【令和４年】■管内における事故発生状況（４月速報値）※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は１月から当該月まで、前年の累計は１月から１２月までの計を示します。

○ガス事業法（ガス関係報告規則第４条）関連
４年４月分
事故の種別
（事象別）

件数

前月件
数

死傷者数
死

重軽

ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故

前年同
月
件数 件数

４年累計

３年累計

死傷者数
死

重軽件数

死傷者数
死

重軽

00000000000000001001

供給支障事故0000002000

製造支障事故1010001000

ガス工作物の損壊事故

0000000000

ガス漏洩による爆発又は火災事故

0010002010

避難、家屋破損、交通困難等

0000000000

消費機器使用に伴う人身事故

0000000000

消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故

00

00001000102000

7011

9月

10月

合計

0

000

ガス事故発生件数

（件）

8
7
65
4
3
2
10
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

令和３年月次件数
令和３年累計件数

製造段階
供給段階
消費段階
合件数

前月件
数

死傷者数
死

重

11月

12月

令和４年月次件数
令和４年累計件数

４年４月分
事故の種別
（段階別・事業別）

8月

軽

前年同
月
件数 件数

４年累計

３年累計

死傷者数
死

重

軽件数

死傷者数死

重軽

旧一般ガス等

1010001000

旧簡易ガス

0000000000

旧一般ガス等

0010002010

旧簡易ガス

0000003001

旧一般ガス等

0000001000

旧簡易ガス

00000000001020007011

計

0000

○液化石油ガス保安法（液化石油ガス関係事故措置マニュアル）関連
４年４月分
事故の種別

件数

前月件
数

死傷者数
死

重

軽

漏えい

前年同
月
件数 件数

４年累計

３年累計

死傷者数
死

重

軽件数

死傷者数
死

重

軽

20600070000010001000漏えい火災

1010000000中毒・酸欠00000000003080008000101800011000

漏えい爆発

0010001100漏えい火災

001000000040280002010002100015000422900035100

漏えい爆発

小雪害
合1計

1

漏えい

1

計

2000000

容器の喪失又は盗難
報 告 総 計

2000※ 各県から速報のあったものを計上しています（以下、火薬類事故まで同様）。
※ 雪害には、除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めず、一般事故として集計しています。

液化石油ガス事故発生件数 （容器の喪失又は盗難を除く）
30
25
20
15（件）

10
501月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

令和３年月次件数

令和４年月次件数

令和３年累計件数

令和４年累計件数

11月

12月

○高圧ガス保安法（高圧ガス保安法事故措置マニュアル）関連
４年４月分
事故の種別

災害

件数

前月件
数

死傷者数
死

重軽

前年同
月
件数 件数

４年累計

３年累計

死傷者数
死

重軽

件数

死傷者数
死

重軽

爆発

0000000000

火災

0000004010

噴出・漏えい

51

7000

16000

破裂・破損等

0000001004

その他

0000000000

51

700021014001000200000000000005180002301410月

11月

合計

0

容器の喪失又は盗難

1000

危険な状態
報 告 総 計1000

高圧ガス事故（災害）発生件数
2520（件）

15
1050
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

令和３年月次件数

令和４年月次件数

令和３年累計件数

令和４年累計件数

12月

○石油コンビナート等災害防止法（第２３条第１項の異常現象）関連
４年４月分
異常現象の種別

件数

前月件
数

死傷者数
死

重軽

前年同
月
件数 件数

４年累計

３年累計

死傷者数
死

重軽件数

死傷者数
死

重軽

出火

0010001000

石油等の漏洩

40400011003その他

0000000000405000120039月

10月

合

計

0000

石災法異常現象の発生件数
131211109（件） 8765432101月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

令和３年月次件数

令和４年月次件数

令和３年累計件数

令和４年累計件数

11月

12月

○火薬類取締法（火薬類事故措置マニュアル）関連
４年４月分
取扱の種別

件数

前月件
数

死傷者数
死

重軽

４年累計
３年累計
前年同
死傷者数
死傷者数
月
件数
件数
件数
死 重 軽
死 重 軽

製造中

0000000000

消費中

0000002000

運搬中

0000000000

貯蔵中

0000000000

がんろう中0000001002

その他

000000000000000030028月

9月

合計

0000

火薬類事故発生件数
43（件）

2
10
1月

2月

3月

4月

5月

6月

令和３年月次件数
令和３年累計件数

7月

令和４年月次件数
令和４年累計件数

10月

11月

12月

◆令和４年（２０２２年）の事故概要○ガス事業法
発生年月日

場所
事業者区
(県名） 分

2022年3月16日

福島県

2022年1月8日

山形県

ガス製造
事業者

ガス導管事業者

事故の事故の概要
被害状況
種類
地震（震度6弱）が発生し、導管送ガスおよび発電向け送ガスが緊急停止した。商用電源が停電したため、非常用発電機が自動起動し、保安電力が確保された。（導管送ガスについては、バックアップ供給により導管ガス需要家への影響なし。）津波注意報が解除されたのち、翌日から現場確認を開始し、特別高圧変圧製造支 器の異常表示、気化器にLNGを送出するポンプと配管との間になし
傾斜がつくなど、基礎間の不等沈下等が確認された。応急措置
障等を行い、各設備の健全性を確認したのち、３月１７日に商用電源に切替えを行い、導管向け送ガスを開始。３月１９日に発電向け送ガスを再開した。
（製造支障時間：18時間23分）
隣りの敷地で解体工事中に灯外内管を重機で引っかけ、以前使用していた共同内管が事故宅敷地内で損傷し、ガスが漏えいした。漏えいしたガスは、下水管付近を通じて同宅建物に入り込
人的被害：なし
漏えい・ み、ガスコンロの着火により、シンク下収納ボックス内で爆発し、物的被害：建物内爆発
内壁などを破損したもの。原因としては、不使用内管に関する埋壁ボード、ドア設表示が不十分であったこと及び事前に協議がなされなかったことによる。

○液化石油ガス保安法
発生年月日

場所
事業者区(県名） 分

2022年4月18日

岩手県 消費者

2022年4月2日

2022年3月29日

2022年3月26日

秋田県 消費者

宮城県 消費者

事故の事故の概要
被害状況
種類
施設内厨房において、ガスレンジが爆発し、窓ガラス２枚が破損
人的被害：なし
漏えい した。原因は、厨房においてガスレンジ内に滞留したガスにガス物的被害：窓ガラコンロの火が引火したものと考えられるが、調査中。
爆発
ス２枚破損

漏えい

漏えい

宮城県 消費者

漏えい

2022年3月21日

宮城県 消費者

漏えい
火災

2022年3月8日

秋田県 消費者

漏えい

2022年2月27日

山形県 消費者

漏えい

消費者より「ガスが漏れている」との連絡が販売事業者に入り、当該従業員が現場確認したところ、バルク貯槽の高圧ゲージからのＬＰガス漏えいが確認された。原因は、雪の重みによりバルク貯槽に設置されている高圧部のゲージが破損し、ガスが漏え なしいしたものと推定される。
集合住宅の消費者からマイコンメーター遮断（BCPガス止め（ガス管圧力低下））の電話連絡が入り、販売事業者がＬＰガス充てん容器を確認したところ、ガス切れが確認され、漏えい検査の結果、供給管の埋設部でガス漏えいが発生していると推定され、 なし仮設設備にて供給対応を行った。原因は福島県沖地震及び余震の影響により、埋設供給管が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。
事故発生場所の付近住民から通報を受けた消防所員が現場状況を調査したところ、ＬＰガス容器からガスメーター入口まで延びている供給管の立ち上がり部（埋設から地盤面上に立ち上がる部分）からのＬＰガス漏えいが確認された。原因は供給管の腐食 なしによるものと推定される。
飲食店で、仕込み用に使用していた厨房設備のガス配管接続部 人的被害：なしの低圧ホースが何らかの原因で離脱して漏えいしたＬＰガスに引 物的被害：ガス管火し、低圧ホースが焼損したもの。原因は調査中。
被覆の一部、ゴムホース近隣住民が落雪の音を聞いてガス漏れを発見し、通報を受けた販売事業者が、現場を確認したところ、容器バルブ及び調整器が破損し、ガスが漏えいしていた。原因は、雪害対策が行われて なし
いなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
消費者からガス漏れの通報を受けた販売事業者担当者が現場を確認したところ、50㎏容器に接続された調整器が破損しガスが漏えいしていた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、前週に行った雪下ろしにより調整器に雪が積もり、その重み なしで破損したことによるものと推定される。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2022年2月27日

岩手県 消費者

2022年2月26日

2022年2月25日

2022年2月20日

2022年2月20日

2022年2月20日

2022年2月16日

2022年2月4日

2022年2月3日

岩手県 消費者

山形県 消費者

岩手県 消費者

岩手県 消費者

岩手県 消費者

秋田県 消費者

山形県 消費者

秋田県 消費者

事故の事故の概要
被害状況
種類
消費者が、落雪の音を聞いて外に出てガス漏れを発見し、容器バルブを閉止後、消防に通報した。通報を受けた販売事業者担当者が現場を確認したところ、容器（50㎏×2本）を連結している漏えい 高圧ホースの片側のねじ込み式継手部分が折損していた。原因 なし
は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。

漏えい

漏えい
火災

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

消費者宅の隣宅住人が、落雪の音を聞いて外に出てガス漏れを発見し、販売事業者に通報したのち、販売事業者の指示により容器バルブを閉止した。販売事業者担当者が現場を確認したところ、落雪により容器（50㎏×2本）を連結している高圧ホースの片側のねじ込み式継手部分が折損していた。原因は、雪害対策 なしが行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
消費者が帰宅時にガス臭に気づくとともに警報音を聞いたため、販売店に通報した。通報途中で屋外にて爆発音があったため、消防署へも併せて連絡した。通報を受けた販売店員が現場に到着すると、既に消防隊員が容器バルブを閉止して消火活動中で 人的被害：なしあった。火災は鎮火したが、建物の外壁が焼損した。原因は、積 物的被害：建物外
雪の重みにより、20kg容器2本を繋ぐ連結管が折損し、ガスが漏 壁焼損えいして屋外設置の石油給湯器が着火源となり、引火・燃焼し、火災に至ったものと推定される。
落雪の衝撃によりガスメーターが「地震感知遮断」となり、ガスメーター連動ガス警報器の鳴動により住人が漏えいに気付き、居合わせた隣人が容器のバルブを閉止した。翌日、ガス漏れの通報を受けて出動した販売事業者社員が現場を確認したとこ
なし
ろ、ガスメーターのガス入口側、出口側のねじ込み式継手配管が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
落雪によるガス漏れを消費者が発見し消防署に通報し、出動した消防隊員が容器のバルブを閉止した後、販売店に通報した。
担当者が現場を確認したところ、調整器と容器を繋ぐねじ込み式の配管が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかっ なし
たところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
落雪によるガス漏れを消費者が発見し、容器のバルブを閉止した後、販売店に通報した。担当者が現場を確認したところ、メーターのガス入口側、出口側のねじ込み式継手配管が両方とも折損していた。原因は、雪害対策が不十分であったところに、屋根 なしからの落雪により破損したものと推定される。
消費者から販売所に通報があり、販売所担当者が現場を確認したところ、配管接続部（継手部）において漏えいが確認された。
原因は、雪害対策は行われていなかったところに、屋根からのなし
落雪により雪・氷がたまり、その重みで配管の接続部が破損したものと推定される。
容器が設置されていた屋外仮設物置が、積雪の重みで倒壊し、容器10本中6本が倒れ、接続されていた張力式高圧ホースの接続元が引っ張られ、接続先のアロパイプが折損し、アロパイプ内のガスが漏えいした。原因は、雪害対策が不十分であったところ なしに、積雪による屋外仮設物置の倒壊により破損したものと推定される。
消費者からガス漏れの通報を受け出動したガス販売事業者の社員が、容器バルブを閉め漏えいを止め、現場の供給設備を点検したところ、メーターユニオン部入口側ねじ部が損傷していた。
原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの なし落雪により破損したものと推定される。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2022年2月1日

秋田県 消費者

2022年1月31日

2022年1月27日

2022年1月24日

2022年1月23日

2022年1月23日

2022年1月21日

2022年1月20日

2022年1月18日

2022年1月8日

福島県 消費者

岩手県 消費者

秋田県 消費者

福島県 消費者

秋田県 消費者

福島県 消費者

秋田県 消費者

福島県 消費者

山形県 消費者

事故の事故の概要
被害状況
種類
消費者から「屋外でガス臭がする」との連絡を受け、出動したガス販売事業者社員が現場を点検したところ、調整器に接続している集合高圧ホースねじ接続部が折損していた。なお、容器バ漏えい ルブは、消防隊員により閉止済みであった。原因は、雪害対策 なしが行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。

漏えい

漏えい

漏えい

ガス監視センターから「ガスの使用時間オーバーによるガス遮断が作動した」との緊急時連絡を受けた販売事業者が緊急出動し、配管とエルボ（配管の曲がり箇所を接続する継手）の接続部におけるガスが漏えいを確認した。原因は、屋根からの落雪により配管の位置を超える高さまで雪が積み重なり、その重みを受 なしけた配管が下方にずれ、配管とエルボの接続部が損傷し漏えいしたものと推定される。
消費者が、氷塊が高圧ホースに接触したような音を聞き、供給設備を確認したところ、ＬＰガス容器に接続している高圧ホースが外れてガスが漏えいしていることに気付き、容器のバルブを閉なし止した。原因は、屋根からの落雪により、連結用高圧ホースが破損したことによる。
消防から「ガス臭い」と連絡の連絡を受け出動したガス販売事業者の職員が、消費設備配管ネジ接続部からのガス漏えいを確認し、供給側のバルブを閉止した。原因は、雪の重みにより消費配 なし
管の継手ネジ接合部が損傷したものと推定される。

漏えい

通行人よりガス臭いと消防に連絡が入り、消防から連絡を受けた都市ガス事業者がＬＰガス容器と高圧ホースの接続部からの漏えいを発見し、事故対応を行った。対応後にガス販売事業者に連絡が入り、事後作業を行った。原因は、容器交換頻度が高 なし
い現状から、高圧ホースのOリングが破損したものと推定される。

漏えい

消費者よりガスが出ないとの通報を受け出動した販売事業者所員が、ガスメータが遮断され、消費設備配管の一部に破損を確認したため、直ちに配管上流側バルブを閉止した。原因は、当該 なし
住宅と隣家の間に堆積した氷雪の重みにより消費設備配管が損傷したものと推定される。

漏えい

漏えい
爆発

漏えい

漏えい

監視センターよりガスメーターの圧力センサー遮断との連絡があり、緊急出動したところ、配管の継手部分に雪が堆積し破損しており、ガス漏れしていることを確認し、停止措置を行った。原因は、継手付近にべーパーライザーがあり、その周りの雪が解け なして継手部分になだれ込み、負荷に耐え切れず破損したものと推定される。
当該住宅に宿泊していた関係者が起床した際、台所からガス臭がしたので確認したところ、室内に窓ガラスが散乱していたことから１１９番通報し、出動した消防により容器バルブが閉止された。原因は、屋根からの落雪が蓄積し、単段式調整器の容器接 人的被害：なし
合部に荷重がかかり折損に至り、容器設置場所の脇の通用口 物的被害：屋内の扉下部の隙間からガスが流入し、屋内の火気設備が着火源とな 扉のガラス３枚り爆発したものと推定される。
厨房内において、ゆで麺機で調理中、当該ゆで麺機とホースの接続部からＬＰガスが漏えいし、引火してホースの一部が燃えたが、数秒程度で火が消えた。原因は、ゆで麺機側のホースのなし
コックの劣化によるものと推定される。
一般住宅の屋根のつららが落下したことにより調整器が破損しガスが漏えいした。その際、近くで除雪作業中の住人が見ていたため、直ちに容器バルブを閉止した。これにより、漏えい量は微 なし
小であった。なお、落雪等の防止対策はなされていなかった。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2022年1月7日

山形県 消費者

2022年1月1日

秋田県 消費者

事故の事故の概要
被害状況
種類
一般住宅において、消費者が屋根の雪下ろしを行った際、雪のかたまりが調整器のガス漏れ流出防止器に直撃し破損したた
め、ガスが漏えいした。すぐに消費者が消防に通報し、現着した
漏えい 消防署員が容器のバルブを止めることでガスの漏えいが止まっ なし
た。原因は、雪下ろしを行う際に、落下先の状況を十分に確認しなかったため。

漏えい

店舗管理会社の担当者がガス収納庫からのガス臭に気付き、ガス販売事業者のコールセンターへ連絡した。出動した担当営業所員が確認したところ、気化装置と供給管の接合部分からのガスの漏えいが認められたため、行きと戻りのバルブを閉め、漏え なし
いを止めた。原因は、気化装置と供給管の接合部分のパッキンが劣化したことが原因と推定される。

○高圧ガス保安法
発生年月日

場所
事業者区
(県名） 分

2022年3月24日

宮城県

2022年3月18日

放送事業者

液石ガス
秋田県 販売事業者

事故の事故の概要
被害状況
種類
機器の故障により、令和３年９月から運転を停止（電源を遮断）していた空調用冷凍機について、冷凍機を廃止するため冷媒ガス（フロンR-22）を回収しようとしたところ、当該冷媒ガスが無くなっている状態を発見した。漏えい量は約４０ｋｇと推定される。原因
漏えい は、機器設置から３０年経過し老朽化していたこと、運転停止の なし
際に冷媒を回収していなかったこと、運転停止後に点検等管理をしていなかったこと、冷媒ガス回収の前に発生した福島県沖を震源とする地震が影響した可能性が推定される。

漏えい

移動式製造設備を使用し、販売先事業所内のバルク貯槽に工業用液化石油ガスを充てん終了した際に、同設備のガス漏れ検知器が鳴ったため、確認したところ、移動式製造設備の金属製フレキシブルホースにピンホールが確認され、漏えいが認められ なした。原因は、経年劣化による腐食と推定される。

2022年3月17日

宮城県 製造業

漏えい

高圧ガス製造設備の安全弁の上流側にある元弁のグランド部から液化天然ガスが漏えいした。漏えい量は不明。原因は福島なし
沖を震源とする地震の影響によるものと推定される。

2022年3月16日

高圧ガス
福島県 製造事業所

漏えい

地震により液体窒素貯槽の気化器が破損し、貯槽内の液体窒素７，５００ｋｇが全量漏えいし、気化拡散した。

2022年3月1日

福島県 製造業

漏えい

人的被害：なし
物的被害：貯槽気
化器破損

所員が日常点検で構内巡視中、窒素供給ラインＥＯＶ（緊急開放弁）付近の配管溶接部に錆びや汚れが見られたため、溶接部に発泡液をかけたところ、気泡（カニ泡程度）が出ていることを発見 なしした。原因調査中。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2022年1月4日

秋田県 製造業事故の事故の概要
被害状況
種類
空冷式チラー（冷凍設備）稼働中、２台の空冷式チラーに循環水断水異常が発生し、循環水ポンプが停止している状態を担当社員が発見。メーカー調査の結果、プレート式熱交換器２台からフロンが漏えいしたことが判明した。推定漏えい量は、約５２ｋｇと約１１５ｋｇであった。原因は、循環水配管のドレンバルブの破損による漏水により循環水タンクの水位が低下して循環水ポンプ漏えいに空気が混入し、循環水流量が低下した状態（循環水断水）を なし（２件）
検知して保護装置が作動し、循環水ポンプが停止したため、プ
レート式熱交換器の水側プレート層で水が停滞してしまい、外気温低下と相まって水停滞部が凍結破損したことにより冷媒側プレート層も破損し、フロンが漏えいしたものと推定される。

○石油コンビナート等災害防止法
発生年月日

場所
事業者区
(県名） 分

2022年3月17日

福島県 発電所

2022年3月17日

2022年2月19日

宮城県 製油所

宮城県 製油所事故の事故の概要
被害状況
種類①絶縁油漏えい変圧器から約２㎥（2,000ℓ）の絶縁油が漏えいし、防油堤内に溜まったほか、一部が防油堤外（約１０ｍ×１０ｍの範囲）に漏えいした（敷地外への流出なし。）。漏えい停止後、当該絶縁油をバキューム車及び吸着マット、ジェット洗浄（洗浄後水はバキューム車で回収）により回収した。
②塩酸漏えい漏えい 排水処理室に隣接する塩酸希釈タンクのレベルゲージが破損しなし（２件） て塩酸（濃度３５％）が漏えいし、防液堤内に約１０.８㎥溜まった
ほか、一部、防液堤外（土壌）にも約１㎥漏えいした（敷地外への流出なし。）。漏えい停止後、防液堤内に溜まった塩酸は排水処理設備で中和処理し、防液堤外に漏えいした塩酸は土壌と一緒にドラム缶に回収した。
両件とも原因は福島県沖を震源とする地震によるものと推定される。

漏えい
（２件）

出火

①重油漏えい重油貯蔵タンク１基（容量980kL中960kL入）のドレン配管接続部から約1.3kLの重油が漏えい。防油堤等により施設外への流出なし。タンク内の残重油の移替え作業を行い漏えい停止後、防油堤内の漏えい重油の回収作業を実施した。
なし②原油漏えい原油貯蔵タンク６基の浮き屋根外周部に原油の油膜を確認。タ
ンク外への漏えいはなし。油膜の回収作業を実施した。
両件とも原因は福島県沖を震源とする地震によるものと推定される。
鉄道牽引タンク車へのガソリン給油作業において、給油が終わり、当該タンク車の給油口（ハッチ）からローディングアームを引き上げ収納する際、ハッチ付近で出火したため、直ちに作業員が消火器で消火した。
原因は、ローディングアームに付着していた錆とタンク車ハッチと なしの金属接触で発生した火花により、ハッチ付近でガソリンに着火したものと推定される。

○火薬類取締法
発生年月日

場所
事業者区
(県名） 分事故の事故の概要
種類

被害状況