□ 851 〜 900mm□ 901 〜 950mm□ 951 〜 1000mm□ 1001 〜 1050mm□ 1051 〜 1100mm※標準間口仕様で、許容値を外れた場合、エンドパネルでの対応が可能です。

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可

奥行間口間口許容値●750 〜 950mm （標準仕様）●951 〜 1100mm（ワイド仕様）

2. トイレに窓は？
製品と干渉しないか確認してください。
部はタイルなどを貼り付けないでください。
実測値記入欄
後壁の窓：

□有

□無

窓枠下端：床面からmm※床面から手洗器部 900mm 以上、カウンター部 820mm 以上必要です。

手洗器部
許容値：900mm 以上

窓枠下端

カウンター部
許容値：820mm 以上

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可

3. ドアの仕様は？
内開きドア・引き戸には下記制限がありますので確認してください。
実測値記入欄【内開きドアの場合】□外開き□内開き：トイレとの干渉を確認

許容値：850mm 以上
引き戸

引き戸

2ドア

実測値が許容値を外れる場合は、設置不可エンドパネル

許容値：350mm 以上□引き戸：キャビネットとの干渉を確認※標準間口仕様で、引き戸がキャビネットと干渉してしまう場合はエンドパネルで対応を検討してください。
ワイド間口仕様の場合は、対応不可です。
□エンドパネル要【引き戸の場合】※引き戸が当たってしまう場合はエンドパネルで対応を検討

4. 便器排水位置は？
排水芯（前後）許容値：120±10mm, 200 〜 550mm

実測値記入欄※壁からの寸法は幅木除く

排水芯（前後）：後壁からmm※排水芯がわからない場合は下記の事項を記入してください。

排水芯（左右）：右壁から

間口

W:75mm100

10〜mm※排水芯（前後）が後壁から 131 〜 190mm、551 〜 580mm の場合、奥行調整部材（別売：SUC-P827/ 色）で対応可。
□奥行調整部材要
排水芯（左右）
許容値：W/2±10mm

実測値が許容値を外れる場合は、排水位置の移動が必要【ワイド間口便器右寄せの場合】※排水芯（左右）が間口中心からずれた場合、扉のサイズが左右で異なります。

●間口 951 〜 1000mm
許容値：W/2−25±10mm●間口 1001 〜 1050mm
許容値：W/2−50±10mm●間口 1051 〜 1100mm
許容値：W/2−75±10mm※便器左寄せの場合、左右反対になります。

実測値記入欄□排水芯がわからない場合
メーカー：
便器品番：

キャップ
（大）
キャップ
（小）

便器固定ボルト位置（キャップが大きい方）：後壁からmm

3

5. 給水の設置可能範囲は？
（単位：mm）【標準間口タイプの場合】

実測値記入欄※測定は給水芯※壁からの寸法は幅木を除く□左a□右WLbddc

30WL

250
1653565

A 設置可能な範囲

120

便器排水芯

A285

□壁給水a：mmb：mm※給水位置が B の場合□取替用止水栓要25016535abc

間口 : 750 〜 9505055A35d：mm

700150□床給水mmAB

B 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要

100c：B

便器排水芯
200

実測値が設置可能範囲を外れる場合は、給水位置の移動が必要

A20035【ワイド間口タイプの場合】※排水芯が右寄せの場合は、左右反対となります。

間口 951 〜 1000 の場合（W/2−25±10）
間口 1001 〜 1050 の場合（W/2−50±10）
間口 1051 〜 1100 の場合（W/2−75±10）

間口 : 951 〜 1100
WL

25035WL

最大 46025035165165AB

BAA

便器排水芯

A6530120

A 設置可能な範囲
285

B 取替用止水栓（TF-3892ER）が必要

7001505055
10035420020035
最大 4606. コンセントの設置可能範囲は？
（単位：mm）

実測値記入欄【標準間口タイプの場合】※測定はコンセント外側※壁からの寸法は幅木を除く

シャワートイレ用□有間口 : 750 〜 950
250

シャワートイレ用

250

寒冷地ヒーター付
便器用□ 設置可能範囲内
520□ 設置可能範囲外

520
520

□無
コンセント全体が右図範囲外、またはコンセントが無い場合、移動 / 新設が必要

400

400
170170

便器排水芯

コンセントがアース付でない場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに取替要

390

390

210

210

寒冷地ヒーター付便器用※寒冷地の場合、１口コンセントを別に設置してください。

□有□ 設置可能範囲内【ワイド間口タイプの場合】□ 設置可能範囲外□無間口 : 951 〜 1100
シャワートイレ用

250

250

寒冷地ヒーター付
便器用

コンセント全体が右図範囲外、またはコンセントが無い場合、移動 / 新設が必要
520

400

400

便器排水芯455（635）635（455）210210※上図は排水芯左寄せの場合。
（ ）寸法は右寄せの場合を示す。

57. 壁補強は必要？
【間柱を利用する場合】

実測値記入欄左右の隅柱・間柱：

□有

□無間柱

（単位：mm）

25以上

50以上

※ワイド間口のみ必要

右図の条件を満たさない場合は、壁補強が必要【壁裏補強をする場合】補強木（厚さ30mm以上）施工位置【標準間口タイプの場合】【ワイド間口タイプの場合】

150

150

650

650
5013026068. 幅木の厚さは？
実測値記入欄

□有幅木：

□無

厚さ：mm

高さ（ワイド間口のみ）：mm

許容値：厚さ 10mm 以下
幅木

厚さ【ワイド間口タイプの場合】
許容値：高さ 85mm 以下

高さ

実測値が許容値を外れる場合は、幅木のカットが必要

ご選定品番・その他確認事項【ご選定品番】

YDS-H2①②③④⑤X① 排水芯：（200 〜 550mm）H、（120mm）K③ 手洗器：（I 型手洗器あり）8、（I 型手洗器なし）5② 寒冷地仕様④ 間口⑥⑦/⑧⑨：（一般地）X、（流動方式）W、（水抜方式）N、（水抜方式・ヒーター付）H：

間口
品番750 〜 800 801 〜 850 851 〜 900 901 〜 950
1234951 〜
1000

1001 〜1050

1051 〜
1100

567⑥ シャワートイレ：（瞬間式）5 ／ 4 ／ 3、（貯湯式）2 ／ 1⑧ キャビネットカラー：（ハイグレード）SG、（スタンダード）WA ／ LP ／ LL ／ LM ／ LD ※ワイド間口はスタンダード色のみ⑦ リモコン仕様⑨ 便器・手洗器カラー：（壁リモコン）記入なし、（インテリアリモコン）-R ※インテリアリモコンは瞬間式のみ対応：（ピュアホワイト）W、（オフホワイト）N【その他確認事項】●手すりや埋込棚、棚等の有無干渉がないか？

to-su-21001̲220329

7