材料販売製品

鉛 を 使 用 し な い

歯 科 用 放 射 線 防 護 材
デンタルボードXSの特長● 火に強く、単体で不燃材料の認定を取得しています。
● 主成分であるバリウム化合物は価格の変動が少なく安定しています。
● 軽量かつ丈夫で施工しやすく、施工期間を短縮できます。
● CO2の発生量が少なく、環境にやさしい防護材です。
● 全国の歯科医院で数多く採用されています。

JQA-QMA 15007

JQA-EM 7075

従来の鉛付きせっこうボードとは異なり、天然重晶石から精製したバリウム化合物をせっこうと混合し、ガラス繊維で補強した環境にやさしい放射線防護材です。

*重晶石イメージ

デンタルボードXS 6つのメリット
火に強い

安定した価格優れた施工性デンタルボード XS は単体でデンタルボード XS の主成分で不燃材大臣認定を取得しておりあるバリウム化合物は価格の変ます。
また、強化せっこうボード等動が少ないため、安定した価格との組合せで耐火構造の大臣認で供給できます。

デンタルボード XS は鉛付きせっこうボードに比べて軽量かつ丈夫 *なため、施工スピードが 向 上 し、施工期間の短縮につながります。

定も取得しています。

*

強化せっこうボードと同等の強度CO2の削減

環境にやさしい

電波透過性

鉛付きせっこうボード 1 枚をデンタルボード XS は特別管理

デンタルボード XS での施工に産業廃棄物のおそれのある鉛を変更した場合、約 72kg の CO2使用しておらず、簡単にリサイ削減になります。

クルすることができます。環境

デンタルボードXSは鉛付きせっこうボードに比べ、エックス線診療室等における電波状況への影響が少ないです。

( 鉛の圧延加工を行わないため )にやさしい放射線防護材です。

*

デンタルボード XS と鉛付きせっこうボード
単体での比較

製品仕様書
規格品番

XS-075

XS-100

1層張り

2層張り

1層張り

2層張り

性 能 ※1

鉛当量 0.75 mm

鉛当量 1.5mm

鉛当量 1.0 mm鉛当量 2.0mm

質 量

約 19.5 kg/㎡

約 39 kg/㎡

約 24.5 kg/㎡

約 49 kg/㎡

約 32 kg/枚ー

約 40 kg/枚ー

12.5 mm25.0 mm15.0 mm30.0 mm

厚 さ寸 法910 × 1820 mm

形 状スクウェアエッジ
3 % 以下含 水 率
曲げ破壊荷重長さ方向： 5 0 0 N 以上

幅方向： 1 8 0 N 以上

防火材料認定番号

不燃：NM-3472

耐火構造認定番号

FP060NP-0349（断熱材無）/ FP060NP-0351（断熱材有） ※ 2

容積比熱
熱伝導率

1247 kJ/(㎥・K)

1283 kJ/(㎥・K)
0.29～0.3 W/m・K※1 重ね張り工法で様々な鉛当量に対応できます。 鉛当量 : 1.5mm、1.75mm、2.0mm、2.25mm、2.5mm、2.75mm、3.0mm※2 耐火構造 （耐火ウォールシステム）につきましては別途資料がございます。詳しくはお問合せください。
■ 本製品は天然重晶石を原料としているため、生産ロットごとに色彩が微妙に異なります。
■ 管電圧150kVまでの歯科用X線装置を使用するエックス線室に対応。

納まり参考図※ 下地はJIS規格材を用い、各部材を緊結し、必ず構造計算をした上で質量に耐えられるよう下地組をお願いいたします。
天井下地材について

壁下地材について

天井下地材はJ I S 規格材を用い、下記間隔にて設置をお願いします。
・吊りボルト・野縁受け ( Cチャンネル) @600以下推奨
・野緑 Wバー25型 / 木 W45以上@303以下推奨

壁下地材はJ I S 規格材を用い、 下記間隔にて設置をお願いします。
・LGS (スタッド) 65型以上 @303以下推奨@303以下推奨・木間柱 W45以上

鉛当量 1.5mm・2.0mm 2層張り（重ね張り）
吊ボルト@600 以下
野縁受け@ 600 以下

壁・入隅部防護 水平断面図（重ね張り）野縁
Wバー25型 / 木W45 以上

エックス線室内@303 以下

デンタルボードXS※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ
無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

LGS 65型 以上 /木間柱 W45 以上

デンタルボードXS@303 以下
無鉛パテ充てんエックス線室内

無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

部屋外部
せっこうボード（隙間が生じる場合）

デンタルボードXS

無鉛パテ充てん部屋外部
せっこうボード※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ（隙間が生じる場合）
デンタルボードXS
無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

F.L

LGS 65型 以上 / 木間柱 W45 以上@ 303 以下

OAフロア―等の場合

・下地の詳細や各推奨品、各部納まり詳細につきましては、別紙「デンタルボード XS 標準施工手順書」をご覧ください。
標準施工手順書はオンラインショップにて商品ページからダウンロードいただけます。
オンラインショップの利用には会員登録が必要です。

デンタルボードXS※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ

エックス線室内

OAフロア―等部屋外部
せっこうボード・デンタルボード XS はオンラインショップで取扱中です。
会員登録完了後、カタログ・標準施工手順書のダウンロードや見積の自動発行、注文が可能です。

LGS 65型 以上 /木間柱 W45 以上@303 以下

F.L※登録完了までにお時間を頂戴する場合がございます。

医建エンジニアリング(株)オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ

無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

https://iken-onlineshop.jp/

解体・廃棄について
デンタルボードXSはせっこうボードと同様に解体・廃棄ができます。
※鉛は特別管理産業廃棄物に該当するおそれがあります。

製リサイクル比較表

品

リサイクル方法

デンタルボードXS

吉野石膏(株)の指定するリサイクルルートで回収可能

鉛付きせっこうボード

鉛板とせっこうボードを完全に分離させる必要がある※

仕上について
目地処理
デンタルボードXSの目地部に隙間が生じる場合は、充てん材として放射線防護用の無鉛パテを使用します。
その後は通常のせっこうボードと同様に仕上用パテ処理をしてください。※無鉛パテは仕上用パテとしては使用できません。

クロス仕上
デンタルボードXSはペーパーレスのため、下地調整用シーラーを塗布処理後、クロス貼りをします。
推奨シーラー
商品名
スーパータックＲタイプ
水性（アクリル系エマルション）

メーカー
吉野石膏(株)※スーパータックＲは水で薄めず、原液塗布してください。
※クロスを貼る糊は、合成樹脂入りの糊材の使用をおすすめします。
※クロス及び糊材の種類が多種ありますので、使用の際は予め接着性等を確認してください。
※その他製品については、試験施工し問題ないことを確認した上で仕上げてください。

ペイント仕上デンタルボードXSはペーパーレスのため、下地調整用シーラーを塗布処理後、塗装します。
※シーラーの塗布方法については、各メーカーの仕様に従ってください。また、この場合は試験施工し、問題ないことを確認した上で仕上げてください。

その他 取扱商品
X線防護建具軽量

歪みにくい

スムーズ開閉・詳細はお問合せください。
・親子扉、両開扉もございます。
・観察窓付き扉も対応可能です。

放射線遮へいガラス

高い 放 射 線 遮 へ い 性 能水 拭 き OK

含鉛ガラス
カバーガラス
中間膜・詳細はお問合せください。
・X 線防護仕様の観察窓枠もございます。
・安価な単板タイプ * の含鉛ガラスもございます。
*水拭き NG

お問合せ、標準施工手順書等の資料請求は放射線防護工事・線量測定・遮へい計算・関連用品販売

本社💻

〒130-0026 東京都墨田区両国 4-31-11 ヒューリック両国ビル
�03-3634-7301
https://www.iken-eng.co.jp/240601