◆令和５年（２０２３年）の事故概要○ガス事業法発生年月日

2023年10月8日

2023年7月5日

2023年4月4日

2023年4月1日

事故の
場所
事故の概要
被害状況
事業者区分
種類
(県名）
LNG気化装置の近傍でガス検知器が一時的に動作したが、ガス濃度がすぐに低下し漏えい箇所の特定に至らなかったため、後ガス工 日、開放点検を実施したところ、LNG気化装置内の配管溶接部なし
岩手県 小売事業者 作物の に長さ約８mmの亀裂が生じていることを確認した。
損壊
亀裂が発生した原因は調査中。
経年灯外内管取替工事において、作業員が灯外内管をディスク
グラインダーで切断したところ、ガスが噴出して引火・火災が発生
人的被害：重傷１
し、作業員が顔、両腕、左ひざに熱傷を負ったもの。
一般ガス導 漏えい・ 原因は作業員が配管図と異なる埋設白管を不使用管と思い込 名
青森県
管事業者
火災
み、ディスクグラインダーで切断し、その際発生した火花が噴出し 物的被害：外壁一部焼損
たガスに引火したもの。消防による火災認定あり。
いわき市の消防本部より火災通報を受け、現場に向かったとこ
ろ、火災が発生していた。
人的被害：なし
一般ガス導 漏えい・ 原因は、解体業者が解体工事をしていた際に、ガスが止まってい福島県ると思い、灯外内管を電動工具で切断し、漏えいしたガスに着火 物的被害：建物３
管事業者
火災
棟火災
したもの。消防による火災認定あり。
集合住宅の需要家より「音がしてガス臭い」と入電があり、避難を依頼し出動した。
ガスメーター二次側検圧プラグ検査口からガス漏えいがあり、こ
一般ガス導 漏えい・ れを止め、検圧プラグにキャップを施し、避難を解除。
なし
福島県
原因は当日事故発生前に実施した漏えい検査後、圧力計を取り管事業者
避難外した際に検圧プラグからの漏えい検査を実施せず、キャップの取付けも忘れたことによるもの。

2023年3月30日

飲食店従業員が業務用フライヤーを点けたまま厨房を３０分程度離れていたところ、火災が発生していた。
人的被害：なし
火災鎮火後、業務用レンジの点火棒ロビネが全開状態であるこ 物的被害：厨房内
一般ガス導 漏えい・ とが確認され、原因は、点火棒用ロビネが開放されていることに天井、壁、厨房設
宮城県
管事業者
引火
気づかず、厨房メインバルブを開けたことによりガスが漏えいし、 備等約３０㎡を焼業務用フライヤーの炎に着火したものと推定される。消防による 損
火災認定あり。

2023年3月11日

コンロ下のアルミシートを交換中、旧型二口ガス栓の未使用側が半開となっており、そこから漏えいしたガスに何らかの原因に 人的被害：なし
より着火した。なお、未使用側のガス栓にはゴムキャップが装着 物的被害：ガスコ
ンロ、ガス栓一般ガス導 漏えい・ されていた。
宮城県
管事業者
引火
原因は、アルミシートの交換中か、それ以前かは不明だが、ガス キャップ及び流し栓が半開となっており、漏えいしたガスに何らかの着火源により 台並びに壁の一部焼損着火したと推定される。消防による火災認定あり。

○液化石油ガス保安法
発生年月日

2023年10月14日

2023年9月13日

2023年9月7日

2023年8月28日

2023年7月29日

2023年7月20日

2023年6月27日

2023年6月15日

2023年5月18日

2023年4月18日

2023年2月24日

場所
事故の
事業者区分
事故の概要
被害状況
(県名）
種類
飲食店において、従業員がガス配管の元バルブを開栓し、ガス炊飯器に着火して外で作業を行っていたところ、約３０分後に「ボン」という音が聞こえ、煙が出ていることを確認した。
漏えい 原因は同じ配管に接続されていた鋳物コンロの器具栓が開いてなし
福島県 消費者
火災いることに気付かずに、当該元バルブを開栓したことにより滞留したガスに引火したことによるもの。

宮城県 消費者

山形県 消費者

宮城県 消費者

岩手県 消費者

青森県

漏えい

福島県 消費者

人的被害：なし
物的被害：鋳物コ
ンロと燃焼器用
ホースの接続部の焦げ

中学校より床下でガス臭がするとの連絡を受けた販売事業者が床下の配管点検を実施したところ、ガス漏えいを確認した。
なし
原因は経年劣化による配管の腐食によるものと推定される。

漏えい

共同住宅敷地内の排水管修理工事のためはつり作業を行っていた工事業者が、供給管の一部を損傷させＬＰガスが漏えいしたなし
もの。
原因は作業中に使用していた工具が接触したことによるもの。

漏えい
爆発

キッチンカー搭載のガスコンロから漏えいしたガスに引火して爆
人的被害：軽傷１発が発生したもの。
当該キッチンカーは販売所兼保安機関から２．６ｋｍ、車両で約７ 名
物的被害：キッチ分の場所に駐車していた。
原因はガスコンロのコック（ボールバルブ）が、意図しない接触に ンカーのフロント
ガラスの損傷（ひより開いてしまいガスが漏えいしたものと推定される。
び）

ＬＰガス事業
漏えい者

秋田県 消費者

福島県

漏えい
火災

飲食店において、従業員が業務用コンロを点火したところ、隣の鋳物コンロと燃焼器用ホースの接続部から漏れたガスに引火したもの。
原因は鋳物コンロを移動した際に、燃焼器用ホースの接続が緩んだことにより漏えいしたものと推定される。

漏えい

漏えい

ＬＰガス事業
漏えい者

需要家から「ガスが出ない」との連絡を受け出動したところ、２日前に設置した２０ｋｇ容器が空になっていたもの。
原因は調整器出口（低圧側）と低圧ホースの接続不備（締め込み なし
不足による緩み）により漏えいに至ったもの。
スーパーマーケットにおいて、他工事業者が厨房床面をサンダーで切った際に、埋設されたガス配管を切断しガスが漏えいしたもの。工事の立会者がガス漏れに気づき、コックを閉めガス漏えいを停止した。
なし
原因は工事関係者間で情報が共有されず、販売事業者に対する工事の事前連絡がなかったこと。
運動場において、通常よりもガス消費量が多かったため検査を行ったところ、供給設備及び消費設備の露出部は検知機による漏えい反応はなかったが、自記圧力計による検査で圧力低下がなし確認されたため、埋設部での漏えいと判断し、閉栓を行った。
原因は埋設配管が腐食したことによるものと推定される。
定期供給設備点検の際、バルク貯槽の液取り出し弁付近の溶接部から微少漏えいを認めたもの。補修材による漏えい停止後、バルク貯槽を撤去しシリンダー容器による供給の措置を行った。 なし
原因は溶接部分の腐食によるものと推定される。

飲食店開店前に厨房内ガス栓の作動不良による交換を依頼された販売事業者従業員が、当該ガス栓を取り外したところ配管から残ガスが放出され、付近にあった炭火により着火し、顔面及 人的被害：軽傷１
ＬＰガス事業 漏えい・ び両手に熱傷を負ったもの。
名
宮城県
者
火災
原因はガス栓交換にあたり、配管内のガス抜きを行わなかったう 物的被害：なし
え、近くに着火源があることに気づかずに作業を行ったこと。

岩手県 消費者

漏えい

落雪の音を聞いた消費者が外に出て確認したところ、ガス臭がしたため、警察に通報し、警察署員がＬＰガス容器のバルブを閉止
したうえ、保安機関に連絡した。原因は、落雪（氷塊）により容器
なしと調整器を繋ぐ高圧ホース連結管の容器側の継手部分が折損し、漏えいに至ったものと推定される。

2023年2月12日

2023年2月8日

2023年1月28日

2023年1月22日

2023年1月13日

岩手県 消費者

岩手県 消費者

福島県 消費者

福島県 消費者

岩手県 消費者

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

住宅の屋根からの落雪があり、事故住宅の近隣住民がガス臭に気づいて消防へ通報し、現地到着した消防職員が、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪により、容器と調整器を繋ぐ高圧ホースの容器側の継手部分が折損して、漏えいに至っ なし
たものと推定される。
医院兼住宅の２階屋根から落雪があり、その時点で特に異常は無かったものの、翌日に当該一般消費者がガス臭に気づき、販売事業者に連絡し、ガス漏れが判明した。原因は、屋根からの落なし
雪により、ガスメーターと供給管の継手部分が折損したものと推定される。
販売店においてマイコンメーターが遮断した信号を受信したた
め、当該一般消費者に電話連絡し、設置されている容器２本のうち、容器Ａのバルブの開閉を行ってもらいマイコンメーターが復帰した。翌日、再度、マイコンメーターが遮断した信号を受信したので、販売店が現場確認を行い容器Ａが空となっていることを確認した。また、容器Ａと高圧ホースの接続部が緩んでいることを確 なし認した。原因は、一般住宅に設置している容器２本のうち、容器Ｂを交換するはずが誤って容器Ａと高圧ホースの接続部を緩めたが、誤りに気づいた際に、緩めた接続部を閉め忘れたことにより、ガスが漏えいしたもの。
商業施設の従業員からＬＰガス販売所に「ガスが漏れている」との連絡が入り、販売所員が現場を調査したところ、容器元バルブと高圧ホースの接続部からＬＰガスが漏えいしていることを確認しなした。原因は、高圧ホースの角リング（容器元バルブ接続部）の劣化によるもの。
住宅の屋根からの落雪により、容器２本（１本は予備）を連結している高圧ホースと調整器の継手部分が折損してＬＰガスが漏えいしたと思われる。落雪による大きな音を聞いた一般消費者が漏えいに気づき、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪 なし
により、高圧ホースと調整器の継手部分が折損したことによるもの。

○高圧ガス保安法
発生年月日

2023年12月11日

2023年12月7日

2023年12月5日

2023年10月29日

2023年10月25日

2023年9月25日

2023年9月19日

2023年9月19日

2023年9月7日

2023年8月16日

2023年8月10日

事故の
場所
事故の概要
被害状況
事業者区分
種類
(県名）
道路の停止線塗り替え作業のため道路維持作業車で移動中、作業車から出火し車両火災が発生したもの。
人的被害：なし
原因は、荷台に搭載していたプライマー散布機がカーブで転倒し 物的被害：道路維て、有機溶剤（塗装下塗剤）が漏えいしたことにより、白線引きハ 持作業車、白線
宮城県 道路補修業 火災
ンドマーカー（ＬＰ10kg容器搭載）の種火により引火したもの。移 引き機材一式焼動中、ハンドマーカー内の塗料の固化防止のため種火により保 損温していた。

宮城県 製造業

岩手県

噴出

高圧ガス販
漏えい
売

宮城県 製油所

漏えい

宮城県 水産加工業 漏えい

山形県 飲食店

岩手県 養鶏場

宮城県

漏えい

漏えい

設備撤去事
漏えい
業者

岩手県 食品加工業 漏えい

宮城県 製油所

漏えい

岩手県 水産加工業 漏えい

液化炭酸ガスの移送ポンプ送液不良警報が発報したため、ポンプ内に発生した炭酸ガスを抜くためバルブを開操作したところ、
当該バルブが破損し炭酸ガスが噴出・漏えいした。漏えい量は配管分の約176.5kg。
原因は、バルブ押さえボルト全体の錆が著しく、ボルトが破断し なし
たことで炭酸ガスが噴出したものと推定される。当該バルブは東日本大震災で浸水し、ダメージがなかったため洗浄のみの対応
で使用継続していた。
液化窒素移動式製造設備の運行前点検中、漏えい音が聞こえたため石鹸水により漏えい箇所を確認したところ、ポンプ吐出側
フレキシブルチューブより窒素ガスの漏えいを確認した。
原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作 なし
用し、疲労破壊が発生したものと推定される。
パトロール中の製油所員が、窒素供給設備の蒸発器から窒素が微量漏えいしている状況を発見した。後日、設備を停止・開放して漏えい箇所を探したところ、１１月３０日、蒸発器の窒素入口配なし
管の溶接部から漏えいしたことが判明した。
原因は調査中。
冷凍機のガス漏えい検知器が作動したため確認したところ、検知紙にてアンモニアの漏えいを確認した。
原因は配管の一部で外部腐食により、ピンホール大の穴が開い なし
たことによるもの。
飲食店の敷地内において、容器配送業者が50kg容器を交換する
ため配送車両後部のパワーゲートに容器を載せて下げたとこ
ろ、容器が約１ｍ下の地面に落下して容器バルブが損傷し、ＬＰなし
ガスが漏えいしたもの。
原因は容器を車両の荷台面とパワーゲートの積載面にまたがった状態で置き、パワーゲートを下げたため。
鶏舎の暖房用に使用しているバルク貯槽の消費配管が破損し、配管内に残っていた少量のＬＰガスが漏えいしたもの。同貯槽は使用停止中であった。
なし
原因は大型トラックの後方のバンパーが配管に接触・破損して漏えいしたもの。
産業廃棄物処理施設において、冷凍設備を解体しようとしたとこ
ろ、冷媒フルオロカーボン２２が約２９kg漏えいした。
原因は設備撤去業者が冷凍設備の冷媒を全量回収しないままなし
処理施設に運搬されたことによるもの。

冷凍庫のクーラーに向かう冷媒配管のろう付け部に亀裂が発生
しフルオロカーボンが漏えいしたもの。
原因はクーラー稼働時の振動による疲労や経年劣化により、配 なし
管のろう付け部分に亀裂が発生したものと推定される。
残油流動接触分解装置内部の熱交換器からブタンガスが漏えいした。
原因は熱交換器のチューブに内面減肉による直径１ｍｍ程度の なし穴が開いたことによるもの。
冷凍設備の長期運転停止中、異臭がする旨、消防に通報があり、同署員が簡易測定をしたところ、アンモニアの漏えいを確認した。
猛暑の影響で受液器の圧力が上昇し、安全弁が作動して冷媒用 なし
アンモニアガスが放出されたものと推定される。

2023年8月8日

宮城県 研究施設

2023年8月8日

宮城県 水産加工業 漏えい

2023年8月7日

2023年8月7日

2023年7月31日

2023年7月21日

2023年7月11日

2023年7月7日

2023年7月5日

2023年6月25日

2023年5月19日

2023年5月17日

漏えい

宮城県 水産加工業 漏えい

岩手県

福島県

山形県

高圧ガス販
漏えい
売

高圧ガス販
漏えい
売

高圧ガス販
漏えい
売

宮城県 大学

秋田県

高圧ガス販
漏えい
売

岩手県 製造業

福島県 製造業

福島県 製造業

宮城県

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

高圧ガス販
漏えい
売

空冷モジュールチラーから冷媒（フロン４１０Ａ）が漏えいしたもの。
漏えい量は10.6kg。
原因はチラーに内臓された圧縮機の固有振動が冷媒回路に共 なし
振したことで圧縮機付属機器の保持金具が折損し、冷媒配管に応力がかかり疲労破壊により配管溶接部から漏えいしたもの。
冷凍機のガス漏えい検知器が作動したため確認したところ、アン
モニアが安全弁から漏えいし、放出管から放出されていることを確認した。
なし
原因は安全弁にゴミ等が挟まっていたものと推定される。
冷凍機のガス漏えい検知器が作動したため確認したところ、検知紙にてアンモニアの漏えいを確認した。
原因は配管の一部で外部腐食により、ピンホール大の穴が開い なし
たことによるもの。
液化窒素移動式製造設備の運行前点検中、漏えい音が聞こえたため石鹸水により漏えい箇所を確認したところ、ポンプ吐出側
フレキシブルチューブより窒素ガスの漏えいを確認した。
原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作 なし
用し、疲労破壊が発生したものと推定される。
移動式水素製造設備の水素ガス充てん用ノズルから水素が漏えいしたもの。
原因は充てんノズル内部の部品に微少な損傷があり、当該箇所 なし
から漏えいしたもの。
顧客先において移動式製造装置（工業用バルクローリー）を使用
し液化石油ガスをバルク貯槽に充てん作業中、充てんホースからカニ泡程度の漏えいを確認した。
原因は経年劣化によりホースにひび割れが発生したものと推定 なし
される。
超低温貯槽（ＣＥ）への液化窒素充填作業中、ＣＥの液化窒素充填用配管とパージ用配管の溶接接続部からカニ泡程度の漏えいを確認した。
原因は設備の老朽化により腐食が進行し、溶接接続部に亀裂が なし生じたことによるものと推定される。
液化窒素移動式製造設備の終業点検中、「シュー」という音が聞こえたため、発泡液により漏えい箇所を探したところ、ポンプ吐出側フレキシブル配管からの漏えいを確認したもの。推定漏えい量は約200kg。
なし
原因はポンプ駆動用モーターの車体固定部４箇所のうち３箇所が破断しており、車両の通行に伴うモーターの動きによりフレキ
シブル配管が外力を受け、亀裂が発生したものと推定される。
冷凍機を停止して定期点検していたところ、圧縮機から低圧用圧力計につながる配管の圧縮機側接続部から冷媒（フロンＲ４０７
Ｃ）が漏えいしている状況を発見した。
原因は経年劣化及び湿気等から腐食が進みピンホールができ なし
冷媒が漏えいしたものと推定される。
冷凍機の配管に取り付けられたストレーナーのキャップねじ込み部から冷媒（アンモニア）が微量漏えいした。
原因は冷凍機の運転・停止による温度変化、振動の影響により なし
ストレーナーのキャップが緩んだことによるもの。
液化酸素ＣＥ（超低温貯槽）の日常点検中、附属配管（銅管）の銀ロウ溶接部から酸素が微量漏えいしている状況を確認した（発泡液の塗布によりカニ泡を確認）。
なし
原因は経年劣化によるものと推定される。
液化窒素移動式製造設備の始業点検中、操作室内から漏えい音が聞こえたため発泡水により漏えい箇所を探したところ、ポン
プ吸入側フレキシブル配管より発泡（窒素ガスの漏えい）を確認した。直ちに元弁を閉止して漏えいを止めるとともに同設備の稼働を停止した。原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇 なし
所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。

2023年5月9日

岩手県 水産加工業 漏えい

2023年4月27日

福島県

高圧ガス販
漏えい
売

2023年4月25日

宮城県

高圧ガス販
漏えい
売

2023年4月19日

2023年4月14日

2023年4月12日

2023年3月28日

2023年3月28日

2023年3月23日

2023年3月10日

2023年3月7日

山形県 製造業

宮城県 製造業

山形県 製造業

漏えい

冷凍機（製造から１６年経過したもの）を運転中、圧力異常により停止したため、当日、製造元に調査を依頼したところ、圧縮機付
近配管からの冷媒（フロンＲ４０４Ａ）が漏えいしたことが判明しなした。原因は経年腐食により亀裂が生じたものと推定される。
従業員が冷凍機の日常点検中にアンモニア臭を感じたため、冷凍機の製造・設置業者に調査を依頼した。同日、当該業者が現場調査したところ、冷媒配管の給液ストレーナーのカバー部からアンモニアが微小漏えいしていることを確認した。原因は、給液 なし
ストレーナーカバー内のガスケットが経年劣化により硬化し薄くな
り、カバーに緩みが生じたためと推定される。
加圧装置を稼働するため圧縮機を運転し加圧中、ガス漏れ音が聞こえたため、運転を停止して漏えい箇所を探したところ、圧縮機の低圧プラグと吸込吐出弁の接続部からアルゴンガスが漏え なし
いしたことが判明した。原因は調査中。

漏えい

高圧ガス販
漏えい
売

車両製造工場の液化窒素タンクに液化窒素を充塡するため、高圧ガス販売事業者の移動式製造設備が来場し、充塡者（運転者）が、同設備の充塡ホースを液化窒素タンクに接続して配管を予冷するために窒素ガスを流した際、窒素ガスが漏えいする音を聞いたため充塡者が直ちに吐出弁を閉止したところ、音（漏えい）が止まった。充塡者は充塡作業を中止し、会社に戻り設備を なし
点検した結果、充塡系統の配管にある「液排出弁」の本体部分に亀裂を発見した。
原因は、経年及び水分により劣化が進行し、亀裂が発生したものと推定される。

山形県 製造業

福島県 製造業

秋田県

漏えい

液化窒素移動式製造設備の始業点検中、操作室内から漏えい音が聞こえたため発泡水により漏えい箇所を探したところ、ポン
プにつながるフレキシブル配管より発泡（窒素ガスの漏えい）を確認した。直ちに元弁を閉止して漏えいを止めるとともに同設備 なしの稼働を停止した。原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。
液化窒素移動式製造設備の始業点検中、操作室内から漏えい音が聞こえたため発泡水により漏えい箇所を探したところ、ポン
プ吸入側フレキシブル配管より発泡（窒素ガスの漏えい）を確認した。直ちに元弁を閉止して漏えいを止めるとともに同設備の稼 なし
働を停止した。原因は走行時やポンプ稼働時の振動が漏えい箇所に繰り返し作用し、疲労破壊が発生したものと推定される。

平成２９年１０月から運転を停止し、翌月の点検で「運転信号未発信」、「油量低下」の故障が見つかったものの修理せず、停止状態のままにしていた空調用冷凍機の冷媒（フロンＲ１３４ａ）を回収したところ、当初の充填量を回収できなかったことから、漏えい なし
したことが判明した。
原因は故障を修理せず、また、経年劣化により冷凍機の気密性が保たれなくなったもの。

宮城県 病院

宮城県

漏えい

冬期間停止していた冷凍機の運転を再開しようとしたところ起動できず、原因を調べたところ冷媒（R404A）が抜けていることが判明したもの。
原因は冷却水のドレン抜き不備により、冬期間に冷凍機内配管 なし
等が凍結・破損し、冷媒ガスが漏えいしたものと推定される。

漏えい

空調設備の冷媒配管のロウ付け溶接部からフルオロカーボン（Ｒ３２）が漏えいした。発見後、当該空調設備の運転を停止し漏えいを止めた。
なし
原因はロウ付け溶接の不備と推定される。

工場のカセットボンベ充填室（無人）でブタンをカセットボンベに充填中、工場内で爆発が発生し、充填室に隣接するカセットボンベ
人的被害：重傷３
爆発・火 の検査・梱包室で作業していた従業員３名が重傷、別の部屋の名、軽傷１名
従業員１名が軽傷を負った。工場建屋も延焼。
災
物的被害：調査中
原因は調査中。

高圧ガス販
漏えい
売

バルクローリの容器に液化石油ガスを積み込み作業中、当該ローリの操作箱内ガス警報器が発報した。作業員は直ちに積み込み作業を中止し、ガス検知器及び発泡液により漏えい箇所を探したところ、操作箱内の液ラインフレキシブルチューブの溶接継手部からの漏えいを確認したことから、液ライン各所のバルブ なし
を閉止して漏えいを止めた。
原因は、振動、圧力変動等によりフレキシブルチューブ溶接継手部が疲労劣化し亀裂が発生したものと推定される。

2023年2月20日

2023年2月20日

2023年1月14日

宮城県 製造業

福島県 製造業

宮城県

製造・流通
業

漏えい

漏えい

漏えい

冷却ユニット（高圧ガス製造施設）を稼働させるため、配管内に八フッ化プロパン（C3F8）を通して循環を始めたところ、排気設備の排気ダクト継ぎ目部から八フッ化プロパンが漏えいした。原因
は、冷却ユニットを稼働させる前段階として行った八フッ化プロパ
ンが通る配管の気密試験の際に開放した排気設備の逃し弁を閉 なし
め忘れ、開いたままの状態で冷却ユニットの配管に八フッ化プロ
パンを供給し稼働させたことから、八フッ化プロパンが逃し弁を通過して排気設備方向に流れてしまい、排気ダクトの継ぎ目部から漏えいしたもの。
液化炭酸ガスＣＥ（コールドエバポレーター：定置式超低温貯槽）及び蒸発器を日常点検していたところ、蒸発器内の銅蛇管から炭酸ガスが漏えいしている状態を発見した。原因は、銅蛇管の経 なし
年劣化によるものと推定される。
従業員が冷凍機の日常点検中にアンモニア臭を感じたため、冷凍機の製造・設置業者に調査を依頼した。同日、当該業者が現場調査したところ、冷媒配管継手部からアンモニアが微小漏えい
していることを確認した。継手部を増し締めしたが、漏えいが止まらなかったことから、冷凍機の運転を停止した。原因は、継手部 なしの経年劣化により、継手のシール面（テーパー形状）が摩耗したことによるものと推定される。

○石油コンビナート等災害防止法
発生年月日

2023年12月11日

2023年11月23日

事故の
場所
事故の概要
被害状況
事業者区分
種類
(県名）
鋳造工場の炉から銅熔体が漏えいしたもの。漏えいはコンクリー
ト製の防湯堤内に留まり、漏えい量は約７．５ｔ。
原因は、当該設備を使用する受注が減ったこと等により、操業と福島県 製造業
漏えい 待機の切替が継続的に発生したことで耐火材の温度変化が頻 なし
発し、耐火材の耐久性が低下して漏えいに至ったものと推定される。
炭素繊維製造工場の真空炉内で異常燃焼が発生し火災に至ったもの。
人的被害：なし
原因は、炉を冷却する水冷ジャケットとの間の本体板にピンホー
物的被害：製造品
ルが発生し炉内に水が侵入。当該水が水蒸気となって炉の内圧（断熱材）約
福島県 製造業
出火が上昇。炉の扉が内側から押されて隙間が生じ、内部に空気が340kg、真空炉及侵入。それにより扉付近のシールや断熱材及び製造品が燃焼
び付属設備一式し、火災に至ったものと推定される。

2023年10月10日

福島県 製造業

漏えい

2023年9月20日

宮城県 製油所

漏えい

2023年9月9日

2023年8月25日

2023年8月25日

2023年8月16日

2023年7月26日

2023年7月16日

2023年7月9日

宮城県 製油所

福島県 製造業

福島県 製造業

宮城県 製油所

宮城県 製油所

福島県 発電所

宮城県 製油所

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

出火

出火

漏えい

カルバート内の配管から濃硫酸が漏えいし、並走する工業用水
配管を損傷させ、用水が漏えいして希硫酸化し、重油配管を腐食させたことで、重油が漏えいし海域に流出したもの。海域への 人的被害：なし
流出量は225㎤と推定される。
物的被害：硫酸配
漏えい量は濃硫酸約１４９㎥、重油３．４㎥。
管、重油配管、工
濃硫酸が漏えいした原因は、濃硫酸配管の溶接線下流側の乱 業用水配管
流により局所的な減肉・開孔が生じたことによるものと推定される。
メリケム洗浄装置（ナフサに苛性ソーダを加え硫黄化合物を除去する装置）の配管から苛性ソーダが漏えいしたもの。漏えい量は約３０リットル。
なし
原因は配管に局所的な内面減肉が発生し、２箇所開口したことにより漏えいしたもの。
塩酸タンクに付属するバルブから塩酸が漏えいしたもの。漏えい
量は約２００リットル。
原因はバルブ内部のライニングが損傷し、塩酸により金属ボなし
ディーが腐食・開口したことにより漏えいしたものと推定される。
濃硫酸輸送配管から濃硫酸が敷地に漏えいした。漏えい量は調査中。
原因は配管の劣化によるピンホール発生によるものと推定され なしる。
重合缶の内容物（PPS（ポリフェニレンサルファイド）及び硫化水素）をサンプリングしていた作業員が、作業終了後バルブを閉めるためサンプリングノズルを引き上げた際、ノズルが重合缶から 人的被害：軽傷１
抜けたため内容物が当該作業員にかかり薬傷した。
名
原因はノズルの抜け防止用チェーンの接続リングが抜け落ち、ノ 物的被害：なし
ズルが重合缶から抜けたことによるもの。
残油流動接触分解装置の配管から重油が漏えいした。推定漏えい量は約３６６リットル。
原因は配管内表面に付着したスケールにより腐食が発生・進展
して局部的な減肉が生じ、直径５ミリほどの穴が開いたものと推 なし定される。
敷地内の道路で草刈作業中、道路法面付近から発煙を覚知し消火器にて消火。枯草約７㎡が延焼した。
除草剤を散布して草を枯らした上で草刈作業を行っており、原因は草刈機の刃が小石と接触して生じた火花が枯草に引火したも なしのと推定される。
ボイラーの重油バーナーに燃焼用空気を供給する風箱内が焼損した。
人的被害：なし
原因は上段で燃焼していた石炭灰が溶融し、下段重油バーナー 物的被害：重油の噴射口を塞いでしまい、火炎と重油が逆流したことによるもバーナー風箱焼の。
損
硫酸貯蔵タンク１基を空にするため、仮設フレキシブルチューブを設置して他のタンクへの移送を実施していたところ、当該フレキ
シブルチューブから硫酸３．３キロリットルが防液堤内に漏えいしなしたもの。
原因は当該フレキシブルチューブが劣化により開口し漏えいしたものと推定される。

2023年5月22日

宮城県 製油所

漏えい

2023年3月30日

福島県 発電所

漏えい

2023年3月30日

福島県 製造業

出火

2023年3月25日

福島県 発電所

漏えい

2023年1月26日

福島県 製造業

漏えい

重油船への重油積込み作業中、排出中のバラスト水に油が混ざっているのを発見し海面への重油漏えいを確認した。バラスト
水の排出バルブを閉止して漏えいを止めるとともに、オイルフェンスを展張し、海面に生じた薄い油膜が港湾外に流出するのを なし抑えた。
原因は重油船のタンクからバラスト水に重油が混入したことによるもの。
タンクエアーベント（通気口）からＡ重油が防油堤内に漏えいした。漏えいは防油堤内に収まり、漏えい量は約1,170リットルで、回収済み。
なし
原因はタンク内Ａ重油のレベル発信器の保守・点検不備により、許容量を超えたＡ重油がタンクに移送されたことによるもの。
屋外にある集じん機（ミストコットレル）が焼損した。
人的被害：なし
原因は散水配管の詰まり等により散水されず、集じん機内が乾
物的被害：集じん
燥した状態で、電極のスパークが集じん機内の可燃物に引火し機全焼、配管、架たことによるもの。
台一部焼損
総合排水設備の硫酸移送ポンプ入口配管のフレキ管から、防液堤内に硫酸が漏えいし、その一部が防液堤を溢流したものの敷地内に止まった。漏えい量は約４２０リットルで、中和設備に送りなし
処理済み。
原因はフレキ管下部が腐食により穴が開いていたこと及び防液堤内に設置されていた排水管が詰まったことによるもの。
工場の従業員が巡回していたところ、硝酸工場内の蒸溜設備から硝酸（濃度７０%）が防液堤内に漏えいし溜まっている状況を発見した。漏えい量は約２１５リットルで、中和設備に送り処理済み。原因は、寒波の影響で、硝酸を冷やすクーラー内の冷却コイ
ル（ガラス製）及び冷却水フローメーター（ガラス製）が破損したた なし
め、クーラー内の硝酸が冷却コイル内部に流入し、冷却水フロー
メーターの破損箇所から硝酸が漏えいしたものと推定される。

○火薬類取締法
発生年月日

2023年8月16日

2023年8月6日

2023年7月14日

2023年7月13日

2023年4月24日

2023年2月28日

場所
事故の
事業者区分
事故の概要
被害状況
(県名）
種類
花火大会の打揚会場から約３００ｍ離れた藪から出火した。
原因は打上揚筒設置箇所の地盤が想定より弱く、煙火の打上高 なし
山形県 煙火消費度が想定高度まで達しなかったことにより、一部部品（星）が地上 （河川敷下草３㎡
落下したことによるものと推定される。
が焼失）

宮城県 煙火秋田県 消費者

福島県 産業火薬

山形県 煙火

宮城県 －

消費

消費

製造

消費

その他

花火大会の翌日（8月7日）の清掃作業時に打揚場所から１２０ｍ
離れた地点で４号玉黒玉１個を発見した。
原因は製品不良、着火しなかった、水濡れのいずれかによるも なしのと推定される。
ロケットモーターの燃焼試験中、点火から５７秒後にモーターが爆発した。
消費計画時に設定した警戒区域外での被害なし。
原因は調査中。

なし

倉庫内物品の廃棄作業中、火薬のみを含む火工品と認識しながらも分解作業を続け、発火し破片が飛び散った。
当該火工品は爆薬のみを含む信管であり、当人は爆薬が含まれなしていないと誤認し、部品を水中に浸漬した後、竹串で薬面部分に力を加えたことにより発火したもの。
山形空港滑走路東側の草地より出火し、管制塔から連絡を受けた空港の消防警備隊が１２分後に消し止めた。
なし
原因は鳥追いのためにロケット花火を打ち上げており、花火の残 （草地1,664㎡がり火が枯れ草に引火したものと推定される。
焼失）
産業廃棄物処理業者敷地内で、陸上自衛隊から収集した砲弾を 人的被害：なし
ガス溶断作業中に爆発が発生した。
物的被害：工場壁
原因は、陸上自衛隊内で火薬がないことを確認し、鉄くずとして 面、集合住宅壁販売した廃弾の中に火薬が残留しており、溶断作業中に引火し 面及び居室内壁たものと推定される。
破損