太陽光発電用
パワーコンディショナ
取扱説明書
型名

PVS9R9T200C□□
PVS010T200C□□

お願い●本装置の設置前に、必ず本取扱説明書およびご利用にあたっての注意事項をお読みい
ただき、ご使用いただける環境を確認した上で設置を行ってください。
また、取扱説明書、ご利用にあたっての注意事項は常に確認できるように、本装置の使用者、管理者へ確実にお渡しください。
●本装置の操作または保守を行う前に本取扱説明書をよくお読みください。
●本取扱説明書を十分理解してから、操作または保守を行ってください。
●本装置（装置本体、ソフトウェア）の改造はしないでください。改造によって起きた事故
および本装置の損傷につきましては一切の責任を負いません。
●本取扱説明書および設置運用ガイドはいつでもご覧になれる場所に置いてください。
●本装置は次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。

本取扱説明書の記載内容は、装置改良などのためお断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。

DWG No.

INS-180053-6 1/134

1 安全上のご注意
設置・運転・点検・保守の前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、本装置の安全上の注意について確認してからご使用ください。
本装置は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本装置が万一故障することにより人命、身体または財産に重大な損害が予測される場合は、当社にお問い合わせください。
表 1-1 各構成に対する作業者
本取扱説明書の構成は以下のようになっています。作業内容に応じて該当箇所をご確認ください。
構成

作業内容

3 はじめに本装置を正しくお使いいただくために（10 ページ）
6 装置の概要

本装置を取り扱いされる人はご使用の前に必ずお読みください。本装置を正しくお（17 ページ）

使いいただくため、ご使用の前によくお読みください。

7 各部名称と機能（23 ページ）
8 施工準備と設置

設置および配線作業をされる人は必ずお読みください。作業を行う場合は、電気（30 ページ）

工事士の資格が必要です。経験を有しておらず専門知識のない人は、作業を行

9 配線の接続

わないでください。

（41 ページ）
10 運転および操作

本装置を取り扱いされる人は必ずお読みください。本装置を正しくお使いいただくた（56 ページ）

め、ご使用の前によくお読みください。

11 保守・点検

保守・点検作業をされる人は必ずお読みください。作業は、本装置の保守・点検（119 ページ）に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。

本取扱説明書および本装置への表示では、本装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危険や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

DWG No.

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可能性

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が傷害を負う可能性が想定されINS-180053-6

2/134が想定される内容を示しています。

る内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

《絵表示と意味》
禁止
本装置の取り扱いにおいて、その行為を禁止する内容を示しています。
接触禁止
本装置の特定の場所に触れることによって、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
濡れ手禁止
本装置を濡れた手で扱うと感電する可能性がある内容を示しています。
分解禁止
本装置を分解することで感電などの人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
一般指示
使用者に対し指示に基づく行為をしなければならない内容を示しています。
接地線の接続
必ず接地線を接続する内容を示しています。

《送付品の確認》
送付品がご注文通りの装置であることを確認してください。

注意（異なる機器を接続すると故障の恐れがあります。）
開梱時、送付品の数量を確認し、各部の部品脱落、外装の変形・損傷、塗装のはがれ、ねじの緩み、配線の損傷などがないか確認してください。
（故障の恐れがあります。）《保管》
高温・高湿の場所で保管しないでください。
（故障の恐れがあります。）

注意

雨や水滴がかかる場所、結露する場所、直射日光が当たる場所には保管しないでください。
（故障の恐れがあります。）
引火性ガス、腐食性ガスが発生する場所、鶏舎、畜舎および化学薬品を取り扱う地域には保管しないでくださ
い。
（故障の恐れがあります。）

《搬入》

警告

けが
不用意に持ち上げたりすると腰痛の原因となりますので注意してください。
（けがの恐れがあります。）
重量物のため、運搬は二人以上または運搬具を使って持ち運びしてください。
（けがの恐れがあります。）

注意

本装置には基板類が取り付けてありますので衝撃、振動を与えないように運搬してください。
（故障の恐れがあります。）

DWG No.

INS-180053-6

3/134

《設置》

故障

けが

感電

火災

本装置の環境仕様に反した場所に設置しないでください。
（故障、感電、火災の恐れがあります。）
直射日光が当たる場所や他の熱源から影響を受ける場所に設置しないでください。
（故障の恐れや装置内部温度が上昇し、出力電力を制限することがあります。）
浸水や積雪の影響がある場所に設置しないでください。
（感電、火災の恐れがあります。）
塩害の影響を受ける場所には設置しないでください。
※重塩害地域（海岸および汽水域から 500m 以内）および周辺の建物や設備などに塩害対策を施している
地域、海岸からの距離に拘わらず塩水の飛沫がかかる地域には設置しないでください。
（故障や感電の恐れがあります。）
火気、可燃性物質などの影響がある場所に設置しないでください。

警告（火災の恐れがあります。）
引火性ガス、腐食性ガスが発生する場所、鶏舎、畜舎および化学薬品を取り扱う地域には設置しないでくださ
い。
（故障の恐れがあります。）
導電性物質（鉄粉、アルミ粉など）を含む塵埃の影響がある場所、金属加工（研磨など）で金属粉を発生させる工場、およびその周辺には設置しないでください。
（故障や本装置が正常に動作しない恐れがあります。）
他から、振動衝撃が加わる場所に設置しないでください。
（故障の恐れがあります。）
本装置に影響を与えるような磁束などが発生する場所に設置しないでください。
（故障の恐れがあります。）
音響機器、無線機器への影響を考慮する必要がある場所に設置しないでください。
（機器などが正常に動作しない恐れがあります。）
医療機器などの近くに設置しないでください。
（医療機器などが正常に動作しない恐れがあります。）

DWG No.

INS-180053-6

4/134

《配線》

故障

転倒

けが

感電

火災

電線くず、ねじなどの異物を本装置の中に残さないでください。
（故障、感電、火災の恐れがあります。）
風雨の強い環境での作業は行わないでください。
（けがや故障の恐れがあります。）
濡れ手で本装置に触れないでください。
（感電の恐れがあります。）
設置は安全に支える強度が十分ある物に確実に固定してください。
（転倒、けがの恐れがあります。）
本装置は指定された方法を守って設置してください。
（感電、火災の恐れがあります。）
配線作業は電気工事士の資格が必要です。経験を有する専門知識のある人が作業を行ってください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
配線作業は無電圧の状態で行ってください。
（感電の恐れがあります。）

警告

配線作業は低電圧用ゴム手袋や絶縁工具を使用して行ってください。
（感電の恐れがあります。）
配線に使用する電線は内線規程に従って、電線の最大電圧および許容電流を考慮したものを使用してください。
（発煙、発火の恐れがあります。）
配線作業は間違えないように接続してください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
配線作業は推奨した締付トルクで確実に締めてください。
（発煙、発火の恐れがあります。）
配線用接続穴の穴あけ加工後は、防水処理（パテ埋め）を行い、確実に隙間を埋めてください。
（防水処理が適切でないと、誤動作、故障の原因となり保証の対象外となる場合があります。）
正面カバー下や配線口金具を取り外した際に、パッキンの上に物を置いたり、物を当てたりしてパッキンを傷つけないようにしてください。
（パッキンが損傷し、本装置内部に水分・塵埃が侵入し、故障の恐れがあります。）
配線後は配線部カバー・正面カバー下・配線口金具を確実に取り付けてください。
（故障、感電の恐れがあります。）
作業時は配線部カバー、正面カバー下による指の挟み込みに注意してください。
（けがの恐れがあります。）
本装置に配線する際には必ず入出力配線より先に接地線を端子部へ接続してください。
（感電の恐れがあります。）

太陽電池以外の電池や電源を接続しないでください。
（故障の原因となり保証の対象外となります。）
系統出力端子は、三相 3 線式 202V、三相 4 線式 202V の系統以外に接続しないでください。本装置が故障する可注意

能性があります。その他の系統に接続する場合は、必ずお客様相談窓口もしくは販売店までお問い合わせください。
（故障の恐れがあります。）
取扱説明書および設置運用ガイドに記載されている以外の特殊な設置を行う場合は、お客様相談窓口もしくは販売店まで連絡してください。
（故障の恐れがあります。）

DWG No.

INS-180053-6

5/134

《絶縁抵抗試験》

警告

感電

火災

必ず入出力配線が未接続の状態で試験を行ってください。
（感電の恐れがあります。）
試験終了後、必ず放電を確認してから短絡していたクリップ線などを外してください。
（感電、火災の恐れがあります。）《使用上の注意》

故障

けが

感電
火災
g
￥ン
引火性ガス、腐食性ガスのある場所、鶏舎、畜舎および化学薬品を取り扱う地域では使用しないでください。
（故障、感電、火災の恐れがあります。）
塩害の影響を受ける場所では使用しないでください。
※重塩害地域（海岸および汽水域から 500m 以内）および周辺の建物や設備などに塩害対策を施している
地域、海岸からの距離に拘わらず塩水の飛沫がかかる地域では使用しないでください。
（故障や感電の恐れがあります。）
次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。
（けがの恐れがあります。）
水没させないでください。
（感電の恐れがあります。）
氷点下となる地域では、凍結を避けるため防雪や雪囲いを行ってください。

警告（故障の恐れがあります。）
風雨の強い環境では正面カバー下を取り外さないでください。
（けがや故障の恐れがあります。）
本装置の上に腰掛けたり、乗ったり、踏み台にしたり、寄りかかったりしないでください。
（けがの恐れがあります。）
装置の改造はしないでください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
作業時は正面カバー下による指の挟み込みに注意してください。
（けがの恐れがあります。）
運転中は筐体表面が高温になりますので火傷に注意してください。
（けがの恐れがあります。）
納入仕様書および取扱説明書に記載の使用環境でお使いください。特に電源電圧、周波数、温度、湿度、衝撃、振動にご注意ください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
本装置を運転する前に系統側の安全を確認し、取扱説明書および設置運用ガイドに従って運転操作を行ってください。
（不用意な運転操作は感電、事故の恐れがあります。）

操作パネル、遮断器、開閉器の操作以外は正面カバー下を確実に閉めてください。

注意（故障の恐れがあります。）
本装置は運転時に高周波音やうなり音が発生するため、耳鳴り、疲労感覚などの症状が出る可能性があります。
人が常時いる場所や住宅街など騒音規制のある場所には設置しないでください。
（健康に影響を及ぼす恐れがあります。）

DWG No.

INS-180053-6

6/134

《運転および操作》

警告

感電
火災
g
運転中は端子部に触れないでください。
￥ン（感電、火災の恐れがあります。）
運転中に本装置から異臭、異音が発生した場合は、直ちに運転を停止させ、無電圧状態にしてからお客様相談窓口
もしくは販売店までお問い合わせください。
（火災の恐れがあります。）

設定が終わる前に、運転を開始しないでください。本装置が故障したり、系統に悪影響を与える可能性があります。

注意（故障の恐れがあります。）
操作パネル、遮断器、開閉器の操作以外は正面カバー下を確実に取り付けてください。
（故障の恐れがあります。）
設置環境によっては音響機器、無線機器などが誤動作する場合があります。
（機器などが正常に動作しない恐れがあります。）《自立運転機能の使用上の注意》

警告

火災

熱を発生する電気製品などのスイッチが ON で接続されている状態で、自立運転を開始しないでください。意図せずに動作する恐れがあります。
（火災の恐れがあります。）

電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。
デスクトップ型パソコン、ワープロまたは医療機器、情報機器などの生命や財産に損害を及ぼす機器（接続された機器が故障する恐れがあります。）
下記の電気製品は動作しない場合があります。
掃除機、遠赤外線ヒータ、IH クッキングヒータ、電子レンジ、電気ストーブなど（接続された機器が故障する恐れがあります。）
自立運転出力の並列運転はしないでください。

注意（故障の恐れがあります。）
AC200V 用の機器を U1 と N1 間または V1 と N1 間に接続しないでください。また、AC100V 用の機器を U1と V1 間に接続しないでください。
（接続された機器が故障する恐れがあります。）
N1 は接地されていません。また、N1 は接地しないでください。
（接続された機器が故障する恐れがあります。）
自立運転機能を使う場合は、太陽電池の発電条件によって自立出力が急に低下する場合がありますので、発電量に応じた電力で使用してください。
（接続された機器が故障する恐れがあります。）

DWG No.

INS-180053-6

7/134

《点検・保守》

故障

けが
￥ン

感電

火災

本装置の入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。
（感電の恐れがあります。）
正面カバー上は取り外さないでください。
（故障の恐れがあります。）

警告本装置の修理はしないでください。
（故障の恐れがあります。）
点検・保守は、定期的に指定された方法で行ってください。
（感電、火災の恐れがあります。）
取扱説明書および設置運用ガイドに記載されている点検・保守作業は、専門知識を有する人以外絶対に行わな
いでください。
（感電、けが、火傷、発煙、発火の恐れがあります。）

注意

本装置を清掃する場合は薬品や灯油などの石油類を使用せず水で洗い流してください。
（故障の恐れがあります。）《その他注意事項》
本装置の警告銘板、注意銘板がはがれた場合は、お客様相談窓口もしくは販売店までお問い合わせください。
（けが、故障の恐れがあります。）
本装置は日本国内仕様品です。国外での使用については、別途お客様相談窓口もしくは販売店までお問い合
わせください。日本国内仕様品を国外で使用しますと、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることが

注意

あります。
（火災の恐れがあります。）
第三者によるいたずらを防止し安全に運用するように、本装置および設置場所を管理してください。
（火災の恐れがあります。）
廃棄する場合は国/都道府県/市町村の規則に従って産業廃棄物として適切に処理してください。
（違反すると罰則の対象になる場合があります。）

DWG No.

INS-180053-6

8/134

2 送付品の確認
開梱を行う前に梱包の荷姿の状態を点検してください。
送付品がご注文通りの装置であることを確認してください。

注意（異なる機器を接続すると故障の恐れがあります。）
開梱時、送付品の数量を確認し、各部の部品脱落、外装の変形・損傷、塗装のはがれ、ねじの緩み、配線の損傷などがないか確認してください。
（故障の恐れがあります。）

送付品リスト
下図に記載した送付品をご確認ください。
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** : *************** : ************* : **********～************************************************************ : ******************** : ******************【*********】******************************************************************************【*****】 ********************* *****************************************【*****】*【*******】********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************【*******】****************************************************************************************************************************************************************************************************************①装置本体②設置運用ガイド(PVSXXXT200C□□)□ 1台③ご利用にあたって④検査成績書⑤（仮）保証書

□ 1部

□ 1枚

の注意事項
□ 1部

□ 1部

DWG No.

INS-180053-6

9/134

3 はじめに本装置を正しくお使いいただくために
3.1 ごあいさつ
このたびは、本装置をご採用いただきましてありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

3.2 太陽電池入力についての注意（１） 太陽電池入力は、本装置の入力電圧範囲（DC150V～600V 以内）に合わせて使用してください。
（２） 太陽電池容量は、本装置の最大出力容量（9.9kW/10kW）に合ったものをご採用ください。
（３） 太陽光発電システムは、各ストリングの電流が 13A 以下になるように構成してください。
「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合は、太陽電池入力の総合電流が 78A 以下になるように構成してください。
（４） 太陽電池以外の電池や電源を接続しないでください。

3.3 設置および配線の接続時の注意
設置時は、「8 施工準備と設置（30 ページ）」に従って、正しく設置してください。
本取扱説明書は、作業者が電気設備の取り扱いに習熟しているという前提で記載しています。
本取扱説明書を熟読し、理解してから作業を行ってください。
設置作業は、経験を有する専門知識のある人が行ってください。
（１）接地端子（TB4）は必ず接続してください。
（２）太陽電池入力（TB1,TB2 または CB1）を接続時には極性（＋,－）を確かめ、間違いのないように接続してください。
極性を間違えた場合、故障の原因となります。
（３）系統出力端子（TB5 または CB2）を接続時には極性（R,S,T）を確かめ、間違いのないように接続してください。
（４）自立出力端子（TB10）を接続時には極性（U1,N1,V1）を確かめ、間違いのないように接続してください。
（５）本装置は、自然冷却の構造になっています。通風口を妨げないように設置してください。

3.4 配線の接続および取り扱い上の注意（１）太陽電池入力端子（TB1,TB2 または CB1）には、太陽電池以外の電池や電源を接続しないでください。故障の原因となります。
（２）系統出力端子（TB5 または CB2）は、三相 3 線式 202V および三相 4 線式 202V の系統以外に接続しないでください。故障の原因となります。
（３）自立出力端子（TB10）は、AC200V 用の機器を U1 と N1 間または V1 と N1 間に接続しないでください。また、
AC100V 用の機器を U1 と V1 間に接続しないでください。N1 は接地しないでください。故障の原因となります。
自立運転出力の並列運転はできません。商用系統および複数台使用時の並列接続はしないでください。故障の原因となります。
（４）電力会社からの指示があった場合は、電力会社の指示に従って、正しく取り扱ってください。

3.5 故障時の対応について
下記のような異常が生じた場合は、太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）と漏電遮断器または系統出力遮断器（CB2）を下側「OFF」にし、お客様相談窓口もしくは販売店まで連絡してください。
（１）「運転」（緑）表示が点灯もしくは点滅しない場合。（ただし、太陽電池入力と系統出力が共に運転電圧範囲を逸脱している場合、点灯および点滅はしません。）（２）「異常」（赤）表示が点灯した場合または「異常」接点が送出された場合。
（３）その他、異常と判断されることが起きた場合。（異臭、異音などの発生）
DWG No.

INS-180053-6

10/134

4 目次
1 安全上のご注意 ................................................................................................. 22 送付品の確認 ................................................................................................... 9
3 はじめに本装置を正しくお使いいただくために ................................................................10
3.1 ごあいさつ ..........................................................................................................................10
3.2 太陽電池入力についての注意 ...................................................................................................10
3.3 設置および配線の接続時の注意 ................................................................................................10
3.4 配線の接続および取り扱い上の注意 ............................................................................................10
3.5 故障時の対応について ...........................................................................................................10

4 目次 .............................................................................................................11
5 図表 .............................................................................................................146 装置の概要 .....................................................................................................17
6.1 装置の概要 .......................................................................................................................17
6.2 型名とオプション ...................................................................................................................18
6.3 環境仕様 ..........................................................................................................................19
6.4 構造仕様 ..........................................................................................................................19
6.5 回路系統図 .......................................................................................................................20
6.6 電気的仕様 .......................................................................................................................21

7 各部名称と機能 ................................................................................................23
7.1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称 .................................................................................23
7.2 太陽光発電用パワーコンディショナの各部機能 .................................................................................25
7.3 操作パネルの各部名称と機能 ...................................................................................................26
7.4 サイドパネルの各部名称と機能 ..................................................................................................27
7.5 太陽光発電用パワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能 ............................................................29

8 施工準備と設置 ................................................................................................30
8.1 施工業者様で準備する部材・工具 .............................................................................................30
8.2 設置条件 ..........................................................................................................................32
8.3 梱包箱からの取り出し方と持ち方 ................................................................................................34
8.4 設置方法 ..........................................................................................................................34
8.5 絶縁抵抗試験の方法 ............................................................................................................35
8.5.1

太陽電池側-接地間の絶縁抵抗測定..............................................................................368.5.2

系統側-接地間の絶縁抵抗測定 ...................................................................................378.5.3

太陽電池側-系統間の絶縁抵抗測定..............................................................................389 配線の接続 .....................................................................................................41
9.1 正面カバー下の開け方と配線口金具加工 .....................................................................................41
9.2 防水処理 ..........................................................................................................................43
9.3 接地端子（TB4）の接続 ......................................................................................................44
9.4 太陽電池入力端子台（TB1,2）の接続 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA） ......................45
9.5 太陽電池入力遮断器（CB1）の接続 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA） ......................46
9.6 系統出力端子台（TB5）の接続「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN） ............................47
9.7 系統出力遮断器（CB2）の接続「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） ...........................48
9.8 外部信号端子（CN1）の接続 ................................................................................................49
DWG No.

INS-180053-6

11/134

9.8.1

外部通信の接続 ..................................................................................................... 50

9.8.2

外部入力 1,2（a 接点、b 接点）の接続 ........................................................................ 51

9.8.3

接点出力信号（a 接点、b 接点）の接続 ....................................................................... 53

9.9 自立出力端子台（TB10）の接続 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） ....................... 55

10 運転および操作................................................................................................ 56
10.1 運転前の準備 .................................................................................................................. 56
10.2 系統連系保護動作の設定 ................................................................................................... 58
10.2.1 各整定値設定画面の表示方法 .................................................................................... 58
10.2.2 単独運転検出機能（受動的方式）の設定方法................................................................ 60
10.2.3 電圧上昇抑制の設定方法 ......................................................................................... 62
10.2.4 OFR（系統周波数上昇）の設定方法 ........................................................................... 64
10.2.5 UFR（系統周波数低下）の設定方法 ........................................................................... 66
10.2.6 OVR（系統電圧上昇）の設定方法.............................................................................. 68
10.2.7 UVR（系統電圧低下）の設定方法 .............................................................................. 70
10.2.8 復帰後投入阻止時間の設定方法 ................................................................................. 72
10.2.9 外部入力 1 の設定方法 ............................................................................................ 73
10.2.10 外部入力 2 の設定方法 ............................................................................................ 75
10.2.11 力率一定制御機能の設定方法 .................................................................................... 77
10.2.12 出力制御の設定方法 ............................................................................................... 79
10.2.13 単独能動検出の設定方法 ......................................................................................... 80
10.2.14 確認コード ............................................................................................................ 82
10.3 その他の設定 ................................................................................................................... 83
10.3.1 外部通信の設定 ..................................................................................................... 83
10.3.2 外部計測の設定 ..................................................................................................... 85
10.3.3 時計の設定 ........................................................................................................... 88
10.3.4 RPR 検出時動作の設定 ............................................................................................ 90
10.3.5 接点出力時限の設定 ............................................................................................... 92
10.4 運転 ............................................................................................................................. 94
10.4.1 連系運転動作の開始方法 ......................................................................................... 94
10.4.2 自立運転動作の開始方法 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） ..................... 95
10.5 停止 ............................................................................................................................. 96
10.5.1 連系運転動作の停止方法 ......................................................................................... 96
10.5.2 自立運転動作の停止方法 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） ..................... 97
10.6 系統停電時の自立運転自動切替機能の設定「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）........... 98
10.7 運用情報の表示方法 ........................................................................................................ 100
10.8 各計測情報の表示方法 ..................................................................................................... 102
10.9 積算入出力電力の補正方法 ................................................................................................ 104
10.10 通信接続試験............................................................................................................... 106
10.11 整定値一括設定 ............................................................................................................ 108
10.12 サイドボタン設定 ............................................................................................................. 110
10.13 状態情報の表示方法 ...................................................................................................... 111
10.13.1 状態情報の表示方法 .............................................................................................. 111
10.13.2 異常履歴の表示方法 .............................................................................................. 112
10.14 異常時の復旧方法 ......................................................................................................... 113
10.15 異常リセットおよび手動復帰の方法 ........................................................................................ 116
DWG No.

INS-180053-6

12/134

10.16 接点出力試験の方法 ...................................................................................................... 117

11 保守・点検 .................................................................................................... 119
11.1 日常点検・定期点検 ......................................................................................................... 120
11.2 長期保管時の注意点 ........................................................................................................ 121
11.3 装置 Rev の確認方法 ....................................................................................................... 122
11.4 適合用途の条件 .............................................................................................................. 123
11.5 保証について ................................................................................................................... 124

12 付図 ........................................................................................................... 126
12.1 外形寸法 ...................................................................................................................... 126
12.2 系統連系起動シーケンス ..................................................................................................... 127
12.3 自立運転起動シーケンス ..................................................................................................... 128
12.4 LCD 階層一覧 ................................................................................................................ 129
12.5 警報マトリクス .................................................................................................................. 132

DWG No.

INS-180053-6

13/134

5 図表
本取扱説明書で使用している図一覧

図 6-1 型名とオプション............................................................................................................ 18
図 6-2 本装置の回路系統図 .................................................................................................... 20
図 7-1 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（正面） ...................................................................... 23
図 7-2 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（裏面） ...................................................................... 23
図 7-3 太陽光発電用パワーコンディショナの正面カバー下を開けた状態（標準品）......................................... 24
図 7-4 太陽光発電用パワーコンディショナの配線部カバーを外した状態（標準品） ......................................... 24
図 7-5 操作パネルの各部名称 ................................................................................................... 26
図 7-6 サイドパネルの各部名称 .................................................................................................. 27
図 8-1 設置場所 .................................................................................................................. 32
図 8-2 設置向き .................................................................................................................. 32
図 8-3 離隔条件 .................................................................................................................. 33
図 8-4 パワーコンディショナの梱包箱からの取り出し方と持ち方 ................................................................. 34
図 8-5 据付用フランジの固定方法 ............................................................................................... 34
図 8-6 太陽電池側-接地間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）.................... 36
図 8-7 太陽電池側-接地間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA） ................. 36
図 8-8 系統側-接地間の絶縁抵抗試験 「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）...................... 37
図 8-9 系統側-接地間の絶縁抵抗試験 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） .................... 37
図 8-10 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 （標準品） ................................................................ 38
図 8-11 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能なし」「自立運転機能なし」（オプション型名：-DN） ... 39
図 8-12 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能あり」「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA） .... 39
図 8-13 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能なし」「自立運転機能あり」（オプション型名：-DN-SA）40
図 9-1 正面カバー下の外し方 .................................................................................................... 41
図 9-2 配線部カバーと配線口金具の外し方 .................................................................................... 42
図 9-3 配線口金具の穴あけ加工寸法図 ....................................................................................... 42
図 9-4 配線用接続穴の防水処理 .............................................................................................. 43
図 9-5 接地端子の接続図 ....................................................................................................... 44
図 9-6 太陽電池入力端子台接続図 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA） ............................. 45
図 9-7 太陽電池入力遮断器接続図 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA） .......................... 46
図 9-8 系統出力端子台接続図「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）................................. 47
図 9-9 系統出力遮断器接続図「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） ............................... 48
図 9-10 外部信号端子接続図 .................................................................................................. 49
図 9-11 外部信号端子ピンアサインと接続方法................................................................................. 49
図 9-12 外部通信の接続（単機接続） ....................................................................................... 50
図 9-13 外部通信の接続（複数台接続） .................................................................................... 50
図 9-14 外部入力 1 の a 接点接続の場合（単機接続） ................................................................... 51
図 9-15 外部入力 1 の b 接点接続の場合（単機接続） ................................................................... 51
図 9-16 外部入力 1 の複数台接続の場合 .................................................................................... 52
図 9-17 運転信号の接続（a 接点接続例） .................................................................................. 53
図 9-18 異常信号の接続（a 接点接続例） .................................................................................. 53
DWG No.

INS-180053-6

14/134

図 9-19 系統異常信号の接続（a 接点接続例） ............................................................................ 54
図 9-20 自立出力端子台接続図 ............................................................................................... 55
図 11-1 装置 Rev ...............................................................................................................122
図 12-1 太陽光発電用パワーコンディショナの外形寸法図 ....................................................................126
図 12-2 自動起動・停止フローチャート .........................................................................................127
図 12-3 自動起動・停止フローチャート（自立運転）.........................................................................128

DWG No.

INS-180053-6

15/134

本取扱説明書で使用している表一覧

表 1-1 各構成に対する作業者..................................................................................................... 2
表 6-1 環境仕様 .................................................................................................................. 19
表 6-2 構造仕様 .................................................................................................................. 19
表 6-3 電気的仕様（1/2） .................................................................................................... 21
表 6-4 電気的仕様（2/2） .................................................................................................... 22
表 7-1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称と機能 .................................................................. 25
表 7-2 操作パネルの各部機能 ................................................................................................... 26
表 7-3 サイドパネルの各部機能 .................................................................................................. 27
表 7-4 状態表示一覧 ............................................................................................................ 28
表 7-5 外部信号端子のピンアサインと機能...................................................................................... 29
表 8-1 ケーブル・圧着端子 ....................................................................................................... 30
表 8-2 部材・工具 ................................................................................................................ 31
表 8-3 絶縁抵抗試験項目 ...................................................................................................... 35
表 9-1 接地端子仕様 ............................................................................................................ 44
表 9-2 太陽電池入力端子台仕様 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）................................ 45
表 9-3 太陽電池入力遮断器仕様 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA） ............................. 46
表 9-4 系統出力端子台仕様「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN） ................................... 47
表 9-5 系統出力遮断器仕様「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA） .................................. 48
表 9-6 外部信号端子仕様 ...................................................................................................... 49
表 9-7 自立出力端子台仕様 .................................................................................................... 55
表 10-1 運用情報表示項目 .................................................................................................... 100
表 10-2 計測表示項目 ......................................................................................................... 102
表 10-3 警報一覧および復旧方法（1/3）................................................................................... 113
表 10-4 警報一覧および復旧方法（2/3） .................................................................................. 114
表 10-5 警報一覧および復旧方法（3/3）................................................................................... 115
表 11-1 日常点検・定期点検項目 ............................................................................................. 120
表 12-1 LCD 階層一覧（1/3） .............................................................................................. 129
表 12-2 LCD 階層一覧（2/3） .............................................................................................. 130
表 12-3 LCD 階層一覧（3/3） .............................................................................................. 131
表 12-4 警報マトリクス（1/2） ................................................................................................ 132
表 12-5 警報マトリクス（2/2） ................................................................................................ 133

DWG No.

INS-180053-6

16/134

6 装置の概要
6.1 装置の概要
本装置は太陽電池により発電された直流電力を交流電力に変換し、商用系統に連系して逆潮流を行います。
本装置は、高周波絶縁方式を採用し、太陽電池と商用系統を絶縁しているため、より安全に太陽電池の運用および保守を行うことができます。また、太陽電池の浮遊容量による地絡電流がほとんど流れないため、漏電遮断器の誤動作などを防止できます。
本装置は、商用系統の接地形態（Ｓ相接地など）やトランスの接続形態を選ばずにお使いいただけるため、誤接続による事故などを防止できます。
力率一定制御機能により、設定された一定の力率で動作することができます。
オプションで下記機能を追加することができます。下記オプションの後付けはできませんので、発注時にオプション型名をご指定ください。
（１）接続箱機能なし（オプション型名：-DN、-DN-SA）
入力の開閉器および逆流防止ダイオードといった接続箱機能を無くすことができます。外部に接続箱などを設置する際は、このオプションを選択してください。
（２）自立運転機能あり（オプション型名：-SA、-DN-SA）
系統が停電時でも、自立出力端子から日中に AC200V または AC100V を取り出すことができます。また、系統停電時に自動で自立運転に切り替わるように、操作パネルおよび外部通信から設定することも可能です。本装置を災害時の非常電源用途などに使用される場合は、このオプションを選択してください。

DWG No.

INS-180053-6

17/134

6.2 型名とオプションPVSXXXT200C□□

定格出力電力9R9：9.9kW 010：10kW（１）接続箱機能あり：空白（標準）なし：-DN（２）自立運転機能
なし：空白（標準）あり：-SA
図 6-1 型名とオプション

空白の場合は、左詰めで記載してください。
注意事項（例）定格出力電力9.9kW 「接続箱機能なし」「自立運転機能あり」の場合
型名：PVS9R9T200C-DN-SA

DWG No.

INS-180053-6

18/134

6.3 環境仕様
本装置を使用する際は、下記の環境仕様を必ず守ってください。
表 6-1 環境仕様
条件

仕様

備考
（１）直射日光が当たらない場所 注 2（２）他の熱源からの影響を直接受けない場所（３）他から振動衝撃が加わらない場所（４）火気、可燃性物質などの影響がない場所

設置場所

日本国内に

（５）導電性物質（鉄粉、アルミ粉など）を含む塵埃の影響がない場所 注 3

おける屋内（６）腐食性ガス、可燃性ガスのない場所 注 4および屋外（７）塩害の影響を受けない場所 注 5

注1（８）本装置に影響を与えるような磁束などが発生しない場所（９）騒音の制約を受けない場所 注 6（１０）人が常時接しない場所（１１）音響機器、無線機器への影響を考慮する必要がない場所 注 7（１２）浸水や積雪の影響がない場所

騒音

約 35dB

1 台運転時、装置前面 1m、A 特性

周囲温度-20～50℃

装置内部の温度により、出力電力制限を行います。

湿度10～90％RH

結露なきこと標高

2000m 以下

注1 本装置が設置可能な地域でも、本体の外観に変色、さびが発生する可能性があります。
注2 直射日光により装置内部温度が上昇することで、出力電力が制限されることがあります。
注3 金属加工（研磨など）で金属粉を発生させる工場、およびその周辺での使用はしないでください。また、塵埃の種類を問わず裏面カバーの通風口がふさがると出力電力制限、停止の要因となりますので、定期的な清掃をお願いします。
注4 鶏舎、畜舎および化学薬品を取り扱う地域には設置しないでください。
注5 重塩害地域（海岸および汽水域から 500m 以内）および周辺の建物や設備などに塩害対策を施している地域、海岸からの距離に拘わらず塩水の飛沫がかかる地域には設置しないでください。
注6 本装置は、高周波スイッチングによる高周波音および内部循環ファンの音が発生します。
注7 ラジオへのノイズ混入や無線機器の誤動作を起こすことがあります。

6.4 構造仕様
下表に構造仕様を示します。詳細な設置方法などは、「8 施工準備と設置（30 ページ）」をご参照ください。
表 6-2 構造仕様
項目

規格

備考

塗装色

マンセル 5Y7/1

外箱材質

SUS（ステンレス鋼）

筐体内は除く

寸法

W800×D320×H670（突起部は除く）

単位：mm

質量

約 64kg 注 1

防塵、防水規格IP65

JIS C 0920

耐震強度

設計用標準震度 2.0 注 2

耐震クラス S 上層階、屋上および塔屋に対応

注1 「接続箱機能あり」「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA）の場合は、質量は約 65kg になります。
注2 十分に強度のある固定物に取り付けた場合の耐震強度です。設置運用ガイド、取扱説明書の設置方法に従い適切に取り付けてください。
DWG No.

INS-180053-6

19/134

6.5 回路系統図
本装置の回路系統図を下図に示します。
太陽光発電用パワーコンディショナ
注3(6入力をご使用の場合)
太陽電池
入力開閉器 逆流防止
(SW1～SW6) ダイオード

太陽電池
モジュール 太陽電池入力
端子台(TB1)

絶縁コンバータ

直流リンク

DC/DC

太陽電池入力端子台(TB2)

インバータ
DC/AC

連系開閉器
(MC1)

注4

「自立運転機能なし」
標準品
オプション型名：-DN

系統出力
端子台
(TB5)

系統出力遮断器 (CB2)

系統出力自立リレー (RL)

自立出力
端子台
(TB10)

DC/DC
監視/設定
監視/設定

「接続箱機能あり」
標準品
オプション型名：-SA
注2

状態出力
システム監視太陽電池
入力遮断器(CB1)

計測ユニット
型名：PVSMSC-U

外部信号端子
(CN1)

運転

日射計
その他
計測器

TD

その他
計測器

TD

予備1
予備2

サージアブソーバ

TD

異常

系統
異常

接地端子
(TB4)

操作
パネル

サージアブソーバ

拡張端子
(CN2)

気温計

操作入力
監視/設定

「接続箱機能なし」
オプション型名：-DN、-DN-SA

接続箱

自立用負荷

「自立運転機能あり」
オプション型名：-SA、-DN-SA(1入力をご使用の場合)
太陽電池
モジュール

漏電
遮断器

サイド
ボタン

外部入力1 (a/b接点)
外部入力2 (a/b接点)

接点出力 (c接点)TD

装置状態/計測値/出力制御(RS-485)LED
表示

外部入力1 注5
外部入力2 注5

OVGR、RPR等

データ収集装置および出力制御装置TD：トランスデューサ

注1 一点鎖線部はオプションになります。
注2 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合は、太陽電池モジュール側の一点鎖線部内の太陽電池入力遮断器（CB1）が搭載されます。太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）、太陽電池入力端子台（TB1、TB2）および逆流防止ダイオードが搭載されません。
注3 「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）の場合は、系統出力遮断器（CB2）が搭載されません。
注4 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合は、一点鎖線部内の系統出力遮断器（CB2）、自立リレー（RL）および自立出力端子台（TB10）が搭載されます。
注5 RPR を使用する場合は、外部入力 2 を使用してください。
図 6-2 本装置の回路系統図

DWG No.

INS-180053-6

20/134

6.6 電気的仕様
本装置の電気的仕様を下表に示します。
表 6-3 電気的仕様（1/2）
規格

項目

共通仕様

直流入力

接続箱機能あり

絶縁方式

高周波絶縁

冷却方式

自然空冷

太陽電池の接地

接地可定格入力電圧

DC400V

運転入力電圧範囲

DC150V～600V

最大電力追従範囲

DC150V～550V

最大入力回路数

6 入力 注 1

MPPT 回路数

2 回路 注 1（3 入力/MPPT×2）

最大入力電力5.5kW/MPPT 注 1,3接続可能な開放電圧（Voc）の合計

DC600V 以下

太陽電池 注 4

短絡電流（Isc）の合計

DC13A/入力以下 注 1

出力制御方式

電圧型電流制御相数

三相 3 線式

電力制御方式

最大電力追従制御

系統周波数判別

自動

定格出力電力

定格出力：DC300～600V
1 入力 注 2
1 回路 注 2
11kW 注 2
DC78A 以下 注 2

交流出力

三相 4 線式に接続可能

9.9kW（力率 1.0～0.95 時）

PVS9R9T200C の場合10kW（力率 1.0～0.95 時）

PVS010T200C の場合

9.9kVA（力率 1.0 時）
最大出力電力

備考

接続箱機能なし

10.4kVA（力率 0.95~0.80 時）
10kVA（力率 1.0 時）
10.5kVA（力率 0.95～0.80 時）

PVS9R9T200C の場合
PVS010T200C の場合

電圧追従範囲AC202V±20V

周波数追従範囲

50Hz+3%-5%/60Hz+3%-5%

自動切替

29.8A

PVS9R9T200C（力率 0.95）の場合

30.1A

PVS010T200C（力率 0.95）の場合

定格力率

0.95

力率一定の設定可能 注 5

電流歪率

総合 5%以下、各次 3%以下

定格出力時

94.5%（接続箱機能含む）

定格入出力、力率 0.95 時

95.0%（接続箱機能含む）

定格入出力、力率 1.0 時定格出力電流電力変換効率 注 6

注1 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）の場合。
注2 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合。
注3 MPPT1 回路あたりの最大出力電力は約 5kW であり、最大入力電力は 5.5kW です。本装置の定格出力電力を得るた
めには、MPPT1 回路あたり 5.5kW 以上の太陽電池を接続してください。
注4 太陽電池のばらつき、温度特性などを考慮して、いかなる場合でも最大入力電圧を超えないよう選定してください。
注5 電圧および周波数追従範囲内。ただし、電圧上昇抑制時を除きます。力率一定制御機能を「有効」とした場合、力率の上
限は力率一定制御の整定値になります。
注6 JIS C 8961 に基づく定格負荷効率です。

DWG No.

INS-180053-6

21/134

表 6-4 電気的仕様（2/2）
項目

規格

備考

出力制御方式

電圧型電圧制御相数

単相 3 線式

定格出力電力6.0kW（6.0kVA）

定格出力電圧

AC200V/AC100V

自立出力

定電圧精度

±2%以内

定格電圧

注1

出力電圧歪率

総合 5%以下

線形負荷

定格出力周波数50Hz±1%/60Hz±1%

注2

過渡電圧変動範囲±10%以内抵抗負荷 0%⇔100%

負荷波高値

2.1

出力電流ピーク値/実効値

出力力率

遅れ 0.6～1.0

漏洩電流

5mA 以下待機電力

10W/20VA 以下

注3

接点入力

外部入力 1、外部入力 2

OVGR、RPR など

接点出力運転、異常、系統異常

計測・監視

RS-485

その他

外部入出力

外部計測
注4

気温計入力

Pt100（3 線式）

日射計入力

DC0～10mV

予備計測器入力

DC4～20mA

連系保護機能各相 3.0kW（3.0kVA）

規定電流 2mA
2 回路

OVR、UVR、OFR、UFR
力率一定制御機能 注 5

電圧上昇抑制機能

動作時限（待機）機能 注 6
無効・有効電力制御機能
受動：電圧位相跳躍検出方式

単独運転検出

能動：ステップ注入付

単独能動検出

単独能動検出ゲイン設定機能 注 7

運転継続性能FRT 要件対応

周波数フィードバック方式

主な機能

経済産業省公布の省令に基づいた出力制御機

出力制御機能能（狭義の PCS）注 8

自立運転自動切替機能

系統停電時の自立運転自動切替機能 注 9

状態表示機能LED および LCD

設定変更

操作パネル

注1 「自立運転機能あり」（オプ ション型名：-SA、-DN-SA）の場合。定格出力可能 な直流入力電圧 DC300V～
DC600V。商用系統および複数台使用時の並列運転接続はできません。
注2 出荷時の自立出力周波数は 50Hz です。系統連系後、系統の周波数を自動で識別し、自立出力周波数が系統と同じ周波数に自動で切り替わります。
注3 直流入力がない場合（夜間）の系統からの入力電力です。
注4 外部計測は、当社製計測ユニット（型名：PVSMSC-U）が必要となります。
注5 力率一定制御機能を「有効」とした場合。
注6 待機時間は、電力会社からの指示がない限り設定を変更しないでください。
注7 日本電機工業会「PCS 標準的仕様（改訂 1 版）」に基づいた周波数フィードバックの最大注入量およびゲインの可変設定機能を有します。なお、単独能動検出ゲインは、電力会社から指定がない限り設定を変更しないでください。
注8 遠隔で出力制御するには、出力制御装置が必要です。
注9 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合で、自立運転自動切替機能を「有効」とした場合。

DWG No.

INS-180053-6

22/134

7 各部名称と機能
7.1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称

通風口上部

正面カバー上
裏面カバー

正面カバー下社銘板
据付用フランジ（4ヵ所）

図 7-1 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（正面）

裏面カバー

通風口下部

配線口

図 7-2 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（裏面）DWG No.

INS-180053-6

23/134

①太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）「OFF」状態「ON」状態
ONOFF

上側に倒しますと「ON」
下側に倒しますと「OFF」③サイドパネル④配線部カバー②操作パネル

図 7-3 太陽光発電用パワーコンディショナの正面カバー下を開けた状態（標準品）

⑤太陽電池
入力端子台
（TB1）

⑥太陽電池
入力端子台
（TB2）

⑫外部信号端子
（CN1）

⑭拡張端子
（CN2）

⑧系統出力
端子台
（TB5）

⑪接地端子
（TB4）

⑬ケーブルハルタ

⑨系統出力
遮断器
（CB2）

⑦太陽電池
入力遮断器
（CB1）

⑩自立出力端子台（TB10）※「接続箱機能なし」※「自立出力機能あり」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合

図 7-4 太陽光発電用パワーコンディショナの配線部カバーを外した状態（標準品）

DWG No.

INS-180053-6

24/134

7.2 太陽光発電用パワーコンディショナの各部機能
表 7-1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称と機能
項番

名称
太陽電池

①

入力開閉器
（SW1～SW6）

本体の表示

機能
太陽電池の配線接続時に感電を防止するため、各太陽電池ストリング入力の開太陽電池入力閉を行うことができます。必ず本装置が停止していることを確認してから開閉してくSW1～SW6

ださい。開閉はスイッチを上側に倒しますと「ON」、下側に倒しますと「OFF」になります。
LCD 表示画面から、本装置の各整定値の設定を行い、運転状態や各部の計

②

操作パネル

－

測値を LCD に表示させることができます。「7.3 操作パネルの各部名称と機能（26 ページ）」をご参照ください。
サイドパネルにより装置の状態表示、異常解除を行うことができます。「7.4 サイド③

サイドパネル－④

配線部カバー－

太陽電池入力太陽電池入力「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）の場合の太陽電池＋、端子台（TB1）

TB1－側の入力端子です。接続方法は、「9.4 太陽電池入力端子台（TB1,2）の太陽電池入力太陽電池入力接続 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）（45 ページ）」を端子台（TB2）

TB2⑤⑥

パネルの各部名称と機能（27 ページ）」をご参照ください。
本装置に入出力線を接続する際に取り外してください。取り外し方は、「9.1 正面
カバー下の開け方と配線口金具加工（41 ページ）」をご参照ください。

ご参照ください。
「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合の太陽電池入

太陽電池
⑦

入力遮断器
（CB1）

太陽電池入力CB1

力遮断器です。接続方法は、「9.5 太陽電池入力遮断器（CB1）の接続「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）（46 ページ）」をご参照ください。開閉はスイッチを上側に倒しますと「ON」、下側に倒しますと「OFF」に
なります。

⑧

系統出力

系統出力

端子台（TB5）TB5

系統出力端子です。接続方法は、「9.6 系統出力端子台（TB5）の接続「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）（47 ページ）」をご参照く
ださい。
「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合の系統出力

⑨

系統出力

系統出力

遮断器（CB2）CB2端子です。系統との開閉を行うことができます。接続方法は、「9.7 系統出力遮断 器 （ CB2 ） の 接 続 「 自 立 運 転 機 能 あ り 」 （ オ プ シ ョ ン 型 名 ： -SA 、-DN-SA）（48 ページ）」をご参照ください。開閉はスイッチを上側に倒しますと「ON」、下側に倒しますと「OFF」になります。

⑩

⑪

自立出力
端子台（TB10）
接地端子（TB4）

自立出力端子台です。接続方法は、「9.9 自立出力端子台（TB10）の接続
TB10「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）（55 ページ）」をご参照ください。

接地端子 TB4接地端子です。接続方法は、「9.3 接地端子（TB4）の接続（44 ページ）」をご参照ください。
通信信号および接点信号などを接続する信号端子です。信号の内容と接続は、⑫

外部信号端子（CN1）CN1「7.5 太陽光発電用パワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能（29ページ）」、「9.8 外部信号端子（CN1）の接続（49 ページ）」をご参照くださ
い。

⑬
⑭

ケーブル
ハルタ
拡張端子（CN2）－
CN2

入出力線および信号線を固定する金具です。配線を固定する際にご使用ください。
当社製オプションの拡張用端子です。
DWG No.

INS-180053-6

25/134

7.3 操作パネルの各部名称と機能
本装置は、操作パネルにより運転/停止操作、装置の状態表示、各計測の表示、各整定値の設定などを行うことができます。

①LCD②「▲」ボタン③「▼」ボタン④「ENT」ボタン⑤「ESC」ボタン

図 7-5 操作パネルの各部名称

表 7-2 操作パネルの各部機能
項番

名称

操作パネルの表示機能
本装置の動作状態、各計測値、各設定値などを表示します。

①

LCD

―

②～⑤のボタンにより、操作を行います。
無操作状態が一定時間経過するとバックライトが消灯します。
文字背景が黒の部分がカーソルを表しています。

②「▲」ボタン▲

カーソルを上に移動させたり、設定値などの数値を増加する際に使用します。

③「▼」ボタン▼

カーソルを下に移動させたり、設定値などの数値を減少する際に使用します。

④「ENT」ボタン

ENT

操作の決定および設定値などの数値を決定する際に使用します。

⑤「ESC」ボタン

ESC

操作の中断および設定値などの数値の決定を中断する際に使用します。

DWG No.

INS-180053-6

26/134

7.4 サイドパネルの各部名称と機能
本装置は、サイドパネルにより装置の動作状態の確認や、異常解除と運転開始の操作を行うことができます。

①運転LED（緑）②系統異常LED（橙）③異常LED（赤）④サイドボタン
図 7-6 サイドパネルの各部名称

表 7-3 サイドパネルの各部機能
項番

名称

①

運転 LED（緑）②

系統異常 LED（橙）③異常 LED（赤）④

サイドボタンサイドパネルの表示機能

運転

本装置が運転時に点灯します。

待機

また待機時に点滅します。

系統異常

本装置が系統異常時に点灯します。

抑制

また出力電力抑制時に点滅します。

異常

本装置が異常時に点灯します。

手動復旧
復旧操作

また手動復旧待ち時に点滅します。
装置の異常復旧の操作に使用します。
2 秒以上押しますと異常解除し、運転を開始します。

DWG No.

INS-180053-6

27/134

表 7-4 状態表示一覧
LED
装置状態

LCD 状態表示

運転

系統
異常

接点
異常

運転

系統
異常

異常

運転している状態
ただし、温度制限機能および電圧上昇抑

通常運転

○

－

－

○

－

－

系統が正常時に自立運転している状態

自立運転

○

－

－

○

－

－

系統が異常時に自立運転している状態

自立運転

○

○

－

○

○

－

出力制御中

○

点滅

－

○

－

－

温度制限動作中

○

点滅

－

○

－

－

無効電力制御中

○

－

－

○

－

－

有効電力制御中

○

点滅

－

○

－

－

PV 入力未接続

○

点滅

－

－

－

－

システム連動中

○

点滅

－

－

－

－

待機

点滅

－

－

－

－

－

待機

点滅

－

－

－

－

－

停止

－

－

－

－

－

－

異常内容 注 2

－

－

○

－

－

○

異常内容 注 3

－

○

－

－

○

－

異常内容 注 3

－

○

－

－

○

－

異常内容 注 2

－

○

○

－

－

○

制機能が動作していない状態

出力制御機能が動作し、出力電力を制限して運転している状態
温度制限機能が動作し、出力を制限して運転している状態
電圧上昇抑制機能の無効電力制御が動作して運転している状態
電圧上昇抑制機能の有効電力制御が動作して運転している状態
一部の太陽電池が接続されていない可能性がある状態RPR 検出時動作または外部装置から発電
電力を制御している状態
入力電圧低下により停止している状態
異常復旧後に復帰後投入阻止時間の経過を待っている状態
操作パネルから停止操作を行い、停止している状態
本装置が異常を検知し、停止している状態
系統連系保護動作（OFR,UFR,OVR,
UVR）により停止している状態
単独運転検出（受動/能動）により停止している状態
外部入力信号 1、2 を受信している状態

注1 ○：LED 点灯および接点出力あり －：LED 消灯および接点出力なし
注2 「10.14 異常時の復旧方法（113～115 ページ）表 10-3～表 10-5 の警報一覧および復旧方法の状態情報表示
欄「A07」～「C39」」をご参照ください。
注3 「10.14 異常時の復旧方法（113 ページ）表 10-3 の警報一覧および復旧方法の状態情報表示欄「G01」～「G06」」
をご参照ください。

DWG No.

INS-180053-6

28/134

7.5 太陽光発電用パワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能
外部信号端子（CN1）のピンアサインと機能を示します。接続方法および電気的特性は、「9.8 外部信号端子（CN1）の接続（49 ページ）」をご参照ください。
表 7-5 外部信号端子のピンアサインと機能
端子名

端子
番号

信号名称

信号識別

機能

無電圧 a/b 接点入力

OVGR、RPR などの継電器の接点を接続することで、本装置

1

外部入力 1 ＋

2

外部入力 1 ＋

3

外部入力 1 －4

外部入力 1 －5

外部入力 2 ＋

6

外部入力 2 ＋

7

外部入力 2 －8

外部入力 2 －9

運転 A

無電圧 c 接点出力

10

運転 B

電圧：DC30V 以下

11

運転 COM

電流：1A 以下

接点

12異常 COM

無電圧 c 接点出力

出力

13

異常 A

電圧：DC30V 以下

端子

14

異常 B

電流：1A 以下

15

系統異常 A

無電圧 c 接点出力16系統異常 B

電圧：DC30V 以下

17

系統異常 COM

電流：1A 以下

18

空き

－

19

外部通信 A20

外部通信 A21

外部通信 B22

外部通信 B23

外部通信 GND

24

外部通信 GND

接点
入力
端子

－

外部
通信
端子

電圧：DC24Vを停止させることができます。

電流：8.3mA（typ）

本装置が運転の場合に接点を送出します。

本装置が異常の場合に接点を送出します。

本装置が系統異常の場合に接点を送出します。
－

外部通信機器と接続することで、本装置の入出力の計測
RS-485 通信

データを取り出すことができます。
（最大 30 台接続可能です。）

DWG No.

INS-180053-6

29/134

8 施工準備と設置
けが不用意に持ち上げたりすると腰痛の原因となりますので注意してください。

警告（けがの恐れがあります。）
重量物のため、運搬は二人以上または運搬具を使って持ち運びしてください。
（けがの恐れがあります。）

取扱説明書および設置運用ガイドに記載されている以外の特殊な設置を行う場合は、お客様相談窓口もしくは注意

販売店まで連絡してください。
（故障の恐れがあります。）

本章は使用前の設置に関して説明しています。作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。経験を有しておらず専門知識のない人は、作業を行わないでください。
作業者は、必要に応じて作業終了後に作業内容および運転・操作時の安全確保に関する注意事項を本装置の使用者、管理者に説明してください。
本取扱説明書は本装置の使用者、管理者が大切に保管してください。

8.1 施工業者様で準備する部材・工具
施工業者様にて表 8-1～表 8-3 を参照し、部材・工具・機器をご準備ください。それ以外に必要な部材・工具・機器がある場合
は、施工業者様にてご準備ください。
表 8-1 ケーブル・圧着端子
端子名

推奨ケーブル

太陽電池入力端子台（TB1,2）（標準品、オプション型名：-SA）
太陽電池入力遮断器（CB1）（オプション型名：-DN、-DN-SA）
系統出力端子台（TB5）（標準品、オプション型名：-DN）
系統出力遮断器（CB2）（オプション型名：-SA、-DN-SA）
自立出力端子台（TB10）（オプション型名：-SA、-DN-SA）
接地端子（TB4）

単心 CV
単心 CV
単心 CV
単心 CV
単心 CV
単心 HIV
シールド付計装

外部信号端子（CN1）

ケーブル 注 2

日射・気温端子（CN7） 注 3

－ 注3

推奨線径

R2-4、R3.5-4

5.5mm²

R5.5-4

14mm²

R14-6

22mm² 注 1

R22-S6 注 1

14mm²

R14-5

22mm² 注 1

R22-5NS 注 1

14mm²

R14-5

22mm² 注 1

R22-5

14mm²

R14-5

22mm² 注 1

R22-5NS 注 1

5.5mm²、8mm²

R5.5-5、R8-5

0.5mm² 注 2

－

－ 注3

－

注2 推奨ケーブル：FKEV-SB 0.5mm² 富士電線工業株式会社（適合線径：0.2～1.5mm²）
注3 日射・気温を計測するには、当社製計測ユニット（型名：PVSMSC-U）が必要となります。

DWG No.

INS-180053-6

30/134端子2mm²、3.5mm²、

注1 22mm²を使用する場合は、JIS 規格外の端子となります。

注4 電線径は電圧降下を考慮して選定してください。

推奨圧着

表 8-2 部材・工具
部材・工具

備考

各種推奨ケーブル「表 8-1（30 ページ）」参照

各種圧着端子、絶縁キャップ、「表 8-1（30 ページ）」参照

圧着工具
電線管、電線管コネクタ
トルクドライバ
マイナスドライバ
スパナ型トルクレンチ
防水処理用パテ
壁掛け用架台、M10 六角ボルト、
M10 六角ナット、ばね座金、平座金
DC500V、DC1000V 絶縁抵抗計、
短絡線
ホールソー
FG クランプまたは
シールド線ねじ止め用圧着端子

注意事項（絶縁キャップ、圧着工具はご準備いただくケーブル・圧着端子に適合すること）「図 9-3（42 ページ）」参照（施工業者様にて穴を開けた寸法に適合すること）
締付トルク：1.2～5.0N・m「9.8 外部信号端子（CN1）の接続（49 ページ）」参照
刃幅 2.5mm、刃厚 0.4mm「8.4 設置方法（34 ページ）」参照（フランジ・・・二面幅 17mm、締付トルク：19.6～29.4N・m）「9.2 防水処理（43 ページ）」参照「8.4 設置方法（34 ページ）」参照「8.5 絶縁抵抗試験の方法（35 ページ）」参照「9.1 正面カバー下の開け方と配線口金具加工（41 ページ）」参照「9.8 外部信号端子（CN1）の接続（49 ページ）」参照

その他必要な部材・工具・機器がある場合は、施工業者様にてご準備ください。

DWG No.

INS-180053-6

31/134

8.2 設置条件（１）本装置は直射日光、積雪、冠水、草木の影響を受けない場所に設置してください。
（２）本装置は垂直に設置してください。上下逆、横置き、斜め置きでは設置しないでください。
（３）本装置を安全にかつ十分に支える強度がある物に確実に設置してください。
質量：約 64kg
約 65kg（「接続箱機能あり」「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA）の場合）（４）本装置の正面側は 700mm 以上、両側面部は、150mm 以上、上部側は 400mm 以上、下部側は 400mm 以上の離隔を確保してください。
※上下部側に熱源がある場合には、800mm 以上の離隔を確保し、間に遮蔽板（横幅 1000mm 以上、奥行400mm 以上）を設けてください。間隔が狭いと冷却効果が低下します。

直射日光

冠水

図 8-1 設置場所

図 8-2 設置向き

DWG No.

INS-180053-6

32/134積雪

草木（単位：mm）
通風口（上）

400

150

150
700

通風口（下）

400

単機設置時の上面図

単機設置時の正面図

400

通風口（上）

150

300

150
遮蔽板

通風口（下）

遮蔽板

400

300

通風口（下）

上下
400mm以上
上下400mm以上

横幅1000mm以上

400

通風口（上）

150

奥行400mm以上

150

400

複数台設置時の正面図

上下縦置き時の遮蔽板図
図 8-3 離隔条件

（１）本装置を上下に縦置きにする場合は、間に遮蔽板など（横幅 1000mm 以上、奥行 400mm 以上）を設
注意事項

置して熱を遮蔽してください。
（２） 施工業者様や使用者様以外の人や子供が触れないような手段（ガードフェンスなど）を設けてください。

DWG No.

INS-180053-6

33/134

8.3 梱包箱からの取り出し方と持ち方
本装置は梱包箱にて納入されますので、下図のようにフランジ上部を手で持ち、梱包箱から取り出してください。
本装置を取り出しましたら、下図のように片手は正面上部を支え、もう片手は下部フランジを持ち本装置を設置してください。

フランジ上部を手で持ち、梱包箱から取り出してください。

片手は正面上部を支え、もう片手はフランジ下部を持ってください。

梱包箱を利用すると、本装置を立てた状態で仮置きすることができます。

図 8-4 パワーコンディショナの梱包箱からの取り出し方と持ち方
注意事項（１）本装置設置時は、保護手袋などを使用して作業してください。
（２）重量物のため二人以上または運搬具を使って持ち運びしてください。

8.4 設置方法
下図を参照し、据付用フランジを架台などに取り付けてください。
※下記固定方法は一例です。設置場所の状況に応じて変更してください。

壁・架台などM10六角ナット
ばね座金

平座金
据付用フランジ
M10六角ボルト（締付トルク：24.5±4.9N・m）
図 8-5 据付用フランジの固定方法（１）本装置は垂直に設置してください。
注意事項（２）設置は安全に支える強度が十分ある物に確実に固定してください。
（３）M10 六角ボルト、M10 六角ナット、ばね座金、平座金は施工業者様にてご準備ください。
（耐候性の高いステンレス製、または鉄の溶融亜鉛メッキ処理品をご準備ください。）

DWG No.

INS-180053-6

34/134

8.5 絶縁抵抗試験の方法
感電

警告

火災

必ず入出力配線が未接続の状態で試験を行ってください。
（感電の恐れがあります。）
試験終了後、必ず放電を確認してから短絡していたクリップ線などを外してください。
（感電、火災の恐れがあります。）※絶縁抵抗試験を行う場合は、下記をご準備ください。
⚫ DC1000V 絶縁抵抗計 ・・・・・・・・・・1 台⚫ DC500V 絶縁抵抗計 ・・・・・・・・・・・1 台⚫ 短絡線（クリップ線など）・・・・・・・・・・必要数⚫ ドライバ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数
本試験は、試験前手順を行ってから、常温（5～40℃）、常湿（15～85%）で試験を行ってください。
＜試験前手順 1＞「9.1 正面カバー下の開け方と配線口金具加工（41 ページ）」を参照し、カバーを外してください。
＜試験前手順 2＞太陽電池が発電していない状態であること、配線が未接続であることを確認してください。
表 8-3 絶縁抵抗試験項目
絶縁抵抗測定

試験箇所

規格

絶縁抵抗計

①8.5.1 太陽電池側-接地間の絶縁抵抗測定（36 ページ）
・太陽電池入力端子台（TB1、2）⇔ 接地端子（TB4）

DC1000V

・太陽電池入力遮断器（CB1）⇔ 接地端子（TB4）注 1②8.5.2 系統側-接地間の絶縁抵抗測定（37 ページ）・系統出力端子台（TB5）⇔ 接地端子（TB4）・系統出力遮断器（CB2）⇔ 接地端子（TB4）注 2

5MΩ以上③8.5.3 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗測定（38 ページ）

DC500V・太陽電池入力端子台（TB1、2）⇔ 系統出力端子（TB5）・太陽電池入力端子台（TB1、2）⇔ 系統出力遮断器（CB2）注 3
・太陽電池入力遮断器（CB1）⇔ 系統出力端子（TB5）注 4
・太陽電池入力遮断器（CB1）⇔ 系統出力遮断器（CB2）注 5
注1 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合
注2 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合
注3 「接続箱機能あり」「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA）の場合
注4 「接続箱機能なし」「自立運転機能なし」（オプション型名：-DN）の場合
注5 「接続箱機能なし」「自立運転機能あり」（オプション型名：-DN-SA）の場合

DWG No.

INS-180053-6

35/134

8.5.1 太陽電池側-接地間の絶縁抵抗測定＜手順1＞本装置を無電圧状態にしてください。
⚫ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を下側「OFF」にしてください。
⚫ 系統出力遮断器（CB2）または漏電遮断器を下側「OFF」側にしてください。

＜手順2＞太陽電池入力端子台（TB1,2）の「PV1～PV6」＋－端子または太陽電池入力遮断器（CB1）の＋－端子
を全てクリップ線などで短絡してください。

＜手順3＞太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を上側「ON」にしてください。
＜手順4＞DC1000V 絶縁抵抗計を用いて下記絶縁抵抗を測定し、5MΩ以上であることを確認してください。
⚫ 太陽電池入力端子台（TB1、2）⇔ 接地端子（TB4）（標準品、オプション型名：-SA）⚫ 太陽電池入力遮断器（CB1）⇔ 接地端子（TB4）（オプション型名：-DN、-DN-SA）＜手順5＞試験終了後、放電を確認してから短絡に使用したクリップ線などを外し、上側「ON」にしたスイッチを全て下側「OFF」にしてください。

正面下部
太陽電池入力端子台

太陽電池入力端子台（TB1）「PV1～PV3」端子（TB2）「PV4～PV6」端子

絶縁抵抗計（DC1000V）

短絡

図 8-6 太陽電池側-接地間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）
太陽電池入力遮断器（CB1）
太陽電池入力 ＣＢ１

正面下部
－

－

ＰＶ

ＰＶ

＋

絶縁抵抗計
（DC1000V）＋

短絡

図 8-7 太陽電池側-接地間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）DWG No.

INS-180053-6

36/134

8.5.2 系統側-接地間の絶縁抵抗測定＜手順1＞本装置を無電圧状態にしてください。
⚫ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を下側「OFF」にしてください。
⚫ 系統出力遮断器（CB2）または漏電遮断器を下側「OFF」にしてください。

＜手順2＞系統出力端子台（TB5）または系統出力遮断器（CB2）の「R、S、T」を全てクリップ線などで短絡してください。
＜手順3＞系統出力遮断器（CB2）を上側「ON」にしてください。
＜手順4＞DC500V 絶縁抵抗計を用いて下記絶縁抵抗を測定し、5MΩ以上であることを確認してください。
⚫ 系統出力端子（TB5）⇔ 接地端子（TB4）（標準品、オプション型名：-DN の場合）
⚫ 系統出力遮断器（CB2）⇔ 接地端子（TB4）（オプション型名：-SA、-DN-SA の場合）

＜手順5＞試験終了後、放電を確認してから短絡に使用したクリップ線などを外し、上側「ON」にしたスイッチを全て下側「OFF」にしてください。

系統出力
端子台（TB5）
正面下部
絶縁抵抗計（DC500V）
短絡
図 8-8 系統側-接地間の絶縁抵抗試験 「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）

系統出力遮断器（CB2）
正面下部
絶縁抵抗計（DC500V）

短絡
図 8-9 系統側-接地間の絶縁抵抗試験 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）DWG No.

INS-180053-6

37/134

8.5.3 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗測定＜手順1＞本装置を無電圧状態にしてください。
⚫ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を下側「OFF」にしてください。
⚫ 系統出力遮断器（CB2）または漏電遮断器を下側「OFF」にしてください。

＜手順2＞太陽電池入力端子台（TB1、2）の「PV1～PV6」＋－端子または太陽電池入力遮断器（CB1）＋－端子の全てをクリップ線などで短絡してください。

＜手順3＞系統出力端子台（TB5）または漏電遮断器の「R、S、T」を全てクリップ線などで短絡してください。
＜手順4＞太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を上側「ON」にしてください。
＜手順5＞系統出力遮断器（CB2）を上側「ON」にしてください。
＜手順6＞DC500V 絶縁抵抗計を用いて下記絶縁抵抗を測定し、5MΩ以上であることを確認してください。
⚫ 太陽電池入力端子台（TB1、2）⇔ 系統出力端子（TB5）（標準品の場合）⚫ 太陽電池入力端子台（TB1、2）⇔ 系統出力遮断器（CB2）（オプション型名：-SA の場合）
⚫ 太陽電池入力遮断器（CB1）⇔ 系統出力端子（TB5）（オプション型名：-DN の場合）
⚫ 太陽電池入力遮断器（CB1）⇔ 系統出力遮断器（CB2）（オプション型名：-DN-SA の場合）

＜手順7＞試験終了後、放電を確認してから短絡に使用したクリップ線などを外し、上側「ON」にしたスイッチを全て下側「OFF」にしてください。

正面下部
太陽電池入力端子台

太陽電池入力端子台（TB1）「PV1～PV3」端子（TB2）「PV4～PV6」端子

系統出力
端子台（TB5）
絶縁抵抗計（DC500V）

短絡

図 8-10 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 （標準品）

DWG No.

INS-180053-6

38/134短絡

正面下部

太陽電池入力 ＣＢ１

系統出力
端子台（TB5）

太陽電池入力遮断器（CB1）
－

－

ＰＶ

ＰＶ

＋

絶縁抵抗計
（DC500V）

＋

短絡

短絡

図 8-11 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能なし」「自立運転機能なし」（オプション型名：-DN）

系統出力遮断器（CB2）

正面下部

太陽電池入力端子台（TB1）「PV1～PV3」端子

太陽電池入力端子台（TB2）「PV4～PV6」端子

絶縁抵抗計（DC500V）

短絡

短絡

図 8-12 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能あり」「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA）DWG No.

INS-180053-6

39/134

太陽電池入力
遮断器（CB1）
正面下部

系統出力遮断器（CB2）

太陽電池入力 ＣＢ１

－

－

ＰＶ

ＰＶ

絶縁抵抗計
（DC500V）
＋

＋

短絡

短絡

図 8-13 太陽電池側-系統間の絶縁抵抗試験 「接続箱機能なし」「自立運転機能あり」（オプション型名：-DN-SA）DWG No.

INS-180053-6

40/1349 配線の接続
けが

故障

感電

火災

配線作業は無電圧の状態で行ってください。
（感電の恐れがあります。）
配線作業は低電圧用ゴム手袋や絶縁工具を使用して行ってください。
（感電の恐れがあります）
配線に使用する電線は内線規程に従って、電線の最大電圧および許容電流を考慮したものを使用してください。
（発煙、発火の恐れがあります。）

警告

配線作業は間違えないように接続してください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
配線作業は推奨した締付トルクで確実に締めてください。
（発煙、発火の恐れがあります。）
配線用接続穴の穴あけ加工後は、防水処理（パテ埋め）を行い、確実に隙間を埋めてください。
（防水処理が適切でないと、誤動作、故障の原因となり保証の対象外となる場合があります。）
配線後は配線部カバー・正面カバー下・配線口金具を確実に取り付けてください。
（故障、感電の恐れがあります。）
本装置を設置する際には必ず入出力配線より先に接地線を端子部へ接続してください。
（感電の恐れがあります。）

本章は運転前の配線に関して説明しています。作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。経験を有しておらず専門知識のない人は、作業を行わないでください。
作業者は、必要に応じて作業終了後に作業内容および運転・操作時の安全確保に関する注意事項を本装置の使用者、管理者に説明してください。本取扱説明書は本装置の使用者、管理者が大切に保管してください。
（１）接地は C 種（特別第 3 種）の接地工事を施してください。
注意事項（２）系統出力側には、必要に応じて漏電遮断器を設置してください。
（３）配線工事を行う場合は、最初に接地端子へ接地線を接続してください。また、移設や撤去などで配線を外す
場合には、最後に接地線を外してください。

9.1 正面カバー下の開け方と配線口金具加工＜手順１＞正面カバー下ねじ 3 ヵ所を外し、正面カバー下を取り外してください。

正面カバー下は正面カバー上にツメで差し込んであります。

正面カバー下ねじ止め3ヵ所

正面カバー下を下に降ろして正面カバー上のツメから（締付トルク：3.0±0.6N・m）

外すと正面カバー下を取り外せます。

図 9-1 正面カバー下の外し方

DWG No.

INS-180053-6

41/134

＜手順２＞配線部カバーねじ 6 ヵ所を外し、配線部カバーを取り外してください。
＜手順３＞配線口金具ねじ 8 ヵ所を外し、配線口金具を取り外してください。
配線部カバー

配線口金具
配線部カバーねじ止め6ヵ所（締付トルク：1.5±0.3N・m）

配線口金具ねじ止め8ヵ所（締付トルク：1.5±0.3N・m）

図 9-2 配線部カバーと配線口金具の外し方＜手順４＞下図配線口金具の穴あけ範囲内に、ホールソーなどで配線接続用穴を開けてください。
※内線規程を満足するようにしてください。
※全ての配線工事が終了した際には、配線口金具・配線部カバー・正面カバー下を元通りに取り付けてください。

穴あけ加工時は必ず本装置
から配線口金具を取り外し、穴あけ可能範囲にホールソーなどで配線接続用穴をあけてください。

穴あけ可能範囲

図 9-3 配線口金具の穴あけ加工寸法図

注意事項

DWG No.

（1）配線口金具の穴あけ加工時にパッキンを傷つけないよう、ご注意ください。
（2）配線口金具以外への穴あけ加工は行わないでください。

INS-180053-6

42/134（単位：mm）

9.2 防水処理
配線用接続穴の周囲に防水処理を行ってください。

電線管の最下部に水抜き穴をあけてください。
配線用接続穴の隙間は、パテにより確実に埋めてください。

配線用接続穴のパテ埋め・電線管水抜き穴加工（系統出力側の例）
図 9-4 配線用接続穴の防水処理（１）配線には電気工事士の資格が必要です。経験を有しておらず専門知識のない人は、配線作業を行わないでください。
（２）配線用接続穴の穴あけ加工後は防水処理（パテ埋め）を行い、確実に隙間を埋めてください。隙間がある
注意事項と、塵埃、水分が侵入し故障の恐れがあります。
（３） 電線管を使用するなど、工事後の配線に応力がかからないように配慮してください。
（４）防水処理が適切でないと防塵・防水規格（JIS C 0920 IP65 準拠）の基準に達しない場合があります。防水処理を行わず使用した場合、誤動作、故障の原因となり保証の対象外となる場合があります。配線工事後は必ず適切な防水処理を行ってください。

DWG No.

INS-180053-6

43/134

9.3 接地端子（TB4）の接続
下図を参照し、接地線を接地端子（TB4）に接続してください。

接地端子（TB4）

正面下部

接地線（Ｃ種接地）

図 9-5 接地端子の接続図

表 9-1 接地端子仕様
端子名

端子ねじ

接地（TB4）M5

推奨線径

推奨圧着端子5.5mm2

R5.5-5

8mm

2

R8-5

推奨締付トルク
3.0±0.6N・m（1）接地線は他の機器と共用せず、パワーコンディショナ毎に個別接続してください。
注意事項（2）配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタに固定してください。

DWG No.

INS-180053-6

44/134

9.4 太陽電池入力端子台（TB1,2）の接続 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）の場合の太陽電池入力端子台（TB1,2）接続方法を示します。接続時には必ず無電圧状態であること、太陽電池入力開閉器（SW1～6）が「OFF」であることを確認してください。
下図を参照し、太陽電池入力の配線を接続してください。

極性を間違えないよう、絶縁
キャップなどで極性を識別して接続してください。
正面下部

太陽電池

P（＋）

N（－）

P（＋）

N（－）

P（＋）

N（－）

太陽電池入力端子台（TB2）「PV4～PV6」端子

P（＋）

N（－）

P（＋）

N（－）

P（＋）

N（－）

太陽電池入力端子台（TB1）「PV1～PV3」端子

太陽電池

図 9-6 太陽電池入力端子台接続図 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）

表 9-2 太陽電池入力端子台仕様 「接続箱機能あり」（標準品、オプション型名：-SA）
端子名
太陽電池入力端子台（TB1,2）

注意事項

端子ねじ

M4

推奨線径

推奨圧着端子

2mm2

R2-4

3.5mm

2

R3.5-45.5mm

2R5.5-4

推奨締付トルク

1.3±0.1N・m

配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタに固定してください。

DWG No.

INS-180053-6

45/134

9.5 太陽電池入力遮断器（CB1）の接続 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場合の太陽電池入力遮断器（CB1）接続方法を示します。
接続時には必ず無電圧状態であること、太陽電池入力遮断器（CB1）が「OFF」であることを確認してください。
下図を参照し、端子カバーを外してから太陽電池入力の配線を接続してください。
※配線作業が終わりましたら、取り外した端子カバーを確実に取り付けてください。

正面下部

太陽電池入力 ＣＢ１

太陽電池入力遮断器（CB1）
＋端子
－端子

－

ＰＶ

＋

太陽電池
－

P（＋）

ＰＶ

＋

N（－）
PV－,＋端子以外のねじには触れないでください。
図 9-7 太陽電池入力遮断器接続図 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）

表 9-3 太陽電池入力遮断器仕様 「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）
端子名太陽電池入力遮断器（CB1）

端子ねじ
M6

推奨線径
（適合線径）

推奨圧着端子

14mm2

R14-6

2

R22-S6 注 122mm 注 1

推奨締付トルク
4.5±0.5N・m

注 1 22mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子となります。

注意事項

DWG No.

配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタに固定してください。

INS-180053-6

46/134

9.6 系統出力端子台（TB5）の接続「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）の場合の系統出力端子台（TB5）の接続方法を示します。
接続時には必ず無電圧状態であることを確認してください。
下図を参照し、端子カバーを外してから系統出力の配線を接続してください。
※配線作業が終わりましたら、取り外した端子カバーを確実に取り付けてください。

正面下部

系統出力端子台
（TB5）

R

S

T

商用系統
図 9-8 系統出力端子台接続図「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）

表 9-4 系統出力端子台仕様「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）
端子名
系統出力端子台
（TB5）

端子ねじ
M5

推奨線径

推奨圧着端子

14mm2

R14-5

2

22mm 注 1

推奨締付トルク

R22-5NS 注 1

2.25±0.25N・m

注 1 22mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子となります。

注意事項

配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタに固定してください。

DWG No.

INS-180053-6

47/134

9.7 系統出力遮断器（CB2）の接続「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合の系統出力遮断器（CB2）接続方法を示します。接続時には必ず無電圧状態であること、系統出力遮断器（CB2）が「OFF」であることを確認してください。
下図を参照し、端子カバーを外してから系統出力の配線を接続してください。
※配線作業が終わりましたら、取り外した端子カバーを確実に取り付けてください。

正面下部

系統出力遮断器
（CB2）

S

R

T

商用系統
図 9-9 系統出力遮断器接続図「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）

表 9-5 系統出力遮断器仕様「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）
端子名
系統出力遮断器
（CB2）

注意事項

DWG No.

端子ねじ
M5

推奨線径

推奨圧着端子

14mm2

R14-5

2

R22-5

22mm

推奨締付トルク
2.55±0.25N・m

配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタに固定してください。

INS-180053-6

48/134

9.8 外部信号端子（CN1）の接続
外部信号端子（CN1）の接続方法を示します。接続時には必ず無電圧状態であることを確認してください。
外部信号端子（CN1）のピンアサインと機能は、「7.5 太陽光発電用パワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能（29ページ）」をご参照ください。

端子番号
正面下部

外部信号端子（CN1）

図 9-10 外部信号端子接続図
表 9-6 外部信号端子仕様
コネクタツメ押し込み用マイナス

端子名

推奨ケーブル

線径範囲

外部信号（CN1）

シールド付計装ケーブル 注 1

0.2～1.5mm2 注 1

注 1 推奨：型名：FKEV-SB 0.5mm

2

外部信号ソケット

ドラ
ナス
マイ

イバ

③プラグをソケットへ接続する

シールド線はケーブルハルタにね
じ止めまたはFGクランプ（注2）にて接続（締付トルク1.13±0.15N・m）

ツメ

ブル
10mm

①レバーを下側に引いてプラグをソケットから取り外してください。

刃幅：2.5mm 以下②配線をプラグへ
接続する

ケー

レバーを下
側に引いて
から取り外す刃厚：0.4mm 以下

富士電線工業株式会社①外部信号プラグをソケットから外す
外部信号プラグ

ドライバ推奨サイズ

ツメ

マイナスドライバでツメを押し込みながら、ケーブルを差し込む

プラグをソケットに押し込むとレバーが下側から上側に倒れます。

①10mm被覆を剥いてください。
②マイナスドライバでツメを押し込みながらケーブルを差し込んでください。
③ツメからマイナスドライバを外し、配線を引っ張っても、抜けないことを確認してください。

①レバーを下側に引いてからプラグをソケットに押し込んでください。
②レバーが上側に完全に倒れている
こと、プラグを引っ張っても抜けないことを確認してください。

注2 例：FGCシリーズ 北川工業株式会社
図 9-11 外部信号端子ピンアサインと接続方法

注意事項

配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタに固定してください。
DWG No.

INS-180053-6

49/134

9.8.1 外部通信の接続
外部通信を使用する場合は、CN1（19,21,23）へ接続してください。
複数台使用する場合は、CN1（20,22,24）へ接続してください。
シールド線は、外部信号端子（CN1）下部のケーブルハルタにねじ止めまたは FG クランプ（例：FGC シリーズ、北川工業株
式会社製）にて取り付けてください。
「10.3.1 外部通信の設定（83 ページ）」を参照し、通信 ID の設定を行ってください。

監視装置、出力制御装置

接続端子：信号名
19：外部通信 A
20：外部通信 A
21：外部通信 B
22：外部通信 B
23：外部通信 GND
24：外部通信 GND

RS-485
RS-232C
変換器
A

B GND

（1）RS-485/232C変換器には終端抵抗を入れてください。
（2）末端装置の終端抵抗SW1は上側（有）にしてください。
図 9-12 外部通信の接続（単機接続）

監視装置、出力制御装置

通信ID：1

通信ID：2

RS-485
RS-232C
変換器
A

B GND

（1）RS-485/232C変換器には終端抵抗を入れてください。
（2）末端装置の終端抵抗SW1は上側（有）にしてください。
その他の装置の終端抵抗SW1は下側（無）にしてください。
図 9-13 外部通信の接続（複数台接続）
注意事項

DWG No.

出荷時は、終端抵抗 SW1 は上側（有）にしてあります。

INS-180053-6

50/134

通信ID：3

9.8.2 外部入力 1,2（a 接点、b 接点）の接続
継電器などの接点により本装置を停止させる場合は、外部入力 1（CN1（1,3））へ接点を接続してください。
a 接点で継電器などを複数台使用する場合は、継電器出力を並列に接続し、CN1（1,3）へ接点を接続してください。
b 接点で継電器などを複数台使用する場合は、継電器出力を直列に接続し、CN1（1,3）へ接点を接続してください。
RPR を使用する場合は、外部入力 2（CN1（5,7））へ接点を接続してください。
a 接点で RPR を複数台使用する場合は、RPR 出力を並列に接続し、CN1（5,7）へ接点を接続してください。
b 接点で RPR を複数台使用する場合は、RPR 出力を直列に接続し、CN1（5,7）へ接点を接続してください。
外部入力 1,2 の a 接点/b 接点設定方法については、「10.2.9 外部入力 1 の設定方法（73 ページ）」または「10.2.10
外部入力 2 の設定方法（75 ページ）」をご参照ください。なお、外部入力信号をご使用にならない場合は a 接点に設定してください。

接続端子：信号名
1：外部入力1＋
2：外部入力1＋
3：外部入力1－
4：外部入力1－

計装ケーブル

5：外部入力2＋
6：外部入力2＋
7：外部入力2－
8：外部入力2－回路と論理a接点の場合
外部入力＋
外部入力－

継電器

継電器

（a接点）

（a接点）

開
閉

a接点で継電器などを複数台使用する場合は、継電器出力などを並列接続してください。

運転停止

図 9-14 外部入力 1 の a 接点接続の場合（単機接続）

接続端子：信号名
1：外部入力1＋
2：外部入力1＋
3：外部入力1－
4：外部入力1－

計装ケーブル

5：外部入力2＋
6：外部入力2＋
7：外部入力2－
8：外部入力2－回路と論理b接点の場合
外部入力＋
外部入力－

継電器

継電器

（b接点）

（b接点）

開
閉

b接点で継電器などを複数台使用する場合は、継電器出力などを直列接続してください。

停止
運転

図 9-15 外部入力 1 の b 接点接続の場合（単機接続）

DWG No.

INS-180053-6

51/134

計装ケーブル継電器（a,b接点）

図 9-16 外部入力 1 の複数台接続の場合（１）本装置内部のリレーコイルの定格は、電圧：24V 電流：8.3mA（typ）です。
ご使用になる接点は、微小負荷でも問題ないことを確認してください。
（２）本装置を複数台接続する場合は、上記電流×台数の電流が流れます。
（例）5 台接続の場合：電圧：24V、電流：8.3mA×5 台＝41.5mA
注意事項（３）操作パネルで a 接点（初期値）、b 接点の変更が可能です。設定方法は、「10.2.9 外部入力 1 の設定方
法（73 ページ）」または「10.2.10 外部入力 2 の設定方法（75 ページ）」をご参照ください。なお、外部入力信号をご使用にならない場合は a 接点に設定してください。
（４）a 接点で複数の継電器などを使用する場合は、継電器出力を並列接続してください。b 接点で複数の継電器などを使用する場合は、継電器出力を直列接続してください。

DWG No.

INS-180053-6

52/134

9.8.3 接点出力信号（a 接点、b 接点）の接続（1）運転信号の接続
a 接点をご使用の場合、CN1（9,11）へ接続してください。
b 接点をご使用の場合、CN1（10,11）へ接続してください。
接続端子：信号名
19：運転 A
10：運転 B
11：運転 COM
a接点：CN1（9,11）b接点：CN1（10,11）回路と論理a接点の場合ABCOM
計装ケーブルA COM

b接点の場合A-COM閉A-COM開運転
停止

COM
B-COM閉
B-COM開A
B
停止
運転

図 9-17 運転信号の接続（a 接点接続例）

注意事項

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

（2）異常信号の接続
a 接点をご使用の場合、CN1（12,13）へ接続してください。
b 接点をご使用の場合、CN1（12,14）へ接続してください。
接続端子：信号名
12：異常 COM
13：異常 A
14：異常 B
a接点：CN1（12,13）b接点：CN1（12,14）回路と論理a接点の場合COM
計装ケーブルCOM A

A-COM閉A-COM開b接点の場合

A
B
異常
正常

COM
B-COM閉
B-COM開A
B
正常
異常

図 9-18 異常信号の接続（a 接点接続例）

注意事項

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

DWG No.

INS-180053-6

53/134

（3）系統異常信号の接続
a 接点をご使用の場合、CN1（15,17）へ接続してください。
b 接点をご使用の場合、CN1（16,17）へ接続してください。

接続端子：信号名
15：系統異常 A
16：系統異常 B
17：系統異常 COM
a接点：CN1（15,17）b接点：CN1（16,17）回路と論理a接点の場合COM
計装ケーブルA COM

A-COM閉A-COM開

A
B
系統異常
正常

図 9-19 系統異常信号の接続（a 接点接続例）

注意事項

DWG No.

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

INS-180053-6

54/134b接点の場合COM
B-COM閉
B-COM開

A
B
正常
系統異常

9.9 自立出力端子台（TB10）の接続 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）
火災

警告

熱を発生する電気製品などのスイッチが ON で接続されている状態で、自立運転を開始しないでください。意図せずに動作する恐れがあります。
（火災の恐れがあります。）

電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。
デスクトップ型パソコン、ワープロまたは医療機器、情報機器などの生命や財産に損害を及ぼす機器（接続された機器が故障する恐れがあります。）
下記の電気製品は動作しない場合があります。
掃除機、遠赤外線ヒータ、IH クッキングヒータ、電子レンジ、電気ストーブなど（接続された機器が故障する恐れがあります。）
自立運転出力の並列運転はしないでください。

注意（故障の恐れがあります。）
AC200V 用の機器を U1 と N1 間または V1 と N1 間に接続しないでください。また、AC100V 用の機器を U1と V1 間に接続しないでください。
（接続された機器が故障する恐れがあります。）
N1 は接地されていません。また、N1 は接地しないでください。
（接続された機器が故障する恐れがあります。）
自立運転機能を使う場合は、太陽電池の発電条件によって自立出力が急に低下する場合がありますので、発電量に応じた電力で使用してください。
（接続された機器が故障する恐れがあります。）

自立出力は下図を参照し、端子カバーを外してから接続してください。
※配線作業が終わりましたら、取り外した端子カバーを確実に取り付けてください。

自立出力端子台（TB10）

AC100V

本装置の自立出力は単相３線式です。
AC200Vを使用する場合は、U1とV1間に機器を接続してください。
AC100Vを使用する場合は、U1とN1間またはV1とN1間に機器を接続してください。
※商用系統および複数台使用時の並列接続はしないでください。

AC100V

AC200VU1 N1 V1
自立負荷

図 9-20 自立出力端子台接続図
表 9-7 自立出力端子台仕様
端子名
自立出力端子台（TB10）

端子ねじ
M5

推奨線径

推奨圧着端子

14mm²

R14-5

22mm² 注 1

R22-5NS 注 1

推奨締付トルク
2.25±0.25N・m

注 1 22mm²を使用する場合は、JIS 規格外の端子となります。

注意事項

配線接続は余長が出ないように接続してください。余長が出てしまう場合は、端子台など電気的に接続されている箇所に触れないように処理し、ケーブルハルタなどに固定してください。
DWG No.

INS-180053-6

55/134

10 運転および操作
火災

感電

運転中は端子部に触れないでください。
（感電、火災の恐れがあります。）

警告

運転中に本装置から異臭、異音が発生した場合は、直ちに運転を停止させ、無電圧状態にしてからお客様相談窓口
もしくは販売店までお問い合わせください。
（火災の恐れがあります。）

設定が終わる前に、運転を開始しないでください。本装置が故障したり、系統に悪影響を与える可能性があります。

注意（故障の恐れがあります。）
操作パネル、遮断器、開閉器の操作以外は正面カバー下および配線部カバーを確実に取り付けてください。
（故障の恐れがあります。）

本章は運転および操作を説明しています。本装置を正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

10.1 運転前の準備＜手順1＞ 本装置が無電圧状態であることを確認してください。
⚫ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を下側「OFF」にしてください。
⚫ 系統出力遮断器（CB2）または漏電遮断器を下側「OFF」にしてください。
＜手順2＞ 系統出力遮断器（CB2）または漏電遮断器を上側「ON」にしてください。
＜手順3＞ LCD に下記初期画面が表示されることを確認してください。

＜立ち上げ画面＞

太陽光発電システムPVSXXXT200C
約2秒経過＜立ち上げ画面＞

太陽光発電システムVer. ### ##約2秒経過＜メニュー画面＞

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示注意事項

DWG No.

1/3△▼

時計未設定の場合アラームブザーが鳴動しエラーが表示されます。画面表示を確認し、「10.3.3 時計の設定（88ページ）」を参照し、設定してください。

INS-180053-6

56/134

＜手順4＞ 操作パネルの「▼」および「▲」ボタンを押すことにより、下記のようにメニュー画面のページが切り替わることを確認してください。

＜画面の説明＞

メニュー
背景が黒の部分が連系運転開始カーソルを表しています。
異常リセット
計測情報表示ページ数を表します。
1/3△▼

黒の方向に移動ができます。
白の方向には移動ができません。

＜カーソルの操作および画面の切り替え＞「▼」ボタンを押すとカーソルが下へ移動します。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示一番下の項目から「▼」ボタンを押すとページが切り替わります。

1/3△▼「▲」ボタンを押すとカーソルが上へ移動します。
一番上の項目から「▲」ボタンを押すとページが切り替わります。

メニュー
異常履歴
状態情報表示
運用情報表示

2/3
▲▼

メニュー
設定

3/3
▲▽

DWG No.

INS-180053-6

57/134

10.2 系統連系保護動作の設定
操作パネルを使って、系統連系保護動作の設定を行います。

10.2.1 各整定値設定画面の表示方法＜手順1＞ メニュー画面上で、操作パネルの「▲」および「▼」ボタンにて、カーソルを「整定値設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。
続いて、カーソルを「整定値設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、単独運転設定画面が表示されます。

＜メニュー画面＞

メニュー
設定

3/3
▲▽

「ENT」ボタンを押す＜設定メニュー画面＞

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼「ENT」ボタンを押す＜単独運転設定画面＞

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

DWG No.

INS-180053-6

58/134

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

＜手順2＞ 手順 1 の単独運転設定画面の状態で、「▲」および「▼」ボタンを押し、カーソルを移動させると下記のように画面が切り替わっていきます。
※カーソルは、各設定画面の項目を移動しますので、各画面の移動に要する「▲」および「▼」ボタンの押す回数は異なります。
※「ESC」ボタンを押すと、「設定メニュー画面」に戻ります。
※「電圧上昇抑制」の待機時間および「単独能動検出」は、電力会社からの指定がない限り設定を変更しないでください。
※「出力制御設定」は電力会社から指定がない限り、出力制御設定画面から設定変更を行う必要はありません。

＜単独運転設定画面＞

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

＜電圧上昇抑制設定画面＞

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

＜OFR設定画面＞

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s

有効
0.95

＜外部入力2設定画面＞

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

＜出力制御設定画面＞

出力制御設定
変化レート

11/13
▲▼

5 min

＜単独能動検出設定画面＞
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜確認コード画面＞

確認コード
整定値：

13/13
▲▽

48FB

＜復帰後投入阻止時間設定画面＞
4/13▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s＜OVR設定画面＞

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

＜外部入力1設定画面＞
3/13▲▼＜UFR設定画面＞

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間＜力率一定制御設定画面＞

復帰後投入
阻止時間

7/13
▲▼

300 s

＜UVR設定画面＞
5/13
▲▼

230 V
1.0 s

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

DWG No.

INS-180053-6

59/134

10.2.2 単独運転検出機能（受動的方式）の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「単独運転設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

「ENT」ボタンを押す

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・3°～10°（初期値：5°）
設定刻み・・・1°＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

「ENT」ボタンを押す

1/13
単独受動検出
△▼検出レベル5ﾟ
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/13
単独受動検出
△▼検出レベル5ﾟ
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止「ENT」ボタンを押す

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

＜手順6＞ 次に、カーソルを「復帰時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

「ENT」ボタンを押す

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・5s/150s/200s/300s/手動（初期値 300s）

DWG No.

INS-180053-6

60/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

「ENT」ボタンを押す

1/13
単独受動検出
△▼検出レベル5ﾟ
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/13
単独受動検出
△▼検出レベル5ﾟ
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止「ENT」ボタンを押す

単独受動検出
検出レベル
復帰時間

1/13
△▼

5ﾟ
300 s

以上で、単独運転検出の設定は完了です。
（1） 単独運転検出機能の能動的方式の検出レベルは、整定値が固定のため、設定項目を設けておりません。
注意事項（2） 単独運転検出機能の能動的方式の復帰時間は、復帰後投入阻止時間の整定値となります。受動的方式の整定値とは異なります。

DWG No.

INS-180053-6

61/134

10.2.3 電圧上昇抑制の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「電圧上昇抑制設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

「ENT」ボタンを押す

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・202V～233V（初期値 225V）
設定刻み・・・1V＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

「ENT」ボタンを押す

2/13
電圧上昇抑制
▲▼
検出レベル
225 V
ENT：実行
待機時間
200 s
ESC：中止機能有効＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
2/13
電圧上昇抑制
▲▼
検出レベル
225 V
ENT：実行
待機時間
200 s
ESC：中止機能
有効「ENT」ボタンを押す

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

＜手順6＞ 次に、カーソルを「待機時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

「ENT」ボタンを押す

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定値は、下記の通りです。
設定値・・・0s/200s（初期値 200s）※「待機時間」は、電力会社から指示がない限り設定を変更しないでください。

DWG No.

INS-180053-6

62/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

「ENT」ボタンを押す

2/13
電圧上昇抑制
▲▼
検出レベル
225 V
ENT：実行
待機時間
200 s
ESC：中止機能有効＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
2/13
電圧上昇抑制
▲▼
検出レベル
225 V
ENT：実行
待機時間
200 s
ESC：中止機能
有効「ENT」ボタンを押す

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

＜手順10＞次に、カーソルを「機能」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

「ENT」ボタンを押す

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

＜手順11＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定が「有効」の場合・・・電圧上昇抑制機能が動作します。（初期設定）
設定が「無効」の場合・・・電圧上昇抑制機能が動作しません。
＜手順12＞手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

「ENT」ボタンを押す

2/13
電圧上昇抑制
▲▼
検出レベル
225 V
ENT：実行
待機時間
200 s
ESC：中止機能有効＜手順13＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
2/13
電圧上昇抑制
▲▼
検出レベル
225 V
ENT：実行
待機時間
200 s
ESC：中止機能
有効「ENT」ボタンを押す

電圧上昇抑制
検出レベル
待機時間
機能

2/13
▲▼

225 V
200 s
有効

以上で、電圧上昇抑制機能の設定は完了です。
（１） 有効電力制御および無効電力制御は、電圧上昇抑制設定値で動作を開始します。
注意事項（２） 力率一定制御が有効の場合は、力率の上限は力率一定制御の整定値になります。
（３） 力率一定制御の整定値が 0.85 未満の場合は、無効電力制御を行いません。
DWG No.

INS-180053-6

63/134

10.2.4 OFR（系統周波数上昇）の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「OFR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「周波数 50Hz」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※周波数 50Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「ENT」ボタンを押す

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・50.5Hz～51.5Hz（初期値 51.0Hz）
設定刻み・・・0.1Hz＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「ENT」ボタン
を押す

3/13
ＯＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz51.0 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
61.2 Hz
Hz
動作時間
1.0 s

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
3/13
ＯＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz51.0 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
61.2 Hz
Hz
動作時間
1.0 s

「ENT」ボタンを押す

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s＜手順6＞ 次に、カーソルを「周波数 60Hz」の数値に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※周波数 60Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「ENT」ボタンを押す

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・60.6Hz～61.8Hz（初期値 61.2Hz）
設定刻み・・・0.1Hz
DWG No.

INS-180053-6

64/134

＜手順7＞ 手順 6 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「ENT」ボタン
を押す

3/13
ＯＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz51.0 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
61.2 Hz
Hz
動作時間
1.0 s

＜手順8＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
3/13
ＯＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz51.0 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
61.2 Hz
Hz
動作時間
1.0 s

「ENT」ボタンを押す

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s＜手順9＞ 次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※周波数 50Hz/60Hz 共通の設定値です。

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「ENT」ボタンを押す

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s＜手順10＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s～2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s＜手順11＞手順 10 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s「ENT」ボタン
を押す

3/13
ＯＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz51.0 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
61.2 Hz
Hz
動作時間
1.0 s

＜手順12＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
3/13
ＯＦＲ設定
▲▼
周波数 50Hz
51.0 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
61.2 Hz
Hz
動作時間
1.0 s

「ENT」ボタンを押す

ＯＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

3/13
▲▼

51.0 Hz61.2 Hz
1.0 s

以上で、OFR の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

65/134

10.2.5 UFR（系統周波数低下）の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「UFR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「周波数 50Hz」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※周波数 50Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s「ENT」ボタンを押す

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・47.5Hz～49.5Hz（初期値 47.5Hz）
設定刻み・・・0.1Hz＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s「ENT」ボタン
を押す

4/13
ＵＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz47.5 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
57.0 Hz
Hz
動作時間
2.0 s

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
4/13
ＵＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz47.5 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
57.0 Hz
Hz
動作時間
2.0 s

「ENT」ボタンを押す

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s＜手順6＞ 次に、カーソルを「周波数 60Hz」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※周波数 60Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s「ENT」ボタンを押す

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・57.0Hz～59.4Hz（初期値 57.0Hz）
設定刻み・・・0.1Hz
DWG No.

INS-180053-6

66/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s「ENT」ボタン
を押す

4/13
ＵＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz47.5 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
57.0 Hz
Hz
動作時間
2.0 s

＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
4/13
ＵＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz47.5 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
57.0 Hz
Hz
動作時間
2.0 s

「ENT」ボタンを押す

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s＜手順10＞次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※周波数 50Hz/60Hz 共通の設定値です。

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s「ENT」ボタンを押す

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s＜手順11＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s～5.0s（初期値 2.0s）
設定刻み・・・0.1s＜手順12＞手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s「ENT」ボタン
を押す

4/13
ＵＦＲ設定
▲▼
50
周波数 Hz47.5 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
57.0 Hz
Hz
動作時間
2.0 s

＜手順13＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
4/13
ＵＦＲ設定
▲▼
周波数 50Hz
47.5 Hz
ENT：実行60
周波数 ESC：中止
57.0 Hz
Hz
動作時間
2.0 s

「ENT」ボタンを押す

ＵＦＲ設定
周波数 50Hz
周波数 60Hz
動作時間

4/13
▲▼

47.5 Hz57.0 Hz
2.0 s

以上で、UFR の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

67/134

10.2.6 OVR（系統電圧上昇）の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「OVR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・220V～240V（初期値 230V）
設定刻み・・・1V＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

5/13
ＯＶＲ設定
▲▼
検出レベル
230 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
5/13
ＯＶＲ設定
▲▼
検出レベル
230 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

＜手順6＞ 次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s～2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s

DWG No.

INS-180053-6

68/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

5/13
ＯＶＲ設定
▲▼
検出レベル
230 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
5/13
ＯＶＲ設定
▲▼
検出レベル
230 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

ＯＶＲ設定
検出レベル
動作時間

5/13
▲▼

230 V
1.0 s

以上で、OVR の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

69/134

10.2.7 UVR（系統電圧低下）の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「UVR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・160V～180V（初期値 160V）
設定刻み・・・1V＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

6/13
ＵＶＲ設定
▲▼
検出レベル
160 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
6/13
ＵＶＲ設定
▲▼
検出レベル
160 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

＜手順6＞ 次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s～2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s

DWG No.

INS-180053-6

70/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

「ENT」ボタン
を押す

6/13
ＵＶＲ設定
▲▼
検出レベル
160 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
6/13
ＵＶＲ設定
▲▼
検出レベル
160 V
ENT：実行
動作時間
1.0 s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

ＵＶＲ設定
検出レベル
動作時間

6/13
▲▼

160 V
1.0 s

以上で、UVR の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

71/134

10.2.8 復帰後投入阻止時間の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「復帰後投入阻止時間設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「阻止時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

復帰後投入
阻止時間

7/13
▲▼

300 s

「ENT」ボタン
を押す

復帰後投入
阻止時間

7/13
▲▼

300 s

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・5s/150s/200s/300s/手動（初期値 300s）※阻止時間の設定を手動にした場合で、夜間など太陽電池の発電がない場合は、「10.15 異常リセットおよび手動復帰の方法（116 ページ）」に従って異常をリセットしてください。「10.4.1 連系運転動作の開始方法（94ページ）」に従って運転操作を行ってください。
※阻止時間の設定を手動にした場合で、夜間など太陽電池の発電がない場合は、停電復帰時に UVR が発生します。
＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

復帰後投入
阻止時間

7/13
▲▼

300 s

「ENT」ボタン
を押す

復帰後投入
阻止時間

ENT：実行
ESC：中止

7/13
▲▼

300 s

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

復帰後投入
阻止時間

ENT：実行
ESC：中止

7/13
▲▼

300 s

「ENT」ボタンを押す

以上で、復帰後投入阻止時間の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

72/134

復帰後投入
阻止時間

7/13
▲▼

300 s

10.2.9 外部入力 1 の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「外部入力 1 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「接点設定」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定が「a 接点」の場合・・・外部入力 1 の接点が a 接点になります。（初期設定）
設定が「b 接点」の場合・・・外部入力 1 の接点が b 接点になります。
＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

8/13
外部入力１
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
8/13
外部入力１
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

＜手順6＞ 次にカーソルを「復帰時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・5s/150s/200s/300s/手動/60min/180min（初期値 300s）※復帰時間の設定を手動にした場合は、「10.15 異常リセットおよび手動復帰の方法（116 ページ）」に従って異常をリセットすることで運転を再開します。

DWG No.

INS-180053-6

73/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

8/13
外部入力１
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
8/13
外部入力１
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止以上で、外部入力 1 の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

74/134「ENT」ボタン
を押す

外部入力１
接点設定
復帰時間

8/13
▲▼

a接点
300 s

10.2.10 外部入力 2 の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「外部入力 2 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「接点設定」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定が「a 接点」の場合・・・外部入力 2 の接点が a 接点になります。（初期設定）
設定が「b 接点」の場合・・・外部入力 2 の接点が b 接点になります。
＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

9/13
外部入力２
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
9/13
外部入力２
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

＜手順6＞ 次にカーソルを「復帰時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・5s/150s/200s/300s/手動/60min/180min（初期値 300s）※復帰時間の設定を手動にした場合は、「10.15 異常リセットおよび手動復帰の方法（116 ページ）」に従って異常をリセットすることで運転を再開します。

DWG No.

INS-180053-6

75/134

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

「ENT」ボタン
を押す

9/13
外部入力２
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
9/13
外部入力２
▲▼
接点設定
a接点
ENT：実行
復帰時間
300s
ESC：中止「ENT」ボタン
を押す

外部入力２
接点設定
復帰時間

9/13
▲▼

a接点
300 s

以上で、外部入力 2 の設定は完了です。
外部入力 2 に RPR を接続する場合は、「10.3.4 RPR 検出時動作の設定（90 ページ）」も、合わせてご確認ください。

DWG No.

INS-180053-6

76/134

10.2.11 力率一定制御機能の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「力率一定制御設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ 力率一定制御機能の有効/無効を切り替える場合は、カーソルを「機能」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

有効
0.95

「ENT」ボタンを押す

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

有効
0.95

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定が「有効」の場合・・・力率一定制御機能が動作します。（初期設定）
設定が「無効」の場合・・・力率一定制御機能が動作しません。
＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.95

「ENT」ボタンを押す

10/13
力率一定制御▲▼機能
無効
ENT：実行
力率整定値
0.95
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
10/13
力率一定制御▲▼機能
無効
ENT：実行
力率整定値
0.95
ESC：中止「ENT」ボタンを押す

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.95

＜手順6＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、カーソルを「力率整定値」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.95

「ENT」ボタンを押す

力率一定制御機能
力率整定値

DWG No.

10/13
▲▼

無効
0.95

INS-180053-6

77/134

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.80～1.00（初期値 0.95）
設定刻み・・・0.01※電力会社からの指定がない限り、設定変更する必要はありません。
下記は、力率整定値を 0.95 から 0.85 に変更する例です。

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.95

「▼」ボタンを長押し力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.85

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.85

「ENT」ボタンを押す

10/13
力率一定制御▲▼機能
無効
ENT：実行
力率整定値
0.85
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
10/13
力率一定制御▲▼機能
無効
ENT：実行
力率整定値
0.85
ESC：中止「ENT」ボタンを押す

力率一定制御
機能
力率整定値

10/13
▲▼

無効
0.85

以上で、力率一定制御機能の設定は完了です。

注意事項

DWG No.

力率一定制御中に系統電圧が無効・有効電力制御の整定値まで上昇する場合は、無効・有効電力制御を行います。

INS-180053-6

78/134

10.2.12 出力制御の設定方法＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「出力制御設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「変化レート」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

出力制御設定
変化レート

11/13
▲▼

5 min

「ENT」ボタンを押す

出力制御設定
変化レート

11/13
▲▼

5 min

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・5min～10min（初期値 5min）
設定刻み・・・1min※電力会社からの指定がない限り、設定変更する必要はありません。
＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

出力制御設定
変化レート

11/13
▲▼

5 min

「ENT」ボタンを押す

出力制御設定変化レート

ENT：実行
ESC：中止

11/13
▲▼

5 min

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

出力制御設定変化レート

ENT：実行
ESC：中止

11/13
▲▼

5 min

「ENT」ボタンを押す

出力制御設定
変化レート

11/13
▲▼

5 min

以上で、出力制御の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

79/134

10.2.13 単独能動検出の設定方法※本設定は、電力会社からの指定がない限り変更しないでください。
＜手順1＞ 「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「単独能動検出画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「ゲイン」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
A
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
A
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・E/D/C/B/A （初期値 A）
下記は、ゲインを A から B に変更する例です。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
A
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz「▲」ボタンを1回押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
ENT：実行最大値 ESC：中止
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
ENT：実行最大値 ESC：中止
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順6＞ 次にカーソルを「最大量」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 HzDWG No.

INS-180053-6

80/134「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲および設定刻みは、下記の通りです。
設定範囲・・・0.000pu～0.250pu（初期値 0.250pu）
設定刻み・・・0.001pu＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
ENT：実行最大値 ESC：中止
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
ENT：実行最大値 ESC：中止
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順10＞次にカーソルを「周波数」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順11＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲および設定刻みは、下記の通りです。
設定範囲・・・0.50Hz～5.00Hz（初期値 1.00Hz）
設定刻み・・・0.01Hz＜手順12＞手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
ENT：実行最大値 ESC：中止
0.240 pu
周波数1.00 Hz＜手順13＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
ENT：実行最大値 ESC：中止
0.240 pu
周波数1.00 Hz「ENT」ボタンを押す

12/13
単独能動検出▲▼ゲイン
B
最大値
0.240 pu
周波数1.00 Hz以上で、単独能動検出の設定は完了です。
DWG No.

INS-180053-6

81/134

10.2.14 確認コード
複数台のパワーコンディショナを設定する際に、整定値設定の整合性確認にご使用いただけるコードです。同じ整定値を設定したパワーコンディショナは 4 桁の確認コードが一致します。
「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」に従って、「確認コード」を表示させます。

確認コード
整定値：

DWG No.

INS-180053-6

82/134

13/13
▲▽

48FB

10.3 その他の設定
10.3.1 外部通信の設定
本装置は、RS-485 にて外部通信を行うことができます。複数台運転時は、下記手順により各装置が重複しない通信 ID を設定してください。外部通信の接続は、「9.8.1 外部通信の接続（50 ページ）」をご参照ください。
＜手順1＞ 設定メニュー画面にて、カーソルを「通信設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、通信設定画面が表示されます。

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼「ENT」ボタン
を押す

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

＜手順2＞ カーソルを「通信 ID」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、通信 ID の数値の下に下線が現れます。

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

「ENT」ボタン
を押す

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定値は、下記の通りです。
設定値・・・1～30（初期値 1）＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

「ENT」ボタン
を押す

1/1
通信設定
△▽
通信ＩＤ
1
ENT：実行
通信方式
B
ESC：中止状態
通信中＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
通信設定
△▽
通信ＩＤ
1
ENT：実行
通信方式
B
ESC：中止状態
通信中「ENT」ボタン
を押す

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

DWG No.

INS-180053-6

83/134

＜手順6＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、カーソルを「通信方式」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

「ENT」ボタン
を押す

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定を変更します。設定値は、下記の通りです。
設定値・・・A/B （初期値 B）※監視装置メーカより特別な指定がない限り、初期値 B にてご使用ください。
＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

「ENT」ボタン
を押す

1/1
通信設定
△▽
通信ＩＤ
1
ENT：実行
通信方式
B
ESC：中止状態
通信中＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
通信設定
△▽
通信ＩＤ
1
ENT：実行
通信方式
B
ESC：中止状態
通信中

以上で、外部通信の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

84/134「ENT」ボタン
を押す

通信設定
通信ＩＤ
通信方式
状態

1/1
△▽

1
B
通信中

10.3.2 外部計測の設定
本装置に当社製計測ユニット（型名：PVSMSC-U）を接続することで日射、気温および予備 1、予備 2 を測定することができます。
日射計、気温計（Pt100）の測定情報を操作パネルの LCD に表示、および外部通信（RS-485）にて送出することができます。日射量の表示および送出を行う際は日射強度換算（※）を行ってください。
※日射強度換算式
日射計出力が 10（mV）になる日射量を設定します。
日射計の感度定数が 7（mV/kW･m-2）の場合、10（mV）出力時の日射量は10（mV） / 7（mV/kW･m-2）＝1.429（kW/m2）となりますので、「外部計測設定」の「日射量」に「1.429」を設定してください。
※初期値の 1.430（kW/m2）は、感度定数が 6.993（mV/kW･m-2）の日射計を接続する場合です。

＜手順1＞ 設定メニュー画面にて、カーソルを「外部計測設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、外部計測設定画面が表示されます。

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

＜手順2＞ カーソルを「日射量」の数値に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、日射端子に接続されたトランスデューサの値が 10mV 時の値（0mV は固定で0kW/m2 となります。）を設定してください。設定値、設定刻みは下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定値・・・0～2.000kW/m2（初期値 1.430kW/m2）
設定刻み・・・0.001kW/m2＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
ENT：実行日射量計測
無ESC：中止気温計測
無DWG No.

INS-180053-6

85/134

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
ENT：実行日射量計測
無ESC：中止気温計測
無「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

＜手順6＞ 次に、カーソルを「日射量計測」の表示に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
無
気温計測
無

＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定が「無」の場合・・・日射計を接続しない場合（初期設定）
設定が「有」の場合・・・日射計を接続する場合＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
有
気温計測
無

「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
無＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
無「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
有
気温計測
無

＜手順10＞ カーソルを「気温計測」の表示に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
有
気温計測
無

「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
有
気温計測
無

＜手順11＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定が「無」の場合・・・気温計を接続しない場合（初期設定）
設定が「有」の場合・・・気温計を接続する場合
DWG No.

INS-180053-6

86/134

＜手順12＞ 手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
有
気温計測
有

「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
有＜手順13＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
有「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/m2
日射量計測
有
気温計測
有

以上で、外部計測入力の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

87/134

10.3.3 時計の設定
本装置は、保守・メンテナンスの目的で時計を内蔵しております。出荷時に設定されていますので、通常は設定の必要はありま
せん。

注意事項

本装置内蔵の時計は、無電圧状態でもバックアップされていますが、無電圧状態が続くと時計の設定がクリアされてしまう場合があります。時計の設定がクリアされた場合は、運用開始時に時計の設定を行ってください。

＜手順1＞ 設定メニュー画面にて、カーソルを「時計設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、時計設定画面が表示されます。

設定メニュー
時計設定
整定値一括設定
積算電力補正2/4▲▼「ENT」ボタン
を押す

1/1
時計設定
△▽
2018/ 10/ 10
2019 : 20 : 11
ENT：入力＜手順2＞ カーソルを変更したい数値（ 年/月/日 時：分：秒 ）に移動させてください。
※下記は、「日」を変更する例です。

時計設定
2018/ 10/ 10
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

「▼」ボタンを2回押す

時計設定
2018/ 10/ 10
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

＜手順3＞ 「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が表示されます。

時計設定
2018/ 10/ 10
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

「ENT」ボタンを押す

時計設定
2018/ 10/ 10
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

＜手順4＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、数値を変更してください。
下記は、「日」を 10 から 17 に変更する例です。

時計設定
2018/ 10/ 10
2019 : 20 : 11

DWG No.

INS-180053-6

88/134

1/1△▽

設定「▲」ボタンを7回押す

時計設定
2018/ 10/ 17
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

＜手順5＞ 設定が終わったら、「ENT」ボタンを押してください。数値の下の下線がカーソルに戻ります。

時計設定
2018/ 10/ 17
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

「ENT」ボタンを押す

時計設定
2018/ 10/ 17
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

＜手順6＞ カーソルを「設定」の文字に移動して、「ENT」ボタンを押してください。「設定」の文字が消え、「ENT:入力」文字が
現れます。

時計設定
2018/ 10/ 17
2019 : 20 : 11

1/1
△▽

設定

「ENT」ボタン
を押す

1/1
時計設定
△▽
2018/ 10/ 17
2019 : 20 : 11
ENT：入力以上で、時計の設定は完了です。「ESC」ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

DWG No.

INS-180053-6

89/134

10.3.4 RPR 検出時動作の設定
本装置は、外部入力 2 に接続した RPR から接点信号が入力されると、A51 STOP2（外部入力受信 2）警報で停止し、接点信号が解除されると外部入力復帰時間後に復帰します。
本装置では、RPR による停止・復帰の繰り返し動作を回避するため、復帰時の起動動作を下記の 4 種類から選択することができます。
● ノーマルスタート
PCS の起動直後から最大出力を行います。RPR による停止・復帰の繰り返し動作の回避方法は、「10.2.10 外部入力 2 の設定方法（75 ページ）」の外部入力復帰時間の設定のみとなる設定です。
● ソフトスタート（初期設定）
RPR 検出後の再起動時、本装置の出力電力を徐々に増加させる機能です。発電量の急増による RPR の動作を抑制します。
● クリップ制御 A
RPR の検出頻度が高い場合に、自動的に出力電力を抑制する機能です。独自のアルゴリズムで、RPR の動作をなるべく回避します。
● クリップ制御 B
クリップ制御 A よりも RPR の動作頻度が高くなりますが、なるべく高い発電量を目指します。
設定手順は下記の通りです。

＜手順1＞ 設定メニュー画面にて、カーソルを「オプション設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、RPR 検出時動作設定画面が表示されます。

設定メニュー
オプション設定
停電運用設定4/4▲▽「ENT」ボタンを押す

RPR検出時動作
ソフトスタート

1/2△▼

RPR検出時動作
ソフトスタート

1/2△▼＜手順2＞ 「ENT」ボタンを押すと、設定の下に下線が現れます。

RPR検出時動作
ソフトスタート

1/2△▼「ENT」ボタンを押す＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定を変更します。
下記は設定をソフトスタートからクリップ制御 A に変更する例です。

RPR検出時動作
ソフトスタートDWG No.

INS-180053-6

90/134

1/2△▼「▼」ボタンを1回押す

RPR検出時動作
クリップ制御A1/2△▼

＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

RPR検出時動作
クリップ制御A

1/2△▼「ENT」ボタンを押す

RPR検出時動作
クリップ制御A

1/2△▼

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

RPR検出時動作
クリップ制御A

1/2△▼

ENT：実行
ESC：中止「ENT」ボタンを押す

RPR検出時動作
クリップ制御A

1/2△▼

以上で、RPR 検出時動作の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

91/134

10.3.5 接点出力時限の設定
本装置は、系統異常および異常を検出した際に、外部信号端子（CN1）から接点信号出力を一定時間保留する機能を有します。
本機能は、すぐに復旧する異常による接点信号を、監視装置等に入力したくない場合に使用します。保留時間の設定範囲は下記の通りです。
「通常」に設定した場合は、接点信号出力の保留を行いません。
設定範囲・・・60min/30min/5min/通常 （初期値 通常）
設定手順は下記の通りです。
＜手順1＞ 設定メニュー画面にて、カーソルを「オプション設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、RPR 検出時動作設定画面が表示されます（「10.3.4 RPR 検出時動作の設定（90 ページ）」参照）。
続いて、「▼」ボタンを 1 回押すと接点出力時限設定画面が表示させます。

RPR検出時動作
ソフトスタート

1/2△▼「▼」ボタンを1回押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

通常
通常

＜手順2＞ カーソルを「系統異常」の設定に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

通常
通常

「ENT」ボタンを押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

通常
通常

＜手順3＞ 「▲」および「▼」ボタンを押して、設定を変更します。
下記は設定を通常から 5min に変更する例です。

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

通常
通常

「▲」ボタンを1回押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
通常

＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

接点出力時限系統異常異常

DWG No.

INS-180053-6

92/134

2/2
▲▽

5min
通常

「ENT」ボタンを押す

接点出力時限系統異常
ENT：実行異常 ESC：中止

2/2
▲▽

5min
通常

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

接点出力時限系統異常
ENT：実行異常 ESC：中止

2/2
▲▽

5min
通常

「ENT」ボタンを押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
通常

＜手順6＞ 次にカーソルを「異常」の設定に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
通常

「ENT」ボタンを押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
通常

＜手順7＞ 「▲」および「▼」ボタンを押して、設定を変更します。
下記は設定を通常から 60min に変更する例です。

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
通常

「▲」ボタンを3回押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
60min

＜手順8＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
60min

「ENT」ボタンを押す

2/2
接点出力時限▲▽系統異常
5min
ENT：実行異常 ESC：中止 60min＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
2/2
接点出力時限▲▽系統異常
5min
ENT：実行異常 ESC：中止 60min「ENT」ボタンを押す

接点出力時限
系統異常
異常

2/2
▲▽

5min
60min

以上で、接点出力時限の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

93/134

10.4 運転設定完了する前に、運転を開始しないでください。本装置が故障したり、系統に悪影響を与える可能性がありま注意す。
（故障の恐れがあります。）

各設定が完了した後に、下記の手順により運転を開始することができます。

10.4.1 連系運転動作の開始方法＜手順1＞ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を上側「ON」にしてください。
系統出力遮断器（CB2）または漏電遮断器を上側「ON」にしてください。
＜手順2＞ メニュー画面にて、初期画面を表示後、カーソルを「連系運転開始」に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼＜手順3＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
連系運転開始ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示1/3△▼＜手順4＞ 「ENT」ボタンを押すことで連系運転待機状態になり、「連系運転開始」の表示が「運転停止」に変わります。連系
運転は、待機時間経過後に開始します。

メニュー
連系運転開始ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタン
を押す

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示1/3△▼（１）手動復帰の異常発生中は、運転開始操作を行っても運転は再開されません。
（２）待機中は運転 LED が点滅します。運転 LED は、本装置が運転後に点灯します。太陽電池入力の電圧により、下記のように運転開始までの待機時間が異なりますのでご注意ください。

注意事項

太陽電池入力電圧

運転開始までの待機時間

150V 以上 300V 未満

20 分

300V 以上 400V 未満

5分 ※400V 以上

30 秒 ※※待機時間が経過しても、運転開始が約 30 秒間さらに遅れる場合があります。
※系統側および太陽電池側の両方の電圧が仕様範囲内で通電されると、復帰後投入阻止時間（72 ページ）のカウントダウンが開始されます。なお、復帰後投入阻止時間中は待機状態となります。
DWG No.

INS-180053-6

94/134

10.4.2 自立運転動作の開始方法 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）
自立運転出力の並列運転はしないでください。

注意（故障の恐れがあります。）

自立運転は、下記の手順により運転を開始することができます。
＜手順1＞ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を上側「ON」にしてください。
＜手順2＞ メニュー画面にて、初期画面が表示後、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押すと、「連系運転開始」の文字が「自立運転開始」に変わります。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼「▼」ボタンを押す

メニュー
自立運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼＜手順4＞ 「連系運転開始」の文字が「自立運転開始」に変わった後、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

メニュー
自立運転開始異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
自立運転開始ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示1/3△▼＜手順5＞ 運転する場合は、「ENT」ボタン、運転させない場合は「ESC」ボタンを押してください。本装置が運転を開始すると、「自立運転開始」の文字が「運転停止」に変わります。

メニュー
自立運転開始ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタン
を押す

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示1/3△▼（1）手動復帰の異常発生中は、自立運転開始操作を行っても運転は再開されません。
（2）系統出力遮断器（CB2）は「ON」「OFF」のどちらでも自立運転を行います。ただし、系統出力遮断器
注意事項（CB2）が下側「OFF」時、または系統の異常が発生した場合は、LCD に異常状態が表示され、系統異常信号が出力されます。
（3）自立運転開始操作は、「10.5.1 連系運転動作の停止方法（96 ページ）」を参照し連系運転動作を停止
してから開始してください。
DWG No.

INS-180053-6

95/134

10.5 停止
下記の手順により、本装置の運転を停止させることができます。

10.5.1 連系運転動作の停止方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運転停止」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタン
を押す

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示1/3△▼＜手順2＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタン
を押す

メニュー
運転停止
ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示1/3△▼＜手順3＞ 「ENT」ボタンを押すことで、本装置を停止させることができます。

メニュー
運転停止
ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼

運転 LED が消灯することを確認してください。無電圧状態にする場合は、下記の手順で行ってください。

＜手順1＞ 漏電遮断器または系統出力遮断器（CB2）を下側「OFF」にしてください。
注意事項＜手順2＞ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器(CB1)を下側「OFF」にしてください。
配線作業などを行う際は、無電圧の状態をテスターで確認してから作業を行ってください。

DWG No.

INS-180053-6

96/134

10.5.2 自立運転動作の停止方法 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運転停止」の文字に合わせて「ENT」ボタンを押すと、運用設定画面が表示されま
す。

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタン
を押す

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示1/3△▼＜手順2＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

メニュー
運転停止
異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタン
を押す

メニュー
運転停止
ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示1/3△▼＜手順3＞ 停止する場合は、「ENT」ボタン、停止させない場合は「ESC」ボタンを押してください。

メニュー
運転停止
ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼

運転 LED が消灯することを確認してください。無電圧状態にする場合は、下記の手順で行ってください。
＜手順1＞ 漏電遮断器または系統出力遮断器（CB2）を下側「OFF」にしてください。
注意事項＜手順2＞ 太陽電池入力開閉器（SW1～SW6）または太陽電池入力遮断器（CB1）を下側「OFF」にしてください。
配線作業などを行う際は、無電圧の状態をテスターで確認してから作業を行ってください。

DWG No.

INS-180053-6

97/134

10.6 系統停電時の自立運転自動切替機能の設定「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）
本装置は、系統停電時に自動で自立運転に切り替わる機能を有します。
なお、初期設定では系統停電時に系統異常により運転停止し、系統が復電すれば復帰後投入阻止時間経過後に、自動で連系運転を再開します。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。

メニュー
設定

3/3
▲▽

「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼＜手順2＞ 「▼」および「▲」ボタンを押すと、停電運用設定画面が表示されます。

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼「▼」ボタンを9回押す

設定メニュー
停電運用設定4/4▲▽＜手順3＞ カーソルを「停電運用設定」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、設定画面が表示されます。

設定メニュー
停電運用設定4/4▲▽「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
再連系待機

1/1
△▽

＜手順4＞ カーソルを「再連系待機」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

設定メニュー
再連系待機

DWG No.

INS-180053-6

98/134

1/1△▽「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
再連系待機

1/1
△▽

＜手順5＞ 「▼」および「▲」ボタンを押すと、「再連系待機」の文字が「自立運転」に変わります。

設定メニュー
再連系待機

1/1
△▽

「▼」ボタンを押す

設定メニュー
自立運転

1/1
△▽

＜手順6＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

設定メニュー
自立運転

1/1
△▽

「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
自立運転

1/1
△▽

ENT：実行
ESC：中止＜手順7＞ 「ENT」ボタンを押すと、系統停電時に自動で自立運転に切り替わります。

設定メニュー
自立運転

ENT：実行
ESC：中止1/1△▽「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
自立運転

1/1
△▽

以上で、系統停電時の自立運転自動切替機能の設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

99/134

10.7 運用情報の表示方法
本装置は、操作パネルの LCD に積算電力値、運転実績情報、装置情報を表示することができます。表示項目は、下表の通りです。
表 10-1 運用情報表示項目
項目

単位

表示範囲

備考

積算入力電力量

kWh

0～999999.99

注1

積算出力電力量

kWh

0～999999.99

注1

総運転時間

h

0～999999

型名

ー

ー

Ver.

ー

ー

S/N.

ー

ー

最大出力電力kWー

16 文字まで表示されます。

注1 積算入出力電力量は、リセットおよび 1kWh 刻みで任意の値に変更することが可能です。詳細は「10.9 積算入出力電力の補正方法（104 ページ）」をご参照ください。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運用情報表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、積算電力値画面が表示されま
す。

メニュー
異常履歴
状態情報表示
運用情報表示DWG No.

INS-180053-6

100/134

2/3▲▼「ENT」ボタン
を押す

1/4
積算電力値
△▼
入力
16.05 kWh
出力15.02 kWh

手順 1 の画面の状態で「▼」および「▲」ボタンを押すと、下図のように各運用情報画面が切り替わっていきます。

＜積算電力値画面＞
1/4
積算電力値
△▼
入力
16.05 kWh
出力15.02 kWh

＜運転実績情報画面＞
2/4
運転実績情報▲▼
総運転時間123456 h＜装置情報1画面＞
3/4
装置情報１
▲▼
PVS010T200C
Ver. 91.37
S/N. EA-S-000001＜装置情報2画面＞

装置情報２
最大出力電力4/4▲▽

10.0 kWDWG No.

INS-180053-6

101/134

10.8 各計測情報の表示方法
本装置は、操作パネルの LCD に入出力の計測値および日射計、気温計の計測を表示することができます。表示項目は、下表の通りです。
表 10-2 計測表示項目
項目

単位

計測範囲

入力電圧

V

0～650

入力電流

A

0～50

入力電力

kW

0～15

出力電圧

V

0～300

出力電流

A

0～50

出力電力

kW

備考

0～15
2

日射量 注 1

kW/m

注2

直接入力

気温 注 1℃-40～80 注 2

予備 1 注 1V

1～5 注 3DC4-20mA

予備 2 注 1V

1～5 注 3DC4-20mA

Pt100（3 線式）

注1 計測ユニット（型名：PVSMSC-U）を接続した場合に表示されます。
注2 日射量、気温の表示は、外部計測設定が「無」になっている場合「-----」表示となります。また、日射量は、「10.3.2 外部
計測の設定（85 ページ）」にて設定された換算値を表示します。外部トランスデューサをご使用の場合、予備 1 または予備
2 にトランスデューサ出力を接続してご使用ください。
注3 予備 1、予備 2 の表示は、何も接続されない場合「-----」表示となります。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「計測情報表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、入力 1 計測値画面が表示されます。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示DWG No.

INS-180053-6

102/134

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

1/7
入力１計測値△▼
入力電圧400.0 V
入力電流
16.25 A
入力電力
6.50 kW手順 1 の画面の状態で「▼」および「▲」ボタンを押すと、下図のように各計測値画面が切り替わっていきます。

＜入力1計測値画面＞
1/7
入力１計測値△▼
入力電圧400.0 V
入力電流
16.25 A
入力電力
6.50 kW＜入力2計測値画面＞
2/7
入力２計測値▲▼
入力電圧400.0 V
入力電流
16.25 A
入力電力
6.50 kW※「入力1計測値」は太陽電池入力PV1～PV3の計測値が表示されます。
※「入力2計測値」は太陽電池入力PV4～PV6の計測値が表示されます。
※「接続箱機能なし」（オプション型名：-DN、-DN-SA）の場
合は、入力電流と入力電力は「入力1計測値」と「入力2計測値」の合計値となります。入力電圧はおよそ同じ値が表示されます（入力1、2で計測点が異なるため差異がでる場合があります）。

＜出力計測値画面＞
3/7
出力計測値
▲▼
RS電圧
202.0 V
ST電圧
202.0 V
TR電圧
202.0 V

＜出力計測値画面＞
4/7
出力計測値
▲▼
出力電流
17.15 A
出力電力
6.00 kW＜自立計測値画面＞

自立計測値
出力電圧
出力電流
出力電力

＜自立計測値画面＞
5/7
▲▼

0.0 V
0.0 A
0.0 kW

自立運転していない場合＜外部計測値画面＞

自立計測値
出力電圧
出力電流
出力電力

6/7
▲▼

----------------＜外部計測値画面＞

外部計測値
日射量
0.777 kW/m2
気温
25.2
℃

6/7
▲▼

外部計測設定が「無」の場合＜予備計測値画面＞

外部計測値
日射量
気温

6/7
▲▼

-----------＜予備計測値画面＞

予備計測値
予備１
4.005 V
予備２
3.002 V7/7▲▽

何も接続されて
いない場合

予備計測値
予備１
予備２

-----------DWG No.

INS-180053-6

7/7▲▽

自立運転動作時の出力計測情報については下記の通りになります。
注意事項

出力電圧：U 相、V 相の平均電圧
出力電流：U 相、V 相の合計電流
出力電力：U 相、V 相の合計電力
103/134

10.9 積算入出力電力の補正方法
本装置は、総積算入出力電力の値をリセットおよび任意の値に変更する機能を有します。
積算入出力電力の変更機能は、パワーコンディショナを交換した際に、以前のパワーコンディショナの積算入出力電力を引き継いで使用することを目的としています。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。

メニュー
設定

3/3
▲▽

「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼＜手順2＞ カーソルを「積算電力補正」に合わせて、「ENT」ボタンを押すと積算電力補正画面が表示されます。

設定メニュー
時計設定
整定値一括設定
積算電力補正2/4▲▼「ENT」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
1605 kWh
出力1502 kWh
ENT：補正

＜手順3＞ カーソルを「入力」の数値に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、最下位桁の数字が強調されます。
1/1
積算電力補正△▽入力
1605 kWh
出力1502 kWh
ENT：補正「ENT」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
001605 kWh
出力001502 kWh
設定＜手順4＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、最下位桁の数字の下に下線が現れます。
1/1
積算電力補正△▽入力
001605 kWh
出力001502 kWh
設定「ENT」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
001605 kWh
出力001502 kWh
設定＜手順5＞ 「▼」および「▲」ボタンを押すことで、数字が変更されます。
1/1
積算電力補正△▽入力
001605 kWh
出力001502 kWh
ENT：入力DWG No.

INS-180053-6

104/134「▼」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
出力001502 kWh
ENT：入力＜手順6＞ 「ENT」ボタンを押すと、最下位桁の数字が強調表示に戻ります。
1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
出力001502 kWh
ENT：入力「ENT」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
出力001502 kWh
設定＜手順7＞ 「▼」および「▲」ボタンを押すことで、強調される文字が桁の上位/下位および「入力」表示/「出力」表示/設定に移
動します。
1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
出力001502 kWh
設定「▼/▲」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
出力001502 kWh
設定＜手順8＞ 設定が強調された状態で「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
出力001502 kWh
設定「ENT」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
ENT：実行
出力 ESC：中止
001502 kWh
設定＜手順9＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、積算電力補正画面に戻ります。
1/1
積算電力補正△▽入力
001604 kWh
ENT：実行
出力 ESC：中止
001502 kWh
設定「ENT」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
1604 kWh
出力1502 kWh
ENT：補正以上で、積算電力の補正は完了です。
＜手順10＞積算電力補正画面で「▼」および「▲」ボタンを押すことで、「入力」表示/「出力」表示に変更することができます。
1/1
積算電力補正△▽入力
1604 kWh
出力1502 kWh
ENT：補正「▼」ボタンを押す

1/1
積算電力補正△▽入力
1604 kWh
出力1502 kWh
ENT：補正DWG No.

INS-180053-6

105/134

10.10 通信接続試験
本装置は、同一発電所に複数台設置される装置間の通信 ID 重複および外部通信ケーブルの接続不良を確認するための通信接続試験機能を有します。
試験前に「9.8 外部信号端子（CN1）の接続（49 ページ）」を参照し、外部通信の接続を確認し、「10.3.1 外部通信の設定（83 ページ）」を参照し、通信 ID・通信方式を設定してください。
試験前に上位装置（監視装置、出力制御装置）の電源を「OFF」にしてください。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。

メニュー
設定

3/3
▲▽

「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼＜手順2＞ カーソルを「通信接続試験」に合わせて、「ENT」ボタンを押すと通信接続試験の開始画面が表示されます。

設定メニュー
サイドボタン
通信接続試験
接点出力試験

3/4▲▼「ENT」ボタンを押す

1/1
通信接続試験
△▽通信試験を開始
実行時間60秒
ENT：実行＜手順3＞ 「ENT」ボタンを押すと、ID の順番で通信接続試験が開始します。
1/1
通信接続試験
△▽通信試験を開始
実行時間60秒
ENT：実行「ENT」ボタンを押す

1/1
通信接続試験
△▽ＩＤ：01/30 試験中＜手順4＞ 通信が正常の場合は「成功」と表示されます。
1/1
通信接続試験
△▽ＩＤ：01/30 試験中

1/1
通信接続試験
△▽ＩＤ：01/30 試験中
成功＜手順5＞ 通信ができない場合は「無応答」と表示されます。
1/1
通信接続試験
△▽ＩＤ：02/30 試験中

DWG No.

INS-180053-6

106/134

1/1
通信接続試験
△▽ＩＤ：02/30 試験中
無応答

＜手順6＞ 通信接続試験前の一定時間内に上位装置（監視装置、出力制御装置）からの通信がある場合はエラーが表示されます。
※再度通信接続試験を行いたい場合は、上位装置（監視装置、出力制御装置）の電源を「OFF」にし、90 秒
後に再実行してください。

設定メニュー
サイドボタン
通信接続試験
接点出力試験

通信接続試験
エラー！
上位装置を外し90秒後に再実行

3/4
▲▼

1/1
△▽

＜手順7＞ 全ての装置 ID の通信接続試験が終わると結果が表示されます。
1/1
通信接続試験
△▽ＩＤ：30/30 試験中
成功

1/1
通信接続試験
△▽結果
ENT：終了

0: ○○○－－○○○○○
10: ○○○－－○○－○○
20: ○△○○○○－－○○
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1/1
通信接続試験
△▽結果
ENT：終了

0: ○○○－－○○○○○
10: ○○○－－○○－○○
20: ○△○○○○－－○○
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ID 十の位

ID 一の位

例：ID20

例：ID17○：通信成功△：自号機ID―：無応答または重複号機ID※「ー」の場合は、該当号機のID、接続を確認してください。

以上で、通信接続試験は終了です。

DWG No.

INS-180053-6

107/134

10.11 整定値一括設定
本装置は、自号機の系統連系保護動作整定値を通信で接続された他の装置に上書きする機能を有します。
一括設定される整定値は使用者様が操作している自号機の「10.2.1 各整定値設定画面の表示方法（58 ページ）」参照の「整定値設定」メニュー内の整定値が設定されます。
試験前に「9.8 外部信号端子（CN1）の接続（49 ページ）」を参照し、外部通信の接続を確認し、「10.3.1 外部通信の設定（83 ページ）」を参照し、通信 ID・通信方式を設定してください。
試験前に上位装置（監視装置、出力制御装置）の電源を「OFF」にしてください。

＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。

メニュー
設定

3/3
▲▽

「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼＜手順2＞ カーソルを「整定値一括設定」に合わせて、「ENT」ボタンを押すと整定値一括設定が表示されます。

設定メニュー
時計設定
整定値一括設定
積算電力補正2/4▲▼「ENT」ボタンを押す

1/1
整定値一括設定△▽
全装置に整定値を上書きしますENT：実行＜手順3＞ 「ENT」ボタンを押すと、ID の順番で整定値が設定されます。
1/1
整定値一括設定△▽
全装置に整定値を上書きしますENT：実行「ENT」ボタンを押す

1/1
整定値一括設定△▽
ＩＤ：01/30 設定中＜手順4＞ 整定値が書き込まれると「成功」と表示されます。
1/1
整定値一括設定△▽
ＩＤ：01/30 設定中

1/1
整定値一括設定△▽
ＩＤ：01/30 設定中
成功＜手順5＞ 整定値の書き込みに問題があると「無応答」と表示されます。
1/1
整定値一括設定△▽
ＩＤ：02/30 設定中

DWG No.

INS-180053-6

108/134

1/1
整定値一括設定△▽
ＩＤ：02/30 設定中
無応答

＜手順6＞ 整定値一括設定の書き込み前の一定時間内に上位装置（監視装置、出力制御装置）からの通信がある場合
はエラーが表示されます。
※再度通信接続試験を行いたい場合は、上位装置（監視装置、出力制御装置）の電源を「OFF」にし、90 秒
後に再実行してください。

設定メニュー
時計設定
整定値一括設定
積算電力補正整定値一括設定エラー！
上位装置を外し90秒後に再実行

2/4
▲▼

1/1
△▽

＜手順7＞ 全ての装置 ID に整定値の書き込みが終わると結果が表示されます。
1/1
整定値一括設定△▽
ＩＤ：30/30 設定中
成功

1/1
整定値一括設定△▽
結果
ENT：終了

0: ○○○－－○○○○○
10: ○○○－×○○－○○
20: ○△○○○○××○○
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1/1
整定値一括設定△▽
結果
ENT：終了

0: ○○○－－○○○○○
10: ○○○－×○○－○○
20: ○△○○○○××○○
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ID 十の位

ID 一の位

例：ID20

例：ID17○：通信成功△：自号機
ー：無応答または重複号機ID
×：書き込み失敗（書き込み先の装置のバージョンなどが異なるため失敗しました。）※「ー」の場合は、該当号機のID、接続を確認してください。
※「×」の場合は、該当号機の整定値は手動設定してください。

以上で、整定値一括設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

109/134

10.12 サイドボタン設定
本装置は、サイドボタンを押すことで異常状態から復旧（異常リセットと装置の運転再開）できる機能を有します。本機能を有効にするためには、下記手順に従い復旧操作を「許可」に設定する必要があります。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。

メニュー
設定

3/3
▲▽

「ENT」ボタンを押す

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/4△▼＜手順2＞ カーソルを「サイドボタン」に合わせて、「ENT」ボタンを押すとサイドボタン設定が表示されます。
設定範囲・・・許可/不許可（初期値：許可）

設定メニュー
サイドボタン
通信接続試験
接点出力試験

3/4▲▼「ENT」ボタンを押す

以上で、サイドボタンによる異常状態からの復旧操作設定は完了です。

DWG No.

INS-180053-6

110/134

サイドボタン
復旧操作

1/1
△▽

許可

10.13 状態情報の表示方法
10.13.1 状態情報の表示方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「状態情報表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、状態情報表示画面が表示されます。
※状態情報表示の内訳は、「表 7-4 状態表示一覧（28 ページ）」をご参照ください。

メニュー
異常履歴
状態情報表示
運用情報表示

2/3▲▼「ENT」ボタンを押す

状態情報表示
通常運転
無効電力制御中
温度制限動作中

1/1△▽

各状態の画面は、下記の通りになります。

＜通常運転時＞

状態情報表示通常運転＜通常運転時（自立運転）＞
1/1
△▽

＜停止時＞

状態情報表示停止＜温度制限動作時＞
1/1△▽＜システム連動時＞

状態情報表示
通常運転
システム連動中

状態情報表示
自立運転

1/1
△▽

状態情報表示
通常運転
温度制限動作中＜待機時＞
1/1
状態情報表示△▽待機
待機時間### sec＜出力制限時＞
1/1△▽

状態情報表示
通常運転
出力制御中

1/1
△▽

＜電圧上昇抑制時（無効電力制御）＞＜電圧上昇抑制時（有効電力制御）＞
1/1△▽

状態情報表示
通常運転
無効電力制御中

1/1△▽

状態情報表示
通常運転
有効電力制御中

1/1
△▽

＜異常時＞

状態情報表示異常
G02 UFR
G04 UVR

1/1△▽※異常時は、異常の状態を全て表示します。異常の数が多い場合は、ページ数が増えていきますので、「▼」および「▲」ボタンにて、表示させてください。異常の表示については、「10.14 異常時の復旧方法（113 ページ）」をご参照ください。

DWG No.

INS-180053-6

111/134

10.13.2 異常履歴の表示方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「異常履歴表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、異常履歴画面が表示されます。

メニュー
異常履歴
状態情報表示
運用情報表示

2/3▲▼「ENT」ボタン
を押す

1/64
異常履歴
△▼
1 ：G04発生
UVR
B4A6
2018/10/10 20:11

異常履歴は、異常の発生と復旧を含めて、最大で過去 64 件保存されます。「▼」および「▲」ボタンを押すと、ページが切り替わります。最新の異常が追加されると、最も古い異常は消去されます。
1/64
異常履歴
△▼
1 ：G04発生
UVR
B4A6
2018/10/10 20:11

「▼」
ボタンを
押す

最新の異常

新しい

「▲」
ボタンを
押す

2/64
異常履歴
▲▼
2 ：G05復旧ISLAND-P
D2F5
2018/10/10 20:02

「▼」
ボタンを
押す

「▲」
ボタンを
押す
・
・
・

「▼」
ボタンを
押す

※ページ数は履歴された最大件数までとなります。

「▲」
ボタンを
押す

64/64
異常履歴
▲▽
64：G04復旧
UVR
B4A6
2018/10/09 14:38

最も古い異常古い※異常の詳細内容については、「10.14 異常時の復旧方法（113 ページ）」をご参照ください。

注意事項

DWG No.

本装置を初起動時に系統電圧を通電しますと、異常履歴に「G04 復旧」が表示されます。

INS-180053-6

112/134

10.14 異常時の復旧方法
本装置は、異常 LED、異常信号、系統異常信号、LCD の状態情報表示により、異常原因をお知らせします。本装置の状態情報については、「表 7-4 状態表示一覧（28 ページ）」および「10.13 状態情報の表示方法（111 ページ）」をご参照ください。
警報発生時は、下表の復旧方法に従って、本装置の復旧を行ってください。下表の復旧方法にて、本装置が復旧しない場合は、お客様相談窓口もしくは販売店まで連絡してください。
表 10-3 警報一覧および復旧方法（1/3）
状態情報表示G01 OFR
G02 UFRG03 OVR
G04 UVR

警報名
系統周波数上昇（OFR）
系統周波数低下（UFR）
系統過電圧
（OVR）
系統低電圧
（UVR）

G05 ISLAND-P

単独運転
受動検出

G06 ISLAND-A

単独運転
能動検出

A07 UHV
A09 ACFA10 OCR
A11 OCIDC

系統瞬時
過電圧
系統連系
保護
インバータ
過電流
直流成分
流出異常

A12 PLERR

欠相

A13 PRERR

相回転異常

原因

復旧方法

系統の周波数が上昇しています。

系統の周波数が整定値以内になると、復帰後投入
阻止時間経過後に、自動復帰します。
もしくは手動復帰してください。 注 1

系統の周波数が低下しています。
系統の電圧が上昇しています。
系統の電圧が低下しています。
系統の周波数に異常が発生し、単独運転受動検出が動作しました。
系統の周波数に異常が発生し、単独運転能動検出が動作しました。

系統の電圧が整定値以内になると、復帰後投入阻
止時間経過後に、自動復帰します。
もしくは手動復帰してください。 注 1
復帰後投入阻止時間経過後に、自動復帰します。
もしくは手動復帰してください。 注 1
復帰後投入阻止時間経過後に、自動復帰します。
もしくは手動復帰してください。 注 1

系統の電圧が一瞬上昇しました。

自動復帰します。

系統連系保護が動作しました。

自動復帰します。

インバータ電流の異常を検出しました。
系統出力電流の直流成分の異常を検出しました。
系統が欠相している可能性があります。
系統の R、S、T 相の順序が誤っている可能性があります。

異常リセットしてから、運転動を開始してください。
注2
系統が欠相していないか、確認してください。系統が正常に戻ると自動復帰します。
系統の R、S、T 相の順序が問題ないか確認してください。順序が戻ると自動復帰します。

直流リンク
過電圧
直流リンク
低電圧

本装置の直流リンク電圧の異常を 異常リセットしてから、運転を開始してください。
検出しました。
注2

A17 STOP1

外部入力受信 1

外部入力信号 1 を受信しました。

A19
MC1SHORT

MC1 ショート
故障
MC1 オープン
故障
コントローラ通信異常

A14 OVDC
A15 UVDC

A20 MC1OPEN
A23 SYSCOME
A25 EEPROM

EEPROM 異常

A26 CVCFERR

CVCF 同期異常A29 ADCVREF

ADC 基準電圧
異常

外部入力信号 1 が解除されると、復帰時間経過後に、自動復帰します。
もしくは手動復帰してください。 注 1

本装置の MC1 の異常を検出しま 異常リセットしてから、運転を開始してください。
した。
注2
本装置の通信異常を検出しました。
本装置のメモリ異常を検出しました。
本装置の CVCF 同期の異常を検出しました。
本装置の ADC 基準電圧の異常を検出しました。

通信が確立すると自動復帰します。 注 2
本装置を無電圧状態にした後、再度通電してください。 注 2
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
ADC 基準電圧が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。 注 2

注1 G01～06、A17 は手動復帰の場合、異常リセットまたはサイドボタンを 2 秒以上押すことで運転を再開します。
注2 復帰しない場合または再度警報が生じた場合は、無電圧状態にしてからお客様相談窓口もしくは販売店まで連絡してください。
DWG No.

INS-180053-6

113/134

表 10-4 警報一覧および復旧方法（2/3）
状態情報表示警報名

A30 INVERRHCT 異常A31 FUSEERRFUSE 断A32 THERR
A33 INVERR

直流成分
流出検出

A42 CVCFOL

自立過負荷

A43 CVCFOV

自立過電圧

A44 CVCFUV

自立低電圧

A46 CVCFUP

A47 CVCFSHT

A48 CVCFRL

本装置の HCT の異常を検出しました。
本装置のヒューズの異常を検出しました。
本装置内部の検出温度が仕様範囲外になりました。
本装置の出力チョークの異常を検出しました。

サーミスタ
異常
出力チョークオープン故障A36 RTYIDC

A45 OPEDIS

原因

復旧方法
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2

本装置内部の検出温度が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。 注 2
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
自動復帰しますが、3 度自動復帰を繰り返しても、
系統出力電流の直流成分を検出解除されない場合は、直流成分流出異常となりましました。
す。
自立負荷が 30A 以下かどうか確認してください。自自立負荷の過負荷を検出しまし
立負荷が 30A 以下であることを確認後、異常リセッ
た。
トしてから、運転を開始してください。 注 2
自立出力電圧が一瞬上昇しました。
異常リセットしてから、運転を開始してください。
自立出力電圧が一瞬低下しまし 注 2
た。

運転条件

自立出力端子台に外部から電圧 自立出力端子台（TB10）に外部から印加されてが印加された可能性があります。
いる電圧を取り除くと自動復帰します。 注 2

不成立

異常発生より約 30 秒後に自立運転を再開しますの
入力電力が自立負荷より不足しで、自立負荷を減らすか、入力電力が自立負荷よりています。
大きいことを確認してください。
自立負荷が短絡していないか確認してください。自立
負荷の短絡を取り除いたことを確認後、異常リセット
自立負荷が短絡しました。
してから、運転を開始してください。
注2

自立運転
不足電力
自立出力
短絡異常
自立リレー
異常

A49 INVHT

内部温度異常A51 STOP2

外部入力受信 2

B01 HVPV

入力過電圧

B02 UHVPV

入力過電圧 2

B03 OVDC

直流リンク
過電圧

B04
CIRSHORT

内部短絡

B05 UVDC

直流リンク
低電圧

B06 CONVOT

温度異常

B07 SYSCOME

コントローラ通信
異常

本装置の自立リレーの異常を検出しました。
異常リセットしてから、運転を開始してください。
本装置の温度の異常を検出しまし 注 2た。
外部入力信号 2 を受信しました。
太陽電池入力端子に、過大な電圧が印加されています。
太陽電池入力端子に、入力過電圧 B01 HVPV よりさらに高い電圧が印加されています。
本装置内部の直流リンク電圧の異常を検出しました。
本装置内部の短絡を検出しました。
本装置内部の直流リンク電圧の異常を検出しました。
本装置の温度の異常を検出しました。
本装置内部の通信異常を検出しました。

外部入力信号 2 が解除されると、外部入力復帰時
間経過後に、自動復帰します。
もしくは手動復帰してください。 注 1
太陽電池の電圧仕様をご確認ください。太陽電池
入力端子の電圧が規定値以下になると、自動復帰します。
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
本装置の運用を中止してください。 注 2
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
本装置の温度が仕様範囲内に戻ると、自動復帰します。 注 2通信が確立すると自動復帰します。 注 2

注1 A51 は手動復帰の場合、異常リセットまたはサイドボタンを 2 秒以上押すことで運転を再開します。
注2 復帰しない場合または再度警報が生じた場合は、無電圧状態にしてからお客様相談窓口もしくは販売店まで連絡してください。
注3 A42～A48 は「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）では発生しません。

DWG No.

INS-180053-6

114/134

表 10-5 警報一覧および復旧方法（3/3）
状態情報表示警報名

B09 EEPROM

EEPROM 異常

B12 ADCVREF
B13 UOVDC
B17 CONVERR
B20 THERR

原因

本装置のメモリ異常を検出しました。
ADC 基準電圧
本装置の ADC 基準電圧の異常
異常を検出しました。
直流リンク
本装置内部の直流リンク電圧の異過電圧 2常を検出しました。
入力電流計測回 本装置の入力計測回路の異常を路異常検出しました。
サーミスタ
本装置内部のサーミスタの温度異異常常を検出しました。

B22 PVOPEN

PV 電圧検出異常

B29 PVINOT1

温度異常

B30 PVINOT2

温度異常

B31 CONVOT2

温度異常

B32 DRVERR

ドライブ信号異常C05 FANERRFAN 故障（内部）

C07 EEPROM

EEPROM 異常

C17 HT

復旧方法
本装置を無電圧状態にした後、再度通電してください。 注 2
ADC 基準電圧が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。 注 2
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2

サーミスタの検出温度が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。 注 2
太陽電池の電圧仕様および接続をご確認ください。
太陽電池電圧の異常を検出しま
太陽電池入力端子の電圧が規定値以上になると、した。
自動復帰します。
本装置の温度の異常を検出しまし 本装置の温度が仕様範囲内に戻ると、自動復帰した。
ます。 注 2
本装置のドライブ信号の異常を検出しました。
本装置の内部ファンの異常を検出しました。
本装置のメモリ異常を検出しました。

異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
本装置を無電圧状態にした後、再度通電してください。 注 2

周囲温度異常本装置の周囲温度の異常を検出しました。

本装置の周囲温度が仕様範囲内に戻ると、自動復帰します。

C22 COME

通信異常
注1

本装置の異常を検出しました。

通信が確立すると自動復帰します。注 2

C26 SYSERR

システム異常C31 PCOMERR

本装置のシステムの異常を検出しました。
出力制御通信異 出力制御装置からの電力指令を常
受信できませんでした。

C32 THERR

温度センサ異常C33 POWHT

装置温度異常C34 LT

低温異常

C38 RTCERR

時計未設定通知（PCS）

C39 EXTCOME

異常リセットしてから、運転を開始してください。
注2
出力制御装置の接続が確立すると自動復帰します。 注 2

本装置の温度の異常を検出しまし 本装置の温度が仕様範囲内に戻ると自動復帰しまた。
す。 注 2本装置の時計がクリアされていま 取扱説明書を参照し、本装置の時計を設定してくだす。
さい。
外部通信装置および接続に問題がないか確認してく
外部通信故障通外部通信の異常を検出しました。 ださい。問題がない場合、異常リセットしてから運転を知開始してください。 注 2

注1 本装置内部の通信異常であり、外部通信の異常ではありません。
注2 復帰しない場合または再度警報が生じた場合は、無電圧状態にしてからお客様相談窓口もしくは販売店まで連絡してください。

DWG No.

INS-180053-6

115/134

10.15 異常リセットおよび手動復帰の方法
本装置の異常リセットおよび手動復帰をするには、サイドボタンから行う方法と操作ボタンから行う方法がありますので、下記に手順を示します。
①サイドボタンから異常リセットおよび手動復帰する方法＜手順1＞サイドパネル内にあるサイドボタンを 2 秒以上押すと異常リセットされ、運転が開始されます。
※サイドボタンを使用するには、「10.12 サイドボタン設定（110 ページ）」を参照し、復旧操作を「許可」にしてください。

サイドボタンを2秒以上押す②操作ボタンから異常リセットおよび手動復帰する方法＜手順1＞メニュー画面にて、カーソルを「異常リセット」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す

メニュー
連系運転開始ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示

1/3
△▼

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼＜手順2＞異常リセットをする場合は、「ENT」ボタンを押してください。
手動復帰は異常リセットしてから、運転を開始してください。

メニュー
連系運転開始ENT：実行異常リセット
ESC：中止計測情報表示

1/3△▼「ENT」ボタンを押す（１）異常 LED が消灯および異常信号が解除することを確認してください。
（２）異常 LED が消灯および異常信号が解除していることを確認後、「10.4 運転（94 ページ）」に従って、運転を注意事項

再開してください。
※「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）で、系統出力遮断器（CB2）が下側「OFF」になっている場合は、異常 LED は消灯しませんので、系統出力遮断器（CB2）を上側「ON」にしてから、異常 LED が消灯することを確認してください。

DWG No.

INS-180053-6

116/134

10.16 接点出力試験の方法＜手順1＞ 設定メニュー画面にて、カーソルを「接点出力試験」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、接点出力試験画面が表示されます。

設定メニュー
サイドボタン
通信接続試験
接点出力試験

3/4▲▼「ENT」ボタンを押す

接点出力試験
運転信号
異常信号
系統異常

1/1
△▽

解除
解除
解除

本装置が、運転中または待機中に試験を開始しようとすると、下記画面が表示され試験は開始されません。「10.13
状態情報の表示方法（111 ページ）」を参照し、本装置が停止になっていることを確認してから、再度試験を開始してください。
注意事項

設定メニュー
サイドボタン
注意：運用中通信接続試験
接点出力試験

3/4▲▼＜手順2＞ カーソルを「運転信号」の表示に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

接点出力試験
運転信号
異常信号
系統異常

1/1
△▽

解除
解除
解除

「ENT」ボタンを押す

接点出力試験
運転信号
異常信号
系統異常

1/1
△▽

解除
解除
解除

＜手順3＞ 「▼」および「▲」ボタンを押して、設定を変更します。
設定が「解除」の場合・・・運転信号出力が OFF
設定が「送出」の場合・・・運転信号出力が ON＜手順4＞ 手順 4 にて設定を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

接点出力試験
運転信号
異常信号
系統異常

1/1
△▽

送出
解除
解除

「ENT」ボタンを押す

1/1
接点出力試験
△▽運転信号
送出
ENT：実行
異常信号
解除
ESC：中止系統異常解除

DWG No.

INS-180053-6

117/134

＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
接点出力試験
△▽運転信号
送出
ENT：実行
異常信号
解除
ESC：中止系統異常
解除「ENT」ボタンを押す

接点出力試験
運転信号
異常信号
系統異常

1/1
△▽

送出
解除
解除

「異常信号」、「系統異常」の試験についても＜手順 2＞でカーソルを各信号に合わせて＜手順 3＞～＜手順 5＞と同様の手順で行ってください。
以上で、接点出力試験は終了です。「ESC」ボタンを押すと、「メニュー画面」が表示されます。

DWG No.

INS-180053-6

118/134

11 保守・点検
故障

けが

感電

火災

本装置の入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。
（感電の恐れがあります。）
正面カバー上は取り外さないでください。
（故障の恐れがあります。）

警告本装置の修理はしないでください。
（故障の恐れがあります。）
点検・保守は、定期的に指定された方法で行ってください。
（感電、火災の恐れがあります。）
取扱説明書および設置運用ガイドに記載されている点検・保守作業は、専門知識を有する人以外絶対に行わないでください。
（感電、けが、火傷、発煙、発火の恐れがあります。）

本章は保守・点検について説明しています。作業を行う場合は、本装置の保守・点検に習熟し、内在する危険を理解している人が行ってください。
本装置を長期間にわたって安全に稼働させるために、「11.1 日常点検・定期点検（120 ページ）」および日本電機工業会（JEMA）と太陽光発電協会（JPEA）のガイドラインに従って 4 年に 1 回以上の定期点検を推奨します。ただし、複数台運転でご使用の際、発電システム容量が 50kW 以上になる場合は保安規定に従って行ってください。
本装置の価格に技術者の派遣などのサービス費用は含まれておりません。現地での診断、修理などのご要望につきましては、お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。
本装置の保守期間は本装置の生産中止から 7 年間です。

DWG No.

INS-180053-6

119/134

11.1 日常点検・定期点検
表 11-1 日常点検・定期点検項目
点検項目

点検内容

筐体の腐食

外観に著しい腐食、さび、傷、および機能を損なう恐れ

および破損のある破損がないこと。

設置状態

確認
接続端子の
緩み
日常点検

「8.2 設置条件（32 ページ）」を参照し、離隔を確いること。

保してください。

「8.4 設置方法（34 ページ）」より装置の固定ボルト

い損傷・破損および異常発熱がないこと。

などを推奨締付トルクで締め付け、確実に本装置を取り付けてください。
異常がある配線を交換してください。

「9 配線の接続（41 ページ）」を参照し、接続端子ね「9 配線の接続（41 ページ）」を参照し、端子ねじをじの緩みがないこと。

推奨締付トルクで締め付けてください。

・電線管に水が溜まっていないこと。

電線管を修理または交換してください。

・電線管に水抜き穴があいていること。
通風口の確認・通風口をふさいでいないこと。

通風口をふさがないようにし、目詰まりを清掃してくださ・通風口が目詰まりしていないこと。

い。

異常音・振動・運転時の異常音、異常な振動、異臭および異常な発

異臭・発熱の確認

熱がないこと。

状態情報および異「10.13 状態情報の表示方法（111 ページ）」を参「10.14 異常時の復旧方法（113 ページ）」を参照

照し、異常が発生していないこと。

し、対応してください。

常履歴の確認
計測情報の
確認
防水処理の
確認

DWG No.

「9 配線の接続（41 ページ）」を参照し、配線に著し「8.4 設置方法（34 ページ）」を参照し、固定ボルト

・電線管に著しい破損、腐食がないこと。
電線管の破損

定期点検

定期点検

お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。

「8.2 設置条件（32 ページ）」より離隔が確保されてなどに緩みがなく、確実に取り付けられていること。
入出力配線の異常時の対策

絶縁抵抗の確認

INS-180053-6

お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。

「10.7 運用情報の表示方法（100 ページ）」を参照
し、計測情報を確認し、平常時と比較して問題ないこ

お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。

と。
「9.2 防水処理（43 ページ）」を参照し、配線部に隙「9.2 防水処理（43 ページ）」を参照し、配線部に間がないこと。

隙間がないようにパテ埋めしてください。

装置内部に水の侵入がないこと。

お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。

「8.5 絶縁抵抗試験の方法（35 ページ）」を参照し、絶縁抵抗試験を行ってください。

120/134

お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。

11.2 長期保管時の注意点
本装置内部には、電解コンデンサを使用しています。6 ヶ月以上保管された後、本装置を運転すると、性能低下および故障に繫がる可能性があります。長期の運用停止または保管後は、電解コンデンサの活性化をお勧めします。詳しくは、お客様相談窓口もしくは販売店までご相談ください。
また、本装置に内蔵の時計は、無電圧状態でもバックアップされていますが、無電圧状態が続くと時計の設定がクリアされてしまうことがあります。長期の運用停止または保管後は、運用開始時に「10.3.3 時計の設定（88 ページ）」を参照して時計設定の確認を行ってください。

DWG No.

INS-180053-6

121/134

11.3 装置 Rev の確認方法
正面カバー下を外すと操作パネル下側に、機能版数管理銘板があります。この銘板における黒く塗りつぶされているアルファベットが、ご使用になっている本装置 Rev です。（下図は、装置 Rev が Be の場合）

本装置（正面カバーを外した状態）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ

Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｐ Ｑ Ｒ

ｊ ｋ ｌ ｍ ｎ ｐ ｑ ｒ

機能版数管理銘板
図 11-1 装置 Rev

DWG No.

INS-180053-6

122/134

11.4 適合用途の条件① 本装置を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適用すべき規格・法規または規制をご確認ください。
② 下記用途に使用される場合、お客様相談窓口もしくは販売店までご相談の上、仕様書および取扱説明書などによりご確認いただくと共に、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
（１） 潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途または仕様書および取扱説明書に記載のない条件や環境での使用。
（２） 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空機・車両設備、医療器械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備。
（３） 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置。
（４） ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備。
（５） その他、上記に準ずる高度な安全性が必要とされる用途。
③ お客様が本装置を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるように設計されていること、および本装置が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。
④ 本装置が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないように使用上の禁止事項および注意事項を全てご理解の上、遵守してください。

DWG No.

INS-180053-6

123/134

11.5 保証について① 保証期間
本装置の保証期間は当社出荷後 1 年間とし、（仮）保証書に保証期間を記しております。
ただし、（仮）保証書に記載された申請を行うことで、2 年間に延長することができます。
② 保証範囲
保証期間中、本装置に故障・不具合が発生した場合（ただし、下記に定める保証対象外に該当する事由は除く）は無償
修理または代替品との交換を行います。
③ 保証対象外故障の原因が次のいずれかに該当する場合はこの保証の対象外となります。
（１）お客様または第三者の故意または重大な過失に起因する損害。
（２）自然災害（火災・水害・風害・落雷・雪害など）や天災地変（地震・落雷・台風・竜巻・噴火・洪水・津波など）に起因する場合。
（３）戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他外来からの事由に起因する損害。
（４）消耗品およびシステム構成機器の性能や構造に影響を及ぼさない経年変化または通常使用による自然の機械的摩耗・さび・カビ・変質・変色・色調の変化・音・振動・傷・汚れ・その他類似の事由によるもので、発電性能（発電）に影響を与えない場合。
（５）鳥糞・ねずみ食い・虫食いなどの動物や虫類の侵入に起因する場合。
（６） 設置後の設置場所またはその周辺環境の変化に起因する場合。
（７） お買い上げ後の落下や取り付け場所の移動・輸送などで生じた故障および損傷。
（８） 当社に通知なく転売などにより所有者が変更された場合、もしくは当社に通知なく当初設置した場所から移設した場合。
（９）記録データの損失復旧、通信環境の障害により生じた損害。
（１０） 取扱説明書の内容を守らなかったために発生した故障および損傷。
（１１） 誤ったご使用や当社によらない修理・改造など、またはそれにより生じた故障および損傷。
（１２） 施工上の誤り・据付不良などによる故障および損傷。
（１３） 保証対象機器に加工・分解・改造・改変を施した場合、加工の着手後に生じた損害。（ただし、修理のための加工を除く）（１４） 損傷が生じたことによる保証対象機器の価値低下（修理によっても回復しない部分）に係る損害。
（１５） 差し押さえ・没収、または購入者の債権者による自力救済行為などに起因する損害。
（１６） 保証対象機器の故障に起因して生じた身体の障害、保証対象機器の故障に起因して生じた周辺機器、その他財物が使用できないことに起因する損害。
（１７） お客様の不適切な使用、または不適正な保存もしくは管理に起因する損害。
（１８） 除雪などを怠ったために堆積した雪に起因する一切の故障および損害。
（１９） 電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことによる故障および損傷。
（２０） 保証期間経過後に申し出があった場合、または保証該当事項の発生後速やかに申し出がなかった場合。
（２１） 当社が認めた使用環境下以外での設置に起因する損害。
（２２） 不具合・損傷などを原因として、本保証以外の損害保険金・損害賠償金を受けられた場合。
（２３） 当社が本保証対応の依頼を受け、機器の点検・診断を実施した結果、故障の存在を確認できなかった場合。
なお、ここでの保証は、本装置単体の保証を意味するもので、本装置の故障により誘発される損害賠償については対象から除かれるものとします。

DWG No.

INS-180053-6

124/134

④ 責任の制限（１） いかなる損害に関して、当社は本装置以外の責任を負いません。
（２） 当社以外の者が行ったプログラムまたはそれにより生じた結果について、当社は責任を負いません。
⑤ 仕様の変更
本取扱説明書に記載されている仕様は改善またはその他の事由により、必要に応じてお客様に通知することなく変更する場合があります。

DWG No.

INS-180053-6

125/134

12 付図12.1 外形寸法（単位：mm）
図 12-1 太陽光発電用パワーコンディショナの外形寸法図

DWG No.

INS-180053-6

126/134

12.2 系統連系起動シーケンス
完全停止状態(MC1解列、GB)No

制御電源運転
注1
Yes

停止状態
yes
（MC1解列、GB）
No＜起動条件＞
系統連系運転指令（操作パネルより）

起動条件
Yes

待機状態
（MC1解列、GB）
Yes

制御電源停止NoNo＜運転条件＞
再投入阻止時間経過
かつ
入力電圧：150V以上（20分間継続）または
入力電圧：300V以上（5分間継続）または
入力電圧：400V以上（30秒間継続）注3

運転条件
Yes

ソフトスタート（MC1並列、GB解除）
運転状態

Yes

＜待機条件＞
入力電圧：140V未満
または
入力電力：200W以下

待機条件
No

Yes

停止条件

No

＜停止条件＞
停止指令（操作パネルより）

注1 制御電源が停止から運転に移行した場合には、他の運転条件が全て成立しても制御電源から復帰後投入阻止時間経過までは連系運転を行いません。
注2 GB：ゲートブロック MC1：連系開閉器
注3 運転条件が成立しても、起動が約 30 秒間さらに遅れる場合があります。
※系統側および太陽電池側の両方の電圧が仕様範囲内で通電されると、復帰後投入阻止時間（72 ページ）のカウント
ダウンが開始されます。なお、復帰後投入阻止時間中は待機状態となります。
図 12-2 自動起動・停止フローチャート

DWG No.

INS-180053-6

127/134

12.3 自立運転起動シーケンス
完全停止状態(MC1解列、RL解列、GB)No

制御電源運転
Yes

停止状態
yes
（MC1解列、RL解列、GB）
No＜起動条件＞
自立運転指令（操作パネルより）

起動条件
Yes

待機状態
（MC1解列、RL解列、GB）
Yes

制御電源停止NoNo＜運転条件＞
入力電圧：150V以上（20分間継続）または
入力電圧：300V以上（5分間継続）または
入力電圧：400V以上（30秒間継続）注2

運転条件
Yes

MC1解列、RL並列、
GB解除
運転状態

Yes

＜待機条件＞
入力電圧：140V未満
または
自立運転不足電力検出

待機条件
No

Yes

停止条件

No

＜停止条件＞
停止指令（操作パネルより）

注1 GB:ゲートブロック MC1：連系開閉器 RL:自立リレー
注2 運転条件が成立しても、起動が約 30 秒間さらに遅れる場合があります。
注3 自立運転は系統が正常でも運転可能です。
注4 自立運転中も系統監視を行います。系統異常が発生した場合は、LCD および外部接点信号を送出します。
図 12-3 自動起動・停止フローチャート（自立運転）

DWG No.

INS-180053-6

128/134

12.4 LCD 階層一覧
表 12-1 LCD 階層一覧（1/3）
第一階層
画面名

第二階層
項目

連系運転開始/運転停止/自立運転開始 注 1
異常リセット

項目

－

－

運転停止

－

－

－

入力 1 計測値

入力 2 計測値

計測情報表示

出力計測値

自立計測値

外部計測値
メニュー

初期値

画面名

外部計測値

入力電圧

###.#V－

入力電流##.##A－

入力電力##.##kW－

入力電圧###.#V－

入力電流##.##A－

入力電力##.##kW－RS 電圧###.#V－ST 電圧###.#V－TR 電圧###.#V－

出力電流##.##A－

出力電力##.##kW－

出力電圧###.#V－

出力電流##.##A－

出力電力##.##kW－日射量#.###kW/m2

－

気温

##.#℃

－

予備 1

#.###V－

予備 2#.###V－

通常運転/自立運転 注 1/待機 待機時間####sec/停止/出力制御中/温度制限動作中
状態情報表示状態情報表示/有効電力制御中－/無効電力制御中/異常/PV 入力未接続/システム連動中
異常履歴表示

異常履歴
積算電力値
運転実績情報運用情報表示
装置情報

設定

詳細は次表以降##：*## 発生

yyyy/mm/dd

日時/復帰日時

hh:mm

入力######.##kWh0出力######.##kWh

0

総運転時間

######h

0

型名

－

－

Ver.

－

－

S/N.

－

－

最大出力電力

kW

－

－

－

－

－

注 1 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合に有効となります。

DWG No.

INS-180053-6

129/134

表 12-2 LCD 階層一覧（2/3）
第二階層
画面名

第三階層
項目

画面名
単独受動検出電圧上昇抑制

OFR 設定UFR 設定OVR 設定整定値設定

UVR 設定復帰後投入
外部入力 1
外部入力 2

設定

力率一定制御メニュー

出力制御設定単独能動検出
確認コード
通信設定

外部計測設定

日射・気温

時計設定

時計設定

整定値一括設定

整定値一括設定

積算電力補正積算電力補正サイドボタン

サイドボタン

通信接続試験

通信接続試験

接点出力試験DWG No.

通信設定

INS-180053-6

接点出力試験

130/134

初期値

項目
検出レベル

##°

復帰時間

###s/手動

300ｓ

5°

検出レベル

###V

225V

待機時間

0s/200s

200s

機能

有効/無効

有効

周波数 50Hz##.#Hz51.0Hz周波数 60Hz##.#Hz61.2Hz

動作時間

#.#s

1.0ｓ

周波数 50Hz##.#Hz47.5Hz周波数 60Hz##.#Hz57.0Hz

動作時間

#.#s

2.0ｓ

検出レベル

###V

230V

復帰時間

#.#s

1.0ｓ

検出レベル

###V

160V

復帰時間

#.#s

1.0ｓ

阻止時間

###s/手動

300ｓ

接点設定

a 接点/b 接点

a 接点

復帰時間

###s/###min/手動

300ｓ

接点設定

a 接点/b 接点

a 接点

復帰時間

###s/###min/手動

300ｓ

機能

無効/有効

有効

力率整定値

#.##

0.95

変化レート

##min

5min

ゲイン

E/D/C/B/A

A

最大値#.###pu

0.240pu

周波数#.##Hz1.00Hz

整定値

－

－

通信 ID

##

01

通信方式

A/B

B

状態

通信中/無通信－日射量#.###kW/m

2

日射量計測

無/有

無

気温計測

無/有

無

ENT：入力

－

－

－

－

入力

######kWh0出力######kWh0

復旧操作

許可/不許可許可－

成功/未接続

－

運転信号

送出/解除

－

異常信号

送出/解除

－

系統異常

送出/解除

－

yyyy/mm/dd
hh:mm:ss

1.430kW/m2

表 12-3 LCD 階層一覧（3/3）
第二階層
画面名

第三階層
項目

画面名

初期値

項目
ノーマルスタート

RPR 検出時動作/ソフトスタート－/クリップ制御 A

オプション設定

設定
メニュー/クリップ制御 B
接点出力時限停電運用設定ソフトスタート

停電運用設定系統異常##min/通常

通常

異常##min/通常

通常

－

再連系待機
/自立運転 注 1

再連系待機

注 1 「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DN-SA）の場合に有効となります。

DWG No.

INS-180053-6

131/134

12.5 警報マトリクス
表 12-4 警報マトリクス（1/2）

状態情報表示

警報名

運転

LED

接点

系統

系統

異常

異常

運転

異常

復帰
異常

操作

G01 OFR

系統周波数上昇（OFR）

－

○

－

－

○

－

自動/手動

G02 UFR

系統周波数低下（UFR）

－

○

－

－

○

－

自動/手動

G03 OVR

系統過電圧（OVR）

－

○

－

－

○

－

自動/手動

G04 UVR

系統低電圧（UVR）

－

○

－

－

○

－

自動/手動

G05 ISLAND-P

単独運転受動検出

－

○

－

－

○

－

自動/手動

G06 ISLAND-A

単独運転能動検出

－

○

－

－

○

－

自動/手動

A07 UHV

系統瞬時過電圧

－

－

○

－

－

○

自動

A09 ACF系統連系保護

－

－

○

－

－

○

自動

A10 OCR

インバータ過電流

－

－

○

－

－

○

手動

A11 OCIDC

直流成分流出異常

－

－

○

－

－

○

手動

A12 PLERR

欠相

－

－

○

－

－

○

自動

A13 PRERR

相回転異常

－

－

○

－

－

○

自動

A14 OVDC

直流リンク過電圧

－

－

○

－

－

○

手動

A15 UVDC

直流リンク低電圧

－

－

○

－

－

○

手動

A17 STOP1

外部入力受信 1

－

○

○

－

－

○

自動/手動

A19 MC1SHORTMC1 ショート故障

－

－

○

－

－

○

手動

A20 MC1OPEN

MC1 オープン故障

－

－

○

－

－

○

手動

A23 SYSCOME

コントローラ通信異常

－

－

○

－

－

○

自動

A25 EEPROM

EEPROM 異常

－

－

○

－

－

○

不可

A26 CVCFERR

CVCF 同期異常

－

－

○

－

－

○

手動

A29 ADCVREF

ADC 基準電圧異常

－

－

○

－

－

○

自動

A30 INVERRHCT 異常

－

－

○

－

－

○

手動

A31 FUSEERRFUSE 断

－

－

○

－

－

○

手動

A32 THERR

サーミスタ異常

－

－

○

－

－

○

自動

A33 INVERR

出力チョークオープン故障

－

－

○

－

－

○

手動

A36 RTYIDC

直流成分流出検出

－

－

○

－

－

○

自動

A42 CVCFOL

自立過負荷

注4

－

－

－

－

－

○

手動

A43 CVCFOV

自立過電圧

注4

－

－

－

－

－

○

手動

A44 CVCFUV

自立低電圧

注4

－

－

－

－

－

○

手動

A45 OPEDIS

運転条件不成立

注4

－

－

－

－

－

○

自動

A46 CVCFUP

自立運転不足電力

注4

－

－

－

－

－

○

自動

注1 ○：LED 点灯および接点出力あり －：LED 消灯および接点出力なし
注2 復旧方法については、「10.14 異常時の復旧方法（113 ページ）」をご参照ください。
注3 復旧操作が手動の項目については、約 20 分後に自動で異常リセットを行い、復帰後、正常運転を約 5 分継続した場合は正常判定となります。ただし、異常リセットを自動で 4 回行っても異常を検出した場合は、以後自動で異常リセットは行いません。（G01～06、A11、A17、A25、A51 を除く）
注4 「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）では発生しません。

DWG No.

INS-180053-6

132/134

表 12-5 警報マトリクス（2/2）

状態情報表示

警報名

運転

LED

接点

系統

系統

異常

異常

運転

異常

復帰
異常

操作

A47 CVCFSHT

自立出力短絡異常

注4

－

－

－

－

－

○

手動

A48 CVCFRL

自立リレー異常

注4

－

－

－

－

－

○

手動

A49 INVHT

内部温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

A51 STOP2

外部入力受信 2

－

○

○

－

－

○

自動/手動

B01 HVPV

入力過電圧

－

－

○

－

－

○

自動

B02 UHVPV

入力過電圧 2

－

－

○

－

－

○

自動

B03 OVDC

直流リンク過電圧

－

－

○

－

－

○

手動

B04 CIRSHORT

内部短絡

－

－

○

－

－

○

不可

B05 UVDC

直流リンク低電圧

－

－

○

－

－

○

手動

B06 CONVOT

温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

B07 SYSCOME

コントローラ通信異常

－

－

○

－

－

○

自動

B09 EEPROM

EEPROM 異常

－

－

○

－

－

○

不可

B12 ADCVREF

ADC 基準電圧異常

－

－

○

－

－

○

自動

B13 UOVDC

直流リンク過電圧 2

－

－

○

－

－

○

手動

B17 CONVERR

入力電流計測回路異常

－

－

○

－

－

○

手動

B20 THERR

サーミスタ異常

－

－

○

－

－

○

自動

B22 PVOPEN

PV 電圧検出異常

－

－

○

－

－

○

自動

B29 PVINOT1

温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

B30 PVINOT2

温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

B31 CONVOT2

温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

B32 DRVERR

ドライブ信号異常

－

－

○

－

－

○

手動

C05 FANERRFAN 故障（内部）

－

－

○

－

－

○

手動

C07 EEPROM

EEPROM 異常

－

－

○

－

－

○

不可

C17 HT

周囲温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

C22 COME

通信異常 注 5

－

－

○

－

－

○

自動

C26 SYSERR

システム異常

－

－

○

－

－

○

警告

C31 PCOMERR

出力制御通信異常

－

－

○

－

－

○

自動

C32 THERR

温度センサ異常

－

－

○

－

－

○

自動

C33 POWHT

装置温度異常

－

－

○

－

－

○

自動

C34 LT

低温異常

－

－

○

－

－

○

自動

C38 RTCERR

時計未設定通知（PCS）

－

－

－

－

－

－

警告

C39 EXTCOME

外部通信故障通知

－

－

－

－

－

－

警告

注1 ○：LED 点灯および接点出力あり －：LED 消灯および接点出力なし
注2 復旧方法については、「10.14 異常時の復旧方法（113 ページ）」をご参照ください。
注3 復旧操作が手動の項目については、約 20 分後に自動で異常リセットを行い、復帰後、正常運転を約 5 分継続した場合は正常判定となります。ただし、異常リセットを自動で 4 回行っても異常を検出した場合は、以後自動で異常リセットは行いません。（B04、B09、C05、C07 を除く）
注4 「自立運転機能なし」（標準品、オプション型名：-DN）では発生しません。
注5 本装置内部の通信異常であり、外部通信の異常ではありません。
注6 復旧操作が警告の項目は、発生しても正常運転を継続します。
DWG No.

INS-180053-6

133/134

保証とアフターサービスについて保証について保証に関する内容につきましては、お買い上げの販売店の条件によるものとさせていただいております。
詳しくは、お買い上げの販売店へご確認ください。

故障や修理、商品の問い合わせについて
故障やご相談の際は、下記の問い合わせシートをご準備の上、お客様相談窓口もしくはお買い上げの販売店にご連絡をお願いいたします。ご相談内容により、製品側の操作が必要な場合がありますので、予めご了承ください。
製品名
製造番号（注 1）
お名前
設置住所
電話番号

（

）

－

事象（故障）内容
状態情報表示（エラーコード）

現在の状況

異常履歴

注 1 「図 7-1 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（正面）（23 ページ）」の社銘板部参照（パワーコンディショナ右側面サイドパネル上にあります）【お問い合わせについてのお願い】
本装置についてのお問い合わせは、下記の窓口までご連絡をお願い申し上げます。

新電元工業株式会社【お客様相談窓口】
TEL：0120-055-595（フリーダイヤル）

FAX：048-483-4226

URL：https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/solar/support/【営業窓口】
埼玉県朝霞市幸町三丁目 14 番 1 号 〒351-8503
TEL：048-483-5376（ダイヤルイン）

FAX：048-483-4229
2021 年 4 月

DWG No.

INS-180053-6

134/134