はじめに
蛍光ランプは、1938年米国で実用化され、日本で（万 kw）
20,000は、その2年後の1940年に実用化されました。その

（％）
100

夏季最大電力（万 kW）
年間負荷率（％）

後、明るさ、高効率性、長寿命といった特性が広く

15,000

受け入れられ、国内では最も多く使用されるランプ

10,000

50

5,000

25

となっています。
1997年12月の地球温暖化防止条約（京都議定書）0

でCO2を初めとする温室効果ガスの削減目標が設定

01980 1985 1990 1995 2000 2005 2008（年度）

図ａ

され、電力消費量の削減はわが国でも大きな課題と75

夏季の最大電力と年間負荷率の推移（電気事業連合会 図表で語るエネルギーの基礎 2009−2010）

なっております。近年、各分野で省電力化が進行し、最大需要電力の伸びは鈍化の傾向が見られます（図a）。

その他 5.1%
動力
8.6%

このような状況下、照明用電力需要は、ビルのエ

熱源
31.1%

ネルギー需要の21.3％を占め、照明による更なる省電力化も課題となっています
（図b）
。

コンセント
21.1%

また、一般家庭における照明に消費される電力は、（図c）のようにエアコン、冷蔵庫に次ぎ約16％を占

照明
21.3%

め、今後は一層の省電力製品の開発、普及が必要とされており、省電力である蛍光ランプの担う役割は

熱搬送
12%

給湯 0.8%重要度を増しています。

図b

ビルのエネルギー消費構造（省エネルギーセンターパンフレットオフィスビルの省エネルギー）

2008年度からは、省エネあかりフォーラムを中心に、家庭の省エネルギー照明化が推進されました。
白熱電球を電球形蛍光ランプに代替することによって、2008年度の年間消費電力量は、前年度より約6.4

エアコン
25%

その他
33%

億kWh減少したと推定され、電球形蛍光ランプが重要な役割を果たしました
（図d）
。

テレビ
10%

図c

照明
16%

家庭における消費電力の比率（資源エネルギー庁

−i−

冷蔵庫
16%

平成15年度電力需要の概要）

昨今、ライフスタイルの多様化とともに、人々の照明に対するニーズも高まってきました。それぞれのシーンに合った明るさ、光源の形状、光色、色の見え方などに呼応し、蛍光ランプも省電力形、高演
色形、コンパクト形、電球形、高周波専用タイプ等、機種が多様化し、高効率化が進んでいます。

ンプを、より解りやすく、安全にご使用いただくた
めにまとめたものです。皆様にとって最も身近な光源である蛍光ランプに対するご理解とご認識を深め

84
65

100

さらに詳しい内容につきましては、巻末に掲載致しました各社に直接お問合せくださいますようお願い申し上げます。
日本電球工業会

蛍光ランプ業務委員会− ii −

83
63

83
61

77
60
51

50
17

19

20

22

26

116 20112 21

107 22101 26

84 36

2004

2005

2006

2007

白熱電球出荷数
白熱電球消費電力量
白熱電球と電球形蛍光ランプ消費電力量の和

図d

電球形蛍光ランプ出荷数
電球形蛍光ランプ消費電力量

日本電球工業会データ）

30

02008 年度

電球形蛍光ランプの普及による省エネルギー効果（社団法人て戴ければ幸いです。

社団法人

90
85
68

0

本誌はこのように多様化し、進化を続ける蛍光ラ

億kWh

百万個
150

第1章

あかりの歴史と蛍光ランプ「あかり」とともに人類は大きな進歩を遂げてき形タイプ（FWL、FML）も製品化されました。電球ました。闇を照らす「あかり」の材料は、たいまつ

形蛍光ランプも明るさ、コンパクト性に優れた製品

から油脂やガス等に発展し、人々に安心・安全を与の開発が進み、1984年（昭和59年）には、高周波点灯

えるとともに、文化の発展に大きく寄与してきたによる高効率化、軽量化を図った、電子回路形が製ことはいうまでもありません。そして近代に入り、品化されました。

1879年（明治12年）にエジソンが実用的な炭素電球の1990年代以降になると、照明における高効率化は点灯実験に成功して以来、「あかり」は、電気を用益々重視されるようになりました。その結果、高周いた光源に大きな変化を遂げました。

波点灯によって、1991年（平成3年）に直管形蛍光ラ

その後、放電ランプとして、1938年（昭和13年）にンプで25.5mmの管径で100ℓm/Wの効率を達成した

米国で蛍光ランプが実用化され、発売されました。

高周波点灯形専用蛍光ランプ（FHF）が発売されま

これが最初の実用蛍光ランプです。

した。環形においても高周波点灯ランプの開発が進

日本では、1940年（昭和15年）に製造が始まり、同み、1996年（平成8年）には、管径16mmの一重環タ

年8月に法隆寺金堂壁画模写の照明用として使用さイプ（FHC）が、翌年には、管径20mmの二重環タイれ、一般用としての蛍光ランプは1948年（昭和23年）プ（FHD）がそれぞれ、商品化されました。2007年（平に導入されました。1951年（昭和26年）ハロ燐酸カル

成19年）には更なる高効率化を実現するため、発光

シウム蛍光体の採用により効率が大幅に改善される

管をらせん状に加工した平面二重螺旋形蛍光ランプと、一般住宅へ急速に普及が進みました。そして、（FHSC）が開発されました。

それまでの直管形蛍光ランプに加えて、1954年（昭コンパクト形蛍光ランプにおいても高周波点灯化

和29年）に環形蛍光ランプが製品化されると、和室の流れは進み、1994年（平成6年）には、4本管形をさに調和した照明として普及が拡大しました。

らにコンパクト、高光束化した、６本管形（FHT）

1973年のオイルショック以降は、より省電力タイが商品化され、1997年（平成9年）には2本管形の高周プのランプの開発が進められました。蛍光体にも新波点灯専用形（FHP）が発売されました。そして、電たな技術が導入され、1977年（昭和52年）に青、緑、球形蛍光ランプは手軽に省エネを図れる商品とし赤の各色蛍光体を混合して白色光を得る、高効率でて、近年急速に、その性能向上、製品ラインアップ

演色性に優れた３波長形蛍光ランプが発売されましの充実が進められてきています。

た。またその蛍光体を用いることで、白熱電球から

その他、蛍光ランプは、基本的な製品化の流れでの切り替えを目的としたコンパクト形蛍光ランプ、ある高効率化、長寿命化、省エネルギー化を基に残電球形蛍光ランプが製品化されました。

光機能付きタイプ、光触媒タイプ、各種産業用ラン1980年代以降に入ると、3波長形蛍光ランプは、

プ、さらにランプの寿命時間を決定づける電極を

明るさの向上、演色性の向上と共に、光色の多様化

使用しない長寿命の無電極蛍光ランプが実用化さが進み、蛍光ランプを使用する場所や用途に応じたれる等、様々な製品がラインアップされてきまし光の演出が可能となりました。

た。また、近年では新しい光源としてLED（Light

コンパクト形蛍光ランプでは、1985年（昭和60年）

Emitting Diode）を用いた電球形や直管形のLEDラ

に2本管形
（FPL）
、さらにコンパクト化を進めた4本ンプも開発され、省エネルギー化を進めながら人々

管形（FDL）が製品化されました。また、4本平行管のあかり文化を向上させています。

−１−

図1

あかりの歴史と蛍光ランプ

−２−

第2章

蛍光ランプのしくみと種類

2-1 蛍光ランプのしくみ

2-2 蛍光ランプの種類

2-1-1

蛍光ランプの種類は点灯方式や形状、光源色、演構造と点灯原理

蛍光ランプは低圧の水銀蒸気中の放電によって発色性、用途などによって分類されます。

生した紫外光（波長253.7nm）を蛍光体で可視光に変2-2-1換するという原理を利用しています。蛍光体の種類（1）スタータ形

によってさまざまな光源色や演色性の光が得られま
す。

点灯方式

グロースタータ（点灯管）などにより電極を予熱して点灯するタイプで、点灯方式としては簡便で最もその構造を図2-1に示します。ガラス管内壁に蛍普及しています。スイッチを入れてから数秒（電子光体が塗布され、管の両端にはコイル状のタングス

スタータの場合は1秒以内）で点灯します。点灯回路

テンフィラメントにエミッタ（電子放出物質）を塗布の一例を図2-2に示します。

した電極があり、管内にはアルゴンなどの不活性ガ
グロースタータ

スと微量の水銀が封入されています。

固定電極

可動電極

最近では、ランプに封入する水銀の量を少なくしたり、また小形高負荷蛍光ランプの開発により、狭電極

電極

雑音防止コンデンサ

い器具でも十分な光を出すことができるように、ア

蛍光ランプ

マルガム（水銀合金）を用いる例もあります。
安定器

水銀原子

可視光

図2-2

紫外光
電子

交流電源

スイッチ

スタータ形点灯回路（2）ラピッドスタート形
口金

ガラス管

図2-1

蛍光体

始動補助装置（照明器具の回路を含めて）が付いた

フィラメント（電極）

ランプで、スイッチを入れると電極の予熱と同時に蛍光ランプの構造

即時に点灯します。主な始動補助装置の構造を表2-1に、点灯回路の一例を図2-3に示します。グロー

2-1-2

安定器の役割スタータの保守が不要なため、事務所や工場、店舗

蛍光ランプの安定した放電を維持するには、電流などの設備照明として広く採用されています。ラ

を制限する点灯回路（安定器）が必要です。点灯回路

ピッドスタート形でもインバータを採用したものがは電子放出を容易にするためのフィラメント予熱

増えつつあります。

と、放電に必要な電圧を印加する機能もあります。

電極

電極
蛍光ランプ

点灯回路は点灯方式により安定器やランプの構造が近接導体変わるので、正しい組み合わせで使わなければなりません。

磁気漏れ変圧器
交流電源

図2-3

−３−

ラピッドスタート形点灯回路

入力波形 整流波形

図2-4

外面
シリコーン
方式

ランプのガラス管外面にシリコーン塗布が施されており、ご使用になる器具には接地された近接導体が必要です。ほとんどの
高出力蛍光ランプに採用されている方式です。

平滑波形

発信波形

ランプ電圧

ランプ

ランプのガラス管内面に始動補助装置（透明な導電性被膜）を施しており、始動補助（近接導体）の付いていないほとんどのラ/M
ピッドスタート形器具にもご使（/MX）
用になれます。

高周波安定器

記号

平滑回路

内面導電性
被膜方式

構造と特徴

整流回路

始動補助
方式

交流電源

ラピッドスタート形蛍光ランプの主な始動補助装置の構造

高周波インバータ︵周波発生回路︶

表2-1

光出力

電子式安定器の基本原理（4）スリムライン形
店舗の陳列棚や間接照明、展示、舞台照明などに使用されるランプです。長さの規格が多数あるほ/Aか、オーダーメイドにより任意の長さや曲線、色があります。従来は管径20mmのガラス管を用いた蛍光ランプで、口金ピンが1本の瞬時始動形と、口金ピンが2本のラピッドスタート形の2種類がありまし（3）高周波点灯専用（Hf : High Frequency）形

たが、最近では、省資源・省エネルギーである管径

蛍光ランプを数十キロヘルツの高周波で点灯すると発光効率が上がり、ちらつきも感じなくなること

15.5mmで高周波点灯専用形（FHA）も発売されています。

から、近年では電子式安定器（インバータ）が主流に

また、両端に口金がある通常の蛍光ランプと異ななっています。しかし、従来の蛍光ランプと電子式

り、ランプの長さ方向に対し垂直に口金を取り付け安定器との組み合わせでは磁気式（銅鉄）安定器とのたシームレス形（FRT・FHE）も販売されており、互換性を保つ必要があったため、効率の向上に限界

管端部まで輝く特徴があるため間接照明などに利用がありました。そこで、専用電子式安定器と専用ラされています。

ンプを組み合わせて点灯することにより、高効率・

いずれも、ランプの形名は用途による特徴から一省エネルギーを実現したのが高周波点灯専用（Hf）形

般の蛍光ランプと異なり、ワットではなく長さと太ランプです。直管蛍光ランプではランプ電力1ワッ

さで表示されています。

トあたり100ルーメン（ℓm）を超える効率を実現しま

2-2-2

した。
一般家庭で普及しつつあるFHC、FHDランプや、ビル、商業施設用のFHP、FHTランプも高周波点

蛍光ランプにはいろいろな形状のものがあります。

（1）直管形
図2-5のような形状で4 〜 110形まであります。20灯専用形の一種です。
なお、電子式安定器の基本原理は図2-4に示します。

形状〜 110形の省電力設計（省電力率5 〜 10％）のものは効率が良く、寿命も長く経済的です。

図2-5

−４−

直管形（FL、FLR、FHF）

（2）環形で、最近では省エネの観点から、高周波点灯専用（Hf）

図2-6のような形状です。高効率で演色性の高い形が主流になりつつあります。

希土類蛍光体を使用した3波長形蛍光ランプが主流

新しい高周波点灯専用（Hf）
形の環形蛍光ランプ

・スリムな管径16mmの環形蛍光ランプ
・定格点灯と高出力点灯が可能な設計

高周波点灯専用環形（FHC）

・二本の環形発光管をブリッジ技術でつないだ蛍光ランプ
・器具内の周囲温度40℃のときに光束がピークになるよう設計

環形
（FCL）

高周波点灯専用二重環形（FHD）・発光管を正方形に加工した蛍光ランプ
・スリムな管径16mm

高周波点灯専用角形（FHG）

・発光管を螺旋状に加工した蛍光ランプ
・面発光が可能な設計

高周波点灯専用
平面二重螺旋形（FHSC）

FHC、FHD、FHG、FHSCは高周波点灯専用（Hf）形ランプです。
従来の環形蛍光ランプ（FCL）に比べ管径が細く、電子式安定器により次のような効果を発揮します。
・ランプ効率が向上し、より明るい
・ランプ寿命が9,000〜20,000時間で長持ち
・より薄型の照明器具を実現可能

図2-6

環形

−５−

（3）コンパクト形

図2-8のように発光管がグローブで覆われた丸形（G細い発光管を曲げたりつないだりしたコンパクト形）、なす形（A形）、発光管露出形（D形）などがありな蛍光ランプで、図2-7のようにさまざまな形状やます。使用されている発光管には、ダブルU形、ト

大きさのものがあります。希土類蛍光体を用いた3リプルU形、スパイラル形や、数本の管を接続した

波長形蛍光ランプなので効率がよく演色性に優れてタイプがあります。
同じ光束・形状の白熱電球と比べた場合、ランプいます。

の効率は3倍以上で、消費電力は約1/4、寿命は約3〜 6倍と長く経済的なランプです。
一般的には白熱電球器具（E17、E26口金）にそのまま使用できますが、内蔵する点灯回路によっては使用が制限される用途もあります。密閉器具では「密閉型器具用」表示のあるものを除き、点灯回路の温度上昇が大きくなり使用できません。白熱電球の光束をコントロールする調光器がついた器具（あるいは調光機能付き壁スイッチ）では、「調光器対応」表
示のあるものを除き、点灯時のちらつきや点灯回路
FPL（2本管形）

FDL（4本管形）の損傷を生じるため使用できません。

FML
（四角形）

FHP
FHT
FHSD
（高周波点灯専用 （高周波点灯専用 （高周波点灯専用
2本管形）
6本管形）
スパイラル形）

図2-7

A形

G形

D形

R形

図2-8

電球形

コンパクト形（5）シームレス形（4）電球形

シームレス形は図2-9のような形状を持つ、ス

白熱電球に代替して使える、発光管と点灯回路（安

リムライン蛍光ランプの一種です。長さは495 〜

定器）を内蔵した電球口金付きの蛍光ランプです。

1,497mmまであり、管径は20mmと15.5mmのものが白 熱 電 球40形 相 当 の10形 か ら、 白 熱 電 球100形 相あります。希土類蛍光体を使用した3波長形蛍光ラ

当 の25形 な ど、 品 種 も 増 え て き ま し た。 形 状 はンプが主流です。

−６−

を表わすものとして平均演色評価数（Ra：8種類の物体色の平均）と、特殊演色評価数（Ri）（R9：赤色、FRT（管径20mm）

R10：黄色、R11：緑色、R12：青色、R13：西洋人の肌色、R14：木の葉色、R15：日本人の肌色）があ

FHE（管径15.5mm）

図2-9

ります。

シームレス形

演色評価数とは、試験色を試料光源と基準光で照明したときの色のずれの程度を数値化したもので、

2-2-3

光源色

基準光で見たときを100とし、色ずれが大きくなる

ランプの形状と大きさが同じであれば、用途にあに従い数値が小さくなります。すなわち演色性が良

わせて光源色を選ぶことができます。光源は人間のいランプは演色評価数の数値が大きく、演色性の劣目に見える青紫〜赤までの光（可視光）の割合によるランプは数値が小さくなります。

り、色と演色性が決まります。蛍光体の種類によっ

但し、演色評価数は基準光とのずれの方向が好まて電球のような赤みを帯びた色から白色まで、さましいかどうかに関係なく、ずれの程度を数値化した

ざまな光源色があります。

ものであるため、演色評価数が低くても好ましい色

一般照明用では、色温度の高い方から順に昼光に見える場合もあります。

色（D）、昼白色
（N）
、白色
（W）
、温白色
（WW）
、電

現在は高効率で色彩も好ましい3波長形蛍光ラン

球色（L）の5種類があり、JIS Z 9112では図2-10のよプが主流になっていますが、美術館や印刷所などで

うにxy色度図上における蛍光ランプの各光源色の使われる色の再現性の良い高演色形などもあります。

色温度の範囲が規定されています。詳しくは「第4（1）3波長形蛍光ランプ

章

蛍光ランプの選び方のポイント」（14 〜 21ページ）をご参照ください。

3波長形蛍光ランプは青、緑、赤の狭帯域に発光する蛍光体を用いた蛍光ランプで、効率、演色性ともに優れており、分光分布の例を図2-11に示します。
このランプは波長380 〜 780nmの可視光の中で、450nm（青）、540nm（緑）、および610nm（赤）の3波
長域をピークとする部分に人間の目の色彩感覚があることに注目し、1977年（昭和52年）に開発されました。今日では住宅、店舗、オフィスなどに広く普及しています。
100
80

備考：破線はWの色度範囲のうち、環形蛍光ランプだけに適用される領域を示す。

2-2-4

相対分光パワー

図2-10xy色度図上の蛍光ランプの光源色の色度範囲（JIS Z 9112）

60
40（%） 20

演色性

同じ物体の色でも、照射する光源によって色の見え方が違ってきます。この性質を光源の演色性といい、JIS Z 8726に規定されています。光源の演色性

−７−

0
400

500

600

700

波長
（nm）

図2-11

3波長形蛍光ランプの分光分布図（EX-N）

2-2-5（2）高演色形蛍光ランプ

用途などによる分類

高演色形蛍光ランプは、演色性の良い順に、AAA

蛍光ランプの種類によっては、特定の用途に適し（EDL）、AA（SDL）、A（DL）にランク付けされ、Raた光源色や演色性を持ったものがあります。詳しくとRiの値が規定されています。例えば昼光色の色評

は「第5章価用（AAA）蛍光ランプのRaは99です。美術館、博ジ）をご参照ください。

蛍光ランプにおける応用」（22 〜 25ペー

物館、印刷工場や塗装工場など、ランプの効率よりも演色性を重視する場所で使われています。

2-3 形名の見方
蛍光ランプは形名により種類や大きさを見分けることができます。

2-3-1

直管形

FLR

40

ランプの形状、始動・点灯方式

大きさの区分、
ランプ電力
（W）

S
管

EX-N
径

光

源

色

/M

/36

始動補助
ランプ
方式
電力
（W）
（ラピッ
ドスタート形）○スタータ形：
省電力一
なお、形名の ○スタータ形、・EX-LまたはEL： ・M（MX）
・FL：直管
ランプに始動補 般形のみ、末尾にランプラピッドスタート形
3波長形電球色○ラピッドスタート形
定格ラン
電力のない場・SS：管径25.5mm
・EX-WWまたはEWW： 助回路を内蔵
・FLR：直管ラピッド
プ電力を
合は、大きさまたは管径28mm 3波長形温白色 ・A：
スタート形
・EX-WまたはEW：
器具に始動補助 表示。
の区分とラン
・S：管径32.5mm○高周波点灯専用（Hf）
形 プ電力は同じ
3波長形白色回路が必要
・H：高出力形・FHF：直管・EX-NまたはEN：です。
・無表示：その他○スリムライン形
3波長形昼白色・FSL：瞬時始動形○高周波点灯専用（Hf）
形 ・EX-DまたはED：（管径20mm）
3波長形昼光色
・S：管径15.5mm
・FLR、FSR：
・WW：温白色・無表示：その他
・W：白色
ラピッドスタート形
・N：昼白色（管径20mm）
・D：昼光色・FHA：高周波点灯専用形
・N-SDL：（管径15.5mm）
演色AA昼白色・FRT、FHE：
・N-EDL：
シームレス形
演色AAA昼白色（管径20mm
・BL：紫外線
または15.5mm）など−８−

2-3-2

環形

FCL

30

ランプの形状、始動・点灯方式

大きさの区分、ランプ電力（W）○スタータ形
なお、形名の末尾にラン・FCL ：環形
プ電力のない場合は、大○高周波点灯専用形
きさの区分とランプ電力
・FHC ：一重環形は同じです。
・FHD ：二重環形
・FHD ：角形・FHW ：二重角形
・FHSC：平面二重螺旋形

2-3-3

/28

光

ランプ
電力
（W）

源

色

：3波長形電球色
・EX-LまたはEL
・EX-WWまたはEWW ：3波長形温白色
・EX-WまたはEW：3波長形白色：3波長形昼白色
・EX-NまたはEN
・EX-DまたはED：3波長形昼光色
・WW：温白色・W：白色
・N：昼白色・D：昼光色コンパクト形

FPL

36

ランプの形状、始動・点灯方式

大きさの区分、
ランプ電力
（W）

EX-N
光

○スタータ形・FPL ：P形（2本管形）
・FDL ：D形（4本管形）
・FML ：M形（四角形）・FWL ：W形（四角形）○ラピッドスタート形
・FPR ：P形（2本管形）○高周波点灯専用形
・FHP ：P形（2本管形）
・FHT ：6本管形
・FHH ：多数管形・FHSD：螺旋形

2-3-4

EX-N

源

色

：3波長形電球色
・EX-LまたはEL
・EX-WWまたはEWW ：3波長形温白色
・EX-WまたはEW：3波長形白色：3波長形昼白色
・EX-NまたはEN
・EX-DまたはED：3波長形昼光色

電球形

EFA

15

ED

ランプの
形状

消費電力
（W）
または大きさ・EFA：A形
・EFG：G形
・EFD：D形
・EFR：R形

形名の後ろに消費電力の表示がある
場合は大きさが表示されます。
○大きさと電球代替の目安
10：電球40形相当
15：電球60形相当
25：電球100形相当

光

源

色

・EL ：
3波長形電球色
・EN：
3波長形昼白色
・ED：
3波長形昼光色

−９−

/12

-E17

消費電力
（W）

口金の種類
無表示：E26口金
E17 ：E17口金

第3章
3-1 効

蛍光ランプの特性
率3-2 寿命特性
3-2-1

蛍光ランプの効率は種類、大きさ（ワット）などに

ランプの寿命

よって異なりますが、ランプ効率は50〜100ℓm/W

蛍光ランプの寿命は放電しなくなるまでの点灯時です。また、点灯回路（安定器）の電力損失は鉄心と間、あるいは光出力が初期値の70％（高演色形とコ

銅線の一般安定器（磁気式）で約20％、高周波点灯なンパクト形は60％）に低下するまでのどちらか短い

どの電子点灯回路（電子式）では約10％です。点灯回方を寿命とします。カタログ等に記載している定格路の損失を含めた効率を総合効率と称しています。

寿命は、1回の点灯時間を2時間45分、消灯時間を15主な蛍光ランプについてランプ効率の比較例を表

分として反復点灯した場合の多数のランプの寿命時3-1に示します。

間の平均を表示しています。図3-1に示すように始めに点灯したランプ数に対する、その時点でまだ点灯しているランプ数の比率（残存率）がおよそ50％の時間に相当します。
100

残存率
︵％︶

50

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

点灯時間
（％）

図3-1
表3-1
名

称

一般電球
LW100V54W
電球形蛍光ランプ
EFA15EL/12
電球形蛍光ランプ
EFA25EL/20
3波長形蛍光ランプ
FL20SS・EX-N/183波長蛍光ランプスタータ形
FL40SS・EX-N/37
3波長蛍光ランプラピッドスタート形
FLR40S・EX-N/M/36
高周波点灯専用形蛍光ランプ
FHF32EX-N *1

全光束
（ℓm）

90 100 110（定格寿命）

残存率曲線

ランプと効率消費電力
効 率（W） （ℓm/W）

810

54

15.0

810

12

67.5

1,520

20

76.0

1,550

18

86.1

3,560

37

96.2

3,450

36

95.8

3,520

32

110.0

名

称

全光束
（ℓm）

環形蛍光ランプ
3,270
FCL40EX-N/38
高周波点灯専用形環形蛍光ランプ
4,870
FHC34EN（一重環）*2 *3
高周波点灯専用形二重環形蛍光ランプ
10,150
FHD100EN（二重環）*4
高周波点灯専用形平面二重螺旋形蛍光ランプ
10,070FHSC93EN
コンパクト形蛍光ランプ
1,550
FDL27EX-N
コンパクト形蛍光ランプ
2,900
FPL36EX-N
高周波点灯専用形コンパクト形蛍光ランプ
2,400
FHT32EX-N
高周波点灯専用形コンパクト形蛍光ランプ
4,500
FHP45EN

消費電力
効 率（W） （ℓm/W）*1 定格点灯条件とする。
*2 周囲温度 35℃条件とする。
*3 高出力点灯条件（高周波点灯方式により、定格点灯より高い出力とする点灯方式（専用の電子式安定器使用）とする。
*4 周囲温度 40℃条件とする。

−１０−

38

86.1

48

101.4

97

104.6

93

108.2

27

57.4

36

80.6

32

75.0

45

100.0

100

点灯に伴い蛍光ランプ内部に塗布された蛍光体が90

紫外放射や温度などによって劣化するので、光束は
図3-2のように徐々に低下する曲線を描きます。カ
タログ記載の全光束は、100時間点灯後の値を初期

光束維持率
︵％︶

3-2-2 点灯時間に伴う光束の推移（光束維持率）（例 FLR40S/M/36）

80
70
60
0

値としています。

05（1）電源電圧変動に伴う寿命変化

10

15

点灯時間
（h）
×1000h

図3-2

蛍光ランプの電極のフィラメントに塗布されたエ

光束維持率曲線

ミッタ（電子放出物質）が消耗すると点灯できなくなります。電源電圧が変動するとエミッタの最適温度
消耗が大きくなり寿命が短くなります（図3-3）。

（2）ランプの点滅周期と寿命

100
寿 命
︵％︶

からずれるため、蒸発またはスパッタリングのため

90
80

一般的に点灯、消灯を頻繁に繰り返すとスパッタ70

リングによりエミッタが消耗しやすくなり、寿命は0

著しく短くなります（図3-4）
。

90

94

100

106

110

電源電圧
（V）

図3-3

3-3 周囲温度による影響
周囲温度による特性変化

蛍光ランプには微量の水銀が封入されているので、使用する場所の周囲温度が変わると、ランプ内部の水銀蒸気圧が変わり蛍光ランプの電気特性も変３時間周期の点滅を3-3-1

推奨使用範囲100
80
60

ランプの光束は図3-5のように変わり、周囲温度が高くても低くても光束が低下します。冬場に蛍光ランプが薄暗くなる、あるいは冷房の吹き出し口の近傍でチラツキが生じたり薄暗くなったりするのはとした場合の寿命
︵％︶

100

化します。

電源電圧と寿命402000.2 0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

点滅周期
（h）

図3-4

このためです。また、ランプ管壁に黒い点（水銀）がランプの点滅周期と寿命

付着したりするのもこの温度の影響によるものです。なお、一般的には蛍光ランプが一番効率よく動100作するのは、管の表面温度が約40℃（周囲温度約20

光

80

束
︵％︶

60

〜 25℃）の時です。

FLR40S/M

FLR40S/M/36

40
20
0

0

10

20

30

周囲温度
（℃）

図3-5

−１１−

電源電圧と寿命40

3-3-23-4 光のちらつき（フリッカ）

低温における特性

寒冷地などでは光束が低下するほかに、点灯しに蛍光ランプを交流で点灯すると、半サイクルごと

くくなります。これは水銀蒸気圧が低くなって始動に光束が変化します。50Hzの場合は1秒間に100回が困難になるためです。また、点灯中は放電が不安（60Hzの場合は120回）も光束が変化していることに定になることがあります。一般的に蛍光ランプの使なります。一般照明に用いられている場合は、肉眼

用範囲は周囲温度5 〜 40℃、省電力設計のランプ

ではほとんど感じませんが、高速運動している物体（例：FLR40S/M/36など）では、周囲温度10 〜 40℃を照射するとストロボ現象となって現れます。高周の範囲での使用を奨めています。

波で点灯すると、ちらつきやストロボ現象を大幅に軽減することが出来ます。

3-3-3

光束立ち上がり特性

また、電源の電圧が低すぎたり、波形が何らかの

光束の立ち上がり特性は、周囲温度の影響を受け関係で歪んだり、周囲温度が低い場合などは、蛍光ます。図3-6-1、2にその特性を示します。特にコランプの放電が不安定になってちらつきを発生する

ンパクト形蛍光ランプの一部の品種には、高温性能

ことがあります。

に配慮したアマルガム方式を採用しており、低温時

3-5 点灯使用中の外観変化には明るくなるまでに時間がかかることがあります。

蛍光ランプは、点灯時間とともに、ガラス管両端

FL40S
100

の電極部付近が黒化または蛍光膜が変化することが

25℃

あります。

光

80

3-5-1

束
︵％︶

5℃

60
40

管内の水銀の一部が点灯直後の蒸発によって電極付近のガラス管内壁に付着して、黒く見えます（図FL40SS/37

3-7）。しばらく点灯を続けると消え、特性に影響は

20
安定時の光束を100％とする。
0

0

1

2

初期点灯黒化

3

4

5

6

7

8

9

ありません。

10

点灯時間
（分）

図3-6-1

光色立ち上がり特性（FLランプ）

水銀付着

120
周囲温度25℃

100
光

80

束
︵％︶

60

しばらく点灯すると消滅します。

周囲温度5℃

40
20
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

図3-7

10

点灯時間
（分）

図3-6-2 光色立ち上がり特性（コンパクトFHP32アマルガムタイプ）−１２−

初期点灯黒化3-5-2水銀粒子付着ガラス管内壁に直径1mm以下の水銀粒子が数個見られることがありますが（図3-8）、ランプの最冷部に集まる性質によるもので、ランプの特性には影響ありません。

3-5-3

図3-8

水銀粒子付着

図3-9

スポット黒化

図3-10

エンドバンドスポット黒化

ガラス管両端の電極部付近にスポット状に黒くなる現象（図3-9）です。電極に塗布されているエミッ
タが点灯中に少しずつ飛散して、管壁に付着することによって起こります。早期に発生する場合は、電源電圧変動、点滅頻度、安定器の誤使用、グロース
タータ（点灯管）の不良などが原因となります。電極に金属リングを付けて、スポット黒化を抑制しているランプもあります。

3-5-4

エンドバンド

口金から数cmのところから中央部にかけて、黒褐色でリング状に発生する黒化現象です（図3-10）。
これは長時間点灯後に発生する現象で、寿命、光束への影響はほとんどありません。

3-5-5

内面導電被膜の変色（黄変）と蛍光体の変化（斑点状）

導電被膜を施したラピッドスタート形の場合、黄色く変色したり、斑点状のものが発生したりすることがあります（図3-11）。黄変は導電被膜や蛍光体
が電子やイオンの衝撃によって変色したものです。
また、斑点は導電被膜と水銀粒子との間の微放電によって、蛍光体が徐々に変化するためで、中央部の下側や冷房の風が当たるところに発生しやすい傾向があります。内面導電被膜と蛍光膜の間に保護膜を設けることや水銀の適量な封入によって、これらの変化は軽減されています。

−１３−

図3-11

斑点状の変色（上）と蛍光体の黄変（下）第4章

蛍光ランプの選び方のポイント

現在、一般照明用光源の主な種類は「蛍光ランプ」

一般蛍光ランプ「電球」「HIDランプ」に分けられます。各光源とも、

一般照明用電球

最近著しい技術の進歩により性能の改善が進んでいますが、代表的な特長を比較すると表4-1のように

HID ランプ

なります。使用目的により、特長を生かした適切な

図4-1

光源を選ぶことが大切です。
蛍光ランプは各種光源のなかでも、一番私たちの生活に溶け込んでいる光源です（図4-1）。

3.8 億個1.2 億個0.1 億個

2009年度の販売数量（経済産業省統計）

来の白色や昼光色蛍光ランプに代わり、家庭用の環形で約9割以上が「3波長形蛍光ランプ」を使用する

光源を選定するポイントは、経済性、色の見え方、までに普及しています（図4-2）。

雰囲気、取替えの手間などがあげられますが、蛍光また、ブリッジ技術や水銀封入技術（アマルガム

ランプが広く使われているのは、経済的で長寿命、封入など）の進展により、器具内で使用された場合

しかも光色が選べるなどの優れた特長があるためです。

など、周囲温度が高くてもランプとして最高の効率

蛍光ランプの形状には広く普及している直管や環を発揮する技術が開発され、周囲温度にも影響を受形に加え、ランプを曲げたり、ブリッジでつないだ

けにくい蛍光ランプも実現できるようになりました。

りすることにより小形化を可能にしたコンパクト形

更に、高周波点灯技術による高周波点灯専用形（図蛍光ランプや、安定器を内蔵し白熱灯器具に使用で4-3）の普及によって高効率化が図られると共に、安きる電球形蛍光ランプなどもあります。

定器の電子化によって、大幅な省エネルギー化が図

特に、蛍光体の開発により、演色性に優れ、効率られています（図4-4）。

も高い「3波長形蛍光ランプ」が急速に普及し、従
表4-1
ランプ

蛍光ランプ

主な光源の特徴と用途
電球

HIDランプ種類

直管形、環形、コンパクト形、電球形など

一般形、透明形、ボール形、反射形、片口金ハロゲン電球、ミラー付ハロゲン電球など

高圧ナトリウムランプ、
メタルハライドランプ、
水銀ランプなど

効率高い（50 〜 110ℓm/W）

低い（約8 〜 26ℓm/W）

高い（35 〜 147ℓm/W）

寿命

長い（6,000 〜 20,000 h）

短い（1,000 〜 4,000 h）

長い（6,000 〜 24,000 h）

各種の色温度あり
高効率・高演色性（3波長形）

2,800K（ケルビン）
前後
非常によい

ランプの種類によって、色温度や演色性にバリエーションあり

光
色
演 色 性
輝

度

配光制御
特

長

主 用 途

低
困

高
難

容

高
易

容

易

・効率がよく演色性も良好
・拡散照明が得やすい・輝度が比較的低くまぶしさが少ない

・安価で使いやすい・暖かい雰囲気を演出する光色・配光制御が容易でスポットライトに適する・高ワットから低ワットまで
光束バリエーションが広い
・比較的配光制御が容易で投光照明などに適する住宅、屋内施設の全般照明
補助照明（スタンドなど）

住宅、店舗、ホテルなどの全般照明、ダウンライト、
スポットライトなど

施設用の全般照明、ダウンライト、スポットライト
屋外施設の投光照明など

−１４−

直管形
0%

20%

40%

環形
60%

80%

0%

100%

2000 年度

2000 年度

2001 年度

2001 年度

2002 年度

2002 年度

2003 年度

2003 年度

2004 年度

2004 年度

2005 年度

2005 年度

2006 年度

2006 年度

2007 年度

2007 年度

2008 年度

2008 年度

2009 年度

20%

40%

60%

80%

100%

2009 年度

3 波長形

0%

20%

一般形

3 波長形

図4-2

3波長形蛍光ランプ構成比の推移（日本電球工業会調べ）

直管形

環形

40%

60%

80%

0%

100%

2000 年度

2000 年度

2001 年度

2001 年度

2002 年度

2002 年度

2003 年度

2003 年度

2004 年度

2004 年度

2005 年度

2005 年度

2006 年度

2006 年度

2007 年度

2007 年度

2008 年度

2008 年度

2009 年度

2009 年度

高周波点灯形

一般形

図4-3

消費電力
（W）
100

90

40%

高周波点灯形

60%105W

安定器の電子化

100W

95W
点灯回路の改善

85W
低消費安定器ランプの改善80

70

ラビット式安定器

24％
省エネ

72W
Hfランプ
電子式安定器の開発

65W

Hfランプ
専用電子式安定器

Hfランプ
電子式安定器の改善

60

1980

図4-4

1990

2000

安定器による省エネルギー化の変遷

−１５−

80%

一般形

高周波点灯専用形（Hf）蛍光ランプの構成比の推移（日本電球工業会調べ）

安定器の改善

50

20%

一般形

2010

（年）

100%

4-1 経済的な選び方、使い方＜例1＞3波長形蛍光ランプの効果

蛍光ランプは効率が高く、長寿命の光源ですが、3波長形蛍光ランプはランプ効率と演色性を両立

ランプや器具の選び方によって、その特長をより効させた蛍光ランプです。既設器具に使用されている

率的に生かすことができます。以下にその代表的な

白色・昼光色蛍光ランプを3波長形蛍光ランプに交例を示します（表4-2）。

換するだけで、消費電力はそのままで約1.3倍の光束（明るさ）が得られ、同時に照らされるものの色もきれいに見えます。

表4-2

経済的なランプ・器具の使い方の例

ランプのみの交換

比較項目

従来ランプ

代表推奨ランプ

効

ランプ
光束
定格寿命
平均演色
評価数

昼白色
4,640ℓm
6,000h3波長形昼白色
6,080ℓm
6,000〜15,000h

Ra70

Ra84

ランプ交換により
・光束約1.3倍
・照らされた物の色がよりきれいに見えます

ランプ
光束
消費電力

白熱電球
810ℓm
54W

電球形蛍光ランプ
810ℓm
12W

定格寿命

1,000h6,000〜13,000h

ランプ
安定器
光束
定格寿命
平均演色
評価数

昼白色
磁気式
4,640ℓm
6,000h3波長形昼白色電子式安定器6,080ℓm
6,000〜15,000h

Ra70

Ra84

（FLR40SW／M⇒
FHF32EX-Nの例）

安定器
光束

40形白色
蛍光ランプ3灯
磁気式
9,000ℓm

高周波点灯専用形
蛍光ランプ2灯
電子式安定器9,900ℓm

消費電力

120W

例5：コンパクト形蛍光ランプの効果

ランプ
光束

白熱電球
2,400ℓm

消費電力

150W

定格寿命

1,000h

例1：3波長形蛍光ランプの効果（環形蛍光ランプ
32W＋40Wの例）
例2：電球形蛍光ランプの効果（EFA15EL／12の例）
例3：電子式安定器の効果

ランプ・器具の交換（環形蛍光ランプ
32W＋40Wの例）
例4：高周波点灯専用（Hf）形蛍光ランプの効果（FHT32EX−Nの例）

ランプ

果

ランプ交換により・同等の光束で消費電力約1/4
・電気代が大幅に節約できます
・寿命約6倍〜13倍でランプ交換の手間が省けます
ランプ・器具の交換により・光束約1.3倍
・照らされたものの色がよりきれいに見えます・不快なチラツキもほとんど感じません

ランプ・器具の交換により・光束約1.1倍
・照らされたものの色がよりきれいに見えます・不快なチラツキもほとんど感じ
90W（高出力点灯）ません

コンパクト形蛍光ランプ ランプ・器具の交換により2,400ℓm・同等の光束で消費電力約1/4電
32W
気代が大幅に節約できます（安定器含：35W） ・寿命10倍で取替えの手間が省けます
10,000h−１６−＜例2＞電球形蛍光ランプの効果

テルなどあらゆる場所で使用されています。調光機

電球形蛍光ランプはコンパクトな発光管と点灯回

能付器具には使用できないという欠点がありました路（安定器）を内蔵したE26またはE17の電球口金がが、近年、使用できるランプもでてきており、使用付いた蛍光ランプです。既設の電球に替えて用いる

用途はさらに拡大しています。

ことにより、約1/4 〜 1/5の消費電力で同等の光束（明るさ）が得られ、大幅な省電力効果を発揮できま※1省エネラベリング制度

す（図4-5、図4-6）。

トップランナー基準を達成しているかどうかを製造事業者などが「省エネラベル」に表示するもので、省エ
ネ製品を選ぶ際に手助けになります（図4-7）。

2010年度からは省エネラベリング制度※1、2012年
度からはトップランナー基準※2の対象項目に追加されるため、電球形蛍光ランプの省電力効果はさらに高まっていくことが期待されます。
電球形蛍光ランプは、家庭はもちろん、店舗、ホ※2トップランナー基準
エネルギー使用量の多い機器のうち、現在商品化されている製品の中で、最もエネルギー消費効率の高い製品の数値を目標に定める方法です（表4-3）。

あかりのランニングコストも計算しましょう
電気代
電 球
54W

54W×6,000h×0.022円/Wh＝7,128円

電気代
電球形蛍光ランプ10〜13W（例：12W）

12W×6,000h
×0.022円/Wh=1,584円

図4-5

40形

差額

約5,544円

・ランプ代は電球形蛍光ランプの方が高いのですが、電球に比べ定格寿命も長く消費電力は約1/4〜1/5で済みます。
・6,000時間使えばこんなに差が出てきます。
・明るさは、ほぼ同じです。
・電力料金目安単価
0.022円/Wh（税込）（2010年9月現在）

白熱電球と電球形蛍光ランプの経済比較

一般白熱電球光束：485ℓm
消費電力：36W
定格寿命：1,000〜2,000h

10形

電球形蛍光ランプ光束：485ℓm（電球色）
消費電力：7〜8W
定格寿命：6,000〜13,000h

60形

光束：810ℓm
消費電力：54W
定格寿命：1,000〜2,000h

15形

光束：810ℓm（電球色）
消費電力：10〜13W
定格寿命：6,000〜13,000h

100形

光束：1,520ℓm
消費電力：90W
定格寿命：1,000〜2,000h25形

光束：1,520ℓm（電球色）
消費電力：19〜22W
定格寿命：6,000〜10,000h

図4-6

白熱電球から電球形蛍光ランプへの置き換え表−１７−

●省エネ性マーク
省エネ基準を達成すると緑色、未達成の場合はオレンジ色で表示されます。
●省エネ基準達成率
製品がトップランナー基準をどの程度達成しているかを％で表示します。
●エネルギー消費効率
製品区分ごとに定めた測定方法で得られた数値で、消費電力量など、その製品がどれくらいエネルギーを使うかを示しています。
●目標年度
トップランナー基準を達成すべき年度です。

＜簡易版ラベルの例＞

図4-7
表4-3

電球形蛍光ランプの区分及び目標基準値
区

蛍光ランプの大きさの区分
10

15

分
区分名

基準エネルギー
消費効率（ℓm/W）

電球色

a

60.6

昼白色

b

58.1

昼光色

c

55.0

電球色

d

67.5

昼白色

e

65.0

昼光色

f

60.8

蛍光ランプが露出しているもの

g

72.4

区分名が g 以外のもの

h

69.1

蛍光ランプが露出しているもの

i

69.5

区分名が i 以外のもの

j

66.4

蛍光ランプが露出しているもの

k

65.2

区分名が k 以外のもの

l

62.3

蛍光ランプの
光源色

電球色
25

省エネラベリング制度

昼白色
昼光色

蛍光ランプの形状

備考） １．次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電球形蛍光ランプ」には含まれないものとする。
①蛍光ランプに反射鏡を有する構造のもの②光束を調節する機能を有するもの③昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するもの④鶏舎用に設計されたもの⑤蛍光ランプが分離できるもの⑥蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
２．「蛍光ランプの大きさの区分」とは、JIS C 7620-2 に規定する大きさの区分をいう。
３．エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示
第 54 号（平成 22 年 3 月 19 日）の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。
参考 URL：経済産業省告示第五十四号 http://www.eccj.or.jp/law06/machine/lamp_220319.pdf−１８−＜例3＞電子式安定器の効果ンプが多く使われていますが、新設、リニューアル

近年、家庭用の照明器具も電子式安定器が普及しの際に高周波点灯専用形蛍光灯器具を採用することています。新たに照明器具を購入される場合には、

により、3本分の光束（明るさ）が2本で得られ大幅な3波長形蛍光ランプを搭載した電子式安定器内蔵器

省エネルギーがはかれます（表4-4）。

具を使うことによって、一般形の蛍光ランプと磁気＜例5＞コンパクト蛍光ランプの効果式（銅鉄タイプ）の安定器とを組み合せた従来形の照明器具に比べて、ほぼ同等の消費電力で約1.5倍のコンパクト蛍光ランプは蛍光管を曲げたり、ブ

光束（明るさ）が得られます。

リッジでつないだりすることにより、小形化を可能にしたものです。2本管、4本管、6本管、8本管など＜例4＞高周波点灯専用形蛍光ランプの効果の形状があり、コンパクトさを生かして、スタンド

高周波点灯専用形蛍光ランプは電子式安定器と組のような補助照明から施設用の全般照明にいたるま

み合せて最高効率が得られるように設計された高周で幅広く使用されています。例えば、150Wの電球

波点灯専用形器具用の3波長形蛍光ランプです。オと同等の光束（明るさ）は6本管のランプ35W（安定器

フィス・ビルなどの施設分野では、未だ白色蛍光ラ含む）で実現することができます。

表4-4

高周波点灯専用形蛍光ランプの特性

定格出力と高出力
高周波点灯専用形蛍光灯器具には点灯方式により、用途に合わせて定格出力と高出力に切替えることができるタイプがあります。
・定格出力：効率を重視した点灯方式で、同じ明るさで省エネルギーをはかることができます（一般蛍光ランプ比）。
（一般蛍光ランプ比）。
・高 出 力：同じランプ本数で約1.6倍の光束が得られます＜高周波点灯専用形蛍光ランプの代表的な特性＞
品

番

定格ランプ電力
（W）

ランプ電流
（A）

全光束
（ℓm）

定格寿命
（h）

32
45

0.255
0.425

3,520
4,950

12,000

FHF32EX-N（定格出力）（高 出 力）表4-5
グループ

蛍光ランプの演色性と推奨用途

特徴

効率と演色性（ものの色の見え方）を両高効率立させた3波長域発光形の蛍光ランプ
高演色形です。
（3波長形）
ものの色を美しく自然に見せます。

高演色形

演色性本位に設計された蛍光ランプ
で、効率はやや劣りますが、優れた演色性を示します。
演色性の高さによって、演色AAAクラスと演色AAクラスがあります。

普通形

効率と経済性本位に設計された蛍光ランプです。
演色性は高演色形に比べて劣ります。

平均演色評価数
の範囲

使用用途

光色名

Ra≧80

住宅、ホテル、レストラン、店舗
事務所、学校、病院など■高効率高演色蛍光ランプ
・3波長形昼光色（EX-D）
・3波長形昼白色（EX-N）・3波長形白色 （EX-W）
・3波長形温白色（EX-WW）
・3波長形電球色（EX-L）

Ra≧90

色検査
臨床検査
美術館、博物館
冷蔵ショーケースなど■高演色蛍光ランプ
・演色AAA昼白色（N-EDL）
・演色AAA電球色（L-EDL）
・演色AA昼光色 （D-SDL）
・演色AA昼白色 （N-SDL）（W-SDL）
・演色AA白色

工場
倉庫、車庫など■一般形蛍光ランプ
・昼光色（D）
・昼白色（N）
・白色 （W）
・温白色（WW）

80＞Ra≧60−１９−

4-2 色の見え方（演色性）の3波長形昼光色（EX-D）、電球に似た落ち着いた暖照明されたものの見え方を定量的に評価する方

かみのある光色の3波長形電球色（EX-L）などがあり

法に「光源の演色性評価方法（JIS Z 8726）」があり、ます。今日では、一般照明用では白色・昼光色蛍光

基準光に比べどの程度色を忠実に再現しているかをランプから、演色性に優れ、効率の高い3波長形蛍「平均演色評価数Ra」の数値で表わします。

光ランプに代わりつつあります（表4-5）。

一般的に平均演色評価数Raが80以上であれば、色の見え方（演色性）を実用的に満足させているとさ

4-3 色の雰囲気（色温度）れます。演色性の高いランプは、室内の色を自然に光色には、赤みを帯びたものや青みを帯びたもの

きれいに見せ、従来の一般形蛍光ランプに比べ明るなどがあります。それらの光色を客観的な数字で表

く感じるという効果をもっています。

わしたものが色温度で、単位はK（ケルビン）で表わ

従来、蛍光ランプにおいて演色性とランプ効率をします。自然光では、晴天の正午の太陽光は色温度両立させることはかなり難しい課題とされていましが高めで、白に近い色に見えます。更に色温度が高たが、1977年（昭和52年）にこれを実現した3波長形

くなって約7,000K以上になると青みを帯びはじめま

蛍光ランプが商品化されました。光の3原色の青・緑・す。日の出後や日没前の光は、色温度が低めで、約赤をバランスよく組合せた蛍光ランプで、演色性に2,300K以下で赤みを帯びはじめます。蛍光ランプは、

優れ、効率も高く、鮮やかに見え、従来の一般形蛍

蛍光体の種類や組合せにより、色温度の異なる光色

光ランプより明るく感じられます。

がつくられています（図4-8）。部屋の用途や雰囲気

また、主な3つの光の混合比を変えた様々な光色に応じて、暖かく落ち着いた光色、さわやかな光色、のランプがそろっています。代表的な光色として生き生きとした光色などを、光の色温度により使い

は、明るく生き生きとした自然な光色の3波長形昼分けることがポイントです。

白色（EX-N）、明るくすがすがしいさわやかな光色

青っぽい
涼しい

蛍光ランプ
7,000K
３波長形昼光（EX-D）

すがすがしいさわやかな光です。
近年、住宅で多く使われています。

３波長形昼白色（EX-N）

生き生きとした自然な光です。
住宅、オフィスなど幅広く使われています。

３波長形白色（EX-W）

柔かい雰囲気を演出する光です。
住宅、オフィスなどで使われています。

３波長形温白色（EX-WW）

落着いたあかるい雰囲気を演出する光です。
落着いた店舗空間づくりとして好評です。

6,000K

正午の太陽光●午前9時の太陽光●5,000K

4,000K

電球●
日の出30分の太陽光●
暖かい
赤っぽい

3,000K

３波長形電球色（EX-L）

2,000K

図4-8電球に似た暖かみのある雰囲気を演出する光です。
リビングやダイニングなどのくつろぎの場に適しています。

蛍光ランプの色温度−２０−4-4 環境と安全ることを求めています。この基準をクリアしている

蛍光ランプに関する法的取組みとして、国等によのが、3波長形蛍光ランプです。表4-6に調達品目おる環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリー

よび判断基準を示します。
電気用品安全法は製品の安全性向上に伴ない電気

ン購入法）や電気用品安全法（2001年4月1日より施用品取締法が見直され、改正されたもので、白熱電行）があります。
グリーン購入法は、国などが環境負荷の少ない物

球と蛍光ランプが対象品目になっています。蛍光ラ品などを調達するよう定めた法律で、その特定調達

ンプは、定格消費電力を40W以下に限定されており、品目に「蛍光管（蛍光ランプ）」も入っています。対

電球形蛍光ランプやコンパクト形蛍光ランプも含ま

象は現在のところ「国と独立行政法人」となっていれています。また、対象ランプには、指定の表示

ますが、地方公共団体には努力義務を、事業者や国（マーク）が義務づけられています。

民には一般的責務としてできる限り選択して購入す
表4-6

グリーン購入法の品目と判断の基準（2011年改定案）（最新情報は http://www.jelma.or.jp/05tisiki/pdf/green_01.pdf を参照ください。
）

品

目蛍光ランプ（直管型：大きさの区分 40 形蛍光ランプ）

判断の基準○ 次のいずれかの要件を満たすこと。
① 高周波点灯専用形（Hf）であること。
② ラピッドスタート形又はスタータ形である場合は、次の基準を満たすこと。
ア．エネルギー消費効率は、ランプ効率で 85ℓm/W 以上であること。
イ．演色性は平均演色評価数 Ra が 80 以上であること。
ウ．管径は 32.5（± 1.5）mm 以下であること。
エ．水銀封入量は製品平均 10mg 以下であること。
オ．定格寿命は 10,000 時間以上であること。

配慮事項○ 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されてい
ること。

品

目

電球形状のランプ判断の基準○ 使用目的に不都合なく器具に適合する場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。
① LED ランプである場合は、次の基準を満たすこと。
ア．エネルギー消費効率は、ランプ効率で 50ℓm/W 以上であること。
イ．定格寿命は 20,000 時間以上であること。
② LED 以外の電球形状のランプ（電球形蛍光ランプを含む）
である場合は、以下の基準を満たすこと。
ア．電球形蛍光ランプにあっては、エネルギー消費効率が表（本ガイドブック表 4-3 参照）に示された区分ごとの基準エネルギー効率の数値を下回らないこと、かつ、水銀封入量は製品
平均 5mg 以下であること。
イ．電球形蛍光ランプ以外にあっては、エネルギー消費効率がランプ効率で 50ℓm/W 以上であること。
ウ．定格寿命は 6,000 時間以上であること。

配慮事項○ 製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考）1．本項の判断の基準の対象とする「電球形状のランプ」は、白熱電球用のソケットにそのまま使用可能であって、フィラメント式ランプの代替となるものとする。
2．本項の「LED ランプ」とは、一般照明として使用する白色 LED 使用の電球形状のランプ及び一般照明以外の特殊用途照明として使用する電球形状のランプとする。
3．本項の LED ランプの判断の基準①アについては、ビーム開きが 90 度未満の反射形タイプには適用しないものとする。
4．本項の LED ランプの「定格寿命」とは、光源の初期の光束が 70% まで減衰するまでの時間とする。
5．電球形状のランプについては、人感センサー、調光機能の付いた回路、非常用照明（直流電源回路）等においては、上記判断の基準は適用しないものとする。
6．調達を行う各機関は非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を十分確認すること。

−２１−

第5章

蛍光ランプにおける応用

5-1 飛散防止膜付（Pタイプ）
蛍光ランプの表面を合成樹脂被膜で覆い、外部衝撃などにより万一ランプが割れて落下した場合でも、ガラスが飛散しにくく安全性が高いランプです（図5-1）
。車両用、
公共施設、
幼稚園、
学校、
食品工場、
パチンコ店など広範囲に使用されています。最近は家庭でも使用できる環形のものもあります。

5-2 光触媒膜付（PCタイプ）
蛍光ランプの表面に光触媒機能を持つ酸化チタン
をコーティングすることでランプ表面に付着した有機物を分解するため室内の臭いを軽減するとともに

図5-1

ランプが汚れにくく明るさの低下を抑制する効果が飛散防止膜付蛍光ランプの断面

100

あります。

夜蛾などの夜間活動性の昆虫は、明るいところでは複眼が順応して視機能が低下することにより活動

相対分光パワー

5-3 低誘虫用（Yタイプ）

（%）

80
60
40
20
0

しなくなる性質があります。この性質を利用して夜間、果樹園を数ルクス程度に照明し、夜蛾などによる果実への吸害行為を防止することが実用化され、

380

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-2

低誘虫用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
低用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

この光源として黄色蛍光ランプが用いられています

100
相対分光パワー（図5-2, 図5-3）
。

430

（%）

80
60
40
20
0

図5-3

黄色蛍光ランプ

280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780
波長
（nm）

図5-4

5-4 捕虫用（BLタイプ）

捕虫用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
捕虫用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

光化学作用と蛍光作用のある近紫外域の光を効率良く放射するランプでわずかに可視光も放射しています。一般的には夜行性昆虫は近紫外光に敏感なため、捕虫用光源として使用されています（図5-4, 図
5-5）。

図5-5

−２２−

捕虫用蛍光ランプを使用した殺虫器の例

100

ショーケース内の生鮮食品や食肉を新鮮で美味し

80

相対分光パワー

5-5 生鮮食品展示用、食品展示用
く見せる演出効果があり、食品展示に応じて数種類の光源色が使い分けされています。

60
40

（%）

また、冷蔵・冷凍ショーケース内では、ポリカー

20

ボネイト製のパイプで覆った低温用蛍光ランプが使用されており、低温下でも明るさの低下が少なく、始動性に優れています（図5-6, 図5-7）
。

0
380

430

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-6 生鮮食料品展示用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
生鮮食料品展示用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

5-6 観賞用・植物育成用（BRタイプ）
100

で、観葉植物や熱帯魚を美しく見せる観賞用と、緑80

相対分光パワー

青色と赤色の発光成分を適切に組合せたランプ
色植物の光合成（炭酸同化作用）を促進する植物育成
用があります（図5-8, 図5-9）
。

60
40

（%）

20

5-7 紫外放射吸収膜付（NUタイプ）

0380

紫外放射吸収膜を管内部に設け、一般のランプに比べ、紫外放射を99%以上カットしたランプであり、

430

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-7

食肉展示用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
食肉展示用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

美術館などの展示において、色の変化を軽減する効
果があります。また、店舗や食品工場など誘虫を抑100使用されています（図5-10, 図5-11）。

80

相対分光パワー

制したい場所では、同被膜付の白色系蛍光ランプが100
相対分光パワー
（%）

80

60
40

（%）

60

20

40

0
380

20

430

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-8

0

鑑賞魚用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780

鑑賞魚用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

波長
（nm）

図5-10 紫外放射吸収膜付蛍光ランプ（白色）分光エネルギー分布
100

80

80

相対分光パワー

相対分光パワー（%）

紫外放射吸収膜付蛍光ランプ(白色) 分光エネルギー分布
100

60
40

（%）

20
0

60
40
20
0

280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780

380

波長
（nm）

430

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-11 紫外放射吸収膜付蛍光ランプ（色評価用）分光エネルギー分布

図5-9

植物育成用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
植物育成用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

紫外放射吸収膜付蛍光ランプ(色評価用) 分光エネルギー分布

−２３−

100

繊維、塗装、染色などは色の再現性が重要です。

80

相対分光パワー

5-8 色彩検査・展示用
このような場所では、表面色評価用の標準光源として紫外放射領域を含めて自然光に近似した分光分布（%）

をもつD65蛍光ランプが検査用常用光源として使われています（図5-12）。

4020
0280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780

また、色評価用ランプは演色AAAを有し、印刷工場、写真現像所のほか、美術館・博物館の展示用

波長
（nm）

図5-12 色比較・検査用D65蛍光ランプ 分光エネルギー分布としても使用されています（図5-13）。

100
相対分光パワー

5-9 鑑定用・効果照明用（BL-Bタイプ）（%）

文書や鉱物の鑑定・鑑識、舞台や看板用などの効で蛍光物質を効果的に光らせるブラックライト蛍光

色比較・検査用D65蛍光ランプ 分光エネルギー分布

80
60
40
20
0
380

果照明用として近紫外光のみを有効に放射すること

430

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-13 色評価用純正色蛍光ランプ 分光エネルギー分布

ランプが使用されています（図5-14, 図5-15）。

色評価用純正色蛍光ランプ 分光エネルギー分布100
相対分光パワー

図5-14

60

（%）

鑑定用・効果用蛍光ランプ（BL-Bタイプ）

80
60
40
20
0
280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780
波長（nm）

図5-15 鑑定用・効果用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
鑑定用・効果用蛍光ランプ 分光エネルギー分布5-10 養鶏用
鶏の性成熟や産卵時期は、日長の影響を受けます。
特に産卵鶏に対しては、光放射により産卵時期の制
御が産業規模で実施され（点灯養鶏）、鶏卵の安定供給に貢献しています（図5-16）。
最近は、養鶏用の電球形蛍光ランプが使用されて
います。

図5-16

−２４−

養鶏場の照明例

5-11 半導体工業用（Y-Fタイプ）

10080

相対分光パワーエレクトロニクス産業の発展に伴い、半導体工場のクリーンルームなどで感光材料の取り扱いが大幅に増加しています。感光材料の感度は500nm以下の

60
40

（%）

波長にあるため、この領域の光をカットした純黄色
蛍光ランプが照明用として使用されています。しか

20
0
380

も、万一ランプを破損してもガラス片が飛散しにく

430

480

530

580

630

680

730

780

波長
（nm）

図5-17 半導体工業用蛍光ランプ 分光エネルギー分布

い防飛構造になっています（図5-17 〜 図5-19）。

半導体工業用蛍光ランプ 分光エネルギー分布
黄色熱収縮チューブ
ガラス
透明導電膜
黄色顔料膜

蛍光膜

図5-19

図5-18

半導体製造工場の照明

クリーンルーム用蛍光ランプの断面10080

相対分光パワー

5-12 殺菌用（GLタイプ）
紫外放射による殺菌は、殺菌ランプが有する波長253.7nmの紫外域の光を利用して細菌のDNAを破壊する効果的な方法です（図5-20, 図5-21）
。

60
40

（%）

病院・学校・レストランの調理室や食品工場など

20
0
150

の空気殺菌、飲料水や工業水の水殺菌、食品・容器・

200

250

300

350

400

450

500

550

600

波長
（nm）

医療機器の表面殺菌など幅広く使用されています。

図5-20

殺菌ランプ 分光エネルギー分布
殺菌ランプ

分光エネルギー分布5-13 バックライト用
小型化・薄型化が著しい映像情報機器にも各種蛍
図5-21

光ランプが使用されています。液晶方式のパソコン

殺菌ランプ（GLタイプ）のモニタやテレビのバックライト用光源として、また複写機やスキャナーの光源として管径の細い冷陰
極蛍光ランプが使用されています。また、この冷陰極蛍光ランプは建築物の避難誘導灯にも内蔵されており、明るさを低下させることなく、従来器具の薄型化を実現しています（図5-22）。

図5-22 バックライト用蛍光ランプ（写真右上はタバコ）

−２５−

第6章

蛍光ランプの保守と管理

6-1 保守と管理の重要性

100

ランプや照明器具にほこりやちりが付着すると光90

光出力︵％︶

出力が著しく低下し、電気を無駄に使用していることになります。図6-1にCIE（国際照明委員会）が作成した汚れによる光出力（光束）の減衰を示します
が、汚れの度合いは場所や照明器具の構造などによ80

製造工場、機械
作業場など

70
60

鋳造工場、
溶接場など

50

り、全く異なります。

0

清掃は快適な環境を維持するためだけでなく、省

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

よごれの累積時間（月）エネルギーの見地からも最も効果のある対策の一つ
図6-1

であり、実行が望まれます。清掃方法については表
6-1を参考にしてください。
表6-1

事務所、商店、学校、研究所など

ほこりやちりがランプや照明器具に累積した場合の光出力の減少

清掃方法

カバー、ルーバ類

アルミニウム

中性洗剤を薄めた液で洗い、きれいな水で充分すすぐ。
後に乾いた布でふきとる。

ホーロー引き大抵の洗剤が使え、自動車用やガラス用のクリーナーは特に有効。
後に乾いた布でふきとる。

合 成 塗 料
中性洗剤を薄めた液で洗い、きれいな水で充分すすぐ。
（メラミン樹脂など） 後に乾いた布でふきとる。
ガラス

プラスチックホーロー引きと同様。
表面にエッチングやつや消しを施したものには普通の洗剤を使用する。

ランプ 器具5％の石けん液を30 〜 40℃に温めたものの中で汚れを洗い、仕上げはきれいな石けん液でぬぐい自然乾燥※する。
※洗剤の帯電防止効果により汚れが付きにくくなる。

2個のスポンジを使い、1個は汚れ落し、別の1個で仕上げをする。
導電部分は水をつけないようにする。
大部分ブラシで除去し、残っている汚れは洗剤をつけて洗い自然乾燥する。
ソケットや安定器、配線部は水をつけないようにする。

−２６−

6-2 ランプの交換方法

うちにランプが不点となっているケースもありま

メーカーが公表している定格寿命は、ひとつの目

す。半年〜 1年に一度は器具清掃を兼ねてランプ

安であり、実際の使用条件（点滅頻度、周囲温度、の点検をおすすめします。

電源電圧など）や、ランプ個々のばらつきにより異2） 個別集団交換の場合は、不点による個別交換なります。ランプが不点となったり光出力が低下しを行ったランプの数が全体の20％〜 30％になったりした場合は直ちに交換するのが最善ですが、そたときに全数のランプを同時に交換するのが経済の交換方法については3通りの方法があります。

的です。

（定格寿命について詳しくは、「第3章

3） 一斉集団交換における経済的な交換周期は、蛍光ラン対象となるランプの定格寿命の70％前後を目安に

プの特性」（10 〜 13ページ）
を参照ください。
）

1） 個別交換します。

不点となったランプだけをその都度、新品と交もちろんグロースタータにも寿命があり、蛍光ラ換する方法で、規模が小さくランプの交換が容易

ンプへの影響も考慮すると、一般にはランプの交換な場所に適していますが、灯数が多い場所では交と同時、もしくは2回目のランプ交換毎に交換する換に要する手間がかかる分、かえって不経済となといった方法が適当です。

ることもあります。

6-4 照明器具の寿命と交換

2） 個別集団交換
不点となったランプをその都度交換しておき、ランプと同様に、照明器具にも寿命があります。

不点となるランプ数が増加する傾向を示す頃、適

特に照明器具に組み込まれている安定器などの電当な時期にすべてのランプを交換する方法で、規気・電子部品は、経年使用により絶縁劣化を起こし模が大きくランプ交換の人件費が高い場合は経済ます。使用環境や点灯時間にもよりますが、年間的であるとされています。

3,000時間使用する場合で約8 〜 10年が交換時期の3） 一斉集団交換目安であり、15年が耐用の限度とされています。

ランプが不点になっても保守周期または予め定10年を過ぎた照明器具は、外観だけでは判断でき

めた不点ランプ数になるまでは交換を行わず、保ない内部の劣化が進行しており、不点灯や発煙、コ

守時点に達したときにすべてのランプを一斉に交ンデンサ破裂といった思わぬ事故が発生する場合も換する方法で、規模が大きくランプ交換が困難なあります。また、ランプ寿命が短くなる原因にもな

場所において経済的に有利といわれています。

りますので、早めの点検・交換をおすすめします。

6-3 ランプの適正な交換時期
一般に、ランプの交換時期はランプの価格や交換費用、手間や美観上などのバランスを考慮し、光源の定格寿命の70％程度を経過した時点で行うのが経済的とされています。前述の交換方法によれば、適正な交換時期の目安は以下の通りです。
1） 一般家庭においては個別交換がよいでしょう。しかし、近年の照明器具はカバーなどにより蛍光ランプが直接見えないものが多く、知らない

−２７−

第7章

蛍光ランプの使用上の注意

7-1 取り扱いは、ていねいに

7-4 交換・清掃は、電源を切ってからガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけた

取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電り、無理な力を加えますと破損するあそれがありま源を切ってください。感電の原因となります。紫外す。取り扱いには、十分ご注意ください。

線用ランプ（殺菌ランプ、健康線ランプ）の場合は眼の痛み、視力障害や皮膚の炎症の原因となります。

7-2 確実なお取り付けを7-5 布・紙は離して取り付けが不確実ですと点灯しなかったり落下す

ランプを布や紙などでおおったり、燃えやすい物るなどの恐れがあります。又、接触不良は、短寿命・に近づけないでください。火災や器具などの過熱の発熱の原因となる場合があります。

恐れがあります。又、ランプに紙などを貼りつけた
り、塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損や口金はずれの原因になる場合があります。

7-3 点灯中や消灯直後は、さわらないで
7-6 ホルダーはゆっくりと手や肌がふれると火傷の危険があります。電源を蛍光ランプを器具にはめこむ際、器具のランプホ

切り、冷えてからお取り扱いください。

ルダーで強くはじくとランプが破損したり、傷がつ
いたりします。表面のヒビやキズは、あとで破損する原因となることがあります。

−２８−

7-7 ひもひきはゆっくりと7-10 眼や皮膚を保護して器具のひきひもを強くはじいたり、ランプにから殺菌ランプや健康線ランプは、点灯中、絶対に直ませないでください。破損の原因になることがあり視しないでください。それぞれ専用の器具を用い、ます。

取り扱い説明書にしたがって正しく使用してください（万一、眼や皮膚に痛みを感じた場合には、まず、専門医にご相談ください）。

7-8 器具に合ったランプをランプは、必ず器具（安定器）で指定されたワット数のランプと組み合わせて使用してください（器具や安定器の銘板には適合ランプが表示されています

7-11 雨水や高湿度の場所ではので、確認してからご使用ください）。又、スター

街路灯など雨水がかかる場所やお風呂場など高湿

タ形ランプはラピッドスタート形器具には使用しなの場所では、防湿・防雨形の器具でご使用ください。

いでください。

32 W

32
30 W

30

コンパクト形ランプの場合は所定のワット数のランプしか入らない構造になっています。

7-12 点灯管の交換も忘れずに
7-9 引火の危険性がある場所では蛍光ランプのお取替えの際は、点灯管（グロース

引火の危険性があるもの（ガス、スプレー、石油タータ）の交換をお薦めします。古くなった点灯管など）は近くで使用しないでください（やむをえず使

は、蛍光ランプの短寿命の原因となります。又、蛍用する場合は、防爆型の器具でご使ください）。

光ランプに適合した点灯管を使用してください。

−２９−

7-13 風があたるところは避けて

7-17 適正な電圧で蛍光ランプで、風のあたる部分は、黒化や斑点現器具（安定器）に指定されている電圧の±6％の範象が発生しやすくなります。エアコンなどの風向き

囲内でご使用ください。又、直流電源では絶対に使にご注意ください。

用しないでください。

7-14 ピン曲がりにご注意
直管形蛍光ランプの場合、口金を下にして立てたり、強い衝撃を加えると、ピンの部分が曲がってし7-18 周波数にあった器具をまいます。取り扱いにはご注意ください。

電源周波数にあった器具（安定器）を使用してください。周波数があっていないと、ランプが正常に点灯しなかったり、点灯中の器具・配線の過熱の原因となります。しかし、電子式の器具は周波数に関係なくご使用になれます。

7-15 点検・清掃は定期的に使用中にほこりやゴミが付着しますと暗くなりますので、定期的に清掃を行ってください。

7-19 適正な周囲温度で蛍光ランプは5℃から40℃の範囲でお使いください。周囲温度が5℃以下の場合、点灯直後に暗く感じたり、ちらついたり、水銀付着による管端の黒ず

7-16 点滅は少なくみが現れることがあります。

点滅を頻繁におこないますと、ランプ寿命を著しくそこなう場合があります。

−３０−

7-20 使用できない器具について
電球形
蛍光ランプ

7-22 蛍光ランプと器具の適合性（40Wの場合）

調光器機能のついた器具や非常用照蛍光ランプは、器具や安定器の種類によって、適

明器具、誘導灯器具、HIDランプ器具

合ランプが制限される場合があります。正しい組合

では使用できません（調光器対応タイせを確認のうえご使用下さい。

プを除く）。また、断熱施工器具及び

7-23 蛍光ランプ代替の直管形LEDランプについて

密閉構造の器具では使用できない場合がありますので、ご注意ください（但し適合器具を除く）。

蛍光ランプ専用照明器具に、そのまま使用可能な直管形LEDランプに置き換えるとⅠ）安全面では、絶縁距離不足や質量の重いもの

7-21 分解・改造はしないでがあり、長期使用時に短絡や感電事故、振動などで落下の恐れがあります。

発光管など部品の取替えはできませ
電球形
蛍光ランプ

Ⅱ）性能面として、光束（直下照度）・配光特性・ん。又、放熱孔には金属類を差し込ま

色温度・演色性など光学的特性が、既存の蛍ないでください。

光ランプと異なるので、期待する照明効果が得られているかの確認が大切です。
また、ご使用される場合は、関連部品（安定器やランプソケットなど）に問題が生じないかを十分ご確認ください。
参考：日本電球工業会
http://www.jelma.or.jp/07kankyou/led.htm
日本照明器具工業会
http://www.jlassn.or.jp/04siryo/pdf/information/
JLA2004_100715a.pdf

表7-1
ランプの種類
器具の種類

蛍光ランプと器具の適合性（40Wの場合）
ラピッドスタート形蛍光灯（FLR）

スタータ形蛍光灯
FL、FCL

M（M-X）
内面導電被膜方式

M／36（M-X・36）
内面導電被膜方式
節電タイプ

Hf蛍光灯
FHF

磁気式
電子式

スタータ式器具○△
即時点灯しない×
過電流、短寿命×
始動不良、低温チラツキ

ラピッド式器具

×
始動不良、短寿命○○

×
始動不良、短寿命

FL用（家庭用）器具

○

×

×

×

FLR用器具（施設、オフィス用）

×

○

○

×
安定器短寿命

Hf用器具（調光用含む）

×

×

×

○

非常灯、誘導灯器具※非常灯、誘導灯器具への適合ランプ：日本照明器具工業会規格で規定されています。

△：安定器の種類、ランプの種類、ワットによって適合ランプが異なるので取扱説明書等で確認下さい。

−３１−

第8章

蛍光ランプの故障診断

蛍光ランプの不具合をチェックする場合には、電源や点灯回路などもチェックしなければならない場合があり、多角的に調べることが大切です。
故障状況

点灯しない

ランプ交換初期

蛍光ランプも点灯管も点灯しない

点灯管は動作するがランプは点灯しない
蛍光ランプの両端が
赤く光る
ランプを
長期
使用中

ランプが点灯しない
または点滅する

原

因

チェック方法、対策

電源がきていない

電源を入れる

ランプの不良ランプを交換ランプの品種間違い器具に指定されたランプに交換

点灯管の取り付け接触不良

点灯管を正しく取り付ける

点灯管の品種間違い

ランプに適合した点灯管に交換

点灯管の寿命、不良

点灯管を交換ランプとソケットの接触不良

ランプを正しく取り付ける

電圧低下または過負荷

変電設備がある場合は電圧調整する
その他は電力会社に相談する

ランプの不良ランプを交換点灯管の寿命、不良

点灯管を交換ランプの寿命ランプを交換点灯管の寿命、故障

点灯管を交換グローソケットの不良
器具に起因

ランプが点灯しない
または両端が赤く光る

誤結線または断線
コンデンサの短絡工事店など専門家に相談する

安定器・インバータの不良
低温用ランプや器具を使用

電源電圧が低い変電設備がある場合は電圧調整する
その他は電力会社に相談する

点灯管の寿命、不良

点灯管を交換

ランプの不良ランプを交換

周囲温度が低過ぎる

低温用ランプや器具を使用

電源電圧が低い変電設備がある場合は電圧調整する
その他は電力会社に相談する

点灯管の寿命、不良

点灯管を交換

光がうねる

不純物の混入（スネーキング現象）

スネ−キングが止まらない場合はランプ交換点灯するが暗い

電源電圧が低い変電設備がある場合は電圧調整する
その他は電力会社に相談する

ちらつく

50Hz地区特有のちらつき

電子式の器具に変更

点滅を繰り返す

ランプ交換初期

正常に点灯しない

周囲温度が低過ぎる

点灯に時間がかかる−３２−

正常に点灯しない

故障状況
ランプを
長期
使用中

・ランプの両端が光ったまま点灯しない・点滅を繰り返す
・点灯するが暗い

器具に起因

ランプの両端が光った
まま点灯しない原因

ランプの寿命チェック方法、対策
ランプを交換グローソケットの不良
誤結線

工事店など専門家に相談する

安定器の不良現 象

ランプ交換初期・長期使用中

異 常

器具に
起因

ランプ管壁に黒い粒がある

ランプの冷たい所に水銀粒子が集まる。

特性には影響しない（放置しておいてもよい）

点灯直後に電極付近が黒化

ランプ内の水銀が管内壁に付着

そのまま点灯しておくと徐々に消えていく

電圧が高すぎる

適正な電圧にする

ランプとソケットの接触不良

ランプを正しく取り付ける

安定器の不良工事店など専門家に相談する

点滅頻度が高い点滅状況を調査し、回数を減らす

光色が違う

ランプの種類が違う

ランプの形名を合わせる

物の色が不自然

演色性が劣る

通常は3波長形蛍光ランプに交換するスイッチを切っても微放電する

電源スイッチの配線が悪い

工事店など専門家に相談する器具の取付けがゆるい

工事店など専門家に相談する

電源電圧が高い変電設備がある場合は電圧調整する
その他は電力会社に相談する

電源電圧、周波数の誤り
周囲温度の高すぎなど

工事店など専門家に相談する

管端が黒化する器具がうなる
器具が過熱する
悪臭がする

−３３−

第9章

使用済み蛍光ランプに関するQ＆A

9-1 蛍光ランプの使用及び廃棄について

ふいて）、紙パックあるいは掃除機のごみ及びふいQ：蛍光ランプの取扱上の注意事項を教えて下さい。

た布等を密閉できるビニール袋に入れる。

A：蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、※掃除機の使用は望ましくありませんが、やむを得物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れず使う場合は、換気を十分にし、なおかつ排気を吸がありますので、丁寧に取り扱ってください。

い込まないように注意してください。
（3）ガラスの破片や粘着テープ等の処理

Q：蛍光ランプが破損した場合、どのようにしたらよいのですか？

ガラスの破片や粘着テープ等は密閉したまま、ただちに建物外のゴミ箱に入れる。その後手を洗い、

A：ランプが破損した場合、ガラス破片の他にラン処分法を自治体に確認する。
なお、畳の床の場合も上記を参考にしてください。

プ内に封入されている微量の水銀とガラス管の内面に塗布されている蛍光体（白色の粉末）が飛散します。
このような時、日本には対応ガイドラインが見当

Q：使用済み蛍光ランプはどのように処理したらよいのですか？

たりませんので、たとえば米国環境保護庁（EPA：
http://www.epa.gov/mercury/spills/index.htm）のA：廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、家庭ガイドラインでは、下記（1）〜（3）のように処理するから排出される使用済み蛍光ランプは一般廃棄物、ことを推奨していますので、これを参考にして適切事業所等から排出されるものは産業廃棄物に分類さに処理をしてください。

れます。一般廃棄物は各自治体が、産業廃棄物は排（1）窓を開けて15分以上部屋を換気する。

出事業者自らが処理することになっています。

（2）掃除の手順

なお、蛍光ランプには微量ながら水銀が含まれる（a）固い床の場合：ため安易に廃棄せず、自治体又は専門の処理業者へ

硬い紙でガラスの破片や粉をすくい取り、密閉できるガラス瓶や、ビニール袋に入れる。粘着テープ

適正な処理を依頼することをお勧めします。
（1）家庭から排出されるものを使用して残りの細かいガラスの破片や粉を集めて、同じように入れる。その場所を湿ったペーパー

破砕しないで、市町村の指示に従い通常のゴミ収集ルートで廃棄して下さい。

タオル又は、使い捨ての湿った拭き取り布でふき取

なお、市町村によっては、別途「分別収集」してり、同じように入れる。床の上の割れたガラスを掃いるところもあります。この場合も市町村の指示に除するのに、掃除機、ほうきは使用しない。

従って下さい。

（b）カーペット、敷物の場合：（2）事業所等から排出されるもの

ガラスの破片を拾い、密閉できるガラス瓶や、ビ

産業廃棄物は排出事業者自ら処理することが義務

ニール袋に入れる。粘着テープを使用して残りの細づけられています。処理に当たっては、各種の法規

かいガラスの破片や粉を集めて、同じように入れる。

制がありますので専門の処理業者に依頼することを見えるものすべてを取った後に、掃除機かけが必要

お勧めします。

なら、ガラスが割れた場所に掃除機をかける。掃除近年、水銀の回収ができる専用の処理装置を導入

機の紙パックを外して（あるいは掃除機を空にして、して使用済み蛍光ランプの処理を行う中間処理業者−３４−

が増えてきました。処理業者については、（社）日本

Q：蛍光ランプに使用している水銀にかわる物質はないのですか？

電球工業会ホームページ（http://www.jelma.or.jp/
about/environment.html）のランプと環境Q＆Aを

A：水銀に代わる物質の研究は、世界中で続けられ

参照ください。

てきましたが、一般照明用蛍光ランプに関しては、
今のところ、発光効率、演色性などの性能及び経済Q：使用済み蛍光ランプは資源としてどのように有性の点で、水銀に代わる物質は見つかっていません。

効利用されていますか？

A：先ず、封入されている水銀の回収と、資源とし

Q：蛍光ランプの封入水銀量を教えて下さい。

てリサイクルすることが優先されなければなりませ

A：環境保全の観点から、蛍光ランプの封入水銀量ん。野村興産（株）では、水銀を焙焼処理により回の削減は、ランプメーカーによって継続的かつ最大収し、資源としてリサイクルしています。

限の努力がなされてきました。その結果、1975年代

蛍光ランプの重量の約90％を占めるガラスは、建（昭和50年代）では40Wタイプ直管蛍光ランプ1本当

築用のガラスウールや路盤材などに有効利用されてたりの封入水銀量が約50mgであったものが、2007います。また、口金のアルミなどは金属素材として

年（平成19年）では約7mgまで削減されています。さ

有効利用されています。

らに、水銀の定量封入方法の採用及び各種アマルガ
ムの使用など、水銀を正確に封入する方法の開発を

9-2 蛍光ランプの構成物質について

継続し、かつ、水銀の使用中の消費メカニズムの研Q：蛍光ランプの構成物質を教えて下さい。

究によって、さらなる水銀の減量化に努力していま

A：大部分はガラスで内側に少量の蛍光体がコーす。

ティングされています。電極部にタングステンと鉄が使われ、口金部はアルミニウム又はプラスチック

Q：蛍光ランプに使用する水銀の毒性について教えて下さい。

が使われています。ランプ内にごく微量の金属水銀

A：蛍光ランプに使用する水銀は、無機水銀の一種とアルゴンガスが封入されています。

で、金属水銀です。水俣病の原因である有機水銀は、

Q：蛍光ランプにはなぜ水銀が入っているのですか？

蛍光ランプには含まれておりません。

A：蛍光ランプに電流を流すと、電極から放出される電子が、ランプの中に封入されている水銀原子と衝突して紫外線（波長253.7nm）を出し、この紫外線がガラス管内面に塗布されている蛍光体に吸収され可視光線を放射します。従って、水銀がなければ蛍光体が発光しないことになります。このように水銀は、原理上蛍光ランプに必要不可欠な物質になって
います。

−３５−

第10章
名

光

光

光

照

蛍光ランプの用語集
称

束

度

度

単

位

ℓm

（ルーメン）

関cd（カンデラ）

波

長

る

ℓx

（ルクス）

2

cd/m

（カンデラ毎平方メートル）●ランプ特性の基本となる単位。

●主に照明器具特性の基本となる単位。

●JIS等において用途・目的に応じて推奨されている照明設計の基本となる単位。
●ある方向から見たときの物の輝きの強さ、単位面積当たりの光度（単位正射影面積よりある方向に向かう光の強さ）。
●人が物を見る時の明るさに関係。

nm●電磁波の波長の長さ。
（nm＝10億分の1m）−●人が視感覚を起こすことのできる放射。
一般に波長域380〜780nm。

（ナノメートル）

用
可視放射

●光の量
（1秒当たり）。
光源から放射されるエネルギーのうち、人間の眼に光と感じる量。

●光を受ける面にあらゆる方向から入射する光束の単位面積当たりの密度（ℓx＝ℓm/m2）
。

す

度

味

●光の強さ。ランプからある方向に向かう光束の単位立体角当たりの密度。

に輝意語●波長域が可視光よりも短く1nm程度までの放射。
紫外放射

UV-A 315nm〜400nm
UV-B 280nm〜315nm
UV-C 100nm〜280nm−●波長域が可視光よりも長く1mm程度までの放射。
赤外放射

分光分布

IR-A 780nm〜1,400nm
IR-B 1.4μm〜3μnm
IR-C 3μm〜1mm−−●微小波長幅内に含まれる放射量（mW etc.）の波長に対する分布。一般に5nm間隔の相対値で表すことが多い。

−３６−

名

称

単

位

意

味

●ランプ口金のピンを除く長さ。
ランプ全長

ランプ管径

mm

（ミリメートル）mm●ランプのガラス管の最大径。

（ミリメートル）光
源の

定格消費電力定格ランプ電力W（ワット）●定格消費電力はランプと安定器の組合せによる消費電力。
定格ランプ電力はランプ単体の電力の特性値を示す。

ランプ効率

ℓm/W

●ランプの全光束をランプ電力（消費電力）で割った数値。1ワットの電力で、どれだけの光束を発生させることができるかを示す特性値。

（ルーメン毎ワット）

特
性

定格寿命

h

（時間）

に
関

全光束

す

光束維持率

る

ランプ電流

●蛍光ランプの場合、点灯2時間45分と消灯15分の反復点灯で寿命試験を行う（JIS C7617-2参照）。

ℓm●ランプがすべての方向に出す光束。

%●100時間点灯後のランプ全光束と寿命経過時の全光束の比率。

A●ランプの安定状態における電極間に流れる電流値。

（ルーメン）（パーセント）（アンペア）

用語

色温度●規定の試験条件で試験したときの多数のランプの寿命の平均値。カタログなどで公表されている寿命（詳細はP10参照）。

K（ケルビン）●ランプの光源色を数値で示したもの。数値が高いほど青みを帯び、数値の低いほど赤みを帯びた白色光を呈す。
●JISで規定されている蛍光ランプの色温度は、高いものか
ら順に「昼光色」
「昼白色」
「白色」
「温白色」
「電球色」などに分類されている。

平均演色評価数（Ra）−●ランプで照明した色彩の再現性（見え方）を数値で示したもの。平均演色評価数の試験色（中間色8色）の見え方を基準光と比較して評価。最大値は100で差異がある程、数値が低くなる。

特殊演色評価数
（Ri）

−

●鮮やかな
「赤・黄・緑・青」に、現実的な「西洋人の肌色・木の葉の色・日本人の肌色」の見え方を基準光と比較して個々に評価。最大値は100で差異がある程、数値が低くなる。

−３７−

関係法規一覧
1．電気用品安全法
2．日本工業規格（JIS）
JIS C 7601

蛍光ランプ（一般照明用）

JIS C 7603

蛍光ランプ用グロースタータ

JIS C 7607

測光標準用放電ランプの全光束測定方法

JIS C 7617-1

直管蛍光ランプ

JIS C 7617-2
JIS C 7618-1

同─第1部：安全規定

上		─第2部：性能規定

片口金蛍光ランプ同

JIS C 7618-2

上		─第1部：安全規定
─第2部：性能規定

JIS C 7619

蛍光ランプ用グロースタータ ─一般及び安全性要求事項

JIS C 7620-1

一般照明用電球形蛍光ランプ ─第1部：安全性要求事項
同JIS C 7620-2

上─第2部：性能規定

JIS C 7622

蛍光ランプ用グロースタータ ─性能規定

JIS C 7651

一般照明用電球形蛍光ランプ

JIS C 7708

蛍光ランプ用ガラス管

JIS C 7709-0

電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性
─第0部：電球類の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項

JIS C 7709-1

同上 ─第1部：口金JIS C 7709-2

同上 ─第2部：受金

JIS C 7709-3

同上 ─第3部：ゲージ

JIS C 7710

電球類ガラス管球の形式の表し方

JIS C 7801

電球類試験方法通則

JIS C 7803

蛍光ランプ封入水銀量の測定方法

JIS C 8020

蛍光灯器具のエネルギー消費効率指数の算出方法

JIS C 8105-1

照明器具 ─第1部：安全性要求事項通則

JIS C 8105-2-1

同上─第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-2

同上─第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-3

同上─第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-7

同上─第2-7部：可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-19

同上─第2-19部：空調照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-22

同上─第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-3

同上─第3部：性能要求事項通則

JIS C 8106

施設用蛍光灯器具

JIS C 8108

蛍光灯安定器−３８−

JIS C 8112

蛍光灯卓上スタンド（勉学・読書用）

JIS C 8115

家庭用蛍光灯器具

JIS C 8117

蛍光灯電子安定器

JIS C 8118-2

蛍光灯安定器─第2部：性能要求事項

JIS C 8120-2

交流電源用蛍光灯電子安定器─第2部：性能要求事項

JIS C 8147-1

ランプ制御装置 ─第1部：一般及び安全性要求事項

JIS C 8147-2-3

同上─第2-3部：交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項

JIS C 8147-2-8

同上─第2-8部：蛍光灯安定器の個別要求事項

JIS C 8324

蛍光灯ソケット及びスタータソケット

JIS Z 8110

色の表示方法 ─ 光源色の色名

JIS Z 8113

照明用語

JIS Z 8716

表面色の比較に用いる常用光源ランプD65 ─ 形式及び性能

JIS Z 8719

条件等色指数 ─ 照明光条件等色度の評価方法

JIS Z 8725

光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法

JIS Z 8726

光源の演色性評価方法

JIS Z 9112

蛍光ランプの光源色及び演色性による区分

工業会規格類（1）日本電球工業会規格（JEL）
JEL 203

非常時用蛍光ランプの始動試験基準

JEL 204

蛍光ランプ雑音測定方法

JEL 210蛍光ランプ（一般照明用）

JEL 211高周波点灯専用形蛍光ランプ（一般照明用）

JEL 216

非常時用冷陰極蛍光ランプ

JEL 218

飛散防止形蛍光ランプ

JEL 219

殺菌ランプ

JEL 505

蛍光ランプ試験用高周波電源回路

JEL 600

光源製品の正しい使い方と表示事項

JEL 601

光源製品の安全性確認試験方法通則

JEL 701

標準化における産業財産権の取り扱いに関する規定（2）日本電球工業会ガイド
ガイド 005ランプ及び安定器・製品アセスメントマニュアル

ガイド 006

蛍光ランプの管壁温度と光出力

ガイド 007

ランプの特定有害物質使用制限ガイドライン−３９−

（3）日本照明器具工業会規格（JIL）
JIL 4002

高周波点灯式蛍光灯器具（電子点灯回路基板組込み形）

JIL 4003

Hf蛍光灯器具JIL 5002

埋込み形照明器具JIL 5004

公共施設用照明器具（2010年版）（4）日本照明器具工業会ガイド
ガイド118

省エネ法・特定機器「蛍光灯器具」の法令解説と運用に関するガイド

ガイド120

省エネ法・特定機器「蛍光灯器具」の省エネラベリング表示要領

参考文献
1.

空間デザインのための照明手法

照明学会編・オーム社（2008）

2.

光技術と照明設計		

電気学会（2004）

3.

照明ハンドブック第2版

照明学会編・オーム社（2003）

4.

光バイオインダストリー

照明学会編・オーム社（1992）

5.

光の計測マニュアル

照明学会編・日本理工出版会（1990）

6.

光をはかる		

照明学会編・日本理工出版会（1987）

7.

最新やさしい明視論

照明学会編・オーム社（1977）

8.

住宅照明設計技術指針

照明学会・技術指針

JIEG-009（2007）9.

照明設計の保守率と保守計画（第3版）

照明学会・技術指針

JIEG-001（2005）10.

住まいの照明マニュアル

照明学会普及部編・出版（1999）

11.

新・照明教室

照明の基礎知識（初級編 改訂版）

照明学会普及部編・出版（2008）

12.

新・照明教室ショップライティング（改訂版）

照明学会普及部編・出版（2007）

13.

新・照明教室オフィス照明照明学会普及部編・出版（2006）

14.

新・照明教室（改訂版）
照明の基礎知識（中級編）

照明学会普及部編・出版（2005）

15.

新・照明教室光源（改訂版）

照明学会普及部編・出版（2004）

16.

新・照明教室

照明コンサルティングQ＆A

照明学会普及部編・出版（1997）−４０−

お問い合わせ先一覧 (五十音順)

岩崎電気 株式会社〒 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビルディング

NECライティング 株式会社〒 105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館

GEコンシューマプロダクツジャパン 株式会社〒 107-6112 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル12F

ダイア蛍光 株式会社

http://www.iwasaki.co.jp/

TEL : 048-554-1124(CSセンター)
http://www.nelt.co.jp/

TEL : 0120-52-3205
http://www.ge.com/jp/products_services/lighting.html

TEL : 03-5544-6700(受付 9:00～18:00)
http://www.daiakeiko.co.jp/〒 257-0031 神奈川県秦野市曽屋840-1

TEL : 0463-82-3102

東芝ライテック 株式会社

http://www.tlt.co.jp/〒 237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

ニッポ電機 株式会社
〒 254-0036 神奈川県平塚市宮松町15-23

パナソニック 株式会社 ライティング社〒 569-1193 大阪府高槻市幸町1-1

日立アプライアンス 株式会社〒 105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 日立愛宕別館

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン
〒 108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

プリンス電機 株式会社〒 230-0024 神奈川県横浜市鶴見区市場下町8-25

三菱電機オスラム 株式会社〒 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 東武横浜第三ビル4階

TEL : 0120-66-1048(受付9：00～20:00)
http://www.nippo-web.com/

TEL : 0463-22-1946
http://panasonic.jp/lamp/

TEL : 0120-878-365(受付9：00～20:00)
http://www.lighting.hitachi-ap.co.jp/lighting/

TEL : 0120-3121-11(受付9：00～17:30)
http://www.lighting.philips.co.jp/

TEL : 03-3740-5373(受付9：00～18:00)
http://www.prince-d.co.jp/

TEL : 045-501-4722
http://www.mol-oml.co.jp/

TEL : 0120-232-288(受付9：00～17:00)

平成23年8月1日 現在