IoT電力センサユニット DDSシリーズ
DDS33シリーズ
項仕様

三相タイプ

目

仕様

備考式

DDS33 - 0903P

DDS33 -1510P

DDS33 -2520P

DDS33 - 3530P

径

Φ9.6

Φ15

Φ25

Φ35

参 考 IV ケ ー ブ ル

5.5 〜 22sq

38 〜 60sq

100 〜 200sq

250 〜 325sq

JISC3307

電流レ

0A 〜 30A

0A 〜 100A

0A 〜 200A

0A 〜 300A

ゼロカット電流 1.5％of FS

電圧

レ

ジ

200V / 400V ( DIP SW切替 )

測

定

対

象

AC三相 3 線式、50Hz / 60Hz ( DIP SW切替 )

計

測項

目

積算電力量 / 有効電力 / 皮相電力型
セン

サ口ンン

ジ力レン

信

仕電圧レンジ × 電流レンジによるAC電圧は DIP SW切替

±3.0％of FS ( 25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率＝1)

センサヘッド中心に被測定電線が通る場合

Bluetooth

見通し距離 約100m以内

約 3年（ 常温20℃、通信間隔10秒 ）Panasonic製（ 産業用 ）ジ

電 力 精 度の目安
通様

電 池 寿 命の目安
使用

電リチウム電池

池

セン サヘッド サイズ

直径Φ43、長さ37mm

センサヘッド部

直径Φ43、長さ37mm

約75g×2

直径Φ49、長さ37mm

約75g×2

直径Φ65、長さ37mm 突起部除く

約90g×2突起部除く

約130g×2

約110g

制御通信ユニット部

電池含む

使 用 周 囲 温 度- 10 〜 50℃

氷結・結露無きこと

仕 様 周 囲 湿 度

20 〜 80％Rh

氷結・結露無きこと

保- 10 〜 60℃

氷結・結露無きこと

存温度DDS13シリーズ
項単相タイプ

目型

仕式

様DDS13 - 0903P

備

考DDS13 -1510P

Φ9.6

Φ15

参 考 IV ケ ー ブ ル

5.5 〜 22sq

38 〜 60sq

JISC3307

電流レ

ン

ジ

0A 〜 30A

0A 〜 100A

ゼロカット電流 1.5％of FS

電圧

レ

ン

ジ

100V / 200V ( DIP SW切替 )

測

定

対

象

AC単相 2線式 / 単相 3線式、50Hz / 60Hz ( DIP SW切替 )

計

測

項

目

積算電力量 / 有効電力 / 皮相電力

セン

サ

口径

測定間隔・通信間隔
電力レン

ジ

電 力 精 度の目安
通信

仕用

電池

取付可能な最大ケーブル径※ 参照

10秒 / 1秒 ( DIP SW切替 )電圧レンジ × 電流レンジによるAC電圧は DIP SW切替

±3.0％of FS ( 25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率＝1)

センサヘッド中心に被測定電線が通る場合

Bluetooth

見通し距離 約100m以内

約 3年（ 常温20℃、通信間隔10秒 ）Panasonic製（ 産業用 ）様

電 池 寿 命の目安
使リチウム電池

CR -123A × 2個

セン サヘッド サイズ

直径Φ43、長さ37mm

突起部除く

制御通信ユニットサイズ

W80mm × D80mm × H30mm / ケーブル長：350mm

突起部除く

重量

約75g×2

センサヘッド部

約110g

制御通信ユニット部

電池含む

使 用 周 囲 温 度-10 〜 50℃

氷結・結露無きこと

仕 様 周 囲 湿 度

20 〜 80％Rh

氷結・結露無きこと

保-10 〜 60℃

氷結・結露無きこと存

温IoT電力センサユニット
DDSシリーズ

CR -123A × 2個

W80mm × D80mm × H30mm / ケーブル長：350mm

制御通信ユニットサイズ
重量※ 参照NEW

10秒 / 1秒 ( DIP SW切替 )

測定間隔・通信間隔
電

取付可能な最大ケーブル径度※ 力率は有効電力 / 皮相電力から計算します。電流の実効値は皮相電力 / 電圧レンジから計算します。

株式会社 SI RC〒541- 0056 大阪市中央区久太郎町2 - 5 - 31 本町寺田ビルディング
TEL

06 - 6484 - 5381

FAX

06 - 6484 - 5382

URL

https://sirc.co.jp

Webサイトからお問い合わせ

記載内容は発売時点の当社調べです。商品仕様は予告なく変更する場合があります。記載されている会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。本カタログに記載の記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。

15秒!

クランプオンだから取り付けたったの消費電力の見える化 をカンタン実現

IoT電力センサユニットで脱炭素経営の施策をカンタン導入！
脱炭素経営の取り組みは「 知る 」
「 測る 」「 減らす 」の 3 ステップで進められます。
IoT 電力センサユニットDDSシリーズは、最初のハードルともいえる「 測る 」仕組みをカンタンに導入、運用できる電力測定システムです。
RME IT

RME IT

RME IT

RME ITRME IT

消費電力の見える化

カーボンフットプリントの把握

節電効果の確認

品質不良の未然防止

異常の検出

消費電力量を詳細に把握できるので、「 省エネ 」や製品毎のカーボンフットプリント把握のために、二次24時間の消費電力量の推移が見えるので、省エネ対気温などの環境条件や刃具摩耗等により加工品質がワークを加熱する工程では、ヒーターが劣化して断線「 脱炭素 」の実現に向けた対策を、より具体的に計データではなく一次データを取得できます。これによ策前後比較により、効果の確認が容易です。また、バラつき、不良品が発生します。加工品質のばらつ

すると温度バランスが崩れて品質が低下します。電力画する事が可能です。

りカーボンフットプリントにおける取引先のCO2 排出業務時間外の電力計測により、コンプレッサーのエきは、加工に必要なエネルギーのバラつきに現れま

センサはヒーターの断線を力率の異常として検出し、ア漏れなど機械の異変に気づくことができます。

す。加工機の電力計測でバラつきを評価することで、さらにSIRCクラウドでは異常をメールで通知します。

1

2

量削減努力の効果を、確認することができます。

354

より高品質な製造条件を導き出せます。
▼ 機械別で見ることも▲ 施設全体の総量もサプライヤーの消費電力も確認できる

24時間の消費電力量の推移が一目瞭然

設置はカンタン！２本の線にクランプするだけクラウド上にデータを保存し、グラフ化やCSV出力、メール発報、API連携ができるクラウドシステム、データロガー

カンタン設置を可能にしたとのLAN接続、ローカルのパソコンを使用したスタンドアローンシステムまで、現場のニーズに合わせて計測データ

SIRC独自技術 による新しい電力計測方式

Cla

広く使われている方式。三相交流の電力計測に電要があり、取り付ける場所も特定されるので、設置には専門知識と非常に複雑な作業が必要です。

測することができます（ 三相３線式の場合 ）。

クランプオンなので大がかりな電気工事は不要。電力センサ
1つの取付作業時間は約15秒です。

圧検出センサを一体化、さらにSIRC独自の計測アルゴリズムによってセンサヘッドを２つにすることができました。３本の線のうち任意の２本にセンサ

電気工事不要P2

V2

SIRC クラウド

クラウドゲートウェイ

LTE•••
•

グラフ化
CSV出力
メール発報
API 連携A2LAN接続

ヘッドを取り付けるだけで、真の有効電力を計測

P1P3荷とができます。

P1

V1

負

電流だけではなく電圧波形を検出するので、力率を計測するこA1

独自技術 SIRC 方式
SIRCデバイスを用いた小型軽量の電流センサに電真の有効電力を計測

計測データのアウトプット

電力センサユニット
DDSシリーズ
荷電圧計測のために３カ所にプローブを取り付ける必３本の線のうち２本の線にクランプするだけで、消費電力を計計測データを中継

従来方式 ２電力計法
力計を２つ使用します。電流計測のために２カ所、取り付けカンタンの集計方法をお選びいただけます。

負p!

センサヘッド部

電力センサユニットが力率の異常として検出

現場ニーズに応える計測データの多彩な集計方法をご用意

独自技術により、カンタンに取り付けて、高精度な電力計測が可能です。

m

不良品を作らないことが脱炭素につながります

計測データをBLE発信

LAN接続

PC• 上位機器• 制御システム

することが可能な画期的な方式です。

※ 計測データのグラフ表示機能や異常発生時のメール通知機能、カーボンフットプリントの表示は、「SIRCクラウド」の機能です。 ※ 掲載しているグラフはイメージです。実際の表示とは異なります。

オンプレミスシステム

PC

スタンドアローンシステム

PC
スマートフォン

現場チェック

データロガー

見通し距離
約 100m以内

クラウドシステム