下水道施設
下水道施設のコンクリート腐食現象は、汚水汚泥中の硫酸塩還元細菌により硫化物が生成され、液相から気相に放散される硫化水素ガスが結露水に溶け込み、硫黄酸化細菌により生成される硫酸によって進行することが知られています。
しかし実際には、硫酸だけでなく液相中の硫化塩や硫化物、塩化物などの侵入や、気相中の硫化水素ガスの侵入により腐食が進行しています。
防食材を被覆した場合でも、防食材に発生したピンホールや、クラックに追従できずに破断や亀裂を発生した部分から腐食が進行しています。
エアタイト工法は、防食性とクラック追従性、ピンホール抑制対策を重視して設計しています。
下水道施設において、要求される諸性能に対応できる機能や性能と長期間の耐久実績から、ライフサイクルコストを削減できる腐食防止、長寿命化対策をご提案します。

必要な基本性能を持つ複合設計です。
◆必要な基本性能

接 着 性

下地への接着性・長期接着安定性

防 食 性

耐硫酸性・耐硫化水素性
硫化塩・硫化物・塩化物・特殊排水に対する耐食性

防 水 性

高強度・柔軟性によるクラック追従性要求される機能や性能を持ち合わせた多機能型です。
◆下水道施設に要求される機能・性能
長期耐久性

硬 化 性

長期間性能を維持します。

硬化性が良く硬化不良の心配がありません。

表面劣化タイプ 劣化状況を目視で判断でき補修が容易です。

強度特性 高強度な材質であり耐衝撃性や摩耗耐久性に優れています。

クラック追従性 高い強度と柔軟性によりクラック追従性を高めています。

耐温水性 水温が高い環境条件下にも対応できます。

耐食耐薬品性

耐食性耐薬品性が高く特殊排水の流入にも対応できます。

水 理 性

粗度係数が低く流量や流速を確保します。

ピンホール対策

対策工程と材料の特性によりピンホールの発生を防ぎます。

清 掃 性

表面強度が高く清掃で損傷し難い材質です。

環境汚染防止性

汚水の流出を防ぎ土壌や地下水の汚染を防ぎます。

ライフサイクルコストの削減をご提案します。
エアタイト工法は表面劣化タイプであるため、劣化状況を確認・判断することが容易であり表層部の補修で性能を回復できます。

◆し尿処理場受入槽 気相部10年経過状況◆10年経過時の劣化因子侵入状況

腐食環境分類Ⅱ類・Ｈ2Ｓガス濃度が10～50ppm
環境下にて10年経過
多少の変色が見られる程度◆長期耐久性
改修までの期間が長い長期耐久型です。
13

防食層の硫黄侵入深さを電子線マイクロアナライザー（ＥＰＭＡ）にて測定◆維持管理の簡易性
劣化状態が目視で判断できます。

防食層膜厚1200μｍ

上塗り層膜厚300μｍ

劣化因子侵入深さ60μｍ

劣化因子侵入度合

防食層の5％
上塗り層の20％

表層部に僅かな劣化が見られる程度であり、継続して使用することが可能である。

◆補修改修の簡易性表層部の補修で性能を回復できます。

下水処理場

バイオガスプラント

外部汚水槽

地下排水処理槽

エアタイト工法では用途に合わせ4通りの工法を用意しています。
◆用

途 ：下水処理施設 し尿処理施設 集落排水施設 ポンプ施設 人孔マンホール 管渠 排水路 など◆適合規格 ：日本下水道事業団下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアルによる品質規格に適合◆特徴と用途：仕様

工法規格

工法

特徴用途

防水性と防食性の複合C工法 D工法

C種 D1種

軟質ポリエステル樹脂とビニルエステル樹脂の複合
防水性と防食性を持ち合わせる

防水性と防食性を要求される施設に使用
地下水や土壌の汚染防止に有効
屋外の施設や開放型水槽にも使用可能

ビニルエステル樹脂
C－VE工法 D－VE工法

C種 D1種ビニルエステル樹脂を使用
防食性・耐薬品が高く耐アルカリ性にも優れている

高い防食性が要求される施設に使用
温泉水や工場排水など特殊な排水が混流される場合に有効

ビスフェノール系ポリエステル樹脂
C－VP工法 D－VP工法

C種 D1種

ビスフェノール系ポリエステル樹脂を使用
耐酸性・耐硫酸性が高い

下水道施設の防食に使用覆蓋された水槽や屋内の施設に使用

軟質FRPライニング
A工法 B工法

A種 B種

軟質ポリエステル樹脂を使用
防水性と防食性を持ち合わせる

防水性と防食性を要求される施設に使用
地下水や土壌の汚染防止に有効
屋外の施設や開放型水槽にも使用可能防水性と防食性の複合
防水性と防食性を兼ね備えた複合工法です。

汚水の流出や地下水や土壌汚染の防止に有効です。

特に防水性が要求される施設に推奨します。

屋外の施設や開放型水槽にも使用できます。

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

エアタイトＣ工法

防水

エアタイトＤ工法

防水

1プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防食

2プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防食

膜厚：壁面基準2.0㎜以上
設計腐食環境Ⅰ1類Ⅱ2類工法規格Ｄ1種適合

膜厚：壁面基準1.2㎜以上
設計腐食環境Ⅱ1類Ⅲ2類工法規格Ｃ種適合▼防水防食工程▼▼防水防食工程▼

7．上塗り

6．上塗り
ＭＲトップコート30

ＭＲトップコート30

20.3kg／m

5．
中塗りライニング

ＭＲ－300ＰＴ
0.4kg／m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
0.03kg／m2

ＭＲ－300ＰＴ
0.8kg／m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
0.03kg／m2

5．
ＦＲＰライニング②
ＭＲ－300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

4．
ＦＲＰライニング①
ＭＲ－100ＡＰ
ガラスマットＥＭ450

21.2kg／m
0.45kg／m2

ＭＲ－100ＡＰ
ガラスマットＥＭ450

ＭＲパテ

20.5kg／m

2．
プライマー

20.2kg／m

ＭＲプライマー１．表面処理0.2kg／m2

1．表面処理サンディング下地

21.2kg／m0.45kg／ m2▼素地調整工程▼
3．パテ処理0.5kg／m22．
プライマー
ＭＲプライマー21.2kg／m
0.45kg／ m2

4．
ＦＲＰライニング①▼素地調整工程▼
3．パテ処理ＭＲパテ0.3kg／m2

6．
中塗りライニング

サンディング下地

14ビニルエステル樹脂ライニング
耐食性に優れるビニルエステル樹脂を使用しています。

水温が高い場合や特殊な排水が流入する場合に有効です。

特に防食性が要求される施設に推奨します。

覆蓋された水槽や屋内の施設に使用します。

ビニルエステル樹脂

ビニルエステル樹脂エアタイトＣ－ＶＥ工法

エアタイトＤ－ＶＥ工法

1プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防2プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

食

膜厚：壁面基準1.0㎜以上
設計腐食環境Ⅱ1類Ⅲ2類工法規格Ｃ種適合
日本下水道事業団「機械設備工事一般仕様書（平成26年度）」耐薬品防食に適合

防食

膜厚：壁面基準2.0㎜以上
設計腐食環境Ⅰ1類Ⅱ2類工法規格Ｄ１種適合▼防食工程▼▼防食工程▼

7．上塗り
ＭＲトップコート30

6．上塗り

2ＭＲ－300ＰＴ0.4kg／m
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ
20.03kg／m

5．
中塗りライニング
2ＭＲ－300ＰＴ0.4kg／m
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ0.03kg／m2

5．
ＦＲＰライニング②
ＭＲ－300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

4．
ＦＲＰライニング①

ＭＲ－300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

0.3kg／m2

6．
中塗りライニング

0.3kg／m2

ＭＲトップコート30

21.2kg／m0.45kg／m2

4．
ＦＲＰライニング①ＭＲ－300ＰＴ
ガラスマットＥＭ450▼素地調整工程▼
3．パテ処理2．
プライマー

0.5kg／m2

ＭＲパテ0.2kg／m2

ＭＲプライマー

1.2kg／ m2
0.45kg／ m2▼素地調整工程▼
3．パテ処理0.5kg／m2

ＭＲパテ2

1.2kg／m0.45kg／ m2

2．
プライマー

1．表面処理0.2kg／m2

ＭＲプライマーサンディング

１．表面処理サンディング下地
下地

ビスフェノール系ポリエステル樹脂ライニング
耐酸性に優れるビスフェノール系ポリエステル樹脂を使用しています。

下水道施設に使用される標準的な仕様です。

覆蓋された水槽や屋内の施設に使用します。

ビスフェノール系ポリエステル樹脂

ビスフェノール系ポリエステル樹脂

エアタイトＣ－ＶＰ工法

エアタイトＤ－ＶＰ工法

１プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

2プライライニング＋ガラスサーフェイスマット仕様

防食

膜厚：壁面基準1.0㎜以上
設計腐食環境Ⅱ1類Ⅲ2類工法規格Ｃ種適合

食▼防食工程▼▼防食工程▼

7．上塗り

6．上塗り
ＭＲトップコート30

ＭＲトップコート30
20.3kg／m

ＭＲ－250ＰＴ
0.4kg／m2
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ0.03kg／m2

2

ＭＲ－250ＰＴ
0.4kg／m
ガラスサーフェイスマット＃30Ｐ0.03kg／m2

5．
ＦＲＰライニング②

4．
ＦＲＰライニング①

ＭＲ－250ＰＴ
ガラスマットＥＭ450

ＭＲ－250ＰＴ
ガラスマットＥＭ4502

1.2kg／m
0.45kg／m2

ＭＲ－250ＰＴ
ガラスマットＥＭ450
2

0.5kg／m2

1.2kg／m
0.45kg／ m2▼素地調整工程▼
3．パテ処理2．
プライマー
ＭＲプライマー2

1.2kg／m
0.45kg／ m2

4．
ＦＲＰライニング①▼素地調整工程▼
3．パテ処理ＭＲパテ

0.3kg／m2

6．
中塗りライニング

5．
中塗りライニング

0.2kg／m2

ＭＲパテ

1．表面処理0.5kg／m22．
プライマー

サンディングＭＲプライマー１．表面処理サンディング

下地
下地

15

防膜厚：壁面基準2.0㎜以上
設計腐食環境Ⅰ1類Ⅱ2類工法規格Ｄ1種適合

0.2kg／m2

外部汚水槽

マンホールポンプ

内部水処理施設

外部水処理施設

軟質ＦＲＰライニング
柔軟性の高い軟質ポリエステル樹脂と耐食性が高いビニルエステル樹脂を複合した防水防食工法です。
塗布型の防食塗材に比べ、厚膜積層型であるため防水性能と防食性能を持ち合わせています。
防食性とクラック追従性、ピンホール抑制対策により施設の劣化や老朽化を防ぎます。
屋外の施設や開放型水槽にも使用できます。

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

軟質ポリエステル樹脂・ビニルエステル樹脂の複合

エアタイトＡ工法

防1プライライニング仕様

エアタイトＢ工法

水防1プライライニング仕様

食防水

防食

膜厚：壁面基準1.0㎜以上
設計腐食環境Ⅲ1類工法規格Ｂ種適合

膜厚：壁面基準1.0㎜以上
設計腐食環境Ⅳ類工法規格Ａ種適合▼防水防食工程▼▼防水防食工程▼

6．上塗り

5．上塗り0.3kg／ m

5．
中塗り

4．
ＦＲＰライニング①
ＭＲ－100ＡＰ
ガラスマットＥＭ450

4．
ＦＲＰライニング①
ＭＲ－100ＡＰ
ガラスマットＥＭ450▼素地調整工程▼
3．パテ処理1.2kg／m2
0.45kg／ m2▼素地調整工程▼
3．パテ処理20.5kg／m

2．
プライマー

0.5kg／ m2

ＭＲパテ

0.2kg／m2

ＭＲプライマー

0.3kg／m2

ＭＲ－300ＰＴ2

1.2kg／ m
0.45kg／ m2

ＭＲパテ

0.3kg／m2

ＭＲトップコート30

2

ＭＲトップコート30

2．
プライマー

1．表面処理ＭＲプライマーサンディング

0.2kg／m2

1．表面処理下地

サンディング

下地※補強用ガラス繊維マットを使用しているため表面に繊維パターンが現れますが性能には支障ありません。

◆性能・特性工法
項目
外部・屋外施設・開放型水槽への使用

ビニルエステル樹脂
ライニング仕様

防水性と防食性の複合仕様

ビスフェノール系ポリエステル
樹脂ライニング仕様

軟質ＦＲＰライニング仕様C工法

D工法

Ｃ－ＶＥ工法Ｄ－ＶＥ工法Ｃ－ＶＰ工法Ｄ－ＶＰ工法

Ａ工法

Ｂ工法

○

○

－－－－○

○

内部・屋内施設・覆蓋水槽への使用

○

○

○

○

○

○

○

○

膜厚 壁面基準

1.2㎜

2.0㎜

1.0㎜

2.0㎜

1.0㎜

2.0㎜

1.0㎜

1.0㎜

引張り強度

89.4MPa

99.1MPa

97.1MPa106.3MPa

91.2MPa

95.7MPa

90.1MPa

89.9MPa

引張り弾性率

4.9GPa5.8GPa6.2GPa6.5GPa6.9GPa6.9GPa5.3GPa4.9GPa22

接着性 標準状態
吸水状態
下地コンクリート板

2.77N/㎜
22.77N/㎜

2.97N/㎜
22.77N/㎜

2.6N/㎜
21.8N/㎜

3.5N/㎜
21.6N/㎜

3.2N/㎜
22.1N/㎜

1.7N/㎜
23.1N/㎜

3.5N/㎜
23.2N/㎜

3.3N/㎜
24.0N/㎜

クラック追従性
ゼロスパンテンション試験
破断時の隙間量

1.0㎜

1.8㎜

0.9㎜

1.5㎜

0.7㎜

1.4㎜

0.8㎜

0.8㎜

防水性

◎◎

○

○

○

○

○

○

耐酸性

◎◎◎◎◎◎◎◎

耐アルカリ性

◎◎◎

◎

○

○

○

○

耐薬品性

○○

◎

◎

○

○

○

○

222

水理性

2

粗度係数

22n＝0.011※試験値・実績値に基づく性能評価であり保証値ではありません。

16