ナイスジョイント施工要領書（13〜60Su）
型式：ＮＥ３００型

No.342307（13〜25Su）

型式：ＮＥ４型（13〜60Su）

型式：ＮＥ５００型

型式：ＮＥ５Ｗ型

型式：ナイスレンチ

充電式タイプセパレートタイプ

一体型カウンター付タイプ

ツインシリンダタイプ

ﾅｲｽ ｮｲﾝﾄ専用締 付 工具

ナイスジョイント 締め込み後の構造

ゴムパッキン

皿ワッシャ

A部（袋ナット締め込み）
忘れ防止機構締め込み前（13〜60Su）

3. 袋ナットとパイプのセット●袋ナットの手締め不足は拡管不足となるので注意してください。
●パイプの差し込み不足は配管の曲がりや漏れの原因となります。

ヨーク

パイプ

袋ナット

継手本体

○×
袋ナット

○バンドソーなどでパイプを必要寸法に対し直角に切断してください。
○面取機、ヤスリ、リーマを使用して内面と外面の返りをきれいに取り除いてください。

起動スイッチを作動し保持してください。
オートリターンにて拡管完了。

【ＮＥ４型】【ＮＥ５００型】 ＮＥ５型後継機種

スペーサー

バックアップリング

注意●袋ナットは複数回使用しないでください。

ステンレスパイプ

ゴムパッキン×●ゴムパッキンを逆向きにセットしないでください。
●パイプ挿入時にゴムパッキンが噛み込まないよう注意してください。
×

×

○

×

袋ナット→

←

7. 袋ナットの締め込み
NE500型

ランプとブザーが作動して２〜３秒スイッチを保持してください。

○パイプの拡管が終了したら袋ナットをパイプレンチなどで外してください。
（拡管パイプ取り外しの際に外れにくい場合はパイプを軽くたたいて取り外してください。）

パイプ

皿ワッシャ 拡管された部分

NE4型【ＮＥ５型】【ＮＥ５Ｗ 型】

注意×

指を離してください。自動で昇圧（拡管）、拡管完了後ガイドロッドが復帰します。
ランプとブザーが作動して２〜３秒スイッチを保持してください。

通り側

パイプ側

NE300型

カチカチと音がして２〜３秒レバーを保持してください。拡管が完了していますのでリリースレバーを押してください。
昇圧音が変わり、油圧ホースが張ってから２〜３秒スイッチを保持してください。

止まり側
パイプ

継 手 側

【ＮＥ３型】●止まりで通過するパイプは漏れの原因となるので使用しないでください。

○継手本体にゴムパッキンが入っているか確認してください。
万が一交換する時はゴムパッキンの向きに注意してください。
○パイプを継手に挿入する際には継手に対してまっすぐ挿入してください。

【ＮＥ３００型】 ＮＥ３型後継機種○アタッチメントをシリンダへ確実にセットしてください。
○スペーサーは付属スパナで確実に締め付けます。
○ヨークはシリンダの切りガイドロッドスパナ欠きにピンを合わせます。
ハンドル○ガイドロッドに拡管ゴム・シリンダ拡管ゴムバックアップリングを装着し付属ハンドルで確実にヨーク締め付けてください。
（拡管ゴムはガイドロッドとバックアップリングに挟んだ状態で装着。）

注意

6. 継手の確認○作動スイッチを押してください。
（下記、型式毎の作業に従ってください。）

2. アタッチメントのセット○付属の限界ゲージで拡管部の山が止まることを確認してください。
（拡管部の測定はパイプのビード部以外で行ってください。）○確認はアタッチメント交換時又は拡管５０回毎に１回程度実施してください。
（ＮＥ５００型は拡管回数カウンターの表示を測定目安としてください。アタッチ
メントまたは拡管ゴム交換時には拡管回数カウンターをリセットしてください。
）○拡管ゴムは消耗品です。
限界ゲージ（拡管ゴムの交換目安は使用するサイ限界ゲージ
ズや環境により多少異なります。）

ガイドロッド

4. 拡管作業●パイプカッターは内径が小さくなるので使用しないでください。
●斜め・段差切りにならないよう注意してください。
●返り取りが不十分な場合、ゴムパッキン又は拡管ゴムを損傷し漏れの原因となります。

【注】詳しくは施工マニュアルをお読みください。

パイプ

着色面（304：青、316：赤）

1. パイプの切断と返り取り注意

目（50Su・60Su）

5. 拡管部の測定○使用する継手の袋ナットを手締めでヨークへ奥までねじ込みます。
○パイプをガイドロッドに挿入し確認穴でヨークに密着したことを確認してください。

注意

Ａ部詳細図
（ゴムパッキン脱落防止加工）（13〜60Su）

NE5W型○袋ナットを、継手端面と袋ナットのつばが密着し、それ以本締め上締まらなくなる迄締め付けてください。この時皿ワッシャが立ち上がります。トルク管理は不要です。
○ナイスジョイントの角度を調整する場合は、本締めの後に行ってください。
○締め込み後、必ず目視の確認を行ってください。
○確認後マーキングやシール等で印を付けてください。

注意

手締め

●本締め後も皿ワッシャが立ち上がっておらず色が見える場合は、拡管形状（拡管不良）、支持・固定（据付状況）、配管寸法（長短）をご確認ください。

●袋ナットの締め込み不足は漏れの原因となります。
●不十分な締め込みでパイプを回転させるとゴムパッキンがねじれ、漏れの原因となります。
使用するパイプレンチの目安

13・20Su 250㎜以上

25・30・40Su 450㎜以上

50・60Su 600㎜以上

ナイスジョイント専用拡管機 取扱い注意事項

拡管機トラブル使用後１年毎、現場終了時のどちらかに該当した場合は必ず購入先に点検を依頼してください。
拡管作業はナイスジョイント施工要領書、施工マニュアルに従い正確に行ってください。

■ 不具合発生が疑われる場合は下記をご参照ください。
問題が解消されなかった場合は即刻使用を中断し、弊社までご連絡ください。
不具合内容

ナイスジョイント以外のメカニカル継手へ使用しないでください。不具合発生の原因になります。
最低電圧は９５Ｖ程度になります。電圧降下状態では作動不具合が発生します。
使用前は必ず付属のアースクリップを使用してアース工事を行ってください。
（特にＮＥ５００型は制御機器のため、アース工事は必ず行ってください。）

作動しない

拡管機は、−５℃〜４０℃の作業環境の範囲で使用してください。
拡管機は湿度の高い場所、水などの異物が混入する場所では保管・使用しないでください。
部品の破損、紛失、弊社の了解なしで追加工した場合は保証対象外となり、リースについては代金を別途請求させていただきます。
拡管ゴムは、消耗品です。適時交換してください。
ガイドロッドを持って運搬しないでください。( 折れる可能性があります )本体は傾けた状態で保管・使用しないでください。タンク内のオイルが流出します。

拡管量不足

本製品は薄肉ステンレス配管用です。パイプの適用をご確認ください。
（一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448）（水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115）
■ エルボ返し等に使用するパイプ切断最小寸法は以下のとおりです。
呼び径
最小長

単位：㎜

13Su 20Su 25Su 30Su 40Su 50Su 60Su
さ３５３８４２５０６０６８８２90°
エルボの芯間寸法８１８７１０４

１１８１３６１５０１７１45°
エルボの芯間寸法

５２５４５７６１６９７８１００■ ナイスレンチについて（５０、６０Ｓｕ）

ⒶⒷ

Ⓐ➡

⬆
Ⓑ

確認・原因

お客様

対象型式

電源の確保

電源差込状態の確認

全型式

電圧降下

タコ足配線など電圧状態確認（ＮＥ500型は95Ｖ以下で作動停止）

スイッチ接触不具合

スイッチの外観で異物があれば除去

全型式

バッテリー残量不足

予備バッテリーと交換・充電

ＮＥ３00型 ３型

スイッチが固い

予備バッテリーと交換・充電

ＮＥ３00型 ３型

シリンダーが引き込まないアタッチメント装着で作動させる

ＮＥ３00型 ３型

シリンダーが戻らないアタッチメント装着で作動させる

ＮＥ３00型 ３型

圧力異常制御 （ランプ点滅）

非常停止スイッチ長押し（３秒）

NE５００型

電圧降下

タコ足配線など電圧状態確認（ＮＥ500型は95Ｖ以下で作動停止）

バッテリー残量不足

充電、予備バッテリーと交換

ＮＥ３00型 ３型

袋ナット入れ忘れ

袋ナット締め込み確認

全型式同じ袋ナットで連続拡管新品の袋ナットで拡管

全型式

ガイドロッド締め付け不足

ガイドロッド締め込み確認

全型式

バックアップリングなし

バックアップリング有無確認

全型式

新品の拡管ゴムと交換

全型式

ポンプ本体を垂直に使用する

ＮＥ４型 ５００型 ５型

新品の拡管ゴムと交換

全型式

バリの除去

全型式

拡管ゴム圧縮変形

新品の拡管ゴムと交換

全型式

拡管ゴム圧縮変形

リリーススイッチ長押し

NE３00型 ３型

寿命

予備バッテリーと交換

ＮＥ３00型 ３型

拡管ゴム摩耗
オイル漏れ

本体を傾け長時間使用
拡管ゴムの劣化

パイプが抜けない

バッテリー不具合

袋ナットにぴったりフィットし２点のクロウによるラチェット機構で締め込みができる専用締め付け工具をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

こんなときにはパイプのバリ処理不足■ 新 本 社・ 工 場■ 北 海 道 営 業 所■ 東 北 営 業 所■ 東 京 営 業 所■ 大 阪 営 業 所■ 中国・四国営業所■ 九 州 営 業 所■ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス■Ｅ メ ー ル ア ド レ ス

岡 山 県 津 山 市 上 田 邑 3 2 3 5 - 2
北海道札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 8 番地 さっけんビル 6F
宮城県仙台市青葉区本町２‐１‐２９ JRE仙台本町ホンマビル3F
Ｈ Ｓ Ｂ 鐵 砲 洲 3F
東 京 都 中 央 区 湊 1-1-12
大 阪 市 淀 川 区 木 川 東 3-4-18 中 村 第 ２ ビ ル 2F
広 島 市 中 区 三 川 町 7-7
三 川 町 パ ー キ ン グ ビ ル 11F
福岡市博多区博多駅南１- ７- ２２ ブックローン福岡ビル４Ｆ
https://www.onk-net.co.jp/
onk@onk-net.co.jp

NE4型 500型 5型 5Ｗ型

NE4型 ５００型 ５型 ５W型

ＴＥＬ（０８６８）２８‐０１７１ ＦＡＸ（０８６８）２８‐４２５４
ＴＥＬ（０１１）２５２‐００１０ ＦＡＸ（０１１）２５２‐００１５
ＴＥＬ（０２２）７８１‐５５８６ ＦＡＸ（０２２）７８１‐５５８７
ＴＥＬ（０３）３５５１‐９４９１ ＦＡＸ（０３）３５５１‐９４８８
ＴＥＬ（０６）６１０１‐０２６０ ＦＡＸ（０６）６１０１‐０２３４
ＴＥＬ（０８２）２２５‐７２００ ＦＡＸ（０８２）２２５‐７２０１
ＴＥＬ（０９２）４０６‐３１９２ ＦＡＸ（０９２）４０６‐３１９３