太陽光発電用
パワーコンディショナ

取扱説明書

型 式

PVS010S200□□□□

版数 2 版
2011 年 5 月
新電元工業株式会社

DWG No.

INS‑106033‑2 1/112

ごあいさつこのたびは、本製品をご採用いただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お願い
本製品の操作または保守を行う前に本取扱説明書をよくお読みください。
本取扱説明書を十分理解してから、操作または保守を行ってください。
本製品（装置本体、ソフトウェア）の改造はしないでください。改造によって起きた事故及び本製品の損傷につきましては一切の責任を負いません。
本取扱説明書を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。
本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所においてください。

本取扱説明書の記載内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください

DWG No.

INS‑106033‑2 2/112

目次
安全上のご注意 ......................................................................... 7
安全上のご注意 ......................................................................... 7
送付品の確認 .......................................................................... 101

正しくお使いいただくための注意事項 ................................................. 11
1.1 太陽電池入力についての注意 ........................................................11
1.2 設置時の注意 ......................................................................11
1.3 取扱い上の注意 ....................................................................11
1.4 故障時の対応について ..............................................................112

装置の概要 ........................................................................ 12
2.1 装置の概要 ........................................................................122.2 型名とオプション ..................................................................12
2.3 環境仕様 ..........................................................................13
2.4 構造仕様 ..........................................................................13
2.5 回路系統図 ........................................................................14
2.6 電気的仕様 ........................................................................15

3

各部名称と機能 .................................................................... 16
3.1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称 ........................................16
3.2 太陽光発電用パワーコンディショナの各部機能 ........................................18
3.3 操作パネルの各部名称と機能 ........................................................19
3.4 太陽光発電用パワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能 ........................21

4

設置 .............................................................................. 22
4.1 設置条件 ..........................................................................22
4.2 設置方法 ..........................................................................23
4.3 絶縁抵抗試験の方法 ................................................................25

5配線の接続 ........................................................................ 28
5.1 接地端子（TB4）の接続 .............................................................29
5.2 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続 「接続箱機能有り」（標準品） .....................30
5.3 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）.........31
5.4 系統出力端子（TB5）の接続 .........................................................32
5.5 外部信号端子（TB11）の接続 ........................................................33
5.6 外部トランスデューサ用電源端子（TB13）の接続 ......................................49
5.7 自立出力コンセント（TB10）の接続 「自立運転機能有り」(オプション型名：‑SA).........50

6運転及び操作 ...................................................................... 51
6.1 運転前の準備 ......................................................................51
6.2 系統連系保護動作の設定 ............................................................53
6.3 その他の設定 ......................................................................70
6.4 運転 ..............................................................................776.4.1
連系運転動作の開始方法 ......................................................776.4.2
自立運転動作の開始方法 「自立運転機能有り」(オプション型名：‑SA).............79
6.5 停止 ..............................................................................816.5.1
連系運転動作の停止方法 ......................................................81
6.5.2 自立運転動作の停止方法 ......................................................82
6.6 各計測の表示方法 ..................................................................83
DWG No.

INS‑106033‑2 3/112

6.7 状態情報の表示方法 ................................................................ 85
6.8 異常時の復旧方法 .................................................................. 87
6.9 積算電力クリアの方法 .............................................................. 93
6.10 連系保護試験の方法 ............................................................... 94
6.11 接点出力試験の方法 ............................................................... 977

保守・点検 .........................................................................99
7.1 日常点検 .......................................................................... 99
7.2 定期点検 ......................................................................... 100
7.3 長期保管時の注意点 ............................................................... 100
7.4 適合用途の条件 ................................................................... 101
7.5 保証について ..................................................................... 102

8

付図 ..............................................................................103
8.1 外形寸法 ......................................................................... 103
8.2 系統連系起動シーケンス ........................................................... 105
8.3 自立運転起動シーケンス ........................................................... 106
8.4 LCD 階層一覧...................................................................... 107
8.5 警報マトリクス ................................................................... 109

DWG No.

INS‑106033‑2 4/112

図表
本取扱説明書で使用している図一覧
図 2‑1
図 2‑2
図 3‑1
図 3‑2
図 3‑3
図 3‑4
図 3‑5
図 5‑1
図 5‑2
図 5‑3
図 5‑4
図 5‑5
図 5‑6
図 6‑1
図 8‑1
図 8‑2
図 8‑3
図 8‑4

型名とオプション ................................................................12
太陽光発電用パワーコンディショナの回路系統図 ....................................14
太陽光発電用パワーコンディショナ外観（正面） ....................................16
太陽光発電用パワーコンディショナ外観（裏面） ....................................16
太陽光発電用パワーコンディショナの扉を開けた状態 ................................17
太陽光発電用パワーコンディショナの配線部カバーをはずした状態（標準品）...........17
操作パネルの各部名称 ............................................................19
接地端子の接続図 ................................................................29
太陽電池入力端子接続図 「接続箱機能有り」（標準品） .............................30
太陽電池入力端子接続図 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN） ................31
系統出力端子接続図 ..............................................................32
外部信号端子ピンアサイン ........................................................33
自立出力コンセント接続図 ........................................................50
連系保護装置試験器の接続方法 ....................................................94
太陽光発電用パワーコンディショナ（標準品）の外形寸法図 .........................103
太陽光発電用パワーコンディショナ（オプション型名：‑SK）の外形寸法図.............104
自動起動・停止フローチャート(系統連系) .........................................105
自動起動・停止フローチャート(自立運転) .........................................106

表 2‑1
表 2‑2
表 2‑3
表 3‑1
表 3‑2
表 3‑3
表 3‑4
表 4‑1
表 5‑1
表 5‑2
表 5‑3
表 5‑4
表 5‑5
表 5‑6
表 5‑7
表 5‑8
表 5‑9
表 6‑1
表 6‑2
表 6‑3
表 6‑4
表 6‑5
表 6‑6
表 8‑1
表 8‑2

環境仕様 ........................................................................13構造仕様 ........................................................................13
電気的仕様 ......................................................................15
太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称と機能 ................................18
操作パネルの各部機能 ............................................................19
状態表示一覧 ....................................................................20
外部信号端子のピンアサインと機能 ................................................21
絶縁抵抗試験項目表 ..............................................................27
接地端子仕様 ....................................................................29
太陽電池入力端子仕様 「接続箱機能有り」（標準品） ...............................30
太陽電池入力端子仕様 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN） ..................31
系統出力端子仕様 ................................................................32
外部信号端子仕様 ................................................................33
外部信号端子の信号種別 ..........................................................34
外部トランスデューサ用電源端子仕様 ..............................................49
自立出力コンセント仕様 ..........................................................50
添付品 防水ゴムキャップ仕様 ....................................................50
計測表示項目 ....................................................................83
警報一覧及び復旧方法（1/5） .....................................................87
警報一覧及び復旧方法（2/5） .....................................................88
警報一覧及び復旧方法（3/5） .....................................................89
警報一覧及び復旧方法（4/5） .....................................................90
警報一覧及び復旧方法（5/5） .....................................................91
LCD 階層一覧(1/2) ...............................................................107
LCD 階層一覧(2/2) ...............................................................108

本取扱説明書で使用している表一覧

DWG No.

INS‑106033‑2 5/112

表 8‑3 警報マトリクス(1/2) ............................................................ 109
表 8‑4 警報マトリクス(2/2) ............................................................ 110

DWG No.

INS‑106033‑2 6/112

安全上のご注意
設置・運転・点検・保守の前に必ず本取扱説明書を熟読し、本製品の取扱い安全の情報と注意事項について確認してからご使用ください。
本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本製品が万一故障することにより人命、身体または財産に重大な損害が予測される場合は、弊社にお問い合わせください。
本取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危険や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

《送付品の確認》注意●送付品がご注文どおりの製品であることを確認してください。
●開梱時、送付品の数量を確認し、各部の部品脱落、外装の変形・損傷、塗装のはがれ、ネジの緩み、配線の損傷などがないか確認してください。

《保管上の注意》

注意《使用上の注意》

警告●雨や水滴がかかる場所、有害なガスや液体がある場所、直射日光があたる場所には保管しないでください。
●高温・高湿の場所で保管しないでください。

けが

感電

火災

●引火性ガス、腐食性ガス及び結露する場所では使用しないでください。（感電や火災の恐れがあります。
）●製品の改造はしないでください。
（感電やけが、火災の恐れがあります。）●塩害地域への設置はしないでください。
●本取扱説明書に記載された使用環境条件でお使いください。

DWG No.

INS‑106033‑2 7/112

《搬入》

転倒

警告

●不用意に持ち上げたりすると腰痛の原因となりますので注意してください。（けがの恐れがあります。）●重量物のため、運搬は二人以上または運搬具を使って持ち運びしてください。（けがの恐れがあります。
）

注意●本装置には基板類が取り付けてありますので衝撃、振動を与えない
ように運搬してください。

《設置及び配線》警告

DWG No.

けが

転倒

けが

感電

火災

●本装置は指定された方法を守って設置してください。
（感電、火災の恐れがあります。）●設置は安全に支える強度が十分ある物に確実に固定してください。
（転倒、けがの恐れがあります。
）●不用意に持ち上げたりすると腰痛の原因となりますので注意してください。（けがの恐れがあります。）●重量物のため、運搬は二人以上または運搬具を使って持ち運びしてください。（けがの恐れがあります。
）●配線作業は、経験を有する専門知識のある人が行ってください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）●絶縁抵抗試験時は必ず配線を未接続状態で行ってください。
（感電の恐れがあります。）●絶縁抵抗試験時に短絡していたクリップ線などは試験終了後、放電を確認してから必ず外してください。
（火災の恐れがあります。）●配線作業は無電圧の状態で行ってください。
（感電の恐れがあります。）●本装置は端子部への接続に先立って必ず接地線を接続してください。（感電の恐れがあります。）●配線は間違えないように接続してください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）●接地端子には必ず接地線を接続してください。
（感電の恐れがあります。）●通電中は端子部に触れないでください。
（感電の恐れがあります。）●配線の接続は極性を間違えないようにしてください。
（火災の恐れがあります。）●電線くず、ネジなどの異物を本装置の中に残さないでください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）●濡れ手で本装置に触れないでください。
（感電の恐れがあります。）●使用する工具は絶縁工具を使用してください。
（感電の恐れがあります。）

INS‑106033‑2 8/112

《使用上の注意》

警告《運転および操作》

けが

感電

火災

●製品の改造はしないでください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）●本取扱説明書記載の使用環境でお使いください。特に電源電圧、周波数、温度、湿度、衝撃、振動にご注意ください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）●本装置を運転する前に系統側の安全を確認し、本取扱説明書にしたがって運転操作を行ってください。不用意な運転操作は、感電や事故の恐れがあります。
●次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。

感電

火災

警告

●運転中は端子部に触れないでください。
（感電や火災の恐れがあります)

注意●運転中に本装置が故障し、異臭、異音が発生した場合は、直ちに運転を停止させ、販売店または弊社の本社・支店までお問い合わせください。
●系統出力端子は、単相 3 線 202V 系統以外に接続しないでください。本装置が故障する可能性があります。その他の系統に接続する場合は、必ず販売店または弊社の本社・支店までお問い合わせください。

《点検・保守》

警告

けが

感電

火災

●点検・保守は、専門知識を有する人が定期的に指定された方法で行ってください。
（感電や火災の恐れがあります）●内部の点検、修理をしないでください。
（感電、けが、やけど、発煙、発火の恐れがあります）●本装置の入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。
（感電の恐れがあります。）《その他注意事項》

注意●本装置は日本国内仕様品です。国外での使用については、別途販売
店または弊社の本社・支店までお問い合わせください。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。
●製品を廃棄する場合は、通常産業廃棄物として処理してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 9/112

送付品の確認
開梱を行う前に梱包の荷姿の状態を点検してください。

注意●送付品がご注文どおりの製品であることを確認してください。
●開梱時、送付品の数量を確認し、各部の部品脱落、外装の変形・損傷、塗装のはがれ、ネジの緩み、配線の損傷などがないか確認してください。

送付品リスト
下図に記載した送付品をご確認ください。

検査成績書
検査年月日

年

月

日

製品名
太陽区発電用 10kW パワーコンディショナ 製造番号
型名
製造年月
PVS010T200□□□□□

温度

℃
承 認

湿度

％

担 当

太陽光発電用
パワーコンディショナ
取扱説明書

型 式

PVS010S200□□□□

新電元工業株式会社②取扱説明書（本書）□ 1冊①装置本体(PVS010S200□□□□)
□ 1台

注意事項

DWG No.

④扉の鍵□ 2個③検査成績書□ 1冊⑤ボルト、ナット、
平座金（2 個）、バネ座金□ 4式

オプション型名：‑SK をご購入の場合、装置本体の外観が異なります。詳しくは、8.1 外形寸法（104 ページ）をご参照ください。
オプション型名：‑SA をご購入の場合、防水ゴムキャップが添付されます。詳しくは、5.7 自立出力コンセント（TB10）の接続（表 5‑9 添付品 防水ゴム
キャップ仕様）（50 ページ）をご参照ください。

INS‑106033‑2 10/112

1 正しくお使いいただくための注意事項
1.1 太陽電池入力についての注意
１）太陽電池入力は、本装置の定格（200〜500V 以内）に合わせて使用してください。
２）太陽電池容量は、本装置の最大出力容量（10kW）に見合ったものをご採用ください。
３）太陽光発電システムは、各ストリングの電流が 10A 以下になるように構成してください。
「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、太陽電池入力の総合電流が 45A 以下になるように構成してください。
４）太陽電池以外の電池や電源を接続しないでください。

1.2 設置時の注意
設置時は、4 設置（22 ページ）に従って、正しく設置してください。
１）接地端子（TB4）は必ず接続してください。
２）太陽電池入力（TB1，TB2）を接続時には極性（＋，−）を確かめ、間違いのないように接続
してください。
３）系統出力（TB5）を接続時には極性（U，N，V）を確かめ、間違いのないように接続してください。
４）本装置は冷却ファンにより強制風冷を行い、装置の背面から吸気し底面側へ吐き出す構造になっています。吸気及び排気を妨げないように設置してください。

1.3 取扱い上の注意
１） 太陽電池入力端子（TB1，TB2）には、太陽電池以外の電池や電源を接続しないでください。
故障の原因となります。
２） 系統出力端子（TB5）は、単相 3 線式 202V 以外に接続しないでください。故障の原因となります。
３） 電力会社からの指示があった場合は、電力会社の指示にしたがって、正しく取り扱ってください。

1.4 故障時の対応について
下記のような異常が生じた場合は、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
１）「運転」（緑）表示が点灯もしくは点滅しない場合。
（但し、太陽電池入力と系統出力が共に運転電圧範囲を逸脱している場合、点灯及び点滅はしません。）
２）「異常」（赤）表示が点灯した場合または「異常」接点が送出された場合。
３）その他、異常と判断されることが起きた場合。
（異臭、異常音などの発生）
DWG No.

INS‑106033‑2 11/112

2 装置の概要
2.1 装置の概要
本装置は太陽電池により発電された直流電力を交流電力に変換し、商用系統に連系して逆潮流を行います。
本装置は、高周波絶縁方式を採用し、太陽電池と商用系統を絶縁しているため、より安全に太陽電池の運用及び保守を行うことができます。また、太陽電池の浮遊容量による地絡電流がほとんど流れないため、漏電遮断器の誤動作等を防止できます。

2.2 型名とオプション

図 2‑1 型名とオプション

空白の場合は、左詰めで記載してください。
注意事項（例）自立運転機能が必要で、接続箱機能が必要ない場合
型名：PVS010S200‑DN‑SA

DWG No.

INS‑106033‑2 12/112

2.3 環境仕様
本装置を使用する際は、下記の環境仕様を必ず守ってください。
表 2‑1 環境仕様
条

件

仕

様

設置場所

日本国内における
屋内及び屋外注1

周囲温度‑10〜50℃

湿度

10〜90％RH

備考1） 直射日光が当たらない場所 注 22） 他の熱源からの影響を直接受けない場所
3） 他から、振動衝撃が加わらない場所
4） 火気等の影響がない場所
5） 粉塵の影響を受けない場所
6） 腐食性ガス、可燃性ガスのない場所
7） 塩害の影響を受けない場所
8） 本装置に影響を与えるような磁束等が発生しない場所
9） 騒音の制約を受けない場所 注 310）人が常時接しない場所
40℃以上の場合は、出力制限により連続運転が可能

注4

結露無きこと標高
2000m 以下
注1 防水、防塵規格：JIS C 0920 IP34 準拠
注2 直射日光が当たる場合は、「遮光板付」（オプション型名：‑SK）を選択してください。
注3 本装置は、高周波スイッチングによる高周波音（約 50dB）が発生します。
注4 出力制限時における定格出力電力は 5kW となります。

2.4 構造仕様
下表に、構造仕様を示します。詳細な設置方法等は、4 設置（22 ページ）をご参照ください。
表 2‑2 構造仕様
項
目
規
格
備
考
設置方法
壁掛け又は据置 注 1
塗装色
マンセル 5Y7/1
外箱材質
ステンレス鋼筐体内は除く寸法
600W×260D×700H（突起部は除く）注 2
単位：mm
質量63kg 以下 注 2
据付用フランジは除く
注 1 据置の場合、弊社製架台が必要となりますので、別途ご購入ください。
注 2「遮光板付」（オプション型名：‑SK）の場合は、下記となります。
寸法 104 ページをご参照ください。
質量 75kg 以下

DWG No.

INS‑106033‑2 13/112

2.5 回路系統図
太陽光発電用パワーコンディショナの回路系統図を下図に示します。
太陽光発電用10ｋWパワーコンディショナ
接続箱 注2
太陽電池
モジュール

太陽電池
入力
（TB1,2）

断路器
（TB1)

遮断器
（CB1)

インバータ

絶縁コンバータ
直流リンク

ＤＣ/ＤＣ

設定/監視

MC1
ＤＣ/ＡＣ

設定/監視

操作
パネル
設定/監視

遮断器
（CB2)

RL

系統
出力
（TB5)
自立
出力
（TB10)

自立用負荷

自立運転機能 注3

システム監視

接地
端子
（TB4)

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ
外部信号端子（TB11)

外部入力（a/b接点）

気温計
日射計
その他
計測器
その他
計測器

運転

ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ
ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻ

予備1
予備2

異常

系統
異常

装置状態/計測値（RS-485）接点出力（c接点）
複数台単独運転同期信号 注4（RS-485）

外部入力信号（OVGR等）
データ
収集装置
他の弊社製
PCS

注 1 太線内の点線部は、オプションで有/無を選択可能です。
注 2 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、断路器及び逆流防止ダイオードはありません。
注 3 「自立運転機能有り」（オプション型名：‑SA）の場合は、自立リレー及び自立出力コンセントがあります。
注 4 並列運転する際は、5.5 外部信号端子（TB11）の接続 ⑦PCS 通信（複数台単独運転同期信号）の接続（44 ページ）をご参照ください。

図 2‑2 太陽光発電用パワーコンディショナの回路系統図

DWG No.

INS‑106033‑2 14/112

2.6 電気的仕様
太陽光発電用パワーコンディショナの電気的仕様を下表に示します。
表 2‑3 電気的仕様
項

目

規

格

備

考

絶縁方式
高周波絶縁
冷却方式
強制風冷
直流側の接地接地可定格入力電圧
DC320V
運転入力電圧範囲 DC200〜500V
定格出力：DC250〜500V
直流入力
最大電力追従範囲 DC200〜450V
最大入力回路数
7 回路（10A/回路） 注 1
出力制御方式
電圧型電流制御相数
単相 3 線
電力制御方式
最大電力追従制御
系統周波数判別
自動
定格出力電力10kW
最大出力電力10.3kVA
交流出力
電圧追従範囲AC202V±20V
周波数追従範囲
50Hz±3%/60Hz±3%
自動切換
定格出力電流49.5A
出力基本波力率0.95 以上
定格出力時 注 2
電流歪率
総合 5％以下、各次 3％以下 定格出力時
出力制御方式
電圧型電圧制御相数
単相 2 線
定格出力電力1.5kW(1.5kVA)
定格電圧AC100V
定電圧精度
±2%以内
定格電圧
自立出力
出力電圧歪率
総合 5%以下
線形負荷
定格出力周波数50Hz±1%/60Hz±1%
注3
過渡電圧変動範囲 ±10%以内
抵抗負荷 0%⇔100%
負荷波高値
3
出力電流ピーク値/実効値
出力力率
遅れ 0.6〜1.0
最 大 電 力 連系時 93％（接続箱機能含む）
変換効率 自立時 84％（接続箱機能含む）
総合
抵抗負荷時
漏洩電流
5mA 以下接点入力
外部入力
OVGR 等接点出力運転、異常、系統異常
計測・監視
RS‑485
外部入出力
気温計入力
Pt100(3 線式)
規定電流 2mA
日射計入力
DC0〜10mV
予備計測器入力
DC4〜20mA
2 回路
注1 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合、1 回路（45A/回路）となります。
注2 電圧及び周波数追従範囲内。但し、電圧上昇抑制時を除きます。
注3 出荷時は 50Hz となります。系統連系後、系統と同じ周波数に自動で切り換わります。
共通仕様

DWG No.

INS‑106033‑2 15/112

3 各部名称と機能
3.1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称[据付用フランジ]
（４ヵ所）
[正面扉]

[扉ハンドル]（鍵付き）

図 3‑1 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（正面）[吸気ダクト]
吸気

吸気

排気[排気ダクト][配線口]

図 3‑2 太陽光発電用パワーコンディショナ外観（裏面）DWG No.

INS‑106033‑2 16/112

③操作パネル④系統出力遮断器（CB2）①太陽電池入力
遮断器（CB1）⑤配線部カバー②太陽電池入力
断路器（TB1）

図 3‑3 太陽光発電用パワーコンディショナの扉を開けた状態※「接続箱機能なし」（ｵﾌﾟｼｮﾝ型名：‑DN）
の場合

⑥太陽電池
入力端子＋
（TB1）

⑪連系保護試験端子（TB15）[外部信号入出力基板]⑦太陽電池 ⑧外部信号端子
入力端子− （TB11）（TB2）⑫外部トランスデューサ用
電源端子（TB13）⑨系統出力端子
（TB5）
⑩接地端子
（TB4）
⑭自立出力
コンセント
（TB10）

⑥太陽電池
入力端子＋
（TB1）
⑦太陽電池
入力端子−
（TB2）

※「自立運転機能有り」（ｵﾌﾟｼｮﾝ型名：‑SA）⑬ケーブルハルタの場合
図 3‑4 太陽光発電用パワーコンディショナの配線部カバーをはずした状態（標準品）

DWG No.

INS‑106033‑2 17/112

3.2 太陽光発電用パワーコンディショナの各部機能
表 3‑1 太陽光発電用パワーコンディショナの各部名称と機能
項番

名 称
太陽電池入力遮断器（CB1）

本体の表示
太陽電池
入力 CB1②

太陽電池入力断路器（TB1）

太陽電池
入力 TB1

③

操作パネル

④

系統出力
遮断器（CB2）

⑤

配線部
カバー

⑥

太陽電池
入力端子＋

太陽電池入力
TB1

⑦

太陽電池
入力端子−

TB2

⑧

外部信号
端子

TB11

⑨

系統出力
端子

TB5

⑩

接地端子

TB4

⑪

連系保護
試験端子

TB15

⑫

外部トランス
デューサ用
電源端子

TB13

①

⑬
⑭

DWG No.

ケーブル
ハルタ
自立出力
コンセント

−
系統出力
CB2
−

−
TB10

INS‑106033‑2 18/112

機
能太陽電池からの直流入力の開閉を行うことが出来ます。
太陽電池の配線接続時に感電を防止する為、各太陽電池
ストリング入力の開閉を行うことが出来ます。電流遮断
容量が小さいため、必ず太陽電池入力遮断器（CB1）が「OFF」していることを確認してから、開閉してください。
LCD 表示画面から、本装置の各整定値の設定を行ったり、運転状態や各部の計測値を LCD に表示させることが出来ます。3.3 操作パネルの各部名称と機能（19 ページ）をご参照ください。
系統との開閉を行うことが出来ます。
本装置に入出力線及び信号線を接続する際に、取り外してください。取り外し方は、5 配線の接続（28 ページ）をご参照ください。
太陽電池の＋側の入力端子です。接続方法は、5.2 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続 「接続箱機能有り」（標準品）（30 ページ）及び 5.3 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）（31ページ）をご参照ください。
太陽電池の−側の入力端子です。接続方法は、5.2 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続 「接続箱機能有り」（標準品）（30 ページ）及び 5.3 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）（31ページ）をご参照ください。
日射計、気温計、通信信号及び接点信号等を接続する信号端子です。信号の内容と接続は、3.4 太陽光発電用パ
ワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能（21 ページ）及び 5.5 外部信号端子（TB11）の接続（33 ページ）をご参照ください。
系統出力端子です。接続方法は、5.4 系統出力端子（TB5）の接続（32 ページ）をご参照ください。
接地端子です。接続方法は、5.1 接地端子（TB4）の接続（29 ページ）をご参照ください。
本装置の連系保護機能を試験するための端子です。試験の詳細については、6.10 連系保護試験の方法（94 ページ）をご参照ください。
装置外部で使用するトランスデューサの電源を本装置から供給する場合に使用します。接続方法は、5.6 外部ト
ランスデューサ用電源端子（TB13）の接続（49 ページ）をご参照ください。
入出力線及び信号線を固定する金具です。配線を固定する際にご使用ください。
自立出力コンセントです。接続方法は、5.7 自立出力コンセント（TB10）の接続（50 ページ）をご参照ください。

3.3 操作パネルの各部名称と機能
本装置は、操作パネルにより運転/停止操作、装置の状態表示、各計測の表示、各整定値の設定等を行うことが出来ます。
②異常 LED①運転 LED③LCD④「▲」ボタン⑤「▼」ボタン⑥「ENT」ボタン⑦「ESC」ボタン

図 3‑5 操作パネルの各部名称

表 3‑2 操作パネルの各部機能
項番

名

称

本体の表示

①

運転 LED

運転

本装置が運転時に点灯します。

②

異常 LED

異常

本装置が異常時に点灯します。

③

LCD

−

④

「▲」ボタン▲⑤「▼」ボタン

▼⑥「ENT」ボタンENT⑦「ESC」ボタン

ESC

機

能

本装置の動作状態、各計測値、各設定値等を表示します。
④〜⑦のボタンにより、操作を行います。
無操作状態が一定時間経過するとバックライトが消灯します。（自立運転時は常時点灯します。）
文字背景の黒の部分がカーソルを表しています。
カーソルを上に移動したり、設定値等の数値を増加させることが出来ます。
カーソルを下に移動したり、設定値等の数値を減少させることが出来ます。
操作の決定及び設定値等の数値を決定する際に使用します。
操作の中断及び設定値等の数値の決定を中断する際に使用します。

DWG No.

INS‑106033‑2 19/112

表 3‑3 状態表示一覧
LED
装置状態

LCD 状態表示

接点

運転

異常

運転

異常

系統
異常

系統連系運転している状態
但し、温度制限機能及び電圧上昇抑 通常運転
制機能は働いていない状態

○

‑

○

‑

‑

自立運転している状態

○

‑

○

‑

‑

○

‑

○

‑

‑

○

‑

○

‑

‑

自立運転

温度制限機能が動作し、出力を定格の 50％に制限して運転している
温度制限動作中状態
電圧上昇抑制機能の無効電力制御
電圧上昇抑制中が動作して運転している状態
無効電力制御電圧上昇抑制機能の有効電力制御が動作して運転している状態

電圧上昇抑制中
有効電力制御

○

‑

○

‑

‑

入力電圧低下により停止している
状態

待機

点滅

‑

‑

‑

‑

異常復旧後に再投入阻止時間が経過するのを待っている状態

待機

点滅

‑

‑

‑

‑

操作パネルから停止操作を行い、停停止止している状態

‑

‑

‑

‑

‑

本装置が故障し、停止している状態
異常内容 注 2（復帰操作が必要な場合）

‑

○

‑

○

‑

‑

○

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

○

‑

‑

‑

‑

○

本装置が故障し、停止している状態
異常内容 注 2（自動で復帰する場合）
系統連系保護動作（OFR,UFR,OVR,UVR）により停止し 異常内容 注 3ている状態
単独運転検出（受動/能動）により異常内容 注 3
停止している状態
注1
注2
注3

DWG No.

○：点灯及び出力あり −：消灯及び出力なし
6.8 異常時の復旧方法（87 ページ） 表 6‑2〜表 6‑6 の状態情報表示欄「A07」〜「C10」をご参照ください。
6.8 異常時の復旧方法（87 ページ） 表 6‑2 の状態情報表示欄「G01」〜「G06」をご参照ください。

INS‑106033‑2 20/112

3.4 太陽光発電用パワーコンディショナの外部信号端子の名称と機能
下表に外部信号端子（TB11）のピンアサインと機能を示します。接続方法及び電気的特性は、5.5 外部信号端子（TB11）の接続（33 ページ）をご参照ください。
表 3‑4 外部信号端子のピンアサインと機能
端子
番号
17
0
18
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
33
16

信号名称
日射＋
日射−
気温＋
気温−
気温 COM
FG
予備 1＋
予備 1−
予備 2＋
予備 2−
外部入力＋
外部入力−
運転 A
運転 COM
運転 B
空き
異常 A
異常 COM
異常 B
空き
系統異常 A
系統異常 COM
系統異常 B
FG
外部通信 FG
外部通信 R
外部通信 A
外部通信 B
外部通信 GND
PCS 通信 R
PCS 通信 A
PCS 通信 B
PCS 通信 GND
PCS 通信 FG機

能

日射計を接続することで、外部通信により計測データ収集することが出来ます。
気温計を接続することで、外部通信により計測データ収集することが出来ます。
シールドケーブル用接地端子です。
DC4‑20mA 出力のトランスデューサを接続することで、計測データを収集することが出来ます。
DC4‑20mA 出力のトランスデューサを接続することで、計測データを収集することが出来ます。
OVGR 等の継電器の接点を接続することで、本装置を停止させることができます。
本装置が運転の場合に接点を送出します。
−
本装置が故障状態の場合に接点を送出します。
（自動で復帰する故障の場合は、送出しません。）−
系統が異常状態の場合に接点を送出します。
シールドケーブル用接地端子です。
データ収集装置と接続することで、本装置の入出力の計測データ及び接続された日射計、気温計等の計測データを取り出すことができます。（最大 30 台接続可能です。
）※29 は、シールドケーブル用接地端子です。
単独運転検出機能（能動検出）の同期信号端子です。本装置を並列運転させる場合に接続してください。
（最大 8 台接続可能です。）※16 は、シールドケーブル用接地端子です。

DWG No.

INS‑106033‑2 21/112

4 設置
4.1 設置条件（１）周囲温度：‑10〜50℃（40℃以上の場合は、出力を50%に制限することにより連続運転が可能です。）（２）湿度：10〜90%RH（結露無きこと）（３）標高：2000m 以下（４） 本装置を安全にかつ十分に支える強度がある物に確実に設置してください。
「遮光板なし」・・・質量：63kg 以下「遮光板付」 ・・・質量：75kg 以下（５）本装置の正面側は扉の開閉を考慮し、700mm 以上の離隔を確保してください。
（６）本装置の両側面部は、300mm 以上の離隔を確保してください。
（７）本装置の上下部側は、500mm 以上の離隔を確保してください。
※上部側に熱源がある場合には、1000mm 以上の離隔を確保してください。
（８）本装置は水平な場所に設置してください。

300 以上500 以上※300 以上700 以上500 以上

排気

単位：mm

（上面図）

注意事項

DWG No.

（正面図）

上記以外の特殊な設置を行う場合は、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

INS‑106033‑2 22/112

4.2 設置方法①壁掛けにて使用する場合の設置方法（１）据付用フランジを架台等に取付けてください。

単位：mm（２）据付用フランジの固定方法は、下記をご参照ください。
※下記固定方法は一例です。設置場所の状況に応じて変更してください。
架台等
T

M10 ボルト(SUS 製)
・T=5mm の場合（M10×35 を使用）
・5＜T≦10 の場合（M10×40 を使用）

M10 ナット(SUS 製)

バネ座金(SUS 製)
据付用フランジ
注意事項

平座金(SUS 製)

添付のボルト、ナット、座金を使用できない場合は、施工側で準備してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 23/112

②据置にて使用する場合の設置方法（１）本装置を弊社製架台（別途購入品）へ固定し、架台下部をアンカーボルトなどにて固定してください。

単位：mm

注意事項

DWG No.

１）M12 のアンカーボルトなどは施工側で準備してください。
２）弊社製架台は別途購入品となります。

INS‑106033‑2 24/112

4.3 絶縁抵抗試験の方法

警告●必ず配線を未接続の状態で試験を行ってください。
（感電の恐れがあります。）●試験終了後、放電を確認してから短絡していたクリップ線などは必ず外してください。（火災の恐れがあります。
）※絶縁抵抗試験を行う際には、下記の準備品をご用意してください。
・DC500V 絶縁抵抗計 ・・・・・・・・・・1 台・短絡線（クリップ線など）
・・・・・・・必要数
・ドライバー ・・・・・・・・・・・・・必要数（１）本試験は、すべての配線が未接続の状態で行います。
また、常温（5〜40℃）、常湿（15〜85％）で試験を実施してください。
（２）本試験は、下記の手順で行ってください。
＜手順1＞

＜手順2＞
＜手順3＞

太陽電池入力遮断器（CB1）、太陽電池入力断路器（TB1）※、系統出力遮断器（CB2）を「ON」 側にしてください。
※「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、未搭載です。
配線部カバーを外してください。
（28 ページ参照）
太陽電池入力端子＋（TB1）の「P1〜P7」端子、太陽電池入力端子−（TB2）の端子をク
リップ線などで短絡してください。

a)「接続箱機能有り」（標準品）の場合

太陽電池入力

正面下部

ＴＢ１

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ７

ＴＢ２

太陽電池入力端子＋(TB1)「P1〜P7」端子
太陽電池入力端子−(TB2)短絡DWG No.

INS‑106033‑2 25/112

b)「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合

正面下部
太陽電池入力ＴＢ1

太陽電池入力端子＋(TB1)

ＴＢ2

太陽電池入力端子−(TB2)短絡DWG No.

INS‑106033‑2 26/112

＜手順4＞

系統出力端子（TB5）の「U」「N」「V」端子をクリップ線などで短絡してください。

正面下部

短絡
系統出力端子
（TB5）

＜手順5＞

絶縁抵抗計にて下記試験項目表にある 3 点の絶縁抵抗を測定し、規格値以上であることを確認してください。
表 4‑1 絶縁抵抗試験項目表
試験箇所

絶縁抵抗測定規格

使用絶縁抵抗計

5MΩ以上

DC500V

系統出力（TB5）⇔接地（TB4）
系統出力（TB5）⇔太陽電池入力（TB1、TB2）
太陽電池入力（TB1、TB2）⇔接地（TB4）＜手順6＞

試験終了後、短絡に使用したクリップ線などを外し、太陽電池入力遮断器（CB1）、太陽電池入力断路器（TB1）※、系統出力遮断器（CB2）を「OFF」側にしてください。
※「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、未搭載です。

DWG No.

INS‑106033‑2 27/112

5 配線の接続
感電

警告

火災

●配線作業は無電圧の状態で行ってください。
（感電の恐れがあります。）●配線を間違えないように接続してください。
（火災の恐れがあります。）●接地端子は必ず接地線を接続してください。
（感電の恐れがあります。）●配線の接続に先立って、必ず接地線を接続してください。
（感電の恐れがあります。）（１）本装置は、単相 3 線式となります。接地は C 種（特別第 3 種）の接地工事を施してください。
（２）系統出力側には、必ず漏電遮断器を設置してください。
（３）配線工事を行う場合は、最初に接地端子へ接地線を接続してください。また、移設や撤去などで配線を外す場合には、最後に接地端子から接地線を外してください。
（４）配線工事を行う場合は、配線部カバーおよび底面部に設置されている配線口金具を外してください。また配線口金具は、配線用の穴あけ加工を行い、再度取り付けてください。
（配線部カバーのネジ止め位置及び、穴あけ加工寸法（例）は下記をご参照ください。）
全ての配線工事が終了した際には、配線部カバーを元通りに取り付けてください。

配線部カバーナイラッチ（2 ヵ所）

配線部カバー

配線部カバーのネジ止め位置（5 ヵ所）

配線部カバーの取り外し
外部信号
配線用

太陽電池入力
配線用

系統出力
配線用

配線口金具

穴あけ加工寸法（例）

注意事項
DWG No.

配線用の穴あけ加工後は防水処理（シーリング等）を行ってください。

INS‑106033‑2 28/112

5.1 接地端子（TB4）の接続
下図を参照し、接地線を接地端子（TB4）に接続してください。

接地端子
（TB4）

正面下部

接地線（C 種接地）
図 5‑1 接地端子の接続図

表 5‑1 接地端子仕様

注1

端子名

端子ネジ

推奨圧着端子最大圧着
端子幅(mm)

推奨最大線径
(mm2)

接地

M6

R22‑6

14.5

38 注 138mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子（38‑6 または 38‑S6）となります。

DWG No.

INS‑106033‑2 29/112

5.2 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続「接続箱機能有り」（標準品）

下図を参照し、太陽電池の P(正極)、N(負極)を本装置の太陽電池入力端子＋（TB1）の「P1〜P7」端子、太陽電池入力端子−（TB2）の端子にそれぞれ接続してください。

正面下部
太陽電池入力

Ｔ Ｂ１

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＮ

Ｐ１

Ｐ２

Ｐ３

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ６

Ｐ７

太陽電池入力端子＋(TB1)「P1〜 P7」端子

ＴＢ２

太陽電池入力端子−(TB2)

太陽電池
P(正極)
N(負極)
図 5‑2 太陽電池入力端子接続図 「接続箱機能有り」（標準品）
表 5‑2 太陽電池入力端子仕様 「接続箱機能有り」（標準品）

注1
DWG No.

端子名

端子ネジ

推奨圧着端子最大圧着
端子幅(mm)

推奨最大線径
(mm2)

P1〜P7

M4

R2‑4

8.7

5.5 注 1

N

M4

R2‑4

10.5

5.5 注 15.5mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子（5.5‑S4）となります。

INS‑106033‑2 30/112

5.3 太陽電池入力端子（TB1,2）の接続「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）

下図を参照し、太陽電池パネルの P(正極)、N(負極)を本装置の太陽電池入力端子＋（TB1）の端子、太陽電池入力端子−（TB2）の端子にそれぞれ接続してください。

太陽電池入力

正面下部

ＴＢ1

太陽電池入力端子＋(TB1)
ＴＢ2

太陽電池入力端子−(TB2)

太陽電池
P(正極)
N(負極)
図 5‑3 太陽電池入力端子接続図 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）

表 5‑3 太陽電池入力端子仕様 「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）

注1

端子名

端子ネジ

推奨圧着端子最大圧着
端子幅(mm)

推奨最大線径
(mm2)

P,N

M6

R22‑6

18

38 注 138mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子（38‑6 または 38‑S6）となります。

DWG No.

INS‑106033‑2 31/112

5.4 系統出力端子（TB5）の接続
下図を参照し、商用系統ラインを系統出力端子（TB5）に接続してください。

系統出力端子
（TB5）

正面下部

U

N

V

商用系統
図 5‑4 系統出力端子接続図

表 5‑4 系統出力端子仕様

注1

DWG No.

端子名

端子ネジ

推奨圧着端子最大圧着
端子幅(mm)

推奨最大線径
(mm2)

U,N,V

M6

R22‑6

18

38 注 138mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子（38‑S6）となります。

INS‑106033‑2 32/112

5.5 外部信号端子（TB11）の接続
外部信号端子（TB11）のピンアサインは下記をご参照ください。

外部信号端子（TB11）

端子番号
正面下部

図 5‑5 外部信号端子ピンアサイン

表 5‑5 外部信号端子仕様

注1

端子名

端子ネジ

推奨圧着端子最大圧着
端子幅(mm)

推奨最大線径
(mm2)

0〜33

M3

R1.25‑36.22 注12mm2 を使用する場合は、JIS 規格外の端子（2‑MS3）となります。

注意事項

１） 使用する圧着端子は、絶縁スリーブ付を推奨します。
２） 使用する電線種は、ツイストペアケーブルを推奨します。

DWG No.

INS‑106033‑2 33/112

表 5‑6 外部信号端子の信号種別
端子番号

DWG No.

信号名称

17
0
18
1
19
2
20
3
21
4

日射＋
日射−
気温＋
気温−
気温 COM
FG
予備 1＋
予備 1−
予備 2＋
予備 2−

22

外部入力＋

5

外部入力−

23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
33
16

運転 A
運転 COM
運転 B
空き
異常 A
異常 COM
異常 B
空き
系統異常 A
系統異常 COM
系統異常 B
FG
外部通信 FG
外部通信 R
外部通信 A
外部通信 B
外部通信 GND
PCS 通信 R
PCS 通信 A
PCS 通信 B
PCS 通信 GND
PCS 通信 FG

INS‑106033‑2 34/112

信号種別
DC0〜10mV 入力
3 線式測温抵抗器 Pt100 を直接入力
シールドケーブル用接地
DC4‑20mA 入力
DC4‑20mA 入力
無電圧 a/b 接点入力
電圧：DC24V
電流：50mA 以上
無電圧 c 接点出力
電圧：30V 以下
電流：1A 以下−
無電圧 c 接点出力
電圧：30V 以下
電流：1A 以下−
無電圧 c 接点出力
電圧：30V 以下
電流：1A 以下
シールドケーブル用接地
シールドケーブル用接地
RS‑485 通信

RS‑485 通信
シールドケーブル用接地

（１）本装置を単機で使用する場合① 計測入力信号の接続a） 日射端子の接続
日射計の出力（DC0〜10mV）を TB11（0,17）へ接続してください。

17

18

0

19

1

2

TB11

(+)
日射計メーカの推奨ケーブル(‑)(+)(‑)
日射計

注意事項

１）接続する日射計は、下記相当品（0‑10mV 出力）を推奨します。
型名：MS‑602
メーカ：英弘精機（株）
２）日射計及びケーブル類は、施工側で準備してください。
３）日射計以外は接続しないでください。故障の原因となります。

DWG No.

INS‑106033‑2 35/112b） 気温端子の接続
気温計の出力を TB11（1,18,19）へ接続してください。
気温計は、3 線式測温抵抗体、Pt100 をご使用ください。
17

TB11

18

0

19

1

2

気温計（測温抵抗体）
メーカーの推奨ケーブル(+)(‑)(COM)
気温計（測温抵抗体）注意事項

DWG No.

１）気温計は、下記 3 線式測温抵抗体をご使用ください。
規格：Pt100
規定電流：2mA※規定電流は測温抵抗体に流れ込む電流で、それによる電圧降下
にて抵抗値変化を測定しています。
２）気温計及びケーブル類は、施工側で準備してください。
３）測温抵抗体以外は接続しないでください。故障の原因となります。

INS‑106033‑2 36/112

② 外部入力信号（a 接点）の接続
異常時に本装置を停止させる場合は、TB11（5,22）へ接点を接続してください。また、継電器などを複数台使用する場合は、接点を並列に接続してください。
21

3

22

4

23

5

6

ツイストペアケーブル

注意事項を参照し、選定してください。
継電器(a 接点)

注意事項

継電器(a 接点)

１）PCS 内部のリレーコイルの定格は、電圧：24V 電流：16.7mA(typ)です。ご使用になる接点は、微小負荷でも問題ないことを確認してください。
２）操作パネルで a 接点(初期値)、b 接点の変更が可能です。設定方法は、
6.2 系統連系保護動作の設定 ⑨外部入力の設定方法（68 ページ）をご参照ください。なお、外部入力信号をご使用にならない場合は a 接点に設定してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 37/112

③ 外部入力信号（b 接点）の接続
異常時に本装置を停止させる場合は、TB11（5,22）へ接点を接続してください。また、継電器などを複数台使用する場合は、接点を直列に接続してください。
21

3

22

4

23

5

6

回路と論理
外部入力+

ツイストペア
ケーブル

外部入力閉
開

運転
停止

注意事項を参照し、選定してください。
継電器(b 接点)

注意事項

DWG No.

継電器(b 接点)

１）PCS 内部のリレーコイルの定格は、電圧：24V 電流：16.7mA(typ)です。ご使用になる接点は、微小負荷でも問題ないことを確認してください。
２）操作パネルで a 接点(初期値)、b 接点の変更が可能です。設定方法は、
6.2 系統連系保護動作の設定 ⑨外部入力の設定方法（68 ページ）をご参照ください。なお、外部入力信号をご使用にならない場合は a接点に設定してください。

INS‑106033‑2 38/112

④ 接点出力信号（a 接点）の接続
a） 運転信号の接続
a 接点をご使用の場合、TB11（6,23）へ接続してください。
22

23

4

5

24

6

7

TB11

回路と論理

A

COM

ツイストペア
ケーブル

閉
開

運転
停止

A COM
注意事項

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

b） 異常信号の接続
a 接点をご使用の場合、TB11（8,25）へ接続してください。
24

6

25

7

26

8

9

TB11
回路と論理

A

COM

ツイストペア
ケーブル

閉
開

異常
正常

A COM

注意事項

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 39/112c） 系統異常信号の接続
a 接点をご使用の場合、TB11（10,27）へ接続してください。

26

8

27

9

28

10

11

TB11

回路と論理

A

COM

ツイストペア
ケーブル

閉
開

系統異常
正常

A COM

注意事項

DWG No.

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

INS‑106033‑2 40/112

⑤ 接点出力信号（b 接点）の接続
a） 運転信号の接続
b 接点をご使用の場合、TB11（6,24）へ接続してください。

23

24

5

6

25

7

8

TB11

回路と論理

A

COM

ツイストペア
ケーブル

閉
開

停止
運転

COM B
注意事項

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

b） 異常信号の接続
b 接点をご使用の場合、TB11（8,26）へ接続してください。

25

7

26

8

27

9

10

TB11

回路と論理

A

COM

ツイストペア
ケーブル

閉
開

正常
異常

COM B
注意事項

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 41/112c） 系統異常信号の接続
b 接点をご使用の場合、TB11（10,28）へ接続してください。

27

9

28

10

29

11

12

TB11

回路と論理

COM

ツイストペア
ケーブル

閉
開
COM B
注意事項

DWG No.

電圧：DC30V 以下、電流：1A 以下でご使用ください。

INS‑106033‑2 42/112

A
正常
系統異常

⑥ 外部通信の接続
外部通信機能を使用する場合は、TB11（13,30,31）へ接続してください。
FG（シールド）は、TB11（29）へ接続してください。
外部通信 ID と PCS 通信 ID の設定（70 ページ）を参照し、通信 ID 及び Master/Slave の設定を行ってください。
29

11

30

12

31

13

14

TB11

シールド付
ツイストペアケーブル

FG（シールド）

パソコン及び
データ収集装置※終端抵抗を入れてください
A

B GND

RS‑485/RS‑232C
変換器

DWG No.

INS‑106033‑2 43/112

※終端抵抗の有無
・終端抵抗有りとする場合には TB11（12,13）を短絡金具にて短絡してください。
（短絡した状態にて出荷されておりますので、短絡金具を外さないでください。
）
・終端抵抗なしとする場合には TB11（12,13）を短絡している短絡金具を外し、装置本体部（下図）の取付位置へ短絡金具を取り付けてください。

29

30

11

12

31

13

14

TB11

短絡金具

終端抵抗有り短絡金具の取付位置※終端抵抗なしとする場合には、本図位置へ
短絡金具を取り付けてください。

⑦ PCS 通信（複数台単独運転同期信号）の接続
本装置を単機で使用する場合は、TB11（14,15,16,32,33）を使用しないでください。
（14,15を短絡した状態にて出荷されていますので、短絡金具を外さないでください。）
31

TB11

13

短絡金具

DWG No.

INS‑106033‑2 44/112

32

14

33

15

16

（２）本装置を複数台で使用する場合① 計測入力信号の接続
単機で使用する場合と同様になりますので、35 ページをご参照ください。
② 外部入力信号(a 接点)の接続
異常時に本装置を停止させる場合は、TB11（5,22）へ接点を接続してください。また、継電器などを複数台使用する場合は、接点を並列に接続してください。
〜最大 30 台〜
装置番号：1

装置番号：2

装置番号：30

PCS

PCS

PCS

5

22

5

22

5

注意事項を参照し、選定してください。

継電器(a 接点)

注意事項

22

ツイストペアケーブル

継電器(a 接点)

PCS：太陽光発電用パワーコンディショナ

並列接続する場合は、上記電流×PCS 台数の電流が流れます。
（例）5 台接続の場合
電圧：24V(Typ) 電流：16.7mA(Typ)×5 台分=83.5mA(Typ)
ご使用になる接点は、微小負荷でも問題ないことを確認してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 45/112

③ 外部入力信号(b 接点)の接続
異常時に本装置を停止させる場合は、TB11（5,22）へ接点を接続してください。また、継電器などを複数台使用する場合は、接点を直列に接続してください。
〜最大 30 台〜
装置番号：1

装置番号：2

装置番号：30

PCS

PCS

PCS

5

22

注意事項を参照し、選定してください。

継電器(b 接点)

注意事項

5

22

5

ツイストペアケーブル

継電器(b 接点)

PCS：太陽光発電用パワーコンディショナ

並列接続する場合は、上記電流×PCS 台数の電流が流れます。
（例）5 台接続の場合
電圧：24V(Typ) 電流：16.7mA(Typ)×5 台分=83.5mA(Typ)
ご使用になる接点は、微小負荷でも問題ないことを確認してください。

④ 接点出力信号（a 接点）の接続
単機で使用する場合と同様になりますので、39 ページをご参照ください。
⑤ 接点出力信号（b 接点）の接続
単機で使用する場合と同様になりますので、41 ページをご参照ください。

DWG No.

22

INS‑106033‑2 46/112

⑥ 外部通信の接続
外部通信機能を使用する場合は、TB11（13,30,31）へ接続してください。
シールド線の FG は、TB11（29）へ接続してください。
末端の PCS のみ TB11（12,13）を短絡金具にて短絡してください。
（末端の PCS 以外は、短絡金具を外してください。）
外部通信 ID と PCS 通信 ID の設定（70 ページ）を参照し、通信 ID 及び Master/Slave の設定を行ってください。
接続端子：信号名
：
：
：
：
：

29
30
13
31
12
パソコン及び
データ収集装置〜最大 30 台〜
終端抵抗を入れて下さいRS‑485/RS‑232C
変換器
A

B GND

外部通信 FG
外部通信 A
外部通信 B
外部通信 GND
外部通信 R

TB11(12,13)を短絡金具で短絡してください

装置番号：1

装置番号：2

装置番号：30

PCS

PCS

PCS

30 13 31 29

30 13 31 29

30 13 31 29

シールド付
ツイストペアケーブル
PCS：太陽光発電用パワーコンディショナ

DWG No.

INS‑106033‑2 47/112

⑦ PCS 通信用（複数台単独運転同期信号）の配線
本装置を並列運転（同期）させる場合は、TB11（15,32,33）へ接続してください。
両端の PCS のみ TB11（14,15）を短絡金具にて短絡してください。
（両端の PCS 以外は、短絡金具を外してください。）
シールド線の FG は、TB11（16）へ接続してください。
外部通信 ID と PCS 通信 ID の設定（70 ページ）を参照し、通信 ID 及び Master/Slave の設定を行ってください。

接続端子：信号名
32
15
33
16
14
TB11(14,15)を短絡金具で短絡してください〜最大 8 台〜

：
：
：
：
：

PCS通信 A
PCS通信 B
PCS通信 GND
PCS通信 FG
PCS通信 R
TB11(14,15)を短絡金具で短絡してください

装置番号：1

装置番号：2

装置番号：8

PCS

PCS

PCS

32 15 33 16

32 15 33 16

32 15 33 16

シールド付
ツイストペアケーブル
PCS：太陽光発電用パワーコンディショナ

注意事項

DWG No.

１）複数台で使用する際に複数の PCS がマスター設定されているとマスター 設 定 さ れ た PCS で 異 常 が 検 出 さ れ 停 止 し ま す 。 ( 警 報 A38
MASTERERR)PCS 通信 ID に問題がないことを確認後、92 ページを参照し「異常リセット」を行ってください。
２）並列運転時にマスター機が故障した場合は、マスター機の同期信号の停止により、全スレーブ機が停止します。

INS‑106033‑2 48/112

5.6 外部トランスデューサ用電源端子（TB13）の接続
外部トランスデューサの電源配線を TB13（U,V）へ接続してください。

(U)

(V)

TB13
正面下部

ツイストペアケーブル
電源端子(L1) (L2)
AUX.SUPPLY
トランスデューサ
表 5‑7 外部トランスデューサ用電源端子仕様
端子名

端子ネジ

推奨
圧着端子
注1

最大
圧着端子幅
(mm)

推奨
最大線径
(mm2)

電圧

電流

U,V

M4

R2‑4

8.6

2.0

AC202V±20V

1A 以下

注１ 外部トランスデューサの台数に関わらず、圧着端子は 1 端子当たり 1 個の取り付けを推奨します。

注意●TB13 にはトランスデューサ以外の装置を使用しないで下さい。
●系統出力遮断器(CB2)を「OFF」すると、外部トランスデューサ用電源も同時に「OFF」となります。

DWG No.

INS‑106033‑2 49/112

5.7 自立出力コンセント（TB10）の接続 「自立運転機能有り」(オプション型名：‑SA)
自立出力は、下図の電源配線を TB10 へ接続してください。

電源配線

図 5‑6 自立出力コンセント接続図

注意事項

屋外または水がかかる場所で常時使用する場合は、添付品の専用防水ゴムキャップを使用してください。

表 5‑8 自立出力コンセント仕様
コンセント品名

コンセント規格推奨最大線径(mm2)

WF4100F(パナソニック電工)

JIS Q 1000 に基づき
JIS C8303 に適合

3.5

表 5‑9 添付品 防水ゴムキャップ仕様

DWG No.

品名

機能

規格

WF8510F(パナソニック
電工)

防水機能
あり

JIS Q 1000に基づき
JIS C8303に適合

INS‑106033‑2 50/112

適用電線
ケーブル
電線径(mm2)
丸形ビニルコード
ビニルキャブタイヤ丸形コード
0.75、1.25、2.0
ビニル絶縁ビニルキャブタイヤ
ケーブル

6 運転及び操作警告●正面扉を確実に閉めて運転してください。
（感電の恐れがあります）●運転中は端子部に触れないでください。
（感電や火災の恐れがあります)

6.1 運転前の準備＜手順1＞ 5 配線の接続（28 ページ）にしたがって、各部配線が確実に接続されていることを確認してください。
＜手順2＞ 配線部カバーが確実に取り付けられていることを確認してください。
＜手順3＞ 太陽電池入力断路器（TB1）を「ON」してください。
※1 太陽電池が接続されていない箇所は、「OFF」でも構いません。
※2「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、未搭載です。
＜手順4＞ 太陽電池入力遮断器（CB1）を「ON」してください。
＜手順5＞ 系統出力遮断器（CB2）を「ON」してください。
＜手順6＞ LCD に下記初期画面が表示されることを確認してください。
＜初期立ち上げ画面＞

約１秒経過＜メニュー画面＞

注意事項

時計未設定の場合アラームブザーが鳴動しエラーが表示されます。画面表示を確認し、6.3 その他の設定 ③時計設定(75 ページ)を参照し、設定してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 51/112

＜手順7＞操作パネルの「▼」及び「▲」ボタンを押すことにより、下記のようにメニュー画面のページが切り替わることを確認してください。
＜画面の説明＞
背景が黒の部分がカーソルを表しています。

ページ数を表します。
黒の方向に移動が出来ます。
白の方向には移動できません。

＜カーソルの操作及び画面の切り替え＞「▼」ボタンを押すとカーソルが下へ移動します。

一番下の項目から「▼」ボタンを押すとページが切り替わりますDWG No.

INS‑106033‑2 52/112「▲」ボタンを押すとカーソルが上へ移動します。

一番上の項目から「▲」ボタンを押すとページが切り替わります6.2 系統連系保護動作の設定
操作パネルを使って、系統連系保護動作の設定を行います。
① 各整定値設定画面の表示方法＜手順1＞ メニュー画面上で、操作パネルの「▲」及び「▼」ボタンにて、カーソルを「整定値設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、単独運転設定画面が表示されます。
＜メニュー画面＞＜単独運転設定画面＞＜手順2＞ 手順 2 の画面の状態で、「▲」及び「▼」ボタンを押し、カーソルを移動させると下記のように画面が切り替わっていきます。
※ カーソルは、各設定画面の項目を移動しますので、各画面の移動に要する「▲」及び「▼」ボタンの押す回数は異なります。
※ 「ESC」ボタンを押すと、「メニュー画面」に戻ります。
＜単独運転設定画面＞＜OVR 設定画面＞＜電圧上昇抑制設定画面＞＜UVR 設定画面＞＜OFR 設定画面＞＜復帰後投入阻止時間設定画面＞＜UFR 設定画面＞＜外部入力設定画面＞

DWG No.

INS‑106033‑2 53/112

② 単独運転検出の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「単独運転設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・3°〜10°（初期値：8°）
設定刻み・・・1°＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、単独運転検出の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 54/112

③ 電圧上昇抑制の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「電圧上昇抑制設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・107V〜115V（初期値 109V）
設定刻み・・・1V＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次に、カーソルを「機能」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。
2/8
電圧上昇抑制
▲▼
109 V
検出レベル
有効
機能

2/8
電圧上昇抑制
▲▼
109 V
検出レベル
有効
機能

DWG No.

INS‑106033‑2 55/112

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。
設定が「有効」の場合・・・電圧上昇抑制機能が動作します。（初期設定）
設定が「無効」の場合・・・電圧上昇抑制機能が動作しません。
＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
2/8
電圧上昇抑制
▲▼
109 V
検出レベル
有効
機能

2/8
電圧上昇抑制
▲▼
109 V
検出レベル
ENT：実行有効
機能

ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
2/8
電圧上昇抑制
▲▼
109 V
検出レベル
ENT：実行有効
機能

ESC：中止以上で、電圧上昇抑制機能の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 56/112

④ OFR（系統周波数上昇）の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「OFR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「周波数 50Hz」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※ 周波数 50Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・50.5Hz〜51.5Hz（初期値 51.0Hz）
設定刻み・・・0.1Hz＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次に、カーソルを「周波数 60Hz」の数値に合わせて、「ENT」ボタンを押します。
※ 周波数 60Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

DWG No.

INS‑106033‑2 57/112

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・60.6Hz〜61.8Hz（初期値 61.2Hz）
設定刻み・・・0.1Hz＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順10＞ 次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※ 周波数 50Hz/60Hz 共通の設定値です。

＜手順11＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s〜2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s＜手順12＞ 手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止DWG No.

INS‑106033‑2 58/112

＜手順13＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、OFR の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 59/112

⑤ UFR（系統周波数低下）の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「UFR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「周波数 50Hz」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※ 周波数 50Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・48.5Hz〜49.5Hz（初期値 49.0Hz）
設定刻み・・・0.1Hz＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次に、カーソルを「周波数 60Hz」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※ 周波数 60Hz の系統に接続された場合に有効となる設定値です。

DWG No.

INS‑106033‑2 60/112

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・58.2Hz〜59.4Hz（初期値 58.8Hz）
設定刻み・・・0.1Hz＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順10＞ 次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。
※ 周波数 50Hz/60Hz 共通の設定値です。

＜手順11＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s〜2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s＜手順12＞ 手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止DWG No.

INS‑106033‑2 61/112

＜手順13＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、UFR の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 62/112

⑥ OVR（系統電圧上昇）の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「OVR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・110V〜120V（初期値 115V）
設定刻み・・・1V＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次に、カーソルを「動作時間」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

DWG No.

INS‑106033‑2 63/112

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s〜2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、OVR の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 64/112

⑦ UVR（系統電圧低下）の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「UVR 設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「検出レベル」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・80V〜90V（初期値 85V）
設定刻み・・・1V＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次に、カーソルを「動作時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

DWG No.

INS‑106033‑2 65/112

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.5s〜2.0s（初期値 1.0s）
設定刻み・・・0.1s＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、UVR の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 66/112

⑧ 復帰後投入阻止時間の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「復帰後投入阻止時間設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「阻止時間」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・5s/150s/200s/300s/手動（初期値 300s）＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、復帰後投入阻止時間の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 67/112

⑨ 外部入力の設定方法＜手順1＞ ①各整定値設定画面の表示方法に従って、「外部入力設定画面」を表示させます。
＜手順2＞ カーソルを「接点設定」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。
設定が「a 接点」の場合・・・外部入力の接点が a 接点になります。（初期設定）
設定が「b 接点」の場合・・・外部入力の接点が b 接点になります。
＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次にカーソルを「復帰時間」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲は、下記の通りです。
設定範囲・・・5s/150s/200s/300s/手動(初期値 300s)

DWG No.

INS‑106033‑2 68/112

＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、外部入力の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 69/112

6.3 その他の設定① 外部通信 ID と PCS 通信 ID の設定
本装置は、並列運転時に RS‑485 通信にて単独運転検出（能動検出）の同期を行います。
並列運転時は、下記手順により各装置が重複しない通信 ID を設定してください。外部通信とPCS 通信の接続は、5.5 外部信号端子（TB11）の接続 ⑥外部通信の接続（47 ページ）及び⑦
PCS 通信用（複数台単独運転同期信号）の配線（48 ページ）をご参照ください。
注意事項 外部通信 ID と PCS 通信 ID は共通です。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「通信ＩＤ設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、通信ＩＤ設定画面が表示されます。

現在接続されている太陽光発電用パワーコ
ンディショナの通信 ID を表示します。
○の部分が既に使用されている ID です。
※下側の数値（1,2,3,4,5,6,7,8,9,0）に左側の数値（0,10,20）を足した値が ID です。
下側の数値の 0 は 10 とみなします。

注意事項

通信 ID の設定後、太陽光発電用パワーコンディショナ間で通信 ID のやり取りを行うため、しばらく通信 ID 表示が正しく表示されない場合があります。正しく表示されない場合は、しばらく経ってから再度通信 ID をご確認ください。

＜手順2＞ カーソルを「Master」（「Slave」）に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、「Master」（「Slave」）の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定を変更します。設定は、下記の通りです。
「Master」… 装置番号 1 の太陽光発電用パワーコンディショナに設定します。
「Slave」 … 装置番号 2〜8 の太陽光発電用パワーコンディショナに設定します。

DWG No.

INS‑106033‑2 70/112

＜手順4＞ 手順 3 にて設定を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止＜手順6＞ 次に、カーソルを「ID=」の右隣の数値に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定は、下記の通りです。
設定値・・・1〜30（初期値 1）＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、外部通信 ID と PCS 通信 ID の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 71/112

② 外部計測入力の設定
本装置に内蔵された日射計及び気温計を外部通信（RS‑485）にて送出する際に、日射強度換
算(※)を行っております。日射計の設定と日射量計測と気温計測の有無を設定してください。
下記手順は、日射計及び気温計を接続し日射計が 10(mV)の場合に 1.429(kW/㎡)になるようにする設定例です。
※ 日射強度換算式
下記は感度定数 7(mV/kW･m‑2)の日射計及び気温計を接続した場合の換算例です。
感度定数を 7(mV/kW･m‑2)とすると、10mV 時の日射量は10(mV) / 7(mV/kW･m‑2) = 1.429(kW/m2)となります。
※初期値の 1430(kW/m2)は、感度定数が 6.993(mV/kW･m‑2)場合です。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「外部計測設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、外部計測設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを「日射量」の数値に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、日射端子に接続されたトランスデューサの値が10mV 時の値（0mV は固定で 0 kW/ m2 となります。
）を設定してください。設定値は下記の通りです。
※ 「▼」及び「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定値・・・0〜2.000kW/m2 （初期値
設定刻み・・・0.001kW/ m2

1.430kW/m2 )＜手順4＞ 手順 3 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
無
気温計測
無

DWG No.

INS‑106033‑2 72/112

ENT：実行
ESC：中止＜手順5＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
ENT：実行日射量計測
無ESC：中止気温計測
無1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
無
気温計測
無

＜手順6＞ 次に、カーソルを「日射量計測」の表示に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
無
無
気温計測

1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
無
気温計測
無

＜手順7＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。
設定が「無」の場合・・・日射計を接続しない場合（初期設定）
設定が「有」の場合・・・日射計を接続する場合＜手順8＞ 手順 7 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
有
気温計測
無

1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
無＜手順9＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
無1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
有
日射量計測
無
気温計測

＜手順10＞ カーソルを「気温計測」の表示に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
有
気温計測
無

1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
有
気温計測
無

DWG No.

INS‑106033‑2 73/112

＜手順11＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。
設定が「無」の場合・・・気温計を接続しない場合（初期設定）
設定が「有」の場合・・・気温計を接続する場合＜手順12＞ 手順 11 にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
有
気温計測
有

1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
有＜手順13＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
ENT：実行日射量計測
有ESC：中止気温計測
有以上で、外部計測入力の設定は完了です。

DWG No.

INS‑106033‑2 74/112

1/1
外部計測設定△▽1.429 kW/m2
日射量
日射量計測
有
気温計測
有

③

時計設定

本装置は、保守・メンテナンスの目的で時計を内蔵しております。出荷時に設定されていますので、設定の必要はありません。

注意事項

本装置に内蔵の時計は、バックアップ電池を使用しておりますが、2 週間停止状態が続くと時計の設定がクリアされてしまうことがあります。出荷から運用までに 2 週間以上かかる場合は、運用開始時に時計設定の確認を行ってください。

＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「時計設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、時計設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを変更したい数値（ 年/月/日 時：分：秒 ）に移動させてください。
※ 下記は、「日」を変更する例です。

＜手順3＞ 「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が表示されます。

＜手順4＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、数値を変更してください。
下記は、「日」を４から 11 に変更する例です。

DWG No.

INS‑106033‑2 75/112

＜手順5＞ 設定が終わったら、「ENT」ボタンを押してください。数値の下の下線がカーソルに戻ります。

＜手順6＞ カーソルを「設定」の文字に移動して、「ENT」ボタンを押してください。「設定」の文字が消え、「ENT:入力」文字が現れます。

以上で、時計の設定は完了です。「ESC」ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

DWG No.

INS‑106033‑2 76/112

6.4 運転
各設定が終わったら、下記の手順により運転を開始することができます。
※設定が終わる前に、運転を開始しないでください。本装置が故障したり、系統に悪影響を与える可能性があります。

6.4.1 連系運転動作の開始方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、運用設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを「連系運転開始」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順4＞ 運転する場合は、「ENT」ボタン、運転させない場合は「ESC」ボタンを押してください。本装置が運転を開始すると、「連系運転開始」の文字が「運転停止」に変わります。

ENT：実行
ESC：中止DWG No.

INS‑106033‑2 77/112

１）手動復帰の異常発生中は、連系運転開始操作を行っても運転は再開されません。
２）運転 LED が点滅することを確認してください。運転 LED は、本装置が運転後に点灯します。太陽電池入力の電圧により、下記のように連系運転開始時間が異なりますので、ご注意ください。
太陽電池入力電圧200V 以上 300V 未満
300V 以上 400V 未満
400V 以上 500V 未満

注意事項

運転開始までの時間
20 分
5分
30 秒

３）系統出力遮断器（CB2）が「OFF」の場合は、下記エラー画面「注意：CB2 OFF」が表示されますので、系統出力遮断器（CB2）を「ON」して再度連系運転開始操作を行ってください。

注意：CB2 OFF

DWG No.

INS‑106033‑2 78/112

6.4.2 自立運転動作の開始方法 「自立運転機能有り」(オプション型名：‑SA)
自立運転は、下記の手順により運転を開始することができます。
＜手順1＞ 5 配線の接続（28 ページ）にしたがって、各部配線が確実に接続されていることを確認してください。
＜手順2＞ 配線カバーが確実に取り付けられていることを確認してください。
＜手順3＞ 太陽電池入力断路器（TB1）を「ON」してください。
※ 1 太陽電池が接続されていない箇所は、「OFF」でも構いません。
※ 2「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、未搭載です。
＜手順4＞ 太陽電池入力遮断器（CB1）を「ON」してください。
＜手順5＞ 系統出力遮断器（CB2）を「OFF」してください。
＜手順6＞ メニュー画面にて、初期画面が表示後、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」
ボタンを押すと、運用設定画面が表示されます。

＜手順7＞ カーソルを「連系運転開始」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

＜手順8＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押すと、「連系運転開始」の文字が「自立運転開始」に変わります。

DWG No.

INS‑106033‑2 79/112

＜手順9＞ 「連系運転開始」の文字が「自立運転開始」に変わった後、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順10＞ 運転する場合は、「ENT」ボタン、運転させない場合は「ESC」ボタンを押してください。本装置が運転を開始すると、状態情報表示画面に切り替わり「自立運転」が表示されます。

ENT：実行
ESC：中止１）この機能は、自立運転機能有りの場合のみ有効です。
２）手動復帰の異常発生中は、自立運転開始操作を行っても運転は再開されません。
３）系統出力遮断器（CB2）が「ON」の場合は、下記エラー画面「注意：CB2 ON」が表示されますので、系統出力遮断器（CB2）を「OFF」して再度自立運転開始
操作を行ってください。

注意事項

注意：CB2 ON

４）自立運転時は、常時 LCD のバックライトが点灯します。
５）自立運転中に直流入力電圧が低下して停止した場合、直流入力電圧が動作範囲まで回復しても、自立運転で自動復帰しません。
再度＜手順１＞よりパネル操作にて自立運転を開始してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 80/112

6.5 停止
下記の手順により、本装置の運転を停止させることが出来ます。

6.5.1 連系運転動作の停止方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、運用設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを「運転停止」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順4＞ 停止する場合は、「ENT」ボタン、停止させない場合は「ESC」ボタンを押してくだ
さい。

ENT：実行
ESC：中止

運転 LED が消灯することを確認してください。無通電状態にする場合は、下記の手順で行ってください。
＜手順1＞ 系統出力遮断器（CB2）を「OFF」してください。
注意事項＜手順2＞ 太陽電池入力遮断器（CB1）を「OFF」してください。
＜手順3＞ 太陽電池入力断路器（TB1）を全て「OFF」してください。
※「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、未搭載です。
以上で、太陽光発電用パワーコンディショナは、無通電状態になります。配線作業等を行う際は、無通電状態で行ってください。
DWG No.

INS‑106033‑2 81/112

6.5.2 自立運転動作の停止方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、運用設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを「運転停止」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順4＞ 停止する場合は、「ENT」ボタン、停止させない場合は「ESC」ボタンを押してくだ
さい。

ENT：実行
ESC：中止
運転 LED が消灯することを確認してください。無通電状態にする場合は、下記の手順で行ってください。
＜手順1＞ 太陽電池入力遮断器（CB1）を「OFF」してください。
注意事項

DWG No.

＜手順2＞ 太陽電池入力断路器（TB1）を全て「OFF」してください。
※「接続箱機能なし」（オプション型名：‑DN）の場合は、未搭載です。
以上で、太陽光発電用パワーコンディショナは、無通電状態になります。配線作業等を行う際は、無通電状態で行ってください。

INS‑106033‑2 82/112

6.6 各計測の表示方法

本装置は、操作パネルの LCD に入出力の計測値及び日射計、気温計の計測を表示することが出来ます。表示項目は、下表の通りです。

表 6‑1 計測表示項目
項

単位

計測範囲

入力電圧

V

0〜600

入力電流

A

0〜75

入力電力

kW

0〜15

出力電圧

V

0〜300

出力電流

A

0〜75

出力電力

kW

0〜15

積算入力電力量

kWh

0〜999999.99

積算出力電力量

kWh

注1

注2

目

備

考

0〜999999.99
2

日射量

kW/m

注1

直接入力

気温

℃

‑40〜80 注 1

予備 1

V

1〜5 注 2

DC4‑20mA

予備 2

V

1〜5 注 2

DC4‑20mA

Pt100(3 線式)

日射量、気温の表示は、外部計測設定が「無」になっている場合「‑‑‑‑‑」表示となります。
また、日射量は、6.3 その他の設定 ②外部計測入力の設定（72 ページ） の設定された換
算値を表示します。外部トランスデューサをご使用の場合、予備 1 または予備 2 にトランス
デューサ出力を接続してご使用ください。
予備 1、予備 2 の表示は、何も接続されない場合「‑‑‑‑‑」表示となります。

＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「計測情報表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、入力計測情報画面が表示されます。

DWG No.

INS‑106033‑2 83/112

＜手順2＞ 手順 1 の画面の状態で「▼」及び「▲」ボタンを押すと、下図のように各計測画面が切り替わっていきます。

＜入力計測情報画面＞＜出力計測情報画面＞＜積算電力情報画面＞＜外部計測情報画面＞＜外部計測情報画面＞

外部計測設定が「無」の場合＜予備計測情報画面＞＜予備計測情報画面＞

何も接続されていない場合

DWG No.

INS‑106033‑2 84/112

6.7 状態情報の表示方法①状態情報の表示方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「状態情報表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、状態情報表示画面が表示されます。
※状態情報表示の内訳は、表 3‑3 状態表示一覧（20 ページ）をご参照ください。

各状態の画面は、下記の通りになります。
＜通常運転時＞＜通常運転時（自立運転）＞

＜停止時＞

＜待機時＞

＜温度制限動作時＞＜電圧上昇抑制時（無効電力制御）＞＜電圧上昇抑制時（有効電力制御）＞＜異常時＞※異常時は、異常の状態を全て表示します。異常の数が多い場合は、ページ数が増えていきますので、「▼」及び「▲」ボタンにて、表示させてください。異常の表示については、6.8 異常時の復旧方法（87 ページ）をご参照ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 85/112

②異常履歴の表示方法＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「異常履歴表示」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、異常履歴表示画面が表示されます。

異常履歴は、異常の発生と復旧を含めて、最大で過去 16 件保存されます。
「▼」及び「▲」ボタンを押すと、ページが切り替わります。最新の異常が追加されると、最も古い異常は、破棄されます。

最新の異常

「▼」
ボタンを
押す

「▲」
ボタンを
押す

「▼」
ボタンを
押す

「▲」
ボタンを
押す
※ページ数は履歴された最大件数までとなります。

・
・
・

「▼」
ボタンを
押す

新しい

「▲」
ボタンを
押す

最も古い異常古い※ 異常の表示については、6.8 異常時の復旧方法（87 ページ）をご参照ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 86/112

6.8 異常時の復旧方法
本装置は、異常 LED、異常接点、系統異常接点、LCD の状態情報表示により、異常をお知らせします。本装置の状態情報については、表 3‑3 状態表示一覧（20 ページ）及び 6.7 状態情報の表示方
法（85 ページ）をご参照ください。
異常時は、下表の復旧方法にしたがって、本装置の復旧を行ってください。下表の復旧方法にて、本装置が復旧しない場合は、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
表 6‑2 警報一覧及び復旧方法（1/5）
状態情報表示警報名

G01 OFR

系統周波数上昇(OFR)

G02 UFR

系統周波数低下(UFR)

G03 OVR

系統過電圧
(OVR)

G04 UVR

系統低電圧
(UVR)

G05 ISLAND‑P

単独運転
受動検出

G06 ISLAND‑A

単独運転
能動検出

A07 UHV
A08 ULV
A09 ACFA10 OCR
A11 OCIDC
A14 OVDC
A15 UVDC
A16 IPMERR

系統瞬時
過電圧
系統瞬時
低電圧
系統連系
保護
インバータ
過電流
直流成分
流出異常
直流リンク
過電圧
直流リンク
低電圧

外部入力受信

A18 HT

周囲温度
異常

A20 MC1OPEN

復旧方法

系統の周波数が上昇して 系統の周波数が整定値以内になると、復帰後投入阻止時間経過後に自動復帰しいます。
ます。但し、復帰後投入阻止時間を手動
系統の周波数が低下してに設定した場合は手動で復帰してくだいます。
さい。
系統の電圧が上昇してい 系統の電圧が整定値以内になると、復帰後投入阻止時間経過後に自動復帰しまます。
す。但し、復帰後投入阻止時間を手動に系統の電圧が低下してい設定した場合は手動で復帰してくださます。
い。
単独運転受動検出が動作自動復帰します。
しました。
復帰後投入阻止時間経過後に自動復帰
単独運転能動検出が動作 します。但し、復帰後投入阻止時間を手しました。
動に設定した場合は手動で復帰してください。
系統の電圧が一瞬上昇しました。
系統の電圧が一瞬低下し自動復帰します。
ました。
系統連系保護が動作しました。

81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

IPM 故障A17 STOP

A19 MC1SHORT

異常原因

MC1 ショート
故障
MC1 オープン
故障

外部入力信号が解除されると、復帰後投
外部入力信号を受信しま 入阻止時間経過後に自動復帰します。但した。
し、復帰後投入阻止時間を手動に設定した場合は手動で復帰してください。
本装置の周囲温度が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。復帰しない場合は、本装置の周囲温度が仕様
81 ページを参照し、無通電状態にして範囲外になっています。
から販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 87/112

表 6‑3 警報一覧及び復旧方法（2/5）
状態情報表示

警報名

異常原因

復旧方法

通信が確立すると自動復帰しますが、復本装置が故障している可帰しない場合は、販売店または弊社の本能性があります。
社・支店まで連絡してください。
81 ページを参照し無通電状態にしてか
A25 EEPROM
EEPROM 異常
本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで
A26 CVCFERR CVCF 同期異常
連絡してください。
単独運転同期信号の配線 単独運転同期信号の配線が断線していが断線しているか、マスタ ないか、マスター機が通電されている
単独運転同期
A27 SYNCERR
ー機が通電されていない か、通信 ID 設定に問題がないかを確認
信号異常
か、通信 ID 設定が間違っ してください。問題のない場合は自動復ている可能性があります。 帰します。
約 5 分後に自動復帰します。復帰しない
同期信号通信 本装置が故障している可 場合は、81 ページを参照し無通電状態
A28 SYNCFAIL
回路異常
能性があります。
にしてから販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
ADC 基準電圧
81 ページを参照し無通電状態にしてか
A29 ADCVREF
異常
本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
A31 FUSEERR FUSE 断
A23 SYSCOME

A32 THERR

A33 INVERR
A34 INVERR
A35 INVERR

コントローラ
通信異常

サーミスタ
異常

本装置の周囲温度が計測範囲内に戻る
サーミスタが故障していと約 5 分後に自動復帰します。復帰しな
るか、本装置の周囲温度がい場合は、81 ページを参照し無通電状
計測範囲外の可能性があ態にしてから、販売店または弊社の本ります。
社・支店まで連絡してください。

出力チョークオープン故障コンバータ
異常信号異常コンバータ
停止信号異常81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

A36 RTYIDC

直流成分
流出検出

A37 MCCBOFF

交流 MCCB 断

A38 MASTERER

マスター設定異常

DWG No.

INS‑106033‑2 88/112

自動復帰しますが、3 度自動復帰を繰り
系統出力電流の直流成分返しても、解除されない場合は、直流成を検出しました。
分流出異常となります。
系 統 出 力 遮 断 器 (CB2) が 交流出力遮断器を「ON」すると、自動復「OFF」になっています。 帰します。
並列運転時に複数台のマスター設定を確認後、92 ページを参PCS がマスターに設定さ照し「異常リセット」を行ってください。
れています。

表 6‑4 警報一覧及び復旧方法（3/5）
状態情報表示警報名

異常原因

A39 UHV2

系統瞬時不平衡過電圧系統の電圧が一瞬上昇しました。

A40 INVERR

交流電圧
計測異常

A41 INVERR

コンデンサ
電流異常

A42 CVCFOL

自立過負荷

A43 CVCFOV

自立過電圧

A44 CVCFUV

自立低電圧

A45 MCCBON

交流 MCCBオン

A46 CVCFUP

自立運転
不足電力

復旧方法
自動復帰します。

81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
自立負荷が 15A 以下かどうか確認してください。自立負荷が 15A 以下であることを確認後、79 ページを参照し、自立自立負荷の過負荷を検出
運転動作を開始してください。
しました。
自立負荷が 15A 以下でも再度警報が生じた場合は、81 ページを参照し無通電状態にしてから、販売店または弊社の本
社・支店まで連絡してください。
81 ページを参照し無通電状態にしてか自立出力電圧が一瞬上昇
ら、販売店または弊社の本社・支店までしました。
連絡してください。
81 ページを参照し無通電状態にしてか自立出力電圧が一瞬低下
ら、販売店または弊社の本社・支店までしました。
連絡してください。
自立運転中に系統出力遮
系統出力遮断器（CB2）を「OFF」してく断器（CB2）がオンされま ださい。79 ページを参照し、自立運転した。
動作を開始してください。
異常発生より約 30 秒後に自立運転を再入力電力が自立負荷より開しますので、自立負荷を減らすか、入不足しています。
力電力が自立負荷より大きいことを確認してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 89/112

表 6‑5 警報一覧及び復旧方法（4/5）
状態情報表示

警報名

異常原因

復旧方法

入力過電圧

太陽電池の電圧仕様をご確認ください。
太陽電池入力端子に、過大
太陽電池入力端子の電圧が規定値以下
電圧が印加されています。
になると、自動復帰します。

B02 UHVPV

入力過電圧 2

太陽電池入力端子に、過大電圧が印加され、太陽電池
入力遮断器(CB1)がトリッ
プしました。

B03 OVDC

直流リンク
過電圧

B01 HVPVB04 CIRSHORT 内部短絡
B05 UVDC
B06 CONVOT

直流リンク
低電圧
半導体温度
異常

太陽電池の電圧仕様をご確認ください。
太陽電池入力端子の電圧が規定値以下になっていることを確認してから、太陽電池入力遮断器(CB1)を「ON」し、92 ページを参照し「異常リセット」を行ってください。

81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

B07 SYSCOME

通信が確立すると自動復帰しますが、復コントローラ 本装置が故障している可帰しない場合は、販売店または弊社の本
通信異常能性があります。
社・支店まで連絡してください。

B09 EEPROM

EEPROM 異常

B10 OVDRVB11 UVDRV
B12 ADCVREF
B13 UOVDC
B14 OIDC
B16 CONVERR
B17 CONVERR
B18 CONVERR
B19 CONVERR

DWG No.

ドライブ電源過電圧
ドライブ電源
低電圧
ADC 基準電圧
異常
直流リンク
過電圧 2
直流リンク
過電流
ドライブ電源
計測異常
入力電流計測
回路異常
インバータ
信号異常
直流リンク
放電異常

INS‑106033‑2 90/112

81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

直流リンクに過大電流が自動復帰します。
流れました。

81 ページを参照し無通電状態にしてか本装置が故障しています。 ら、販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。

表 6‑6 警報一覧及び復旧方法（5/5）
状態情報表示C01 CONVCOME
C02 INVCOME
C03 INVHT

警報名
コンバータ
通信異常
インバータ
通信異常
インバータ
装置温度異常C04 CONVHT

コンバータ
装置温度異常C05 FANERRFAN 故障C07 EEPROM

EEPROM 異常

C09 RTCERR

時計設定異常C10 EXTCOME

外部通信
自己診断異常異常原因

復旧方法

通信が確立すると自動復帰しますが、復本装置が故障している可帰しない場合は、販売店または弊社の本能性があります。
社・支店まで連絡してください。
本装置の周囲温度が仕様範囲内に戻ると自動復帰します。
本装置内部が過熱状態に復帰しない場合は、81 ページを参照しなっています。
無通電状態にしてから販売店または弊社の本社・支店まで連絡してください。
81
ページを参照し無通電状態にしてかFAN が故障しています。
ら、販売店または弊社の本社・支店まで
本装置が故障しています。 連絡してください。
時計がクリアされていま 時計設定（75 ページ）を参照し時計設す。
定を行ってください。
復帰しない場合は、81 ページを参照し本装置が故障している可
無通電状態にしてから、販売店または弊能性があります。
社の本社・支店まで連絡してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 91/112

異常リセットの方法
下記の手順により、本装置の異常をリセットさせることが出来ます。

＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、運用設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを「異常リセット」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順4＞ 異常リセットをする場合は、「ENT」ボタン、異常リセットをしない場合は「ESC」ボ
タンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止１） 異常 LED が消灯及び異常接点が解除することを確認してください。
注意事項 ２） 異常 LED が消灯及び異常接点が解除していることを確認後、6.4 運転（77 ページ）にしたがって、運転を再開してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 92/112

6.9 積算電力クリアの方法
下記の手順により、積算電力をクリアさせることが出来ます。
＜手順1＞ メニュー画面にて、カーソルを「運用設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、運用設定画面が表示されます。

＜手順2＞ カーソルを「積算電力クリア」の文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、文字の下に下線が現れます。

＜手順3＞ 再度、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止＜手順4＞ 積算電力クリアをする場合は、「ENT」ボタン、積算電力クリアをしない場合は「ESC」
ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止以上で、積算電力がクリアされます。「ESC」ボタンを押すと、「メニュー画面」が表示されます。
6.6 各計測の表示方法（83 ページ）を参照し、積算電力がクリアされていることをご確認ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 93/112

6.10 連系保護試験の方法
本装置は、連系保護装置試験器等を用いて、設置後に系統連系保護機能が正常に働くかどうかを確認することが出来ます。下記の手順にしたがって、試験を行ってください。
＜試験前の準備＞１）本装置が運転している場合は、6.5 停止（81 ページ）を参照し、本装置を停止させてください。
２）系統出力遮断器(CB2)を「OFF」した後、太陽電池入力遮断器(CB1)を「OFF」してくだ
さい。
３）5 配線の接続（28 ページ）を参照し、配線部カバーを取り外してください。
４）下記のように、連系保護装置試験器を、本装置の試験端子及び系統異常接点（a 接点）
端子に接続してください。連系保護装置試験器は、AC100V 電源が必要です。
本装置下部（配線部カバーをはずした状態）《外部信号入出力基板》

連系保護試験端子

TB15

R(U)

外部信号端子（TB11)

S(V)

T(N)

クリップ色（左から）：赤、黒、白
電線ネームタグ（左から）：U、W、V

試験端子

27
10
クリップ色：黄線色：白

電線（左から）：赤、黒、白

クリップ色：黄線色：黒連系保護装置試験器
付属ケーブル

TB15接続R(U)：U 相S(V)：V 相
T(N)：N 相AC100V

電圧出力 トリップ入力《連系保護装置試験器》

電源入力※本図における電線色・電線ネームタグ・
クリップ色等は、MVF-1の仕様変更等
により異なることがあります。

図 6‑1 連系保護装置試験器の接続方法
１） AC200V を扱いますので、感電しないよう十分に気をつけて行ってください。
２） 本装置が連続で運転できる程度、太陽電池が発電しているときに行ってください。
３） 系統出力遮断器(CB2)が「OFF」していることを確認してから、試験を行ってください。系統出力遮断器(CB2)が「ON」の場合は、エラー画面「MCCB ON ERR」が表示され、連系保護試験が開始されません。
４） 連系保護試験中は、絶対に系統出力遮断器(CB2)を「ON」しないでください。連系
注意事項
保護装置試験器が故障する可能性があります。
５） 推奨の連系保護装置試験器をご使用ください。推奨の連系保護装置試験器を使用しない場合は、販売店または弊社の本社・支店までご相談ください。
☆推奨連系保護装置試験器・・・型名：MVF‑1 メーカ：（株）ムサシインテック
６） 連系保護装置試験器の取扱説明書を熟読し、動作等を理解してから試験を行ってください。

DWG No.

INS‑106033‑2 94/112

①検出値の確認試験＜手順1＞ 太陽電池入力遮断器(CB1)を「ON」してください。
※ LCD にメニュー画面が表示されます。
＜手順2＞ メニュー画面にて、カーソルを「連系保護試験」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、連系保護試験画面が表示されます。

※系統出力遮断器(CB2)が「ON」の場合は、エラー画面「MCCB ON ERR」が表示されます。
系統出力遮断器(CB2)を「OFF」にすると連系保護試験画面に切り替わります。
＜手順3＞ カーソルを「検出値試験」の「―」文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、「―」文字が「○」文字になり「検出値試験」が有効となります。再度、「ENT」ボタンを押すと｢―｣文字になり「検出値試験」が無効となります。

＜手順4＞ 「検出値試験」が有効の状態で、連系保護装置試験器から試験電圧（定格電圧：AC200V
定格周波数：50Hz/60Hz）を印加し、本装置の系統異常接点が出力されていないことを確認してください。
本装置は、系統周波数を自動認識しています。本装置をご使用の地域における系統
注意事項 周波数と異なる周波数の試験を行う場合は、一旦太陽電池入力遮断器(CB1)を「OFF」
して、再度＜手順 1＞から試験を行ってください。

＜手順5＞ 試験電圧及び周波数を可変させ、OFR、UFR、OVR、UVR の整定値の値で連系異常接点が出力されることを確認してください。
＜手順6＞ 「ESC」ボタンを押すと、検出値試験が終了します。

以上で、検出値の確認試験は終了です。
「ESC」ボタンを押すと、「メニュー画面」が表示されます。
引き続き、時限値の試験を行う場合は、②時限値の確認試験の＜手順 3＞から行ってください。

DWG No.

INS‑106033‑2 95/112

②時限値の確認試験＜手順1＞ 太陽電池入力遮断器(CB1)を「ON」してください。
※ LCD にメニュー画面が表示されます。
＜手順2＞ メニュー画面にて、カーソルを「連系保護試験」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、連系保護試験画面が表示されます。

＜手順3＞ カーソルを「時限値試験」の「―」文字に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、「―」文字が「○」文字になり「時限値試験」が有効となります。再度、「ENT」ボタンを押すと「―」文字になり、「時限値試験」が無効となります。

＜手順4＞ 「時限値試験」が有効の状態で、連系保護装置試験器から試験電圧（定格電圧：AC200V
定格周波数：50Hz/60Hz）を印加し、本装置の系統異常接点が出力されていないことを確認してください。
本装置は、系統周波数を自動認識しています。本装置をご使用の地域における系統
注意事項 周波数と異なる周波数の試験を行う場合は、一旦太陽電池入力遮断器(CB1)を「OFF」
して、再度＜手順 1＞から試験を行ってください。

＜手順5＞ 試験電圧及び周波数を可変させ、OFR、UFR、OVR、UVR の検出時限を確認してください。
＜手順6＞ 「ESC」ボタンを押すと、時限値試験が終了します。

以上で、時限値の確認試験は終了です。
「ESC」ボタンを押すと、「メニュー画面」が表示されます。

DWG No.

INS‑106033‑2 96/112

6.11 接点出力試験の方法＜手順1＞ 太陽電池入力遮断器(CB1)を「ON」してください。
※ LCD にメニュー画面が表示されます。
＜手順2＞ メニュー画面にて、カーソルを「接点出力試験」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、接点出力試験画面が表示されます。

本装置が、運転中または待機中に試験を開始しようとすると下記画面が表示され試験は開始されません。6.7 状態情報の表示方法(85 ページ)を参照し、本装置が停止になっている事を確認してから、再度試験を開始してください。
注意事項

注意：運用中＜手順3＞ カーソルを「運転信号」の表示に合わせて、「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

＜手順4＞ 「▼」及び「▲」ボタンを押して、設定を変更します。
設定が「解除」の場合・・・運転接点出力が OFF
設定が「送出」の場合・・・運転接点出力が ON＜手順5＞ 手順 4 にて設定を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

ENT：実行
ESC：中止DWG No.

INS‑106033‑2 97/112

＜手順6＞ 設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。

ENT：実行
ESC：中止「異常信号」、「系統異常」の試験についても＜手順 3＞でカーソルを各信号に合わせて＜手順 4＞〜＜手順 6＞と同様の手順で行ってください。
以上で、接点出力試験は終了です。
「ESC」ボタンを押すと、「メニュー画面」が表示されます。

DWG No.

INS‑106033‑2 98/112

7 保守・点検

警告●点検・保守は、専門知識を有する人が定期的に指定された方法で行ってください。
（感電や火災の恐れがあります）●内部の点検、修理をしないでください。
（感電、けが、やけど、発煙、発火の恐れがあります）●本装置の入出力端子部に金属棒や指などを差し込まないでください。
（感電の恐れがあります。）

本製品の期待寿命は 15 年です。この寿命はあくまで日本国内において太陽光発電用途で、一日 12時間稼動した場合の計算値であり、寿命を保証するものではありません。実際の設置環境や使用方法
によって異なります。
本製品は基本的にメンテナンスフリーですが、より効率的に稼動するため、4 年 1 回の定期的点検を推奨します。
本製品の価格に技術の派遣などのサービス費用は含まれておりません。現地での診断、修理などのご要望につきましては、販売店または弊社の本社・支店までご相談ください。
本製品の保守期間は本製品の生産中止から 7 年間といたします。

7.1 日常点検
筐体の確認

本装置の筐体に、腐食やさびがないことを確認してくだ
さい。

入出力配線の確認

本装置の入出力配線、接地線及び外部出力線の端子部にゆるみがないこと、配線が傷付いていないことを確認してください。

吸排気口の確認

本装置の吸排気口がふさがれていないことを確認してください。

異臭、異音の確認

平常時と比較して異臭や異音がないことを確認してください。

状態表示の確認

入出力計測情報の確認

操作パネル及び接点出力を確認し、異常が発生していない
ことを確認してください。表 3‑3 状態表示一覧（20 ページ）を参照してください。
操作パネルから、本装置の計測情報を確認し、平常時と比較して問題ないことを確認してください。6.7 状態情報の表示方法（85 ページ）を参照してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 99/112

7.2 定期点検
本装置の正常運転の確認及び性能維持のため、下記項目をもとに 4 年 1 回の定期点検を推奨します。
但し、並列運転でご使用の際、発電システム容量が 20kW 以上になる場合は保安規定にしたがって実施してください。

筐体の確認

本装置の筐体に、腐食やさびがないことを確認してくだ
さい。

入出力配線の確認

本装置の入出力配線、接地線及び外部出力線の端子部にゆるみがないこと、配線が傷付いていないことを確認してください。

吸排気口の確認

本装置の吸排気口がふさがれていないことを確認してください。

異臭、異音の確認

平常時と比較して異臭や異音がないことを確認してください。

状態表示の確認

操作パネル及び接点出力を確認し、異常が発生していない
ことを確認してください。表 3‑3 状態表示一覧（20 ページ）を参照してください。

入出力計測情報の確認

操作パネルから、本装置の計測情報を確認し、平常時と比較して問題ないことを確認してください。6.7 状態情報の表示方法（85 ページ）を参照してください。

絶縁抵抗の確認

4.3 絶縁抵抗試験の方法（25 ページ）にしたがって、絶縁抵抗試験を行ってください。

7.3 長期保管時の注意点
本装置内部には、電解コンデンサを使用しています。活性化のため、6 ヶ月に 1 度は本装置の運転を行い、電解コンデンサへの通電を行ってください。6 ヶ月以上保管された後、本装置を運転すると、性能低下及び故障に繋がる可能性があります。長期の運用停止または保管後は、電解コンデンサのオーバホールをお勧めします。詳しくは、販売店または弊社の本社・支店までご相談ください。
また、本装置に内蔵の時計は、バックアップ電池を使用しておりますが、2 週間無通電状態が続くと時計の設定がクリアされてしまうことがあります。長期の運用停止または保管後は、運用開始時に時計設定の確認（75 ページ参照）を行ってください。

DWG No.

INS‑106033‑2 100/112

7.4 適合用途の条件① 本製品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適用すべき規格・法規または規制をご確認ください。
② 下記用途に使用される場合、販売店または弊社の本社・支店までご相談の上、仕様書および取扱説明書などによりご確認いただくと共に、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
１） 潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途又は仕様書及び取扱説明書に記載のない
条件や環境での使用
２） 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空機・車両設備、医療器械、娯楽機械、安全装置、及び行政機関や個別業界の規制に従う設備
３） 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置
４） ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備
５） その他、上記に準ずる高度な安全性が必要とされる用途③ お客様が本製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるように設計されていること、及び本製品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。
④ 本製品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないように使用上の禁止事項および注意事項を全てご理解の上、遵守してください。

DWG No.

INS‑106033‑2 101/112

7.5 保証について① 保証期間
本製品の保証期間は弊社出荷後 1 年間とし、検査成績書に保証期間を記しております。
② 保証範囲上記保証期間中に当社側の責により本製品が故障した場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を無償で実施いたします。但し、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲か
ら除外いたします。
１）仕様書または取扱説明書に記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびに使用による場合
２）本製品以外の原因による場合
３）弊社以外による改造又は修理による場合
４）本製品本来の使い方以外の使用による場合
５）本製品出荷当時の科学・技術の水準では予見できない原因による場合
６）その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合
７）納入後の搬送及び設置時の落下や衝撃による場合
なお、ここでの保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の故障により誘発される損害補償については対象から除かれるものといたします。
③ 責任の制限
１）如何なる損害に関して、弊社は本製品以外の責任を負いません。
２）弊社以外の者が行ったプログラム又はそれにより生じた結果について、弊社は責任を負いません。
④ 仕様の変更
本取扱説明書に記載されている仕様は改善またはその他の事由により、必要に応じてお客様に通知することがなく変更する場合があります。

DWG No.

INS‑106033‑2 102/112

8 付図
8.1 外形寸法単位：mm

図 8‑1 太陽光発電用パワーコンディショナ（標準品）の外形寸法図

DWG No.

INS‑106033‑2 103/112

単位：mm

図 8‑2 太陽光発電用パワーコンディショナ（オプション型名：‑SK）の外形寸法図

DWG No.

INS‑106033‑2 104/112

8.2 系統連系起動シーケンス

完全停止状態(MC1解列、GB)No注）MC1:連系開閉器
GB:ゲートブロック

制御電源運転条件
Yes

停止状態
yes
（MC1解列、GB）
No＜起動条件＞
系統連系運転指令（操作パネルより）かつ系統連系遮断器CB2:ON

起動条件
Yes

待機状態
（MC1解列、GB）
Yes

制御電源停止条件
NoNo＜運転条件＞
入力電圧：DC200V+0V-10V以上（20分間継続）または
入力電圧：DC300V+0V-10V以上（5分間継続）または
入力電圧：DC400V+0V-10V以上（30秒間継続）
かつ
系統連系遮断器CB2:ON

運転条件
Yes

ソフトスタート（MC1投入、GB解除）
運転状態(MPPT制御）
Yes＜待機条件＞
入力電圧：DC190V+0V-10V未満
または
入力電力：200W以下

待機条件
No

Yes

停止条件

No

＜停止条件＞
停止指令（操作パネルより）
または系統連系遮断器CB2:OFF

図 8‑3 自動起動・停止フローチャート(系統連系)

DWG No.

INS‑106033‑2 105/112

8.3 自立運転起動シーケンス

注）MC1:連系開閉器
RL:自立リレー
GB:ゲートブロック

完全停止状態(MC1、RL解列、GB)No

制御電源運転条件
Yes

停止状態
yes
（MC1、RL解列、GB）
No＜起動条件＞
自立運転指令（操作パネルより）かつ系統連系遮断器CB2:OFF

起動条件
Yes

待機状態
（MC1、RL解列、GB）
Yes

制御電源停止条件
NoNo＜運転条件＞
入力電圧：DC200V+0V-10V以上（20分間継続）または
入力電圧：DC300V+0V-10V以上（5分間継続）または
入力電圧：DC400V+0V-10V以上（30秒間継続）
かつ
系統連系遮断器CB2:OFF

運転条件
Yes

RL投入、GB解除、
MC1解列

運転状態

Yes

＜待機条件＞
入力電圧：DC190V+0V-10V未満
または
自立運転不足電力検出

待機条件
No

Yes

停止条件

No

＜停止条件＞
停止指令（操作パネルより）
または系統連系遮断器CB2:ON

図 8‑4 自動起動・停止フローチャート(自立運転)

DWG No.

INS‑106033‑2 106/112

8.4 LCD 階層一覧
表 8‑1
画面名

第一階層
項目

運用設定

LCD 階層一覧(1/2)
第二階層
画面名

運用設定

単独受動検出電圧上昇抑制
OFR 設定整定値設定

UFR 設定OVR 設定メニュー

UVR 設定復帰後投入
外部入力
入力計測情報出力計測情報計測情報表示積算電力情報外部計測情報予備計測情報項目
連系運転開始／運転停止／自立運転開始(自立運転機能有り(ｵﾌﾟｼｮﾝ型名：‑SA)のみ)
異常リセット
積算電力クリア
検出レベル
##°
検出レベル
###V
機能
有効／無効
周波数 50Hz##.#Hz周波数 60Hz##.#Hz
動作時間#.#s
周波数 50Hz##.#Hz周波数 60Hz##.#Hz
動作時間
#.#s
検出レベル
###V
動作時間
#.#s
検出レベル
###V
動作時間
#.#s
阻止時間
###s/手動接点設定 a 接点/b 接点
復帰時間###s/手動
入力電圧###.#V
入力電流##.##A
入力電力###.##kW
出力電圧###.#V
出力電流##.##A
出力電力###.##kW
入力 ######.##kWh
出力 ######.##kWh
日射量#.###kW/m2
気温
##.#℃
予備 1
#.###V
予備 2#.###VDWG No.

初期値
運転停止
−
−
8°
109V
有効
51.0Hz61.2Hz1.0ｓ
49.0Hz58.8Hz
1.0ｓ
115V
1.0ｓ
85V
1.0ｓ
300ｓ
a 接点
300ｓ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

INS‑106033‑2 107/112

表 8‑2
画面名

第一階層
項目

LCD 階層一覧(2/2)
第二階層
画面名

項目

状態情報表示状態情報表示通常運転 /自立運転/待機 待機時間####sec /停止/温度制限動作中/電圧上昇抑制中（有効電力制御または無効電力制御） /異常

異常履歴表示異常履歴詳細通信 ID 設定

通信 ID 設定

外部計測設定外部計測設定時計設定

時計設定

連系保護試験

連系保護試験

接点出力試験

接点出力試験メニュー

DWG No.

INS‑106033‑2 108/112##：*## 発生日時／復旧日時
yyyy/mm/dd hh:mm
Master/Slave
ID＝
##
日射量
#.###kW/m2
日射量計測
無／有
気温計測
無／有
yyyy/mm/dd
ENT：入力hh:mm:ss
検出値試験
−/○
時限値試験
−/○
運転信号
送出/解除
異常信号
送出/解除
系統異常
送出/解除

初期値

−

−
Master11.430kW/m2
無
無
−
−
−

8.5 警報マトリクス
表 8‑3 警報マトリクス(1/2)
LED
状態情報表示
G01
G02
G03
G04
G05
G06
A07
A08
A09
A10
A11
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A23
A25
A26
A27
A28
A29
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46

OFR
UFR
OVR
UVR
ISLAND‑P
ISLAND‑A
UHV
ULV
ACF
OCR
OCIDC
OVDC
UVDC
IPMERRSTOPHT
MC1SHORT
MC1OPEN
SYSCOMEEEPROM
CVCFERRSYNCERRSYNCFAILADCVREFFUSEERR
THERR
INVERR
INVERR
INVERR
RTYIDCMCCBOFFMASTERERUHV2
INVERR
INVERRCVCFOLCVCFOVCVCFUVMCCBONCVCFUP

警報名
系統周波数上昇(OFR)
系統周波数低下(UFR)
系統過電圧(OVR)
系統低電圧(UVR)
単独運転受動検出
単独運転能動検出
系統瞬時過電圧系統瞬時低電圧系統連系保護
インバータ過電流
直流成分流出異常
直流リンク過電圧
直流リンク低電圧
IPM 故障外部入力受信
周囲温度異常MC1 ショート故障
MC1 オープン故障
コントローラ通信異常
EEPROM 異常
CVCF 同期異常
単独運転同期信号異常
同期信号通信回路異常
ADC 基準電圧異常
FUSE 断サーミスタ異常
出力チョークオープン故障
コンバータ異常信号異常
コンバータ停止信号異常
直流成分流出検出
交流 MCCB 断
マスター設定異常
系統瞬時不平衡過電圧
交流電圧計測異常
コンデンサ電流異常
自立過負荷
自立過電圧
自立低電圧
交流 MCCB オン
自立運転不足電力

接点

運転

異常

運転

異常

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
○
○
○
○
○
‑
‑
○
○
‑
○
○
‑
‑
○
○
‑
○
○
○
‑
‑
○
‑
○
○
○
○
○
‑
‑

系統
異常
○
○
○
○
○
○
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

復帰
方法
自動/手動
自動/手動
自動/手動
自動/手動
自動
自動/手動
自動
自動
自動
手動
手動
手動
手動
手動
自動/手動
自動
手動
手動
自動
手動
手動
自動
自動
手動
手動
自動
手動
手動
手動
自動
自動
手動
自動
手動
手動
手動
手動
手動
手動
自動

注1 ○：点灯及び出力あり −：消灯及び出力なし
注2 復旧方法については、6.8 異常時の復旧方法（87 ページ）をご参照ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 109/112

表 8‑4 警報マトリクス(2/2)
LED
状態情報表示
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B19
C01
C02
C03
C04
C05
C07
C09
C10

HVPV
UHVPV
OVDC
CIRSHORTUVDCCONVOTSYSCOMEEEPROMOVDRVUVDRVADCVREFUOVDCOIDCCONVERRCONVERRCONVERRCONVERRCONVCOMEINVCOME
INVHT
CONVHT
FANERR
EEPROM
RTCERREXTCOME

警報名
入力過電圧
入力過電圧 2直流リンク過電圧
内部短絡
直流リンク低電圧
半導体温度異常コントローラ通信異常
EEPROM 異常
ドライブ電源過電圧
ドライブ電源低電圧
ADC 基準電圧異常
直流リンク過電圧 2直流リンク過電流
ドライブ電源計測異常
入力電流計測回路異常
インバータ信号異常
直流リンク放電異常
コンバータ通信異常インバータ通信異常インバータ装置温度異常
コンバータ装置温度異常
FAN 故障EEPROM 異常
時計設定異常外部通信自己診断異常

接点

運転

異常

運転

異常

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

‑
○
○
○
○
○
‑
○
○
○
○
○
‑
○
○
○
○
‑
‑
‑
‑
○
○
○
‑

系統
異常
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

注1 ○：点灯及び出力あり −：消灯及び出力なし
注2 復旧方法については、6.8 異常時の復旧方法（87 ページ）をご参照ください。

DWG No.

INS‑106033‑2 110/112

復帰
方法
自動
手動
手動
手動
手動
手動
自動
手動
手動
手動
手動
手動
自動
手動
手動
手動
手動
自動
自動
自動
自動
手動
手動
手動
自動

DWG No.

INS‑106033‑2 111/112

【お問い合わせについてのお願い】
本装置についてのお問い合わせは、下記の弊社窓口までご連絡をお願い申し上げます。

新電元工業株式会社【営業窓口】
東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号（新大手町ビル） 〒100‑0004TEL

DWG No.

03‑3279‑4438（ダイヤルイン）

INS‑106033‑2 112/112

FAX 03‑3279‑4495