◆令和３年（２０２１年）の事故概要

保安課○ガス事業法発生年月日2021年7月17日2021年7月8日2021年2月13日2021年2月13日2021年2月13日

場所
事業者区(県名） 分事故の事故の概要
被害状況種類飲食店において火災・爆発（爆発については詳細不明）が発生し、仕込み中の1名がやけどを負った。ガス事業者に対し、警察・ 人的被害：重傷1ガス導管事 漏えい 消防との現場検証の立ち合いの依頼があり、灯内内管の漏えい 名（全身やけど）
宮城県業者爆発 検査を行ったところマノメーターにて降下が認められたが、火災と 物的被害：店舗延の因果関係は現時点では不明。なお、二次災害防止のため官民 焼（一階建）境界部にて切り離し、プラグ止め実施済み。
解体予定の住宅の灯外内管の縁切り工事中、ガス事業者社員 人的被害：軽傷1立ち会いのもと、下請け作業員が電動ノコギリによりガス管を切 名（顔面・手首に2ガス小売事 漏えい 断した際、当該ガス管のガス止めを行っていなかったためガスが週間の入院・加療
山形県業者引火 漏えいし、電動工具から引火した。消火の際、同作業員が顔面・を要すやけど）手首にやけどを負った。
物的被害：なし福島県沖地震の３日後、一般需要家より「地震後ガスが使えず、また、コンロ用ゴムホースを焦がして穴を開けてしまった」との連絡を受けたが、外出中とのことで、連絡のあった当日は保安閉栓措置を行った。翌日、担当者が訪問し、コンロ用ソフトコードの中央部及びコンロ背面部に焼損を確認した。グリル使用中に地震人的被害：なし消費機 があり、直後にコンロから火が出てソフトコードが燃え、コンロより物的被害：ソフトガス小売事 器から 上がった火はすぐに消えたとのこと。
コード及びガスコ
宮城県原因は、ソフトコード中央部分がグリル燃焼室下部に近接しておの漏え業者ンロの各一部を焼い着火 り、グリル使用時に常時熱影響を受ける状態であったため、影響箇所が徐々に劣化（一部炭化）していたところ、地震により劣化部 損に亀裂が生じ、当該箇所から漏出した未燃ガスがグリル内に流入しバーナー炎を着火源として、ソフトコード及びコンロ背面の焼損に至ったものと推測される。
福島県沖地震（現地：震度６強）の発生に伴い、製造所への電力供給が遮断し、製造ならびに送ガスが自動停止した。地震発生に伴うガス工作物への影響が懸念されたことから、同工作物が問題ない状態である事の確認が取れるまで、ガス発生設備および付属施設の停止を継続した。停電後、外部電源の復帰まで非常ガス製造事 製造支福島県用電源により、ユーティリティ関連施設の運転を継続した。所員に なし業者障よる構内緊急点検を行い、配管の沈下等を確認した。全施設の健全性確認を行い、ガス発生設備を順次運転した。導管送ガス向けは、３９時間４０分後に製造再開し、発電所向けは約８５時間後に製造再開体制が整った。
飲食店において火災・爆発（爆発については詳細+E9不明）が発生。ガス事業者に対し、警察・消防との現場検証の立ち合いの依ガス小売事 供給支 頼があり、灯内内管の漏えい検査を行ったところマノメーターにて福島県降下が認められたが、火災との因果関係は現時点では不明。な なし業者障お、二次災害防止のため官民境界部にて切り離し、プラグ止め実施済み。

○液化石油ガス保安法発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年7月29日秋田県 消費者2021年7月6日宮城県 消費者事故の事故の概要
被害状況種類消費者がＢＦ式風呂釜で浴槽の水を追い炊きするため点火し、浴室折戸を締めて炊きあがるのを待っていたところ、爆発が発生人的被害：なし漏えい し、浴室折戸の左側上部ガラスが破損した。
物的被害：浴室折原因は、ＢＦ式風呂釜に接続されている金属フレキシブルホース爆発のジャバラ部分に生じた亀裂からガスが漏えいし滞留したガスに 戸ガラス破損追い炊き中のＢＦ風呂釜が火源となって爆発したもの。
消費先から販売事業者に「容器付近でガス臭がする」との連絡が入ったため、販売事業者の職員が現場に急行。容器の状況を確認した結果、容器バルブと高圧ホースの接続部からガスが漏えいしている状況だったことから、容器バルブを閉止して漏えいを漏えい 止め、8日前に交換した高圧ホースのＯリングを再度交換し、漏え なしい検知液で検査して漏えいがなくなったことを確認した。漏えい量は約４㎥と推定される。原因は、8日前の高圧ホースのＯリング交換時に取付が不十分であったためと推定される。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年6月16日岩手県 消費者2021年5月27日福島県 消費者2021年3月25日2021年3月8日2021年2月15日2021年2月8日2021年2月7日2021年1月27日2021年1月27日秋田県 消費者山形県 消費者事故の事故の概要
被害状況種類鉄道の駅改札脇に設置されている飲食店が使用しているＬＰガス容器２本を連結する高圧ホースからガスが漏えいしたもの。漏え漏えい いに至った高圧ホースには、鋭利な刃物で切りつけられたとみら なしれる跡があり、第三者の故意によるものであるかなど捜査継続中。
アパートの外壁が落下し、軒下に設置されていたガス供給設備に当たり、ガスが漏えいした。需要家より通報を受けたガス事業者の担当者が漏えい箇所を確認し、ホースの交換作業を実施した。
漏えい 漏えい量については、不明。原因は、老朽化した外壁が落下した なしことにより、容器に接続されていたホースが損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。現場の近くに住む住人がガス臭いことに気づき消防署へ連絡をし、消防署からは、供給している販売会社ではない現場近くの販売会社へ連絡した。同社員が現場に駆け付け、バルク貯槽の元バルブを閉めガス漏れが止まった。 この時点で、二段式一体型漏えい 調整器よりガスが漏洩していることを確認した。販売会社の社員 なしが現地に到着し、直ちにバルク周辺とアパート周辺のガス検知作業を実施し、ガス漏れが無いことを警察署員と確認した。ＬＰガスの漏えい量は、約42.8kgと推定される。原因は、調整器の不具合と見られるが詳細は不明。
消費者から「ガスが出ない」との連絡が販売事業者営業所に入り、出動した同所員が現場確認をした結果、雪で埋まっていた配管の一部の損傷が確認され、同日中に損傷箇所の修繕を行っ漏えい た。ＬＰガスの漏えい量は、約6.6kgと推定される。原因は、雪の重 なしみにより配管が引っ張られて損傷したもの。

山形県 消費者一般消費者からの「ガス臭がする」との連絡が委託先連絡事業所を通じて販売店営業所に入り、同所員が現場確認した結果、調整器とガス容器の接続部の破損を確認したため、容器のバル漏えい ブを閉止しガス漏えいを止めた。漏えい量は、約16.2kgと推定さ なしれる。雪害によるものであり、容器（50kg×2本）付近は雪囲いがされていなかった。

山形県 消費者一般消費者からの「ガス臭がする」との連絡が委託先連絡事業所を通じて販売店営業所に入り、同所員が現場確認した結果、調整器とガス容器の接続部の破損を確認したため、容器のバル漏えい ブを閉止しガス漏えいを止めた。漏えい量は、約58.2kgと推定さ なしれる。雪害によるものであり、容器（50kg×2本）付近は雪囲いがされていなかった。

秋田県 消費者秋田県 消費者岩手県 消費者一般消費者宅の隣家住人がガス漏れを発見し、消防に通報し、消防から連絡が販売業者に入り、営業所員が点検作業を実施した結果、ガスメーターユニオンネジ部（供給管）の破損を確認した。ガス漏えいについては、同営業所員より前に現場入りしてい漏えい た消防署員が容器のバルブを閉止し、止まっていた。原因は、隣 なし家でつららを落とした際に、氷塊がガスメーター上部を直撃してガスメーターユニオンネジ部が破損したもの。
一般消費者宅において、住人がガス臭と台所のガス漏れ警報器が鳴っているのに気づき、ガス設備を確認したところ、容器からガスが漏れているのを確認（容器が雪で埋もれていた状態）し、容器のバルブまで雪をかいてバルブを閉止（５０ｋｇ×2本立て設備のうち１本を締めた）したが、まだガスが漏えいしているため消防漏えい 署に連絡した。到着した消防隊がもう1本のバルブを閉止したの なしち、販売事業者の社員が復旧作業を実施した。原因としては、積雪により供給設備が雪で埋もれ、雪の圧力が加わり片袖型自動切替式調整器の軸がひび割れし、ガス漏えいが生じたものと推定される。
一般消費者宅において、ガスコンロの火がつかないことから、住人が建屋内部及び外部を点検したところ、落雪により高圧ホースが容器から外れていることを発見し、容器の元バルブを閉めた。
連絡を受けた販売事業者職員が現場の状況を確認したところ、漏えい 設置されていた２０ｋｇ容器３本のうち、２本から漏えいしているこ なしとを確認し、高圧ホースを張力式に交換のうえ、調整器を壁に固定する措置を行った。雪害対策が不十分であったものと考えられる。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年1月27日岩手県 消費者2021年1月27日2021年1月16日2021年1月16日2021年1月14日2021年1月13日岩手県 消費者

福島県

他工事業者事故の事故の概要
被害状況種類２階建てアパートにおいて、落雪により、５０ｋｇ容器４本のうちの１本に接続する高圧ホースが破損し、ガスが漏えいした（漏えい量不明）。住民の一人が元バルブを閉止したうえ、警察に通報した。
漏えい 連絡を受けた県高圧ガス保安協会職員が応急措置後、販売事 なし業者が復旧措置を行った。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
一般消費者宅において、住民が落雪音により屋外を確認したところ、ガス臭があり調整器の破損を確認したため、販売事業者に連絡した。販売事業者は、調整器と容器との接続部が折れて、２０ｋ漏えいなしｇ容器２本のうちの１本が完全に漏えいしたことを確認した。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
消費者から販売事業者に対し、敷地（庭先）がガス臭いとの連絡を受け、消費者宅を訪問し際に、消費者から敷地内に埋めてある除染土を搬出する作業を実施したとの話があった。販売事業者が同箇所を掘削してみたところ、ガス管に穴（直径４０ｍｍ）が空漏えい いており、漏えいが確認された（ガスの漏えい量は不明）。穴を塞 なしぐ応急措置の後、ガス管の交換を行った。原因は、他工事での掘削及び杭打ち作業による損傷であり、当該工事について販売事業者への事前の照会は無かった。

宮城県 消費者付近住民からガス臭の通報にて消防隊及び販売店が現場確認をしたところ、共同住宅に設置されているLPガス容器（５０㎏×６本）の自動切替式圧力調整器の接続部ユニオン部分からのＬＰガス漏えいを確認した（ガス漏えい量は不明）。現場に臨場した販漏えいなし売店担当者が容器のバルブを閉止し漏えいは停止した。原因は、結合部に使用しているユニオン継手パッキンの経年劣化によるものと推定される。

秋田県 消費者一般住宅において、爆発火災事故が発生し、この住宅が爆発に 人的被害：死者１より全壊すると同時に火災が発生し、隣家に延焼した。爆発元の 名住宅の焼け跡で住民１名が死亡しているのが発見された。調査 物的被害：全焼２漏えい の結果、前日に屋根からの雪下ろしがあったこと及びガス供給設 棟（爆発火災１爆発・ 備のうち調整器のＬＰガス容器接続部及びガスメーターの管接続 棟、延焼１棟）、部火災 部などが損傷していることが確認された。原因は、落雪等により 分焼２棟、建物一屋外のガス供給設備が損傷し、漏れたガスが雪に囲まれた家屋 部破損１２棟の周辺や床下に流入し、滞留したガスに何らかの原因で着火して爆発したものと推定される。

岩手県 消費者落雪により、軒下に設置されていた２０ｋｇ容器に直接取り付けの調整器が接続部で折損し、ガスが漏えいした。漏えい量は約９．
漏えい ３８㎥と推定される。接続固定位置の不備又は保安対策が不十 なし分であったところ、落雪により調整器が破損したものと推定される。

2021年1月4日岩手県 消費者2021年1月4日山形県 消費者落雪により、軒下に設置されていた５０ｋｇ容器（２本設置）に直接取り付けの調整器が接続部で折損し、ガスが漏えいした。漏えい漏えい 量は約３５．１８㎥と推定される。接続固定位置の不備又は保安 なし対策が不十分であったところ、落雪により調整器が破損したものと推定される。
落雪により、５０ｋｇ容器に取り付けた調整器が容器接続部で破損し、ガスが漏えいした。住民が落雪の音に気付き、ガス漏れの漏えい 音を確認し、すぐに容器のバルブを閉めたが、少量のガスが漏え なしいしたもの。雪害対策が不十分であったものと考えられる。

○高圧ガス保安法発生年月日

場所
事業者区(県名） 分事故の事故の概要
種類被害状況発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年8月10日

青森県

化学関連
事業者2021年8月6日

福島県機械製造業2021年7月30日宮城県 製油所2021年7月6日

山形県2021年5月29日2021年4月12日2021年3月4日

福島県

宮城県

福島県食品製造業運送事業者運送事業者運送事業者事故の事故の概要
被害状況種類反応槽を冷却する水の冷却用に冷凍機を使用しており、８月８日から当該冷凍機の運転を開始した。
８月１０日１５時２６分、当該冷凍機のフロンガスが少なくなったことを知らせる異常警報が警鳴したため運転員が現場を確認したところ、圧縮機の圧力低下を認めたことから１６時頃に運転を停止した。この時点でフロンガスの圧力はゼロＭＰａとなっていた。翌漏えい 日８月１１日に当該冷凍機を設置しメンテナンスを行っている業者 なしが点検したところ、フロンガスが漏えいしたことを覚知した。
原因は、漏えい箇所確認調査の結果、プレート式熱交換器内の冷水管が破損しており、破損に至った経過は、①熱交換器内部の洗浄不足による冷水中の生成有機物の堆積及び管内閉塞、②閉塞による冷水の流れ異常と凍結による破孔の発生が原因と推定される。
溶接用のアセチレン容器と酸素容器から約２ｍ離れた位置で、作業員がグラインダーで研磨作業をしていたところ、飛び散った火花がアセチレン容器吐出口部（元バルブ部周囲）に引火し、その炎で加熱された酸素容器が爆発して火災が発生。初期消火をし人的被害：重傷1た作業員１名が重傷（火傷と外傷）を負ったほか、工場建屋と建名爆発・屋内の資機材を全焼した。
物的被害：平屋工火災原因は、①溶接作業終了後（ガス消費後）にアセチレン容器の元場全焼バルブを閉止していなかったこと、②火花が飛び散るグラインダー研磨作業を、アセチレン容器と酸素容器に近接した位置（５ｍ以内）で行ったことと推定される。
１５時頃に職員が現場パトロールを行っていたところ、アルキレーション装置の出口配管フランジ部において、陽炎状にＬＰＧが漏えいしている状況を発見した。
原因は、当該フランジ継手の当たり面に経年的な硬質スケールを伴う腐食が発生していたが、ヴェッセルタンク開放点検後のフラ漏えい ンジ継手復旧時（7/12）に硬質スケールを完全に除去することが なしできず、スケールを噛み込んだ状態でフランジ継手を締結したことにより漏えいが発生したものであり、フランジ復旧後の総合気密試験（7/16実施）では漏えいがないことを確認しているが、スタートアップ作業時に何らかの影響で硬質スケールが剥離し、漏えいしたものと推定される。
冷凍装置のストレーナの開放整備を行っていた際、冷媒であるフルオロカーボン（Ｒ２２）が装置外へ漏えいし、大気に放出された。
漏えい量は冷媒質量で１，４００ｋｇと推定。
原因は、ストレーナの開放整備を行うに当たり、受液器と液ポン漏えい プの間の低圧配管５０Ａバルブの閉止が不十分であったため、開 なし放整備中に、ストレーナ開口部からフルオロカーボン（Ｒ２２）が漏えいしたと推定される。
液化窒素の移動式製造装置（タンクローリー）において、運行後の日常点検実施中に操作室内部よりガスの漏えい音が聞こえたため、発泡液を塗布したところ、ポンプ吸入側フレキシブルチューブのブレード内部より発泡を確認し、ガスの漏えいが発覚した。発漏えい 覚後、直ちにガス元栓を閉め、ガスの漏えいを止めた。原因は、 なし走行時の振動及び充てんポンプ運転による振動の繰り返しの応力がフレキシブルチューブのブレード内部に集中し、破損に至ったものと推測される。
事業所敷地内において液化窒素移動式製造設備（タンクローリー）の始業前点検を行っていたところ、配管部からガスの漏れ音が聞こえた。このため発泡液で確認したところ、チャージポンプ吐出側フレキシブルチューブにおいて発泡（漏えい）が確認された。漏えい覚知後直ちにチャージポンプ上流にある元弁を閉めてなし漏えい ガスの漏えいを止めた。
漏えい量については、液面計の変化が微量であり不明。原因は、経年劣化及びポンプ等の振動により繰り返し応力が集中してフレキシブルチューブに小さな亀裂が生じ、漏えいしたものと推定される。
運送会社の社員が、液化酸素製造設備（タンクローリー）から納入先の貯蔵設備に液化酸素を充てんするため、充てんホースを接続し、ホース・配管のパージ及び予冷作業を行おうとしたところ、液排出弁の弁体部からガスが漏えいしていることを発見し漏えい た。直ちに作業を中断し、液排出弁の上流側の吐出弁を閉止し、 なし漏えい停止させた。同弁には、小さな亀裂が認められた。原因は、経年劣化により腐食したものと推定される。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年2月18日

宮城県飲食料製造業事故の事故の概要
被害状況種類ユニット型冷凍機を点検するため扉を開けた際にアンモニア臭があったため冷凍機を点検したところ、圧縮機のメカニカルシール部においてフェノール紙（アンモニアに反応し色が変化する紙）の色が一番濃く反応したことから、当該メカニカルシール部からの漏えいと判断した。散水ポンプを作動させ、圧縮機を含めた冷凍なし漏えい 機全体に散水し、散水後の水は除害装置で回収・処理した。
原因は、当該冷凍機の運転停止により圧縮機のメカニカルシール部へのオイルの供給も途絶えたことから、メカニカルシールの摺動部の気密が保たれなくなり、摺動部の隙間からアンモニアが漏えいしたものと推定される。2月13日に発生した地震による被害調査をしていたところ、低温液化石油ガス貯蔵設備であるタンクの附属配管外周に巻き付けている保冷材の表面に霜が付着している箇所を発見した。当該附属配管内のＬＰガスを抜いたのち保冷材を外し、配管表面の錆を落として配管を確認したところ、配管表面に１センチ程度の穴漏えい が開いていた状態を目視確認した。当該附属配管の各所バルブ なしを閉止して縁切りし、ＬＰガスを抜いたことにより穴からの漏えいを止めた。ガスの漏えい量は不明。
原因は、腐食して減肉状態にあったところ、地震で力がかかり、割れて穴が開いたとものと推定される。

2021年2月17日宮城県 製油所2021年1月26日１月２０日１６時頃、自動車販売会社の従業員が自動車のエアコンからフロン（HFC-134）を高圧ガス容器に回収。１月２６日１０時頃、高圧ガス容器回収業者が回収に来た際、当該容器が軽いこ自動車解とに気づき、また、当該容器のバルブの緩みが確認されたことかなし宮城県 体・部品販 漏えい らフロン（HFC-134）全量が大気放出したことを覚知した。
売業者原因は、自動車販売会社の従業員が、フロン回収後に容器のバルブをしっかり閉めなかったことにより、高圧ガス容器内のフロンが漏えいしたと推定される。

2021年1月22日

山形県１３時１０分、監視装置が鳴動したため空調機メーカーに連絡し、点検を依頼したところ、圧縮機本体の溶接部破損により漏えいしたことを確認。漏えい量は１０．６ｋｇと推定。後日行ったメーカーの調査で、圧縮機本体に附属するアキュムレータ下部の配管（圧縮機吸入配管）の溶接部からの漏えいと判明。
漏えい 原因は、圧縮機本体に附属するアキュムレータは、アキュムレー なしタホルダとバンドにより圧縮機に固定されているが、アキュムレータホルダが破断し、バンドが脱落したことにより、アキュムレータの振動が大きくなり、当該アキュムレータ下部の配管（圧縮機吸入配管）の溶接部に亀裂が発生し、フルオロカーボン（R-410A）が漏えいしたと推定される。

2021年1月21日当該事業所付近の住民が警報音に気づき１０分ほど鳴り止まなかったため音源の方向に向かったところ、ガス臭を感じガス漏れと察知したことから警察と消防へ通報。警察と消防が事業所に到着。その後に到着した事業所職員が警察と消防の立ち会いのもと調査したところ、貯槽やローリー受入ホースなどと接続している配管にあるバルブのうち１つが凍結しており、ＬＰガスが漏えいし第1種製造福島県漏えい た箇所と推定した。同職員がグランドナット部を増し締めし、漏え なし
事業者いが止まったことを確認した。ＬＰガスの漏えい量は、推定約２，５００㎥以上。
原因は、バルブ本体内部のゴムパッキンとグリスが経年劣化により硬化し、ＬＰガスの通り道が出来たことによりグランドナット部から漏えいしたものと推定される。

医療関係製造業者○石油コンビナート等災害防止法発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年8月11日宮城県 製油所事故の事故の概要
被害状況種類原油貯蔵タンクにおいて、令和３年８月１０日２３時頃から原油受け入れを開始。翌日１１日の１１時０８分、漏洩検知センサーにて異常を検知し職員が巡視したところ同タンク防油堤内にて水抜きドレンバルブより原油の漏えいを発見した。漏洩量は４０キロリッ
トル。
漏えい 原因は、事故の発生前に同タンクの開放検査を行っており、当該 なしドレンバルブをタンクの水張り検査に使用していた。検査終了後、当該ドレンバルブが微開のままであったにも関わらず「閉」の札が取付けられ、そのまま原油の受入を開始したため。発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年7月21日

青森県2021年6月7日2021年5月17日2021年5月4日

青森県石油備蓄
事業者石油備蓄事業者宮城県 製油所

福島県

発電事業者事故の事故の概要
被害状況種類当日３時００分から、消防法に基づく「移送取扱所保安検査」に係る漏えい自主検査を行っていた。原油移送配管内を１．６５ＭＰａまで昇圧し、５時５２分に外観目視点検を行ったところ異常なし。
圧力保持のまま、前述の点検から約４時間後の１０時００分に点検を行ったところ、配管内の圧力を逃すドリップリングのベントプラグ取り付け部から原油が漏えいし、敷地内に溜まっている状況漏えい を発見。直ちに配管内圧力を降圧して０．０３ＭＰａまで下げ、ま なした、配管内の油抜き作業を行い１２時３６分に配管内圧力がゼロＭＰａになり、漏えいが停止したことを確認。漏えい量は約２０リッ
トル。
原因は、ベントプラグの取り付け部に孔開きがあったことから、外面腐食によるものと推定される。
海中にて、原油の海底配管設備をダイバーが点検中、原油船との接続設備に附属するボールバルブのフランジ部ボルト４本のうち１本が欠損しており、そこから原油が漏えいしている状況を発見。ダイバーは、応急措置としてフランジ部ボルトの増し締めとシート巻きを行い漏えいを止めた。漏えい量は、油膜の範囲から約０．２７リットルと推定。
漏えい 原因は、バルブ本体（ＳＵＳ３１６）とボルト（ＳＵＳ３０４）の異種金 なし属を接触した状態で海底下において使用したことで、ボルト１本に対し、電位差による腐食が生じ、折損したものと推定。事故発生翌日の６月８日に窒素封入用ノズル元弁を取り外し、エンドフランジを取付け（暫定措置完了）。６月２５日にエンドフランジを取り外し、新規弁を取り付け本復旧完了。
硫黄貯蔵タンクにおいて、出口フランジをガスケット交換のため開放した際に液体の硫黄が漏えいし、作業員５名中、３名の顔面と首、２名が衣服に液体(高温)状の硫黄がかかった。直ちに当該配管の縁切りを行い、漏えいが停止した。漏えい量は、2,500klであ 人的被害：軽症３名漏えい るが、硫黄は常温で固化するため敷地外への漏えいはなかった。原因の一つとして、内容物の特性を考慮した適切な環境設定 物的被害：なし計画（縁切り範囲，固化範囲，固化の確認方法）を策定していなかった。

火災発電所敷地内にある６階建てのＩＧＣＣガス化炉設備（石炭をガス化する設備）の４階において、熱交換器の配管フランジ部の養生用防炎シートが一部焦げ付いている状態を所員が発見し、同シートをめくったところ、フランジ部から出火していたため（炎は長さが約５０ｃｍ、断面が約１ｃｍ×２ｃｍ）、消防へ通報。
同ガス化炉を緊急停止し、出火を止め、その後、配管内の可燃性ガスを窒素によりパージ（置換）した（０９：３５頃）。
なし消防隊員到着時は既に消火していたため放水活動は行わなかった（鎮火確認時刻１０：００頃）。
原因は、配管フランジ部の内面隅肉溶接部の割れ箇所からガス化炉で生成された高温ガスが漏えいし、熱せられ焦げ付いた防炎シートが着火源となり出火したものと推定される。

○火薬類取締法発生年月日

場所
事業者区(県名） 分2021年8月11日山形県 煙火2021年7月10日宮城県 煙火事故の事故の概要種類煙火打揚げにおいて、斜め打ち仰角75度の3号玉1個が開発せ消費 ず落下し黒玉となったが、発見されていない。

消費

被害状況
なし煙火（3号玉1100個、スターマイン13基）消費中に３号玉１個が低空開発したもの。
前日の雨の影響により下地がぬかるんでいたため、発射の衝撃 なしで筒が浮き上がったもの。