鉛を使用しない環境にやさしい放射線防護材
無鉛ボードXPの特長● 火に強く、単体で不燃材料の認定を取得しています。
● 主成分であるバリウム化合物は価格の変動が少なく安定しています。
● 軽量かつ丈夫で施工しやすく、施工期間を短縮できます。
● CO2の発生量が少なく、環境にやさしい防護材です。
● 全国の病院・診療所で数多く採用されています。

JQA-QMA 15007

JQA-EM 7075

従来の鉛付きせっこうボードとは異なり、天然重晶石から精製したバリウム化合物をせっこうと混合し、ガラス繊維で補強した環境にやさしい放射線防護材です。

*重晶石イメージ

ホーシャット無鉛ボード XP 6つのメリット
火に強い

安定した価格優れた施工性

無鉛ボードXPは単体で不燃材

無鉛ボードXPの主成分である

無鉛ボードXPは鉛付きせっこう大臣認定を取得しております。

バリウム化合物は価格の変動がボードに比べて軽量かつ丈夫*な

また、強化せっこうボード等との少ないため、安定した価格でため、施工スピードが向上し、組合せで耐火構造の大臣認定も供給できます。

施工期間の短縮につながります。
*

取得しています。

強化せっこうボードと同等の強度CO2の削減

環境にやさしい

電波透過性

鉛付きせっこうボード1枚を無鉛ボードXPは特別管理産業

無鉛ボードXPは鉛付きせっこう

無鉛ボードXPでの施工に変更

廃棄物のおそれのある鉛を使用ボードに比べ、エックス線診療室した場合、約72kgのCO2削減にしておらず、リサイクルすること等における電波状況への影響がなります。

ができます。環境にやさしい少ないです。

(鉛の圧延加工を行わないため)

放射線防護材です。

*無鉛ボードXPと鉛付きせっこうボード単体での比較

製品仕様書
規格品番

XP-075

XP-100

1層張り

2層張り

1層張り

2層張り

性 能 ※1

鉛当量 0.75 mm

鉛当量 1.5mm

鉛当量 1.0 mm

鉛当量 2.0mm

質 量

約 19.5 kg/㎡

約 39 kg/㎡

約 24.5 kg/㎡

約 49 kg/㎡約 32 kg/枚ー

約 40 kg/枚ー

12.5 mm25.0 mm15.0 mm30.0 mm

厚 さ
寸 法

910 × 1820 mm

形 状

スクウェアエッジ
3 % 以下含 水 率
曲げ破壊荷重長さ方向： 5 0 0 N 以上

幅方向： 1 8 0 N 以上

防火材料認定番号

不燃：NM-3472

耐火構造認定番号

FP060NP-0349（断熱材無）/ FP060NP-0351（断熱材有） ※ 2

容積比熱
熱伝導率

1247 kJ/(㎥・K)

1283 kJ/(㎥・K)
0.29～0.3 W/m・K※1 重ね張り工法で様々な鉛当量に対応できます。 鉛当量 : 1.5mm、1.75mm、2.0mm、2.25mm、2.5mm、2.75mm、3.0mm※2 耐火構造 （耐火ウォールシステム）につきましては別途資料がございます。詳しくはお問合せください。
■ 本製品は天然重晶石を原料としているため、生産ロットごとに色彩が微妙に異なります。
■ 管電圧150kVまでの診断用X線装置を使用するエックス線室に対応。

納まり参考図※ 下地はJIS規格材を用い、各部材を緊結し、必ず構造計算をした上で質量に耐えられるよう下地組をお願いいたします。
天井下地材について壁下地材について天井下地材はJ I S 規格材を用い、下記間隔にて設置をお願いします。
・吊りボルト・野縁受け ( Cチャンネル) @600以下推奨
・ダブル野緑 ( Wバー25型) @303以下

壁下地材はJ I S 規格材を用い、 下記間隔にて設置をお願いします。
・スタッド@303以下推奨・LGS65以上

天井・壁入隅部防護 (垂直断面図)

壁・入隅部防護 (水平断面図)

吊ボルト@600以下
野縁（Wバー）

野縁受け@ 600以下

エックス線室内@303

無鉛ボードXP 重ね張り工法（2層張）C.L※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ

部屋外部せっこうボード

無鉛ボードXP 重ね張り工法（2層張）無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）
無鉛ボードXP 重ね張り工法（2層張）部屋外部せっこうボード

無鉛ボードXP 重ね張り工法（2層張）※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ
スタッド65型以上@ 303

スタッド65型以上@ 303

スラブ間防護 (垂直断面図)

10mm未満耐火ウォールシステム スラブ間防護 (垂直断面図)

無鉛パテ充てん

耐火四周処理無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

10mm未満エックス線室内

タイガーUタイトまたはタイガージプタイト

タイガーロックフェルト
部屋外部せっこうボード

無鉛ボードXP 重ね張り工法（2層張）無鉛ボードXP 重ね張り工法（2層張）※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ※12.5、15.0mmボード厚を鉛当量にあわせ適宜組合せ
スタッド65型以上@ 303
無鉛パテ充てんエックス線室内

無鉛パテ充てん（隙間が生じる場合）

F.L※タイガーロックフェルト
タイガーUタイトまたはタイガージプタイト

耐火四周処理10mm未満F.L

スタッド65型以上@ 303

10mm未満エックス線室内タイガーボード・タイプZ t=12.5以上
タイガー・ハイパーハードC t=9.5※床部の下張りにタイガーUタイトを使用した場合は、上張りに必ずタイガージプタイトを使用してください。
※耐火ウォールシステムにつきましては、別途資料がございます。詳しくはお問い合わせください。

重ね張り工法で目地部にも鉛不要
無鉛ボードXPの目地をずらして重ね張りすることにより、目地部の鉛処理が不要となります。
重ね張り工法により、 材料費の削減や作業工数の短縮にも寄与します。
無鉛放射線防護材の場合
エックス線室外

鉛付きせっこうボードの場合
部屋外部せっこうボード

スタッド@303

スタッド@303

エックス線室内

部屋外部せっこうボード

エックス線室外

無鉛ボードXP

エックス線室内

不陸

鉛付きせっこうボード

上張りせっこうボード

鉛テープ

不陸・不陸の解消

解体・廃棄について
無鉛ボードXPはせっこうボードと同様に解体・廃棄ができます。
※鉛は特別管理産業廃棄物に該当するおそれがあります。

製リサイクル比較表

品

リサイクル方法

無鉛ボードXP

吉野石膏(株)の指定するリサイクルルートで回収可能

鉛付きせっこうボード

鉛板とせっこうボードを完全に分離させる必要がある※

仕上について
目地処理
無鉛ボードXPの目地部に隙間が生じる場合は、充てん材として放射線防護用の無鉛パテを使用します。
その後は通常のせっこうボードと同様に仕上用パテ処理をしてください。※無鉛パテは仕上用パテとしては使用できません。

クロス仕上
無鉛ボードXPはペーパーレスのため、下地調整用シーラーを塗布処理後、クロス貼りをします。
推奨シーラー
商品名タイプスーパータックＲメーカー

水性（アクリル系エマルション）

吉野石膏(株)※スーパータックＲは水で薄めず、原液塗布してください。
※クロスを貼る糊は、合成樹脂入りの糊材の使用をおすすめします。
※クロス及び糊材の種類が多種ありますので、使用の際は予め接着性等を確認してください。
※その他製品については、試験施工し問題ないことを確認した上で仕上げてください。

ペイント仕上
無鉛ボードXPはペーパーレスのため、下地調整用シーラーを塗布処理後、塗装します。
※シーラーの塗布方法については、各メーカーの仕様に従ってください。また、この場合は試験施工し、問題ないことを確認した上で仕上げてください。

納 入実績
北海道
・北海道大学病院
・北斗病院
・手稲渓仁会病院

中部

海外の国立病院へも納入実績あり

・南魚沼市立病院
・新潟医療センター
・豊橋市民病院
・トヨタ記念病院

出荷枚数
累計約３０万枚
４,５００以上の病院・診療所で採用

東北

西日本

・米沢市立病院・東北大学病院
・石巻市立病院
・秋田大学医学部附属病院
・山形大学医学部附属病院

・医誠会国際総合病院
・大阪国際がんセンター
・関西医科大学
総合医療センター・宇治徳洲会病院
・京都岡本記念病院
海外

関東

九州

・さいたま赤十字病院
・日本大学病院
・東京医科歯科大学
医学部附属病院・筑波大学附属病院
・聖路加国際病院
・国立がん研究センター
東病院

・琉球大学医学部
・南福岡脳神経外科病院
・戸畑総合病院・唐津赤十字病院
・広瀬病院

・シンガポール・マレーシア・インドネシア・韓国

お問合せ、資料請求は放射線防護工事・線量測定・遮へい計算・関連用品販売

本社💻

〒130-0026 東京都墨田区両国 4-31-11 ヒューリック両国ビル
�03-3634-7301
https://www.iken-eng.co.jp/
仕様は予告なく変更することがございます。カタログ掲載内容の無断複製・無断転載は固くお断りします。©医建エンジニアリング株式会社

240708