◆令和５年（２０２３年）の事故概要○ガス事業法発生年月日2023年3月11日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類コンロ下のアルミシートを交換中、旧型二口ガス栓の未使用側が半開となっており、そこから漏えいしたガスに何らかの原因に 人的被害：なしより着火した。なお、未使用側のガス栓にはゴムキャップが装着 物的被害：ガスコ一般ガス導 漏えい・ されていた。
ンロ、ガス栓宮城県
管事業者火災原因は、アルミシートの交換中か、それ以前かは不明だが、ガス キャップ及び流し栓が半開となっており、漏えいしたガスに何らかの着火源により 台並びに壁の一着火したと推定される。消防による火災認定あり。
部焼損○液化石油ガス保安法発生年月日2023年2月24日2023年2月12日2023年2月8日2023年1月28日2023年1月22日2023年1月13日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類落雪の音を聞いた消費者が外に出て確認したところ、ガス臭がしたため、警察に通報し、警察署員がＬＰガス容器のバルブを閉止したうえ、保安機関に連絡した。原因は、落雪（氷塊）により容岩手県 消費者漏えい 器と調整器を繋ぐ高圧ホース連結管の容器側の継手部分が折 なし損し、漏えいに至ったものと推定される。

岩手県 消費者岩手県 消費者福島県 消費者福島県 消費者岩手県 消費者

漏えい

漏えい

漏えい住宅の屋根からの落雪があり、事故住宅の近隣住民がガス臭に気づいて消防へ通報し、現地到着した消防職員が、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪により、容器と調整器なしを繋ぐ高圧ホースの容器側の継手部分が折損して、漏えいに至ったものと推定される。医院兼住宅の２階屋根から落雪があり、その時点で特に異常は無かったものの、翌日に当該一般消費者がガス臭に気づき、販売事業者に連絡し、ガス漏れが判明した。原因は、屋根からのなし落雪により、ガスメーターと供給管の継手部分が折損したものと推定される。
販売店においてマイコンメーターが遮断した信号を受信したため、当該一般消費者に電話連絡し、設置されている容器２本のうち、容器Ａのバルブの開閉を行ってもらいマイコンメーターが復帰した。翌日、再度、マイコンメーターが遮断した信号を受信したので、販売店が現場確認を行い容器Ａが空となっていることを確認した。また、容器Ａと高圧ホースの接続部が緩んでいることを なし確認した。原因は、一般住宅に設置している容器２本のうち、容器Ｂを交換するはずが誤って容器Ａと高圧ホースの接続部を緩めたが、誤りに気づいた際に、緩めた接続部を閉め忘れたことにより、ガスが漏えいしたもの。

漏えい商業施設の従業員からＬＰガス販売所に「ガスが漏れている」との連絡が入り、販売所員が現場を調査したところ、容器元バルブと高圧ホースの接続部からＬＰガスが漏えいしていることを確認 なしした。原因は、高圧ホースの角リング（容器元バルブ接続部）の劣化によるもの。

漏えい住宅の屋根からの落雪により、容器２本（１本は予備）を連結している高圧ホースと調整器の継手部分が折損してＬＰガスが漏えいしたと思われる。落雪による大きな音を聞いた一般消費者が漏えいに気づき、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根から なしの落雪により、高圧ホースと調整器の継手部分が折損したことによるもの。

○高圧ガス保安法発生年月日場所事故の事業者区分事故の概要(県名）
種類被害状況発生年月日2023年3月28日2023年3月23日2023年3月10日2023年3月7日2023年2月20日2023年2月20日2023年1月14日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類車両製造工場の液化窒素タンクに液化窒素を充塡するため、高圧ガス販売事業者の移動式製造設備が来場し、充塡者（運転者）が、同設備の充塡ホースを液化窒素タンクに接続して配管を予冷するために窒素ガスを流した際、窒素ガスが漏えいする音を聞いたため充塡者が直ちに吐出弁を閉止したところ、音（漏え高圧ガス販
宮城県漏えい い）が止まった。充塡者は充塡作業を中止し、会社に戻り設備を なし売点検した結果、充塡系統の配管にある「液排出弁」の本体部分に亀裂を発見した。
原因は、経年及び水分により劣化が進行し、亀裂が発生したものと推定される。
空調設備の冷媒配管のロウ付け溶接部からフルオロカーボン（Ｒ３２）が漏えいした。発見後、当該空調設備の運転を停止し漏山形県 製造業
漏えいなしえいを止めた。
原因はロウ付け溶接の不備と推定される。
工場のカセットボンベ充填室（無人）でブタンをカセットボンベに充填中、工場内で爆発が発生し、充填室に隣接するカセットボン 人的被害：重傷３
爆発・火福島県 製造業ベの検査・梱包室で作業していた従業員３名が重傷、別の部屋 名、軽傷１名災の従業員１名が軽傷を負った。工場建屋も延焼。
物的被害：調査中原因は調査中。
バルクローリの容器に液化石油ガスを積み込み作業中、当該ローリの操作箱内ガス警報器が発報した。作業員は直ちに積み込み作業を中止し、ガス検知器及び発泡液により漏えい箇所を探したところ、操作箱内の液ラインフレキシブルチューブの溶接高圧ガス販
秋田県漏えい 継手部からの漏えいを確認したことから、液ライン各所のバルブ なし売を閉止して漏えいを止めた。
原因は、振動、圧力変動等によりフレキシブルチューブ溶接継手部が疲労劣化し亀裂が発生したものと推定される。

宮城県 製造業福島県 製造業

宮城県製造・流通業

漏えい

漏えい

漏えい冷却ユニット（高圧ガス製造施設）を稼働させるため、配管内に八フッ化プロパン（C3F8）を通して循環を始めたところ、排気設備の排気ダクト継ぎ目部から八フッ化プロパンが漏えいした。原因は、冷却ユニットを稼働させる前段階として行った八フッ化プロパンが通る配管の気密試験の際に開放した排気設備の逃し弁を なし閉め忘れ、開いたままの状態で冷却ユニットの配管に八フッ化プロパンを供給し稼働させたことから、八フッ化プロパンが逃し弁を通過して排気設備方向に流れてしまい、排気ダクトの継ぎ目部から漏えいしたもの。
液化炭酸ガスＣＥ（コールドエバポレーター：定置式超低温貯槽）及び蒸発器を日常点検していたところ、蒸発器内の銅蛇管から炭酸ガスが漏えいしている状態を発見した。原因は、銅蛇管の なし経年劣化によるものと推定される。
従業員が冷凍機の日常点検中にアンモニア臭を感じたため、冷凍機の製造・設置業者に調査を依頼した。同日、当該業者が現場調査したところ、冷媒配管継手部からアンモニアが微小漏えいしていることを確認した。継手部を増し締めしたが、漏えいがなし止まらなかったことから、冷凍機の運転を停止した。原因は、継手部の経年劣化により、継手のシール面（テーパー形状）が摩耗したことによるものと推定される。

○石油コンビナート等災害防止法発生年月日2023年3月30日2023年3月30日2023年3月27日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類貯蔵タンクにＡ重油を送油中、タンク内レベル計の故障により、エアーベント（通気口）からＡ重油が防油堤内に漏えいした。漏え福島県 発電所
漏えいなしいは防油堤内に収まり、漏えい量は約８００リットルで、回収済み。
屋外にある集じん機（ミストコットレル）が焼損した。
人的被害：なし福島県 製造業出火原因は調査中。
物的被害：調査中福島県 発電所

漏えい総合配管設備のポンプ配管のフランジ継手部から、防液堤内に硫酸が漏えいし、その一部が防液堤を溢流したものの敷地内に止まった。漏えい量は約４２０リットルで、中和設備に送り処理済 なしみ。
原因は調査中。発生年月日2023年1月26日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類工場の従業員が巡回していたところ、硝酸工場内の蒸溜設備から硝酸（濃度７０%）が防液堤内に漏えいし溜まっている状況を発見した。漏えい量は約２１５リットルで、中和設備に送り処理済み。原因は、寒波の影響で、硝酸を冷やすクーラー内の冷却コイ福島県 製造業漏えい ル（ガラス製）及び冷却水フローメーター（ガラス製）が破損したた なしめ、クーラー内の硝酸が冷却コイル内部に流入し、冷却水フローメーターの破損箇所から硝酸が漏えいしたものと推定される。

○火薬類取締法発生年月日（なし）場所事故の事業者区分事故の概要(県名）
種類被害状況