けい酸塩系表面含浸工法 MU エルシーセイバー工法

U-エルシーケートはMUマテックス㈱の登録商標です

U-エルシーケートは、コンクリート構造物の予防保全工法 MUエルシーセイバー工法 に使用する けい酸塩系の表面含浸材です。コンクリート表面を緻密化し、躯体の長寿命化に貢献します。
■ 特長

コンクリート表面へ塗布することで、けい酸質由来の水和物がコンクリート表面を緻密化します。
マイクロクラックへの充填効果も期待でき、ライフサイクルコストの低減につながります。

■ 主な用途
橋梁、高架橋、建築物等のコンクリート構造物の表面保護、0.2mm未満のひび割れ充填
マイクロクラックが見られる躯体の下地処理
荷姿 : 17kg/内：ポリ容器、外：ダンボール■ 成分、標準塗布量、荷姿等
商品名

主成分

U-エルシーケート

非晶質
シリカ

対象

標準塗布量※１
(g/㎡)

塗布回数

コンクリート躯体(表面保護)200(100+100)

２回

断面修復部
(下地処理)

100

1回

推奨塗布方法荷姿・ローラー・低圧スプレー

17kg/ポリ容器(施工面積:約80㎡)
4kg/ポリ容器(施工面積:約19㎡)※１：実際の施工では、施工方法に応じた適切なロス率(5〜10%)を考慮して、必要量を計算してください。

■ 性能試験結果例• 基本性能(試験方法 : 土木学会表面保護工法設計施工指針(案))
項目

試験結果

ひび割れ透水抑制率(%)

99.9

透水抑制率(%)

47

接着強度(N/m㎡)

1.6

対象

コンクリート
試験体

断面修復材(U-リペアパッチAP)

規格
ローラーによる施工

JSCE-K-572に準拠

JSCE-K561

低圧スプレーによる施工■ ひび割れ充填効果

U-エルシーケートはコンクリート中の成分と反応し、けい酸質の水和物を生成することで、マイクロクラックを充填します。
ひび割れ透水試験結果より、充填効果が確認されました。

塗布前

養生後
(14日時点)概念図
U-エルシーケート塗布

浸透水和物の生成によるマイクロクラックの充填：水和物

けい酸塩系表面含浸材■ 施工方法

施工前に、必ず施工要領書及び SDS をお読みください。

1. 養生・前処理

2. 計量

3. 塗布

4. 養生

•飛散・汚染対策•材料の計量•塗付作業•養生・洗浄施 工 時 の 周 囲 へ の 飛 散 防 止・汚染防止のため、シート、囲い等の養生を行ってください。

1回塗りに必要な塗布量を塗布
面 積と標 準 塗 布 量 より求 め 、必要量を計量する。
そ の 際 、施 工 時 のロス率 ( 5 〜10%程度)を考慮して必要量としてください。

塗 布 は 、ロ ー ラ ー ( 刷 毛 も 可 )又はスプレーにて施工してください。
なお、スプレー施工を行う場合は、低圧スプレーとし、周囲への飛散に十分注意してください。
塗布は、施工面全体に万遍なく均一に塗り付けてください。
ロ ー ラ ー 施 工にお い て 、入 隅等への均一な塗り付けが困難な部位では、適宜刷毛塗り等を併用し、塗りムラが無いようにしてください。

塗 布 1 回 目 の 施 工 後 、3 0 〜45分のインターバルを設けてくださ い 。乾 燥 が 早 い 場 合 は散 水により湿 潤 状 態を保ってください。塗布2回目についても同様に湿潤状態を保ちながら、16〜40°
Cで30〜45分、5〜1 5 °Cで6 0 〜9 0 分 程 度養生してください。
養 生 終 了 後 、水 をか け な がら
ブ ラッシン グ 洗 浄し 、表 面 にU-エルシーケートが残らないようにしてください。

•不陸、ひび割れ処理
コンクリート表面に不陸(型枠目地)、欠 損 及び0 . 2 m m 以 上の クラック 等 が あ る 場 合 は 、補修材等を用いて、事前に処理してください。

•塗布面の清掃
塗布面に付着した汚れ、付着物、離型剤等の残留物等はブラッシング、散水、ケレン等により除去してください。

施工中は、予め一定の施工基準面積を決め、施工基準面積毎に1回の塗布施工で標準塗布量が均一に塗布できたかを、材料の使用量確認により実施することを推奨します。
なお、施工前に施工面の含浸程度を試し塗りにより確認し、標準塗布量が1回塗りで可能か判断してください。

使用上の留意事項◆ 施工上の留意事項◆ 取扱い時の注意事項

気温が０℃以下になることが予想される場合は、施工を中止してください。
使用前に容器をよく振ってください。ゲル状の沈殿物が確認されることがありますが、製品の性能には問題ありませんので攪拌してお使いください。
水等で希釈して使用しないでください。
風通しの悪い場所で施工する場合は、必ず換気装置を設置し、十分に換気してください。
◆ 保管上の留意事項
製品は屋内に貯蔵し、パレット等を用いて、地面から１０ｃｍ以上の隙間を確保して保管してください。
直射日光を避け、乾燥した換気のよい場所に４０℃以下となるようにして保管してください。また、冬季は０℃以下となる場所での保管は避けてください。

使用前に施工要領書等の取扱い説明書を必ずお読みください。
取扱いの際には、目や皮膚への付着、体内への吸引を防止するため、保護メガネ、保護マスク、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
◆ 廃棄上の留意事項
使用済みの製品、回収したローラー ･ 刷毛 ･ウエス･ 洗浄廃液等を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、適切に処分してください。
※詳細につきましては、SDS( 安全データシート) を必ずお読みください。

※詳細につきましては、施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

リニューアル営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel : 03 - 5419-6209 Fax: 03- 5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730-0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

2024. 04. 2000 E