【令和３年】■管内における事故発生状況（５月速報値）※数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。

ガス事業法（ガス関係報告規則第４条）関連
３年５月分
事故の種別
（事象別）

件数

３年累計

死傷者数
死

重軽

前月件数 前年同月
件数 件数

２年累計

死傷者数
死

重軽件数

死傷者数
死

重軽

ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故

00000000000000000000

供給支障事故0010003000

製造支障事故0010000000

ガス工作物の損壊事故

0000000000

ガス漏洩による爆発又は火災事故

0000001000

避難、家屋破損、交通困難等

0000001000

消費機器使用に伴う人身事故

0000000000

消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故

01100040000130009000

合計

0000

ガス事故発生件数
10987（件） 65432101月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

令和２年月次件数
令和２年累計件数

8月

9月

10月

製造段階
供給段階
消費段階
合件数

３年累計

死傷者数
死

重

12月

令和３年月次件数
令和３年累計件数

３年５月分
事故の種別
（段階別・事業別）

11月

軽前月件数 前年同月
件数 件数

２年累計

死傷者数
死

重

軽件数

死傷者数
死

重

軽

旧一般ガス等

0010000000

旧簡易ガス0000000000

旧一般ガス等

0000002000

旧簡易ガス

0010003000

旧一般ガス等

0110004000

旧簡易ガス

00000000000130009000

計

0000

○液化石油ガス保安法（液化石油ガス関係事故措置マニュアル）関連
３年５月分（※2）
事故の種別

件数

漏えい

３年累計

死傷者数
死

重

軽

前月件数 前年同月
件数 件数

1

２年累計

死傷者数
死

重軽件数

死傷者数
死

重

軽

004000

9000

漏えい爆発

00000011217

漏えい火災

0000001001

中毒・酸欠0000000000004000111218

漏えい

00110000000

漏えい爆発

0011000000漏えい火災

0000000000001610011121823600012000

小雪害（※1）
合計

1計

1

容器の喪失又は盗難

1000000※1：除雪、屋根からの雪下ろし等の人為的なものは含めていない。（人為的なものについては、一般事故として集計。
※2：各県から速報のあったものを計上。

液化石油ガス事故発生件数
18161412108（件）64201月

2月

3月

4月

5月

6月

令和２年月次件数
令和２年累計件数

7月

8月

9月

10月

令和３年月次件数
令和３年累計件数

11月

12月

○高圧ガス保安法（高圧ガス保安法事故措置マニュアル）関連
３年５月分（※2）
事故の種別

件数

３年累計

死傷者数
死

重軽

前月件数 前年同月
件数 件数

２年累計

死傷者数
死

重軽件数

死傷者数
死

重軽

爆発

0000000000火災

0100002002108000

11000

破裂・破損等

0000003010その他

00000010001

18000

1701

2

容器の喪失又は盗難

0110008000

危険な状態

00000000001

290002501

29月

10月

災害

噴出・漏えい小1計合1計1000000※3：各県から速報のあったものを計上。

高圧ガス事故（災害）発生件数
18161412（件） 10864201月

2月

3月

4月

5月

6月

令和２年月次件数
令和２年累計件数

7月

8月

令和３年月次件数
令和３年累計件数

11月

12月

○石油コンビナート等災害防止法（第２３条第１項の異常現象）関連
３年５月分
異常現象の種別

件数

出火

1

石油等の漏洩

1

３年累計

死傷者数
死

重

軽

前月件数 前年同月
件数 件数

3その他
合計

2003

２年累計

死傷者数
死

重

軽件数

死傷者数
死

重

軽

0010000000011003300000000010000120034000

石災法異常現象の発生件数
54（件）

3
210
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

令和２年月次件数

令和３年月次件数

令和２年累計件数

令和３年累計件数

11月

12月

○火薬類取締法（火薬類事故措置マニュアル）関連
３年５月分
取扱の種別

件数

３年累計

死傷者数
死

重軽

前月件数 前年同月
件数 件数

２年累計

死傷者数
死

重

軽件数

死傷者数
死

重軽

製造中

00

00000000

消費中

0

0

00

0

0

5001

運搬中

00

0

0000000

貯蔵中

000

0000000

がんろう中

0000000000

その他

000000000000000050019月

10月

11月

12月

合計

0000

火薬事故発生件数
654（件）

32101月

2月

3月

4月

5月

6月

令和２年月次件数
令和２年累計件数

7月

8月

令和３年月次件数
令和３年累計件数

◆令和３年（２０２１年）の事故概要○ガス事業法発生年月日

2021年2月13日

2021年2月13日

2021年2月13日

場所
事業者区(県名） 分

事故の事故の概要
被害状況
種類
福島県沖地震の３日後、一般需要家より「地震後ガスが使えず、また、コンロ用ゴムホースを焦がして穴を開けてしまった」との連絡を受けたが、外出中とのことで、連絡のあった当日は保安閉栓措置を行った。翌日、担当者が訪問し、コンロ用ソフトコードの中央部及びコンロ背面部に焼損を確認した。グリル使用中に地震
人的被害：なし
消費機 があり、直後にコンロから火が出てソフトコードが燃え、コンロより物的被害：ソフト
ガス小売事 器から 上がった火はすぐに消えたとのこと。
コード及びガスコ
宮城県
原因は、ソフトコード中央部分がグリル燃焼室下部に近接しておの漏え業者
ンロの各一部を焼り、グリル使用時に常時熱影響を受ける状態であったため、影響い着火箇所が徐々に劣化（一部炭化）していたところ、地震により劣化部 損に亀裂が生じ、当該箇所から漏出した未燃ガスがグリル内に流入しバーナー炎を着火源として、ソフトコード及びコンロ背面の焼損に至ったものと推測される。
福島県沖地震（現地：震度６強）の発生に伴い、製造所への電力供給が遮断し、製造ならびに送ガスが自動停止した。地震発生に伴うガス工作物への影響が懸念されたことから、同工作物が問題ない状態である事の確認が取れるまで、ガス発生設備および付属施設の停止を継続した。停電後、外部電源の復帰まで非常ガス製造事 製造支
福島県用電源により、ユーティリティ関連施設の運転を継続した。所員に なし業者
障よる構内緊急点検を行い、配管の沈下等を確認した。全施設の健全性確認を行い、ガス発生設備を順次運転した。導管送ガス向けは、３９時間４０分後に製造再開し、発電所向けは約８５時間後に製造再開体制が整った。
福島県沖地震（現地：震度６弱）により特定製造所の感震遮断装置が作動し、供給が停止した。事業者が供給再開に向けて圧力保持による漏えい確認を行ったところ、漏えいが認められた。漏
えい箇所の特定に時間を要することから、４階建て集合住宅９棟及び集会所のうち１９１戸へのＬＰボンベによる仮設供給を行うこととし、全ての仮設供給が完了するまで約１６時間の供給支障とガス小売事 供給支 なった。漏えい箇所を調査した結果、集合住宅２棟の敷地内建物なし
福島県業者
障
コンクリート基礎飛込み手前付近の灯外内管接続に使用していたメカニカル継手部からガスが漏えいしていることを確認したた
め、継手ねじ部の増締め作業を実施し、発生から約４日後に導管供給が復旧した。漏えい原因は地震により、継手部ねじが緩んだことによるとみられる。

○液化石油ガス保安法
発生年月日

場所
事業者区(県名） 分

2021年5月27日

福島県 消費者

2021年3月25日

秋田県 消費者

事故の事故の概要
被害状況
種類
アパートの外壁が落下し、軒下に設置されていたガス供給設備に当たり、ガスが漏えいした。需要家より通報を受けたガス事業者の担当者が漏えい箇所を確認し、ホースの交換作業を実施した。
漏えい 漏えい量については、不明。原因は、老朽化した外壁が落下した なし
ことにより、容器に接続されていたホースが損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。
現場の近くに住む住人がガス臭いことに気づき消防署へ連絡をし、消防署からは、供給している販売会社ではない現場近くの販売会社へ連絡した。同社員が現場に駆け付け、バルク貯槽の元バルブを閉めガス漏れが止まった。 この時点で、二段式一体型漏えい 調整器よりガスが漏洩していることを確認した。販売会社の社員 なしが現地に到着し、直ちにバルク周辺とアパート周辺のガス検知作業を実施し、ガス漏れが無いことを警察署員と確認した。ＬＰガスの漏えい量は、約42.8kgと推定される。原因は、調整器の不具合と見られるが詳細は不明。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2021年3月8日

山形県 消費者

2021年2月15日

2021年2月8日

2021年2月7日

2021年1月27日

2021年1月27日

2021年1月27日

2021年1月27日

2021年1月16日

事故の事故の概要
被害状況
種類
消費者から「ガスが出ない」との連絡が販売事業者営業所に入り、出動した同所員が現場確認をした結果、雪で埋まっていた配管の一部の損傷が確認され、同日中に損傷箇所の修繕を行っ漏えい た。ＬＰガスの漏えい量は、約6.6kgと推定される。原因は、雪の重 なし
みにより配管が引っ張られて損傷したもの。

山形県 消費者

一般消費者からの「ガス臭がする」との連絡が委託先連絡事業所を通じて販売店営業所に入り、同所員が現場確認した結果、調整器とガス容器の接続部の破損を確認したため、容器のバル漏えい ブを閉止しガス漏えいを止めた。漏えい量は、約16.2kgと推定さ なし
れる。雪害によるものであり、容器（50kg×2本）付近は雪囲いがされていなかった。

山形県 消費者

一般消費者からの「ガス臭がする」との連絡が委託先連絡事業所を通じて販売店営業所に入り、同所員が現場確認した結果、調整器とガス容器の接続部の破損を確認したため、容器のバル漏えい ブを閉止しガス漏えいを止めた。漏えい量は、約58.2kgと推定さ なし
れる。雪害によるものであり、容器（50kg×2本）付近は雪囲いがされていなかった。

秋田県 消費者

秋田県 消費者

岩手県 消費者

岩手県 消費者

岩手県 消費者

福島県

他工事業
者

一般消費者宅の隣家住人がガス漏れを発見し、消防に通報し、消防から連絡が販売業者に入り、営業所員が点検作業を実施した結果、ガスメーターユニオンネジ部（供給管）の破損を確認した。ガス漏えいについては、同営業所員より前に現場入りしてい漏えい た消防署員が容器のバルブを閉止し、止まっていた。原因は、隣 なし
家でつららを落とした際に、氷塊がガスメーター上部を直撃してガスメーターユニオンネジ部が破損したもの。
一般消費者宅において、住人がガス臭と台所のガス漏れ警報器が鳴っているのに気づき、ガス設備を確認したところ、容器からガスが漏れているのを確認（容器が雪で埋もれていた状態）し、容器のバルブまで雪をかいてバルブを閉止（５０ｋｇ×2本立て設備のうち１本を締めた）したが、まだガスが漏えいしているため消防漏えい 署に連絡した。到着した消防隊がもう1本のバルブを閉止したの なし
ち、販売事業者の社員が復旧作業を実施した。原因としては、積雪により供給設備が雪で埋もれ、雪の圧力が加わり片袖型自動切替式調整器の軸がひび割れし、ガス漏えいが生じたものと推定される。
一般消費者宅において、ガスコンロの火がつかないことから、住人が建屋内部及び外部を点検したところ、落雪により高圧ホースが容器から外れていることを発見し、容器の元バルブを閉めた。
連絡を受けた販売事業者職員が現場の状況を確認したところ、漏えい 設置されていた２０ｋｇ容器３本のうち、２本から漏えいしているこ なしとを確認し、高圧ホースを張力式に交換のうえ、調整器を壁に固定する措置を行った。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
２階建てアパートにおいて、落雪により、５０ｋｇ容器４本のうちの１本に接続する高圧ホースが破損し、ガスが漏えいした（漏えい量不明）。住民の一人が元バルブを閉止したうえ、警察に通報した。
漏えい 連絡を受けた県高圧ガス保安協会職員が応急措置後、販売事 なし業者が復旧措置を行った。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
一般消費者宅において、住民が落雪音により屋外を確認したところ、ガス臭があり調整器の破損を確認したため、販売事業者に連絡した。販売事業者は、調整器と容器との接続部が折れて、２０ｋ
漏えいなし
ｇ容器２本のうちの１本が完全に漏えいしたことを確認した。雪害対策が不十分であったものと考えられる。
消費者から販売事業者に対し、敷地（庭先）がガス臭いとの連絡を受け、消費者宅を訪問し際に、消費者から敷地内に埋めてある除染土を搬出する作業を実施したとの話があった。販売事業者
が同箇所を掘削してみたところ、ガス管に穴（直径４０ｍｍ）が空漏えい いており、漏えいが確認された（ガスの漏えい量は不明）。穴を塞 なし
ぐ応急措置の後、ガス管の交換を行った。原因は、他工事での掘削及び杭打ち作業による損傷であり、当該工事について販売事業者への事前の照会は無かった。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2021年1月16日

宮城県 消費者

2021年1月14日

2021年1月13日

事故の事故の概要
被害状況
種類
付近住民からガス臭の通報にて消防隊及び販売店が現場確認をしたところ、共同住宅に設置されているLPガス容器（５０㎏×６本）の自動切替式圧力調整器の接続部ユニオン部分からのＬＰガス漏えいを確認した（ガス漏えい量は不明）。現場に臨場した販なし
漏えい
売店担当者が容器のバルブを閉止し漏えいは停止した。原因は、結合部に使用しているユニオン継手パッキンの経年劣化によるものと推定される。

秋田県 消費者

一般住宅において、爆発火災事故が発生し、この住宅が爆発に 人的被害：死者１より全壊すると同時に火災が発生し、隣家に延焼した。爆発元の 名住宅の焼け跡で住民１名が死亡しているのが発見された。調査 物的被害：全焼２
漏えい の結果、前日に屋根からの雪下ろしがあったこと及びガス供給設 棟（爆発火災１
爆発・ 備のうち調整器のＬＰガス容器接続部及びガスメーターの管接続 棟、延焼１棟）、部火災 部などが損傷していることが確認された。原因は、落雪等により 分焼２棟、建物一屋外のガス供給設備が損傷し、漏れたガスが雪に囲まれた家屋 部破損１２棟の周辺や床下に流入し、滞留したガスに何らかの原因で着火して爆発したものと推定される。

岩手県 消費者

落雪により、軒下に設置されていた２０ｋｇ容器に直接取り付けの調整器が接続部で折損し、ガスが漏えいした。漏えい量は約９．
漏えい ３８㎥と推定される。接続固定位置の不備又は保安対策が不十 なし
分であったところ、落雪により調整器が破損したものと推定される。

2021年1月4日

岩手県 消費者

2021年1月4日

山形県 消費者

落雪により、軒下に設置されていた５０ｋｇ容器（２本設置）に直接取り付けの調整器が接続部で折損し、ガスが漏えいした。漏えい
漏えい 量は約３５．１８㎥と推定される。接続固定位置の不備又は保安 なし
対策が不十分であったところ、落雪により調整器が破損したものと推定される。
落雪により、５０ｋｇ容器に取り付けた調整器が容器接続部で破損し、ガスが漏えいした。住民が落雪の音に気付き、ガス漏れの漏えい 音を確認し、すぐに容器のバルブを閉めたが、少量のガスが漏え なし
いしたもの。雪害対策が不十分であったものと考えられる。

○高圧ガス保安法
発生年月日

場所
事業者区
(県名） 分

2021年5月29日

福島県

2021年4月12日

2021年3月4日

宮城県

福島県

運送事業者

運送事業者

運送事業者

事故の事故の概要
被害状況
種類
液化窒素の移動式製造装置（タンクローリー）において、運行後の日常点検実施中に操作室内部よりガスの漏えい音が聞こえた
ため、発泡液を塗布したところ、ポンプ吸入側フレキシブルチューブのブレード内部より発泡を確認し、ガスの漏えいが発覚した。発漏えい 覚後、直ちにガス元栓を閉め、ガスの漏えいを止めた。原因は、 なし
走行時の振動及び充てんポンプ運転による振動の繰り返しの応力がフレキシブルチューブのブレード内部に集中し、破損に至ったものと推測される。
事業所敷地内において液化窒素移動式製造設備（タンクローリー）の始業前点検を行っていたところ、配管部からガスの漏れ音が聞こえた。このため発泡液で確認したところ、チャージポンプ吐出側フレキシブルチューブにおいて発泡（漏えい）が確認された。漏えい覚知後直ちにチャージポンプ上流にある元弁を閉めてなし
漏えい ガスの漏えいを止めた。
漏えい量については、液面計の変化が微量であり不明。原因は、経年劣化及びポンプ等の振動により繰り返し応力が集中してフレキシブルチューブに小さな亀裂が生じ、漏えいしたものと推定される。
運送会社の社員が、液化酸素製造設備（タンクローリー）から納入先の貯蔵設備に液化酸素を充てんするため、充てんホースを接続し、ホース・配管のパージ及び予冷作業を行おうとしたとこ
ろ、液排出弁の弁体部からガスが漏えいしていることを発見し漏えい た。直ちに作業を中断し、液排出弁の上流側の吐出弁を閉止し、 なし漏えい停止させた。同弁には、小さな亀裂が認められた。原因は、経年劣化により腐食したものと推定される。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2021年2月18日

宮城県

2021年2月17日

2021年1月26日

飲食料製造業

宮城県 製油所事故の事故の概要
被害状況種類
ユニット型冷凍機を点検するため扉を開けた際にアンモニア臭があったため冷凍機を点検したところ、圧縮機のメカニカルシール部においてフェノール紙（アンモニアに反応し色が変化する紙）の色が一番濃く反応したことから、当該メカニカルシール部からの漏えいと判断した。散水ポンプを作動させ、圧縮機を含めた冷凍なし
漏えい 機全体に散水し、散水後の水は除害装置で回収・処理した。
原因は、当該冷凍機の運転停止により圧縮機のメカニカルシール部へのオイルの供給も途絶えたことから、メカニカルシールの摺動部の気密が保たれなくなり、摺動部の隙間からアンモニアが漏えいしたものと推定される。
2月13日に発生した地震による被害調査をしていたところ、低温液化石油ガス貯蔵設備であるタンクの附属配管外周に巻き付けている保冷材の表面に霜が付着している箇所を発見した。当該附属配管内のＬＰガスを抜いたのち保冷材を外し、配管表面の錆を落として配管を確認したところ、配管表面に１センチ程度の穴漏えい が開いていた状態を目視確認した。当該附属配管の各所バルブ なしを閉止して縁切りし、ＬＰガスを抜いたことにより穴からの漏えいを止めた。ガスの漏えい量は不明。
原因は、腐食して減肉状態にあったところ、地震で力がかかり、割れて穴が開いたとものと推定される。

当該事業者が、１月２０日に自動車のエアコンからフロン類を高圧ガス容器に回収し、１月２６日に当該容器を高圧ガス容器回収業者が回収に来た際に、当該容器が軽いことに気付くとともにバ自動車解ルブの緩みが確認され、容器内のフロン類全量が大気放出したなし
宮城県 体・部品販 漏えい ことを覚知した（漏洩量は９．９ｋｇ）。
売業者
原因は、高圧ガス容器のバルブに緩みがあったことによるものと考えられるが、詳細は調査中。

医療関係
製造業者

工場において、空調設備のガス圧力低下警報が鳴り当該空調設備が停止したため、工場職員と冷凍機器メーカーの社員が点検したところ、当該空調設備の空冷式チラーの圧縮機溶接部が破漏えい 損し、フロンR410aが漏えいしていたことを確認した。漏えい量は なし
約１０．６ｋｇ。
原因は、空冷式チラーの圧縮機溶接部が破損したためであり、詳細は調査中。

2021年1月22日

山形県

2021年1月21日

当該事業所付近の住民が警報音に気づき１０分ほど鳴り止まなかったため音源の方向に向かったところ、ガス臭を感じガス漏れと察知したことから警察と消防へ通報。警察と消防が事業所に到着。その後に到着した事業所職員が警察と消防の立ち会いのもと調査したところ、貯槽やローリー受入ホースなどと接続している配管にあるバルブのうち１つが凍結しており、ＬＰガスが漏えいし第1種製造
福島県
漏えい た箇所と推定した。同職員がグランドナット部を増し締めし、漏え なし
事業者
いが止まったことを確認した。ＬＰガスの漏えい量は、推定約２，５００㎥以上。
原因は、バルブ本体内部のゴムパッキンとグリスが経年劣化により硬化し、ＬＰガスの通り道が出来たことによりグランドナット部から漏えいしたものと推定される。

○石油コンビナート等災害防止法
発生年月日

場所
事業者区
(県名） 分

2021年5月17日

宮城県 製油所事故の事故の概要
被害状況
種類
硫黄貯蔵タンクにおいて、出口フランジをガスケット交換のため開放した際に液体の硫黄が漏えいし、作業員５名中、３名の顔面と首、２名が衣服に液体(高温)状の硫黄がかかった。直ちに当該配管の縁切りを行い、漏えいが停止した。漏えい量は、2,500klであ 人的被害：軽症３
漏えい るが、硫黄は常温で固化するため敷地外への漏えいはなかっ名た。原因の一つとして、内容物の特性を考慮した適切な環境設定 物的被害：なし
計画（縁切り範囲，固化範囲，固化の確認方法）を策定していなかった。

発生年月日場所
事業者区(県名） 分

2021年5月4日

福島県○火薬類取締法

発電事業者

事故の事故の概要
被害状況
種類
発電所敷地内にあるＩＧＣＣガス化炉設備（石炭をガス化する設備）において、熱交換器胴体側リップシール部から漏えいしたガスに着火している状況を同発電所職員が発見し、消防へ通報し火災 た。プラントを緊急停止し、ガス供給を停止すると共に減圧して鎮 なし
火を確認した。原因は、胴体側リップシール部より高温ガスが漏えいし、養生に使用していた防炎シートが燻り、リークガスに着火したと推定される。
なし