Ｊフィット
施工FAQ▍現場編…施工現場で困ったら

FAQ インデックス
目的の番号をクリック / タップでページジャンプします
内

容

Q1

長期優良認定住宅制度の維持管理等級3に適合しますか？

Q2

集合物件に設置できますか？

Q3

壁や床の表面材・仕上げ材に決まりはありますか？

Q4

壁タイルをカウンターとすき間なく取り付ける方法はありますか？

Q5

設置可能な最小/最大間口はいくつですか？

Q6

設置可能な最小奥行はいくつですか？

Q7

発注品と現場の間口寸法が間違っていました。部材手配で対応可能ですか？

Q8

排水芯が指定範囲（±10mm）より左右に大きくずれています。扉の交換で対応可能ですか？

Q9(床排水)排水芯が間違っていました。部材手配で対応可能ですか？

Q10(床排水)床フランジの鉛管対応はできますか？

Q11(床上排水)排水高さが間違っていました。部材手配で対応可能ですか？

Q12(床上排水)横抜きから後壁方向、または床方向へ排水が抜けて います。設置可能ですか？

Q13

排水方向（床排水/床上排水）を間違えました。便器だけ手配すれば対応可能ですか？

Q14(I型)手洗なし↔手洗付に変更したい。部材手配で対応可能ですか？

Q15(L型)L仕様↔R仕様に変更したい。部材手配で対応可能ですか？

Q16

カウンターカット寸法を間違えました。どの品番を手配すれば良いですか？

Q17

セット品番（注文品番）の梱包明細を教えてください。

施工に関するその他FAQ（詳細インデックスは次ページ）

その他FAQ インデックス
目的のカテゴリーをクリック / タップでページジャンプします
内 容
下地条件

事前に補強木を入れたい。入れる位置を教えてください。
壁床の仕上げ・下地がコンクリートの場合に必要な部材を教えてください。
現場の排⽔芯（前後方向）が規定の許容範囲を超えています。対応できますか？

排水(床上排水)専⽤排⽔管を使わずに市販品で対応可能ですか？
(PS対応)排水高さ120mmでPS対応可能ですか？

洗浄水量

洗浄水量を教えてください。また、洗浄水量を増やすことは可能ですか？
便器やキャビネットで隠れる範囲が知りたいです。

便器/タンク/
キャビネットカウンター等はコーキングする必要がありますか？
Jフィットの便器部だけ手配して、アメージュ等のタンクや機能部と組み合わせることは可能ですか？
リフォレ等、旧商品のキャビネット付便器の一部を残し、一部をJフィットに取替え、組み合わせることは可能ですか？

手洗器
シャワートイレ・
リモコン

Ｉ型の手洗器にL仕様R仕様がありますか？
壁リモコンで便器洗浄ができません。
商品グレードの変更は、シャワートイレのみでできますか？
インテリアリモコン / 大型壁リモコン / 補高便座との組合せはできますか？

L型

Ｉ型→Ｌ型に変更したいです。部材手配で対応可能ですか？

コンセント

寒冷地ヒーター用コンセントは、シャワートイレ用コンセント位置でも対応可能ですか？

アクセサリー

キャビネットに肘掛け⼿すり（壁付式）や背もたれを取り付けられますか？

エンドパネル

エンドパネルは両側オープンでも設置できますか？

Q1. 長期優良認定住宅制度の維持管理等級3に適合しますか？
▍Ｊフィットは、長期優良認定住宅制度の維持管理等級3に適合しています。

《基準とＪフィット仕様》✔ 基準：構造躯体に比べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理を容易に行うことができる。
認定基準

適合必要部位
専用配管

設備

Ｊフィット仕様a

コンクリート内埋込配管がないこと

必要－－（対象外）b

地中埋設管上にコンクリートを打設しないこと

必要－－（対象外）

c

配管等の内面仕様、たわみ、抜け防止

必要－

床排水の排水ソケットは設備側のため、対象外

d

排水管の清掃措置・掃除口の点検措置

必要

必要

e

主要接合等の点検措置

必要

必要

便器が容易に外せること
で接続部の排水管が掃除口と見なされる専用配管が他住戸専用部に設置されていない

必要－－（対象外）

集合のみ※ 専用配管（一戸建ての住宅）– 排水管：敷地内最終ます（集合住宅の場合は共用立管）から設備機器との接続部までの配管– 給水管及びガス管：水道またはガスメーターから住戸内の給水管、ガス栓または設備機器との接続部までの配管

45【補足】 維持管理等級3認定基準《基準》
構造躯体に比べて耐用年数の短い内装・設備について、維持管理を容易に行うことができること。

b. 地中埋設管上にコンクリートを打設しないこと

d. 排水管の清掃措置・掃除口の点検措置
e. 主要接合等の点検措置

c. 配管等の内面仕様、たわみ、抜け防止

a. コンクリート内埋込配管がないこと

6

Q2. 集合物件に設置できますか？
▍設置できます。ただし、防火区画貫通部より１m以内に設置される場合、専用排水管を含む塩ビ排水管は、耐火被覆材（現場調達）で覆う等で対応してください。
また、設置にあたっては事前に所轄消防署に確認いただき、その指示に従ってください。
※防火区画対応とは
消防予第344号に記載する特定共同住宅（宿泊施設、マンション等）において建築基準法施行令
129条の2の5 7-イ給水、排水その他の配管設備の設置および構造。
建物貫通部（排水立管等）から1m以内は耐火構造にする必要あり。

防火区画貫通部から1m以内⇒耐火構造必要1m以内

防火区画貫通部から1m超え⇒耐火構造不要

防火区画

1m超え
PS

※ 建物貫通部より1m以内に便器設置の場合、便器も耐火構造必要※ 建物貫通部より1m超えて便器設置の場合、便器も耐火構造不要Q3. 壁や床の表面材・仕上材に決まりはありますか？
▍一般的な壁床材は使用できます。
ただし、注意が必要なものもありますので、下表をご確認ください。

表面材・仕上材

施工可否

■ クロス

○

■ 塗り壁

○

■ 塗装

○

凹凸なきこと■ タイル○

タイルの貼りはじめなど壁と段差が出る場合は、カウンターおよび手洗器から上部5cm開ける
カウンターからすき間なく取り付けたい場合は、次ページ参照■ コンクリート(下地がコンクリートの場合含む)○

別途コンクリート固定に必要な部材を手配する必要があります。詳細はP.28参照■ クッションフロア

○■ フローリング 2重床○■ フローリング コンクリート直貼り

○

■ タイル

○

壁

床

注意事項

別途コンクリート固定に必要な部材を手配する必要があります。詳細はP.28参照

7

8

Q4. 壁タイルをカウンターとすき間なく取り付ける方法はありますか？
▍壁タイルの厚み分、Ｊフィットの取付け面の壁をふかすことで対応可能です。
ふかした壁はキャビネット内部から見えるため、仕上げ材で仕上げてください。
なお、Ｉ型手洗付の場合、止水性確保のためタイルの凹凸は１mm以下（目地含む）としてください。
壁タイル
ふかし壁
・カウンターと壁タイルが干渉しないように、カウンター上面よりふかし壁が勝ちになるように設置。
・ふかした壁は、キャビネット内部から見えるため、表面は仕上げる。

・壁をふかすことで、カウンター上面とのすき間をあけることなく設置できる。
・Ｉ型手洗付の場合、タイルの凹凸は１mm以下（目地含む）
カウンター上面：765mm※防振シート使用の場合、770mm

ふかし壁仕上げ：768mm※防振シート使用の場合、773mm

Q5. 設置可能な最小/最大間口はいくつですか？
▍物理的に設置可能な最小間口はＩ型740mm/L型750mm、最大間口はＩ型・L型共通960mmです。(PS対応除く)
ただし、標準の間口対応範囲を超える場合、左右の排水芯ズレは間口中心から±5mm以内としてください。
（通常は±10mm、下図参照）
最大間口を超える場合は、エンドパネルで対応してください。
なお、L型は手洗カウンターがあることから、間口が狭くなると使い勝手が悪くなります。そのため標準より狭くすることはおすすめできません。（次ページの最小奥行も参照）
例：Ｉ型 間口区分１の場合（標準750～800mm）
間口:W=750～800mm
W/2±10

間口:W=740mm
W/2±5

9

10

Q6. 設置可能な最小奥行はいくつですか？
▍Ｉ型は便器前出寸法+400mm以上を確保してください。それ以下でも物理的に設置はできますが、立ち座りや衣服着脱などの動作がしづらい可能性があります。また、H5グレードの場合、入口側の壁がシャワートイレの人体検知センサー検知範囲に入り、誤作動の原因となることからおすすめできません。
L型の物理的な最小奥行は1235mmです。なお、間口が850mm以下の場合、紙巻器の使い勝手上、製品奥行1245mm以上（部屋の奥行1280以上）をおすすめします。
Ｉ型

L型

最小1160mm

最小1235mm

便器前出:760mm

400mm

製品奥行:1200～1500

扉の開く
クリアランス35mm※奥行調整部材を使用する場合、使用する厚み分必要奥行が大きくなります。
※床上排水後抜き148mm、横抜き（立管対応、PS対応含む）の場合、同梱の奥行スペーサー30mm分必要奥行が大きくなります。

11

Q7. 発注品と現場の間口寸法が間違っていました。
部材手配で対応可能ですか？
▍発注品の間口対応範囲と現場の間口の差によって、対応が異なります。（以下、PS対応は除く）【対応範囲の前後10mm以内の場合】：間口調整範囲に余裕を持たせた設計のため、そのまま対応可能です。
ただし、左右の排水芯ズレは間口中心から±5mm以内としてください。（通常は±10mm）
間口対応範囲との差が±10mmを超える場合、部材手配で対応可能です。（次ページ参照）《カタログ表記と実際の対応幅（Ｉ型標準）》
間口（mm）
カタログ
表記

実際の
対応幅

750～800

801～850851～900

901～950（前ページ続き）

12▍【対応範囲の前後10mmを超える場合】：間口寸法に合わせて以下交換部品を手配ください。
■間口変更部材リスト（Ｉ型標準 手洗付）
間口(mm)

750 ～ 800

801 ～ 850

851 ～ 900

901 ～ 950

※数量の記載がない部品の必要数は「1」です。

前扉
左401-0003L(115)/色番

右401-0003R(115)/色番

左401-0003L(140)/色番

右401-0003R(140)/色番

左401-0003L(165)/色番

右401-0003R(165)/色番

左401-0003L(190)/色番

右401-0003R(190)/色番

カウンター

棚※1

750 ～ 800

801 ～ 850

851 ～ 900

901 ～ 950

前扉
左401-0003L(115)/色番

右401-0003R(115)/色番

左401-0003L(140)/色番

右401-0003R(140)/色番

左401-0003L(165)/色番

右401-0003R(165)/色番

左401-0003L(190)/色番

右401-0003R(190)/色番

商品情報二次元
コードシール452-0001(616)/色番
75-3972(195)-10
必要数：２
452-0001(666)/色番
A-9006-5

S-4217

色番

色名

WA

ホワイト

JP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

75-3972(245)-10
必要数：２
452-0001(766)/色番※数量の記載がない部品の必要数は「1」です。

カウンター※1

棚※1

DFC-H35(87)/色番

75-3972(195)-10
必要数：２

面ファスナー※2 エンドキャップ※2

A-9006-3

DFC-H35(97)/色番※1 カウンター、棚は、共通の間口の場合は使用前であれば手配不要です。

16-1373/色番

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

452-0001(716)/色番■間口変更部材リスト（Ｉ型標準 手洗なし）
間口(mm)

面ファスナー※2■色品番表

商品情報二次元
コードシール

S-421775-3972(245)-10
必要数：２※2 面ファスナー、エンドキャップは、各間口共通のため使用前であれば手配不要です。

（前ページ続き：L型の場合）

13■間口変更部材リスト（L型 L仕様）
間口(mm)
760 ～ 800

801 ～ 850

851 ～ 900

901 ～ 950

前扉
左401-0004L(115)/色番

右401-0003R(115)/色番

左401-0004L(140)/色番

右401-0003R(140)/色番

左401-0004L(165)/色番

右401-0003R(165)/色番

左401-0004L(190)/色番

右401-0003R(190)/色番※部品の必要数はすべて「1」です。

カウンター※1

棚※1

DFC-H35(87)/色番

75-3972(195)-10

面ファスナー※2 エンドキャップ※2

タンク横パネル※2

化粧材※2

排水ホース※2

寒冷地仕様の場合：406-0003LW/色番

75-1684-1/色番

43-3114

タンク横パネル※2

化粧材※2

排水ホース※2406-0003R/色番

75-1684-1/色番

43-3114406-0003L/色番
A-9006-3

DFC-H35(97)/色番

75-3972(245)-10

カウンター※1

棚※1

DFC-H35(87)/色番

75-3972(195)-10

16-1373/色番■間口変更部材リスト（L型 R仕様）
間口(mm)
760 ～ 800

801 ～ 850

851 ～ 900

901 ～ 950

前扉
左401-0003L(115)/色番

右401-0004R(115)/色番

左401-0003L(140)/色番

右401-0004R(140)/色番

左401-0003L(165)/色番

右401-0004R(165)/色番

左401-0003L(190)/色番

右401-0004R(190)/色番

面ファスナー※2 エンドキャップ※2

A-9006-3

DFC-H35(97)/色番※1 カウンター、棚は、共通の間口の場合は使用前であれば手配不要です。

16-1373/色番

75-3972(245)-10※2 面ファスナー、エンドキャップ、タンク横パネル、化粧材、排水ホースは、各間口共通のため使用前であれば手配不要です。

Q8. 排水芯が指定範囲（±10mm）より左右に大きくずれています。
扉の交換で対応可能ですか？

14▍排水芯から左右の側面壁の距離が375～475mmであれば、扉の交換で対応可能です。（PS対応除く）
間口に合わせて製品を手配いただき、下図A・B寸法に合わせ前扉を追加で手配してください。
なお、製品同梱の前扉品番は、次々ページよりご確認いただき、重複のないよう手配ください。
■手配品番表（Ｉ型標準）
商品情報二次元

A・B寸法

前扉左

前扉右

375～400mm

401-0003L(115)/色番

401-0003R(115)/色番

401～425mm

401-0003L(140)/色番

401-0003R(140)/色番

426～450mm★ 401-0003L(165)/色番★ 401-0003R(165)/色番

451～475mm★ 401-0003L(190)/色番★ 401-0003R(190)/色番

棚板※1

S-421775-3972(245)-10※1右扉手配時に併せて手配ください

■色品番表
色番

コードシール

色名

WA

ホワイト

JP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

グレード※2

スタンダードミドルグレード※2スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

※棚板の手配について
製品の間口タイプが、
１(750～800mm)もしくは２(801～850mm)の場合で、「★」の前扉を手配する際は棚板を１点手配ください。

（前ページ続き：L型の場合）

15■手配品番表（L型 L仕様）

6

A・B寸法

前扉左

前扉右

棚板

380～400mm

401-0004L(115)/色番

401-0003R(115)/色番

401～425mm

401-0004L(140)/色番

401-0003R(140)/色番

426～450mm

401-0004L(165)/色番★ 401-0003R(165)/色番

451～475mm

401-0004L(190)/色番★ 401-0003R(190)/色番-

75-3972(245)-10※1■手配品番表（L型 R仕様）
A・B寸法

前扉左

前扉右

棚板

380～400mm

401-0003L(115)/色番

401-0004R(115)/色番

401～425mm

401-0003L(140)/色番

401-0004R(140)/色番

426～450mm★ 401-0003L(165)/色番

401-0004R(165)/色番

451～475mm★ 401-0003L(190)/色番

401-0004R(190)/色番-

75-3972(245)-10

※1

■色品番表
色番

色名

WA

ホワイト

JP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

※1 棚板の手配について
製品の間口タイプが、
１(760～800mm)もしくは２(801～850mm)の場合で、「★」の前扉を手配する際は棚板を１点手配ください。

（前ページ続き：製品同梱の前扉品番）

16■前扉品番表（Ｉ型）■前扉品番表（L型 L仕様）

手配製品の間口対応区分

前扉左

前扉右

手配製品の
間口対応区分

前扉左

前扉右

750～800mm

401-0003L(115)/色番

401-0003R(115)/色番

760～800mm

401-0004L(115)/色番

401-0003R(115)/色番

801～850mm

401-0003L(140)/色番

401-0003R(140)/色番

801～850mm

401-0004L(140)/色番

401-0003R(140)/色番

851～900mm

401-0003L(165)/色番

401-0003R(165)/色番

851～900mm

401-0004L(165)/色番

401-0003R(165)/色番

901～950mm

401-0003L(190)/色番

401-0003R(190)/色番

901～950mm

401-0004L(190)/色番

401-0003R(190)/色番■前扉品番表（L型 R仕様）
手配製品の間口対応区分

前扉左

前扉右

760～800mm

401-0003L(115)/色番

401-0004R(115)/色番

801～850mm

401-0003L(140)/色番

401-0004R(140)/色番

851～900mm

401-0003L(165)/色番

401-0004R(165)/色番

901～950mm

401-0003L(190)/色番

401-0004R(190)/色番

Q9. (床排水)排水芯が間違っていました。部材手配で対応可能ですか？
▍下表を参照してください。◯は同梱部材で対応可能、それ以外は記載の部材手配で対応可能です。
既設排水芯
接続仕様
ご発注の
仕様

120

200

ソケット

ソケット

・排水アジャスター部
CF-ZA10AHG（排水芯200mm） ・配管接続部セット
A-11352

S※１

Ｉ型

H（リトイレ）

S/H

L型◯
・便器施工部材（排水芯120mm用）（排水芯200mm/
CF-H30SGYL(120)-SET
リトイレ）

K（排水芯120mm）◯

200～550
フランジ

550～610

フランジ壊れ・排水アジャスター部
CF-ZA10AHG
・フランジ接続部
・排水アジャスター部
・市販の60mm立上げ用部
75-3141
CF-ZA10AHG
材
・ガスケット・配管接続部セット（持ち出しニップル等）
WG-14R
A-11352
・床フランジ用止め金具
A-680（必要数２）

フランジ

フランジ壊れ・200～550の必要部材
・奥行調整部材
SUC-P871/色番※２

◯

◯

◯

・奥行調整部材
SUC-P871/色番※２

◯

◯

◯

・奥行調整部材
SUC-P871/色番※２・便器施工部材
A-11786

・200～550の必要部材
・奥行調整部材
SUC-P871/色番※２※1 Ｉ型S仕様（排水芯200mm）の場合、既設給水位置によっては給水ホースやキャビネットも合わせて手配が必要になります。（次ページ参照）※2 色番：WA(ホワイト)、JP(ライトオーク)、JZ(ウォルナット)、JR(ショコラオーク)

17

18

【補足】給水位置別手配部品（Ｉ型S仕様の場合）▍既設給水位置によって以下でご対応ください。
[A]：同梱部材で対応可能。
[B]：タンク給水ホース（品番：322-1121(1200)）と防露材（品番：245-1010-5）の手配で対応可能。
[C]：[B]のタンク給水ホースと防露材に加え、キャビネット（品番：405-0001-2/色番（寒冷地仕様の場合、405-0001W-2)/色番））の手配で対応可能。

■色品番表
色番

色名

WA

ホワイト

JP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

Q10. (床排水)床フランジの鉛管対応はできますか？
▍現場の排水管が鉛管の場合、鉛管用フランジとリトイレタイプを手配することで施工することができます。
排水管種類

手配品番

LP75

CF-4AW

LP100

CF-4W

■施工方法
（1）排水管をフランジに差し込み、フランジのテーパ面に沿わせフランジ上部まで十分に広げてください。
※フランジは固定されていないので仮止めしてください。

（2）上端をフランジにはんだ付けしてください。

19

20

Q11. (床上排水)排水高さが間違っていました。
部材手配で対応可能ですか？
▍総合カタログ等に記載の排水条件を満たせば、下表の◎は既設配管流用、○は赤枠の部材手配で対応可能です。
なお、P仕様をM仕様の区分に対応させる場合、奥行スペーサー(SUC-P882/色番※4)も併せて手配ください。
既設便器
排水方向
後抜き

横抜き

既設便器
排水高さ
155(148)mm
10°傾斜

155mm

◎

◎

◎

便器仕様 Ｍ

便器仕様 Ｍ

便器仕様 Ｍ

前出寸法790mm

前出寸法790mm

前出寸法790mm○便器仕様 P※2 ※3
前出寸法760mm◎◎

便器仕様 Ｍ※1

便器仕様 Ｍ※1

前出寸法790mm

前出寸法790mm

CF-H10PH（155）

120mm

○

便器仕様 P※2 ※3○

便器仕様 Ｍ※2 ※3○

便器仕様 Ｍ※2 ※3

前出寸法760mm

前出寸法790mm

前出寸法790mm

CF-H10PH（120）

CF-H10B（120）-L

CF-H10B（120）-R※1 既設配管を10°傾斜して設置してください。 ※2 既設配管のカットが必要です（鋼管は不可）。 ※3 専用排水管は非耐火構造です。
※4 色番：WA(ホワイト)、JP(ライトオーク)、JZ(ウォルナット)、JR(ショコラオーク)

Q12. (床上排水)横抜きから後壁方向、または床方向へ排水が抜けています。設置可能ですか？
▍以下の条件を確認いただき、問題なければ設置可能です。
①排水高さ、横抜き排水管の後壁からの位置、排水受口位置が条件を満たしていること（総合カタログ等に記載の排水施工条件参照）②【排水高さ120mmの場合】
専用排水管（CF-H10B(120)-L/R）での接続が可能であること（右図参照）→便器芯から204mmで既設配管をカットし、ソケット接続します。直管部の接着代含め、便器芯から244mm必要です。
なお、排水管が逆勾配とならないこと（順勾配1/50推奨）と、後壁方向に抜く場合の継手は大曲
エルボを使用してください。

【排水高さ120mmの場合】

21

22

Q13. 排水方向（床排水/床上排水）を間違えました。便器だけ手配すれば対応可能ですか？
▍便器とタンクの交換が必要です。下表からタンクの手配品番を選択してください。
■タンク部手配品番表

■部材構成

➀排水方向
変更前

②仕様
変更後

手洗

一般地／寒冷地
一般地

なし
床上排水

➡

床排水

寒冷地

寒冷地

水抜方式 A-11889S-3/色番

後抜き
・
横抜き

水抜方式 A-11890S-3/色番

➡

床上排水

寒冷地

立管対応

寒冷地

寒冷地

グレード

WAW ホワイトスタンダードJPW ライトオーク
JZW ウォルナット

※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。ご注意ください。

A-11889P-1/色番

A-11890P-1/色番

水抜方式 A-11890P-4/色番
A-11889P-1/色番

流動方式 A-11889P-3/色番
水抜方式 A-11889P-5/色番
A-11890P-1/色番

流動方式 A-11890P-3/色番
水抜方式 A-11890P-5/色番

ミドルグレード

JRW ショコラオーク

流動方式 A-11890P-2/色番

一般地
あり

色名

水抜方式 A-11889P-4/色番

一般地
なし

色番

流動方式 A-11889P-2/色番

一般地
あり

床排水

寒冷地

A-11890S-1/色番

流動方式 A-11890S-2/色番

一般地なし

A-11889S-1/色番

流動方式 A-11889S-2/色番

一般地
あり

手配品番

■色品番表

※仕様（一般地／流動方式／水抜方式）、間口、手洗有無、キャビネット
仕様（Ｉ型／L型）等の変更は加味していません。
排水方向以外の変更が必要な場合は、別途お問い合わせください。

23

Q14. (I型)手洗なし↔手洗付に変更したい。部材手配で対応可能ですか？
▍下表に記載の部材手配で対応可能です。（PS対応除く）【手洗なし→手洗付の場合】■手洗変更キット品番表
仕様

■色品番表

■カウンター品番表
手洗変更キット

床排水/一般地

A-11890S-1/色番

床排水/流動式

A-11890S-2/色番

床排水/水抜式

A-11890S-3/色番

仕様

標準

床上排水・立管対応共通/一般地 A-11890P-1/色番 ＋
床上排水/流動式

A-11890P-2/色番

立管対応/流動式

A-11890P-3/色番

床上排水/水抜式

A-11890P-4/色番

立管対応/水抜式

A-11890P-5/色番

立管対応

間口範囲

カウンター

色番

色名

750～800mm

452-0001(616)/色番

WAW

ホワイト

801～850mm

452-0001(666)/色番

JPW

ライトオーク

851～900mm

452-0001(716)/色番

JZW

ウォルナット901～950mm

452-0001(766)/色番

JRW

ショコラオーク

ー※カウンターの色番は、末尾の「W」は不要です。WA、JP、JZ、JRから選択
してください。
※立管対応の場合は、カウンターの手配は不要です。
（手洗なしのカウンターで対応可）

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

（前ページ続き）

24【手洗付→手洗なしの場合】■手洗変更キット品番表
仕様

■色品番表

■カウンター品番表
手洗変更キット

床排水/一般地

A-11889S-1/色番

床排水/流動式

A-11889S-2/色番

床排水/水抜式

A-11889S-3/色番

仕様

750～800mm
標準

床上排水・立管対応共通/一般地 A-11889P-1/色番 ＋
床上排水/流動式

A-11889P-2/色番

立管対応/流動式

A-11889P-3/色番

床上排水/水抜式

A-11889P-4/色番

立管対応/水抜式

A-11889P-5/色番

間口範囲/立管位置

801～850mm
851～900mm
901～950mm

立管対応

カウンター

DFC-H35(87)/色番

DFC-H35(97)/色番

立管左(全間口共通)

DFC-H35TL(109)/色番

立管右(全間口共通)

DFC-H35TR(109)/色番※カウンターの色番は、末尾の「W」は不要です。WA、JP、JZ、JRから選択
してください。

色番

色名

WAW

ホワイト

JPW

ライトオーク

JZW

ウォルナットJRW

ショコラオーク

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

Q15. (L型)L仕様↔R仕様に変更したい。部材手配で対応可能ですか？

25▍下表に記載の部材手配で対応可能です。
L仕様

■色品番表

R仕様

手洗器が

手洗器が

便器向かって左

便器向かって右

色番

色名

グレード

WA

ホワイト

スタンダードJP

ライトオークJZ

ウォルナットJR

ショコラオーク

ミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。
ご注意ください。

※必要数はすべて「1」です。

■手配品番表間口

手洗キャビネット梱包

タンクキャビネット

760 ～ 800

L仕様→R仕様

R仕様→L仕様

801 ～ 850
851 ～ 900

扉
401-0003L(115)/色番

CAL-DH207S3-Y04RF/色番

405-0001R-10/色番

401-0003L(140)/色番
401-0003L(165)/色番

901 ～ 950

401-0003L(190)/色番

760 ～ 800

401-0003R(115)/色番

801 ～ 850

401-0003R(140)/色番

851 ～ 900
901 ～ 950

タンク横パネル

CAL-DH207S3-Y04LF/色番

405-0001L-10/色番

401-0003R(165)/色番
401-0003R(190)/色番

406-0003R/色番

406-0003L/色番
寒冷地仕様の場合：406-0003LW/色番

Q16. カウンターカット寸法を間違えました。どの品番を手配すれば良いですか？
▍下表の品番を手配してください。（Ｉ型標準の手洗付はカウンターカット不要のため記載していません）■手配品番表

■色品番表
仕様

間口区分

手配品番

色番

750～800、801～850

DFC-H35(87)/色番

WA

ホワイト

851～900、901～950

DFC-H35(97)/色番

JP

ライトオーク

立管左（全間口）

DFC-H38TL(94)/色番

JZ

ウォルナット立管右（全間口）

DFC-H38TR(94)/色番

JR

ショコラオーク

立管左

（全間口）

DFC-H35TL(109)/色番

立管右

（全間口）

DFC-H35TR(109)/色番

350～374、375～400452-0001(616)/色番

401～425452-0001(666)/色番

426～450452-0001(716)/色番

451～475452-0001(766)/色番（全間口）

452-0001(220)/色番（全間口）

DFC-H35(87)/色番

760～800、801～850

DFC-H35(87)/色番

851～900、901～950

DFC-H35(97)/色番（全間口・LR共通）

45-1254/色番

標準手洗なし
手洗付
立管対応
手洗な
し

Ｉ
型

PS対応

手洗付

PS左

PS右
手洗なし

L型

タンク上カウンター
手洗カウンター

色名

グレード
スタンダードミドルグレード※スタンダードとミドルグレードで価格が異なります。ご注意ください。

26

Q17. セット品番（注文品番）の梱包明細を教えてください。
▍LIXIL公式ホームページにてご確認いただけます。

URL

https://www.biz-lixil.com/service/proptool/packingsearch/

27

28

施工に関するその他FAQ
質
下地条件

問

事前に補強木を入れたい。入れる位置を教え回

答

総合カタログや施工説明書等に記載のキャビネット固定の条件を参照ください。

てください。
壁床の仕上げ・下地がコンクリートの場合に以下の部材を手配してください。

必要な部材を教えてください。

【便器固定】
・床排水：AY-86DN（必要数1）
AY-23W（必要数2※排水芯120mmの場合は必要数4）・床上排水：AY-86D（必要数1）

AY-23W（必要数2）【キャビネット固定】
同梱のねじに合うコンクリート用プラグ、もしくは同梱のねじと同じサイズのコンク
リートねじを現場手配してください。
排水

現場の排⽔芯（前後方向）が規定の許容範囲

手前方向に許容範囲を超える場合、奥行調整部材（SUC-P871/色番）を手配いただくを超えています。対応できますか？

ことで、15mm単位で+60mmまで対応可能です。奥側に超える場合、排水を立ち上げ
直してください。

(床上排水)専⽤排⽔管を使わずに市販品で対下記仕様の場合、記載の専用排水管での接続が必須です。キャビネット内の制限の中応可能ですか？

で、便器と建物側配管を適切に接続するためです。
・排水高さ155mm後抜き:CF-H10PH(155)・排水高さ120mm後抜き:CF-H10PH(120)・排水高さ120mm横抜き：CF-H10B(120)-L(左抜き)・CF-H10B(120)-R(右抜き)(PS対応)排水高さ120mmでPS対応可能ですか？

対応可能です。上記の120mm横抜き用専用排水管を併せて手配ください。

29

施工に関するその他FAQ
質
洗浄水量

問

回

答

洗浄水量を教えてください。

標準は大洗浄5L・小洗浄3.8Lです。フラッパー弁調整でまた、洗浄水量を増やすことは可能ですか？

大洗浄6L・小洗浄5Lに変更も可能です。手順は施工説明書を参照してください。また、手順説明動画もご用意しています。
右の二次元コードを読み取りご利用ください。

便器/
タンク/
キャビ
ネット

便器やキャビネットで隠れる範囲が知りたい

およそ下図の範囲です（床排水/床上排水共通、便器の製造公差等ありますのでです。

参考値）。「便器設置跡確認ツール」にも対応しましたので、ぜひご利用ください（床排水仕様のみ）。
※奥行調整部材を使用する場合、使用する厚み寸法を加えてください。
※床上排水後抜き148mm、横抜き、立管対応、PS対応の場合（便器仕様M）、同梱の奥行スペーサー厚み30mmを加えてください。

30

施工に関するその他FAQ
質

便器/
タンク/
キャビ
ネット

問

回

答

カウンター等はコーキングする必要がありま

タンク上カウンターは、メンテナンスで外すことがあるためコーキングしないでくだ

すか？

さい。奥行スペーサーおよび奥行調整部材や、L型の手洗器部・手洗カウンター部はコーキングをしてください。
タンク上カウンターは
コーキングしない

Jフィットの便器部だけ手配して、アメー

Jフィット専用便器のため、他のシリーズとの組合せはできません。

ジュ等のタンクや機能部と組み合わせることは可能ですか？
リフォレ等、旧商品のキャビネット付便器のJフィット専用便器に合わせ、キャビネットやタンク部品等を新規設計しており、旧品

一部（便器やタンク、キャビネット等）を残との互換性がないため、組合せできません。一式の交換をお願いします。

し、一部をJフィットに取替え、組み合わせることは可能ですか？

31

施工に関するその他FAQ
質
手洗器

問

Ｉ型の手洗器にL仕様R仕様がありますか？

回

答

Ｉ型の手洗器はLR共通ですので、左右位置は現場で変更可能です。ただし、立管対応
およびPS対応は製品の構造上、立管/PSの反対側のみの設置になります。

シャワー
トイレ
・
リモコン

壁リモコンで便器洗浄ができません。

シャワートイレ本体に、洗浄ユニットコードが挿し込まれているかご確認ください。

商品グレードの変更は、シャワートイレのみ

シャワートイレのみの変更で対応可能です。⼿配品番は以下の通りです。

でできますか？

【H5グレード】CW-EA24AQ-SU1/BW1

インテリアリモコンとの組合せはできます

インテリアリモコンとの組合せは設定しておりません。H5グレード(New PASSO)、

か？

H1グレード(KA)のいずれもインテリアリモコンに搭載されていない機能を搭載してい【H1グレード】CW-KA31Q-SU1/BW1

るためです。
大型壁リモコンとの組合せはできますか？

組合せできます。ただし、シャワートイレに付属の壁リモコンと両方の取付けが必要です。大型壁リモコンでは、ノズル掃除やノズル位置調整などの操作ができません。

補高便座との組合せはできますか？

組合せできます。以下品番を手配ください。
CWA-230（便座高さ30mm）もしくは、CWA-250（便座高さ50mm）※取付けの際は、補高便座に同梱されている取付ボルトを使用してください。

L型

Ｉ型→Ｌ型に変更したいです。部材手配で対便座部以外の梱包を取り直してください。L型は手洗排水を便器排水と合流させること応可能ですか？

から、便器構造も異なるため便器も流用できません。梱包品番はP.27参照ください。

32

施工に関するその他FAQ
質

問

回

答

コンセン

寒冷地ヒーター用コンセントは、シャワート

ヒーターコントローラーの故障表示を常に確認できる位置に設置する必要があるた

ト

イレ用コンセント位置でも対応可能ですか？

め、キャビネット内のシャワートイレ用コンセント位置では対応できません。

アクセ
サリー

キャビネットに肘掛け⼿すり（壁付式）や背

肘掛け手すり（壁付式）や背もたれとの組合せを考慮した構造ではないため、取付けもたれを取り付けられますか？

できません。

エンドパネル

エンドパネルは両側オープンでも設置できま
すか？

設置可能ですが、両側開放になると壁が遠くなるため、リモコンが小さなお子さま等に使いづらくなる可能性もあり、使い勝手上はおすすめしておりません。

to-su-24007_240830