GeneralSpecifications

WG6001 アブソコーダ開度計
WG6101 開度演算器

WG6101 形開度演算器は、耐環境性に優れた WG6001 形アブソコーダ開度計と組み合わせて開度値を検出します。
面倒なギヤ比の設計や実測長との調整、ワイヤーの伸びの調整は、WG6101 形開度演算器で簡単に行えます。
水位調整用ゲートの制御に使われているリミットスイッチや近接スイッチを用いたメカ式のスイッチは調整や交換が面倒で、また危険を伴います。WG6101 形開度演算器はメカ式のスイッチにかわる電子式リミットスイッチ機能を有しており、アブソコーダ検出器を検出軸に取り付け、演算器側からの操作でスイッチの ON／OFF 位置を設定するだけで、機械位置に応じたスイッチ出力を簡単・安全に得ることができます。

＜特長＞● 高い信頼性● コンパクト設計

位置検出をアブソリュート方式で行うので、電源断や偶発開度演算器の外形は 130（W）×81（H）×99（D）mm の的ノイズが発生しても正確に位置を検出できます。原点復省スペース設計です。

帰も必要ありません。

また、DIN レールを使用できるため取付が容易です。

● 抜群の耐久性● 設定が容易

アブソコーダ開度計は、コイルと抵抗以外の電子部品を一ON／OFF 位置は、開度演算器に設定します。

切使用していません。また、軸受以外は非接触構造なので、デジタルスイッチ感覚のキー操作で簡単におこなえます。

過酷な環境下でも抜群の耐久性を発揮します。
振動・衝撃・温度・油・塵埃などの悪環境下でも問題ありません。

また、ティーチング（ならい）設定も可能です。
● センサフィルタ
現在値を任意の回数サンプリングし平均化します。

● 500 m まで延長可能

機械の振動などで現在値がふらつく場合に、現在値のふらアブソコーダ開度計と開度演算器の接続は、専用の延長セつきを抑えることができます。

ンサケーブルを使用して最大 500 m まで延長可能です。
＜製品コード＞形
名
WG6001

基本仕様コード－S1－G128－05NN

付加仕様コード仕様／□□□□アブソコーダ開度計
総回転回数：128 回転
引き出しセンサケーブル長：5 m
R1.25-4M 丸端子付き／R B 0 1
L 型フランジ形
名WG6101

基本仕様コード
付加仕様コード
仕様－S1－SDN －□□NN ／□□□□
開度演算器
－ 00
センサケーブルなし－ 03
センサケーブル（3 m）あり／C 5 3 1スイッチ／BCD ケーブル（3 m） 1 本付き／C 5 3 2スイッチ／BCD ケーブル（3 m） 2 本付き※ アブソコーダはエヌエスディ株式会社の登録商標です

GS WG6001_WG6101-00
2024.08 2 版

＜付属品＞■ WG6001

アブソコーダ開度計

品
名
平行キー

数量
1個

L 型フランジ

1個

取扱説明書

1部

■ WG6101■ WG6101

部品番号――――

仕様・備考
4×4×20 mm／RB01 のときに付属K5688AP
M5×12 なべ小ねじ（4 個）付き
――――

開度演算器

品
名スイッチ／BCD用コネクタ
スイッチ／BCD用コネクタカバー

数量
2個2個コネクタ識別シール

1枚

センサケーブル1本

スイッチ／BCD
ケーブル
スイッチ／BCD
ケーブル
取扱説明書

1本2本
1部

部品番号

仕様・備考
形式：CN-361J040-AU――――
メーカ：富士通コンポ-ネント（株）
形式：CN-360C040-E――――
メーカ：富士通コンポ-ネント（株）
スイッチ出力コネクタと BCD 出
力コネクタを識別するためのシ――――ールです。コネクタに貼り付けてください。
-S1-SDN-03NN のときに付属
K5688AT
ケーブル長 3 m／C531 のときに付属
K5688AU
ケーブル長 3 m／C532 のときに付属
K5688AU
ケーブル長 3 m
――――

開度演算器

項目
プ ロ グ ラ ム 数
ス イ ッ チ 数
マ ル チ ド グ 数
位 置 検 出 方 式
検出軸数
出力信号の更新時間
スイッチ出力設定方法
位置データ有効桁数
設定値保存方法

表示

内容＜関連製品＞■ WG6001

アブソコーダ開度計品
L 型フランジ

名■ WG6101

開度演算器

パネル面からの入力内容

部品番号
仕様
K5688AP M5×12 なべ小ねじ（4 個）付き付品
名
部品番号
仕センサケーブル
K5688AT ケーブル長 3 m
スイッチ／BCD ケーブル K5688AU ケーブル長 3 m＜仕様＞■ WG6001
項

アブソコーダ開度計

転性誤ク

軸

許容

荷重

電圧

24 V DC

使 用 周 囲 温 度
使 用 周 囲 湿 度

20～95％r.h.（結露しないこと）

使用周囲雰囲気

腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと

保 存 周 囲 温 度-25～＋70℃

接地

D 種接地（第 3 種接地）

構造

差ル源

3.9×10-6 kg･m2（4.0×10-5kgf･cm･s2）

1.3 kg

ト

電動量

動

能

振131072（217）

起機

耐数

慣 性 モ ー メ ン ト
G D 2 ／ 4 （ J ）信

2.8°Max.

1024

線通圧

128

直開度値出力方式

電数

質

能

耐回

回 転 分 割 数
割機

許容電源電圧変動
内

1分

回

属

21.6～30 V DC
10 W 以下
DC 電源端子一括とアース間
20 MΩ 以上（500 V DC 絶縁抵抗計にて）DC 電源端子一括とアース間
500 V AC 60 Hz 1 分間
20 m／s2 10～500 Hz・5 分×10 サイクル・
3 方向（JIS C0040 に準拠）
0～＋55℃（氷結しないこと）

目

総
総様

内容
1
61 ドグ
アブソリュート方式
1スイッチ出力：4 ms
パネル面からの数値入力またはティーチン
グ設定
6 桁（－999999～999999）
EL 表示時は 7 桁（0～9999999）
不揮発メモリ（FRAM）に保存（バッテリ不要）
番号表示（7 セグメント LED 最大 5 桁）
パラメータ番号、スイッチ番号
データ表示（7 セグメント LED 6 桁＋符号）
設定値、開度出力値、開度入力値、エラーコード、入出力状態
動作状態表示装置正常、システムエラー、モード選
択、出力設定時の ON／OFF 選択、通信状態
スイッチ番号パラメータ設定、スイッチデータ設定
異常解除
ティーチング入力
モード選択
現在値プリセット、センサフィルタ、ヒス
テリシス、EL 表示、スイッチ出力強制出力
BCD
RS-232C； パ ソ コ ン を 使 用 し デ ー タ の 編集が可能（メンテナンス用）
RS-485 ； 上位システムとの通信が可能

容

4.9×10-2 N･m 以下（0.5 kgf･cm 以下）
ラジアル；98 N（10 kgf）
スラスト；49 N（5 kgf）

消費

電力絶縁抵

抗

機械的許容回転速度

3600 r／min

軸受

寿命

1.5×104 h（3600 r／min にて）

周

囲

温度

使用時；-30～60°C
保存時；-30～60°C

取り

付

け

動

98 m／s2（10 G）200 Hz、上下 4 h、前後 2 h［JIS D 1601］に準拠

外形

寸法

盤内蔵型
2 点ねじ取り付け
DIN レール取り付け
いずれかの方法で取り付け可能
130（W）×81（H）×99（D）mm

量

約 0.7 kg

撃2.9×103 m／s2（300 G）0.5 ms、上下前後各3 回［JIS C 5026］に準拠

造

IP65［JEM 1030］に準拠

耐

振

耐
保衝
護構

引き出しセンサケーブル長
最大センサケーブル長材

質

質

5m
CPEV-S ケーブル ；500 m（0.8～1.26 mm×5 P）
JKPEV-S ケーブル ；500 m（0.5～1.25 mm2×5 P）
JKPEE-S ケーブル ；500 m（0.5～1.25 mm2×5 P）
ケース ：アルミニウム（アルマイト処理）
シャフト ：ステンレス（表面処理なし）

GS WG6001_WG6101-00
2024.08 2 版

２

＜外形

■WG6001図＞
アブソコーダ開度計（単位：mm） ■K5688AP

L 型フランジ（単位：mm）

センサケーブル（単位：mm）

付属両丸平行キー■WG6101

開度演算器（単位：mm）■K5688AT

3000■K5688AU スイッチ／BCD ケーブル

（単位：mm）

3000＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

３GS WG6001_WG6101-00
2024.08 2 版