PVS9R9T200B＿□□/PVS010T200B＿□□/
PVS012T200B＿□□/PVS9R9S200B＿□□
設置ガイド

３．設置方法４．周囲との間隔

壁掛けにて使用する場合は、据付用フランジを架台等に取り付けてください。

PCS は、下図のように間隔を取って設置してください。

据付用フランジ（4 ヵ所）

本設置ガイドは、9.9kW/10kW/12.3kW 太陽光発電用パワーコンディショナ
PVS9R9T200B＿□□/PVS010T200B＿□□/ PVS012T200B＿□□および
PVS9R9S200B＿□□（以下 PCS）の設置時に注意していただきたい事項を記載しております。
特に設置条件と配線方法について記載していますので参考にしてください。
その他詳細については、PCS に同梱している『取扱説明書』をお読みください。
※配線作業時以外は正面扉を確実に閉めてください。

上面図

１．送付品の確認

単位：mm

壁掛けの設置方法
検査成績書
太陽光発電用パワーコンディショナ 製造番号
型 名 PVS9R9T200B□□□
製造年月

承認

担当

PVS010T200B□□□

太陽光発電用
パワーコンディショナ
取扱説明書
型 名 PVS9R9T200B□□□
PVS010T200B□□□

PVSXXXT200B□□□ 設置ガイド

３．設置方法４．周囲との間隔

本設置ガイドは、10kW、9.9kW太陽光発電用パワーコンディショナ
PVSXXXT200B□□□（以下PCS）の設置時に注意していただきたい事項を記載しております。
特に設置条件・配線について記載していますので参考にしてください。
その他詳細については、PCSに同梱している『取扱説明書』をお読みください。

１．送付品の確認

お願い●本装置の操作または保守を行う前に本取扱説明書をよくお読みください。
●本取扱説明書を十分理解してから、操作または保守を行ってください。
●本装置（装置本体、ソフトウェア）の改造はしないでください。改造によって起きた事故および本装置の損傷につきましては一切の責任を負いません。
●本取扱説明書を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。
●本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に置いてください。

２．外形寸法・質量５．配線口金具の加工●本装置は次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。

単位：mm

新電元工業株式会社

複数台設置時の正面図

本取扱説明書の記載内容は、装置改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

単機設置時の正面図

DWG No. INS-146017①装置本体②取扱説明書（PVSXXXT200B＿□□） □ 1 冊（PVS9R9S200B＿□□）□ 1台③設置ガイド（本書）□ 1枚④検査成績書□ 1冊※正面扉の開閉、吸排気および保守スペース確保のため、上記寸法の間隔を設けてください。なお、上部側に熱源がある場合は、上部に 500mm 以上の間隔を設けてください。間隔が狭いと冷却効果が低下します。
※前面上側の吸気ダクトより外気を取り込み、下側の排気ダクトから排気する構造となっています。

(仮)保証書重要************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* : ******************** : ******************

太陽光発電用
パワーコンディショナ
ご利用にあたっての注意事項

新電元工業株式会社*** *****************************************【*****】*【*******】*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

お願い●本装置のご使用前に本ご利用にあたっての注意事項を良くお読みください。
●本ご利用にあたっての注意事項を十分理解してから、施工をおこなってください。
●本ご利用にあたっての注意事項を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。
●本ご利用にあたっての注意事項はいつでもご覧になれる場所に置いてください。。

【*******】***************************************************************************************************************************************************

据付用フランジの固定方法

新電元工業株式会社
本取扱説明書の記載内容は、装置改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

DWG No. INS-150004*************************************************************⑤（仮）保証書□ 1枚⑥ご利用にあたっての
注意事項
□ 1冊

⑦正面扉の鍵□ 2個⑧ボルト（M10×40）、ナット（M10）、
平座金（2 個）、バネ座金□ 4式

２．外形寸法・質量据置きにて使用する場合は、弊社製架台（別途購入品）の下部をアンカーボルト等で固定し、PCS の据付用フランジを架台に取り付けてください。
アンカーボルト等架台の設置に使用する部品は施工業者様側で準備してください。
転倒の恐れがありますので、架台を固定する前に PCS を取り付けないでください。

注意（1） PCSの下部側には積雪や草木の影響を受けないように間隔を確保してください。
（2）下部離隔250mmでの設置も可能ですが、排気ファン交換時にPCS本
体の取り外しが必要となる場合があります。

５．配線口金具の加工

AB

9.9kW/10kW
650mm
35mm

12.3kW
675mm
60mm

4-φ14（据付穴）M12 アンカーボルト（現地調達品）にて固定

配線部カバーの位置および、穴あけ加工寸法（例）は下図をご参照ください。
全ての配線工事が終了した際には、配線部カバーを元通りに取り付けてください。

（A-A’断面図）
本装置
配線部カバー
ねじ止め位置（4 ヵ所）

質 量

配線部カバー

配線部カバーの位置

9.9kW/10kW：62kg 以下

配線部カバーの取り外し

配線用接続穴位置
太陽電池入力配線用接続穴位置

５０９９６12.3kW：63kg 以下

１０５

弊社製架台

配線口金具

注意
単位：mm
単位：mm

外部信号
配線用接続穴位置

４８

単位：mm

標準品の外形寸法図

配線部カバー

４８***** : *************** : ************* : **********～【*********】******************************************************************************【*****】 ******************（正面図）

据置きの設置方法

新電元工業株式会社

１９２

１５０

穴あけ加工寸法（例）
配線部カバー・配線口金具

系統出力
配線用接続穴位置
単位：mm６２（1）配線には電気工事士の資格が必要です。経験を有しておらず専門知識のない人は、配線作業を行わないでください。
（2）電線管を使用する等、工事後の配線に応力がかからないよに配慮してください。

（右側面図）
INS-150005-5

1/2

６．防水処理８．パソコンおよびデータ収集装置、遠隔出力制御装置の配線

防水処理は下図を参照してください。
配線口金具の周囲、配線用接続穴の周囲、ねじ止め（8 カ所）に防水処理を行ってください。
配線口金具（1 周）

ねじ止め（8 ヵ所）

配線用接続穴（各々に 1 周）

９．日射計の配線

PCS をパソコンおよびデータ収集装置、遠隔出力制御装置に接続してデータ収集や出力制御を行う場合は、外部信号端子に下記接続図を参考にして配線してください。
（1）PCS とパソコンおよびデータ収集装置、遠隔出力制御装置を接続する際は、データ収集装置、遠隔出力制御装置側に終端抵抗を入れてください。
（2）末端の PCS は TB11（12,13）間を短絡金具で短絡してください。
※短絡することで終端抵抗が挿入され通信が安定に動作します。
※PCS を単機で使用する場合でも、TB11（12,13）間は短絡金具で短絡した状態としてください。（出荷時は、短絡金具を取り付けてあります。）

CB2

注意

TB4

（1）日射計とPCS間の配線距離は、出来る限り短く配線してください。
（2）日射計の選定に関しては『取扱説明書』を参照してください。

１０．気温計の配線
配線用接続穴の隙間は、パテにより確実に埋めてください。
配線用接続穴のパテ埋め（系統出力側の例）

注意

配線口金具および配線用接続穴の穴あけ加工後は防水処理（シーリング、パテ埋め等）を行い、確実に隙間を埋めてください。

７．外部信号端子に関して
PCS の計測・監視・制御等に用いる外部信号端子を下図に示します。
機能、ピンアサインおよび電線種等の詳細は『取扱説明書』9.5 項 外部信号端子（TB11）の接続を参照してください。

外部信号端子（TB11）

注意（1）気温計とPCS間の配線距離は、出来る限り短く配線してください。
（2）気温計の選定に関しては『取扱説明書』を参照してください。

端子番号
正面下部

１１．その他（１）配線に関する詳細は『取扱説明書』9 項 配線の接続を参照してください。
（２）絶縁抵抗試験ついては『取扱説明書』8.3 項 絶縁抵抗試験の方法を参照してください。
（３）不明点は『取扱説明書』を参照して作業を行ってください。
外部信号端子への接続図※外部通信 2 は不使用

注意

（1）圧着端子は、絶縁スリーブ付を推奨します。
（2）使用する電線種は、シールド付ツイストペアケーブル（2）（KPEV-SB 0.5mm2）を推奨します。
（2）型名：KPEV-SB メーカ：古河電気工業株式会社（2）KPEVは古河電気工業株式会社の登録商標です。
（3）各ケーブルは、施工業者様側で準備してください。

注意

注意

配線接続後や操作パネル、遮断器、断路器の操作後は正面扉を確実に閉めてください。

（1）圧着端子は、絶縁スリーブ付を推奨します。
（2）使用する電線種は、シールド付ツイストペアケーブル（2）（KPEV-SB 0.5mm2）を推奨します。
（2）型名：KPEV-SB メーカ：古河電気工業株式会社（2）KPEVは古河電気工業株式会社の登録商標です。
（3）各ケーブルは、施工業者様側で準備してください。

新電元工業株式会社

INS-150005-5

2/2

PVS9R9T200B-SK□□/PVS010T200B-SK□□/
PVS012T200B-SK□□/PVS9R9S200B-SK□□
設置ガイド

３．設置方法４．周囲との間隔

壁掛けにて使用する場合は、据付用フランジを架台等に取り付けてください。

PCS は、下図のように間隔を取って設置してください。

据付用フランジ（4 ヵ所）

200 以上

本設置ガイドは、9.9kW/10kW/12.3kW 太陽光発電用パワーコンディショナ
PVS9R9T200B-SK□□/PVS010T200B-SK□□/PVS012T200B-SK□□および
PVS9R9S200B-SK□□（以下 PCS）の設置時に注意していただきたい事項を記載しております。
特に設置条件と配線方法について記載していますので参考にしてください。
その他詳細については、PCS に同梱している『取扱説明書』をお読みください。
※配線作業時以外は正面扉を確実に閉めてください。

吸気
700 以上上面図
150 以上500 以上150 以上150 以上150 以上150 以上

１．送付品の確認

単位：mm
壁掛けの設置方法
承認

担当

架台等

PVS010T200B□□□

太陽光発電用
パワーコンディショナ
取扱説明書

PVSXXXT200B□□□ 設置ガイド

３．設置方法500 以上排気排気500 以上

検査成績書
太陽光発電用パワーコンディショナ 製造番号
型 名 PVS9R9T200B□□□
製造年月

４．周囲との間隔

本設置ガイドは、10kW、9.9kW太陽光発電用パワーコンディショナ
PVSXXXT200B□□□（以下PCS）の設置時に注意していただきたい事項を記載しております。
特に設置条件・配線について記載していますので参考にしてください。
その他詳細については、PCSに同梱している『取扱説明書』をお読みください。

型 名 PVS9R9T200B□□□
PVS010T200B□□□

単機設置時の正面図

１．送付品の確認

T≦15 を推奨します

お願い●本装置の操作または保守を行う前に本取扱説明書をよくお読みください。
●本取扱説明書を十分理解してから、操作または保守を行ってください。

２．外形寸法・質量５．配線口金具の加工●本装置（装置本体、ソフトウェア）の改造はしないでください。改造によって起きた事故および本装置の損傷につきましては一切の責任を負いません。
●本取扱説明書を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。
●本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に置いてください。
●本装置は次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。

据付用フランジ（SUS 製）

新電元工業株式会社
本取扱説明書の記載内容は、装置改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

DWG No. INS-146017①装置本体②取扱説明書（PVSXXXT200B-SK□□） □ 1 冊（PVS9R9S200B-SK□□）□ 1台③設置ガイド（本書） ④検査成績書
□ 1枚
□ 1冊

M10 ナット（SUS 製）
M10×40 ボルト（SUS 製）
バネ座金（SUS 製）(仮)保証書重要排気200 以上

複数台設置時の正面図

単位：mm※正面扉の開閉、吸排気および保守スペース確保のため、上記寸法の間隔を設けてください。なお、上部側に熱源がある場合は、上部に 500mm 以上の間隔を設けてください。間隔が狭いと冷却効果が低下します。
※前面上側の吸気ダクトより外気を取り込み、下側の排気ダクトから排気する構造となっています。

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ : *************** : ************* : **********～****** : ******************** : ******************【*********】******************************************************************************【*****】 ******************

平座金（SUS 製）

太陽光発電用
パワーコンディショナ
ご利用にあたっての注意事項

新電元工業株式会社*** *****************************************【*****】*【*******】*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

お願い●本装置のご使用前に本ご利用にあたっての注意事項を良くお読みください。
●本ご利用にあたっての注意事項を十分理解してから、施工をおこなってください。
●本ご利用にあたっての注意事項を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。

据付用フランジの固定方法【*******】
新電元工業株式会社***************************************************************************************************************************************************

本取扱説明書の記載内容は、装置改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

DWG No. INS-150004*************************************************************⑤（仮）保証書□ 1枚

注意●本ご利用にあたっての注意事項はいつでもご覧になれる場所に置いてください。。

⑥ご利用にあたっての ⑦正面扉の鍵
注意事項
□ 2個
□ 1冊

⑧ボルト（M10×40）、ナット（M10）、
平座金（2 個）、バネ座金□ 4式

２．外形寸法・質量据置きにて使用する場合は、弊社製架台（別途購入品）の下部をアンカーボルト等で固定し、PCS の据付用フランジを架台に取り付けてください。
アンカーボルト等架台の設置に使用する部品は施工業者様側で準備してください。
転倒の恐れがありますので、架台を固定する前に PCS を取り付けないでください。

（１）PCS の下部側には積雪や草木の影響を受けないように間隔を確保してください。
（２）下部間隔 250mm での設置も可能ですが、排気ファン交換時に PCS 本体の取り外しが必要となる場合があります。

５．配線口金具の加工
配線部カバーの位置および、穴あけ加工寸法（例）は下図をご参照ください。
全ての配線工事が終了した際には、配線部カバーを元通りに取り付けてください。

4-Φ14（据付穴）M12 アンカーボルト（現地調達品）にて固定（A-A’断面図）
A
B

B

9.9kW/10kW
650mm
35mm

12.3kW
675mm
60mm

本装置

配線部カバー

配線部カバー

配線部カバー

ねじ止め位置（4 ヵ所）
配線部カバーの位置

配線部カバーの取り外し

太陽電池入力配線用接続穴位置

配線口金具

４８
１０５

１９２

１５０

穴あけ加工寸法（例）

弊社製架台

配線部カバー・配線口金具

単位：mm
単位：mm
「遮光板付」（オプション型名：-SK）の外形寸法図

外部信号配線用
接続穴位置

４８

A

９６

質量
9.9kW/10kW：72kg 以下
12.3kW：73kg 以下

５０９

（正面図）
据置きの設置方法

新電元工業株式会社

注意

６２

系統出力配線用
接続穴位置
単位：mm

（１）配線には電気工事士の資格が必要です。経験を有しておらず専門知識のない人は、配線作業を行わないでください。
（２）電線管を使用する等、工事後の配線に応力がかからないように配慮してください。

（右側面図）

INS-150066-4

1/2

６．防水処理８．パソコンおよびデータ収集装置、遠隔出力制御装置の配線

防水処理は下図を参照してください。
配線口金具の周囲、配線用接続穴の周囲、ねじ止め（8 ヵ所）に防水処理を行ってください。
配線口金具（1 周）

ねじ止め（8 ヵ所）

９．日射計の配線

PCS をパソコンおよびデータ収集装置、遠隔出力制御装置に接続してデータ収集や出力制御を行う場合は、外部信号端子に下記接続図を参考にして配線してください。
（１）PCS とパソコンおよびデータ収集装置、遠隔出力制御装置を接続する際は、データ収集装置、遠隔出力制御装置側に終端抵抗を入れてください。
（２）末端の PCS は TB11（12,13）間を短絡金具で短絡してください。
※短絡することで終端抵抗が挿入され通信が安定に動作します。
※PCS を単機で使用する場合でも、TB11（12,13）間は短絡金具で短絡した状態としてください。
（出荷時は、短絡金具を取り付けてあります。
）

配線用接続穴（各々に 1 周）
CB2注意（１）日射計と PCS 間の配線距離は、出来る限り短く配線してください。
（２）日射計の選定に関しては『取扱説明書』を参照してください。

TB4

１０．気温計の配線
配線用接続穴の隙間は、パテにより確実に埋めてください。
配線用接続穴のパテ埋め（系統出力側の例）

注意

配線口金具および配線用接続穴の穴あけ加工後は防水処理（シーリング、パ
テ埋め等）を行い、確実に隙間を埋めてください。

７．外部信号端子に関して
PCS の計測・監視・制御等に用いる外部信号端子を下図に示します。
機能、ピンアサインおよび電線種等の詳細は『取扱説明書』9.5 項 外部信号端子（TB11）の接続を参照してください。

注意

外部信号端子（TB11）（１）気温計と PCS 間の配線距離は、出来る限り短く配線してください。
（２）気温計の選定に関しては『取扱説明書』を参照してください。

端子番号
正面下部

１１．その他（１）配線に関する詳細は『取扱説明書』9 項 配線の接続を参照してください。
（２）絶縁抵抗試験ついては『取扱説明書』8.3 項 絶縁抵抗試験の方法を参照してください。
（３）不明点は『取扱説明書』を参照して作業を行ってください。
外部信号端子への接続図※外部通信 2 は不使用

注意

（1）圧着端子は、絶縁スリーブ付を推奨します。
（2）使用する電線種は、シールド付ツイストペアケーブル（2）（KPEV-SB 0.5mm2）を推奨します。
（2）型名：KPEV-SB メーカ：古河電気工業株式会社（2）KPEVは古河電気工業株式会社の登録商標です。
（3）各ケーブルは、施工業者様側で準備してください。

注意

注意

配線接続後や操作パネル、遮断器、断路器の操作後は正面扉を確実に閉めてください。

（1）圧着端子は、絶縁スリーブ付を推奨します。
（2）使用する電線種は、シールド付ツイストペアケーブル（2）（KPEV-SB 0.5mm2）を推奨します。
（2）型名：KPEV-SB メーカ：古河電気工業株式会社（2）KPEVは古河電気工業株式会社の登録商標です。
（3）各ケーブルは、施工業者様側で準備してください。

新電元工業株式会社

INS-150066-4

2/2