１.概要ウイングベイ小樽 ３Ｆ劇場（ヲタル座）には以下の舞台吊物設備が設置されております。

１－１）舞台吊物設備
№名

称移動方式

１水引幕固定吊

２源氏幕固定吊

３引割緞帳電動開閉（ワイヤ捲取式）

４カスミ幕（１）固定吊５袖幕（１）固定吊/手動紐引開閉式

６サスペンションライト（１）電動昇降（ワイヤ捲取式）

７カスミ幕（２）固定吊８袖幕（２）固定吊/手動紐引開閉式

９美術バトン（１）手動昇降（カウンターウェート式）１０サスペンションライト（２）電動昇降（ワイヤ捲取式）１１美術バトン（２）手動昇降（カウンターウェート式）１２中割幕固定吊/手動紐引開閉式１３カスミ幕（３）アッパーホリゾントライト共吊１４アッパーホリゾントライト手動昇降（カウンターウェート式）１５美術バトン（３）手動昇降（カウンターウェート式）１６バック幕固定吊/手動紐引開閉式１７ホリゾント幕固定吊・制御盤３系統（操作は緞帳１系統のみ）

・舞台袖操作盤３系統-1-

動力3φ200V0.4kW1.5kW1.5kW

２.舞台吊物設備取扱注意事項操作を始める前に必ずお読み下さい１ 取扱説明書の内容を良く理解し、操作準備をして下さい。
２ 分解・改造は、保証外となりますので厳禁願います。
操作しようとする前に必ず周囲に配慮し、障害物の無いことを確認して下さい。
３ 操作員 １名，確認者 １名の最低２名以上で操作願います。部外者の立入を禁止し、昇降物の下部に、人は近寄らせないで下さい。

４ 吊物操作は操作専任者を置き、他の者には操作させないで下さい。〔操作ミスによる重大事故原因となります〕５ 昇降物には絶対に人や物を乗せないで下さい。
吊物を動作させる時、常に周囲に配慮し安全を充分に確認し、動作させようとする吊物の周囲や下部には絶対立入６ 禁止として下さい。
幕類等で視界を遮られる場合は誘導員を設置、又は表示を明確にして下さい。

７バトンに器具等を吊込・着脱作業をするときは、バトンを台や脚立に乗せて行わないで下さい。
常に、ワイヤは張った状態で使用して下さい。更に、一点に集中荷重が掛からない様に、分散吊込みをして下さい。

８ あらかじめ設定された積載重量範囲内で使用して下さい。
９バトンには、吊物をむやみに追加させること無く、設定重量以内で使用して下さい。
〔昇降機の故障，ワイヤ切断，落下事故の重大原因となります〕１０ 動作させるときは必ず一機ずつ動作させ、完全停止したことを確認後、順次動作させて下さい。
操作（電動）を行うときは、各々のスイッチ釦を押しますと動作に入りますが、万一に備え停止釦を即押せる様、完全停１１ 止するまで監視し、操作盤から離脱の厳禁。
操作しようとする吊物の全てが、終始監視できる環境で操作して下さい。操作中に異常と思われたときは、即座にその動作を停止させ原因を解明し、不明の場合には、速やかに弊社まで連１２絡願います。バトンに吊込・取外しをしない時は、むやみにバランスウェートの追加・取り外しを行わないで下さい。
１３アンバランスによる重大事故の原因になります。
バランスウェートを追加させる時は必ず方向を確認し、左右より交互に追加して下さい。
１４ 事故防止の為追加したウェートは、終了後必ず器具を取り外し、元の積載量に戻して下さい。
常にバランスを１：１に保ち管理して下さい。
バランスウェートを追加,減少作業後は、必ずバランスウェート外れ防止金具をウェートに密着させ、固定１５ボルト（蝶ボルト）強固に締結させて下さい。
１６ ウェートホルダーには、絶対に専用のバランスウェート以外を乗せないで下さい。

１７ 綱元フェンスの出入口は施錠等をし、むやみに部外者が立ち入らぬよう管理して下さい。
幕の開閉動作を始める前に、必ず表・裏側を充分に確認して下さい。更に、幕の進行方向にも充分配慮して下さい。
幕地は裂けやすいので、取扱は丁寧にお願いします。
１９ 震災等の天災発生時は、速やかに専門技術者による点検を実施願います。

１８２０使用状況，運用態勢に応じた保守点検を定期的に専門技術者により実施し、それに基づく整備を行い、信頼性と安全性を向上させ、常時良い状況を保持し運用願います。

-2-３.操 作 方 法３－１）電動昇降、開閉装置｛ 引割緞帳、サスペンションライト（１）、（２） ｝１ まず始めに注意事項を確認し良く理解して下さい。
２吊物制御盤表面の受電灯が、点灯している事を確認して下さい。
（１次側電源が『入』或いは『ON』になっていないと操作出来ません）

３吊物機構制御盤内の『配線遮断器』『電動機用配線遮断器』『サーキットプロテクタ』等の全てを、『入』或いは『ON』側にして下さい。 但し、前記のものに加え、１次側電源の吊物電源は常時『ON』で使用して下さい。
工事完了後受け渡し時には全て『入』或いは『ON』になっております。

４吊物機構操作盤の電源キースイッチを『ON』にして下さい。
電源表示灯が点灯しましたら操作可能となります。

５ 昇降させる吊物の周囲､下部に障害物が無いことを充分に確認して下さい。

６任意の『△・▽』の押釦スイッチを押して下さい。 一度押釦スイッチを押すと、操作中の押釦スイッチとのパイロットランプが点灯し、動作中を表示します。
スイッチから手を離しても、あらかじめ設定された所定の位置まで動作し、昇降機内リミットスイッチが働き自動停止させる機構になっております。
停止すると動作中の押釦スイッチのパイロットが消灯します。（『Ｓ』釦で停止されても同様）

７動作途中で逆動作を行うときは、必ず一旦『Ｓ』押釦スイッチで完全停止させた後、再度操作して下さい。
非常停止スイッチで停止させた場合は、吊物機構全ての電源がカットされ操作できない状態になります。
リセットは、非常停止スイッチを右に回して下さい。

-3-３.操 作 方 法３－２）手動昇降装置（カウンターウェート式）｛ 美術バトン（１）、（２）、（３）、アッパーホリゾントライト ｝１ 注意事項を良く読み、理解した上で操作願います。
２ 前後の引ロープ（マニラ）を交差させ、両手でしっかりと固定します。
３ 床滑車のロープストッパーハンドルをゆっくり『左』に回転させ緩めます。
４引ロープの交差を徐々に解除させます。この時にバランスの状態を感じ取って下さい。
ウェートと吊物がアンバランスの時は、引ロープがいずれかに強く引かれますので、バランス調整を必ず行って下さい。手前側のロープを引き下げると、吊物は下降し奥側のロープを引き下げると上昇します。

５任意の位置で停止させ、再度引ロープを交差し、片方の手で床滑車のハンドルを『右』に回転させて、しっかりと固定して下さい。

６バトンに器具等を吊込・取外しを行った時は必ず、バランスウェートの吊込・取外しも行って下さい。
(常にバランスは 1：1）３－３）手動開閉装置｛ 袖幕（１）（２）、中割幕、バック幕 ｝
１操作する幕の周囲に、障害物が無いことを確認して下さい。
特に、裏側･幕の進行方向も充分に注意し、確認願います。

２ 開閉ロープが異常なよじれや、絡みが無いことを確認して下さい。
３次に、開閉用引ロープを右手で引き、左手でロープを送り込む要領で開けて下さい。開閉共に、ストッパーがついておりますが、過度な衝撃を与えると外れ、故障や事故の原因となりますので、適度な速さと強さで操作願います。

４長期にわたり幕を、束ねたままで放置しないで下さい。
生地によって、折り癖，部分変色が発生しますので注意願います。

５幕生地，砂袋，開閉紐等には絶対にぶら下がらないで下さい。
幕地は想像以上の重量があります。裂け落ちると大事故につながりますので、絶対にしないで下さい。

-4-４.吊物積載荷重表№名

称許可積載荷重

１サスペンションライト（１）３２０kg 以下

２美術バトン（１）２００kg 以下

３サスペンションライト（２）３２０kg 以下

４美術バトン（２）２００kg 以下

５アッパーホリゾントライト２００kg 以下

６美術バトン（３）２００kg 以下※ 安全にお使い頂く為に、バトンには上記以上の荷重を絶対に吊らないで下さい。
※ ウェートバランスを必ず守って下さい。
※ バトンに物を吊る時は、確実にバトンに固定して下さい。
※ バトンの昇降中は、必ずその下に人がいない事を確認して下さい。

-5-