水熱源空調機『デマンド君X』
製品案内

昔は⾝の周りでよく⾒かけた井⼾⽔。
その⽔温はその地域の夏冬の平均気温15〜18℃になると言われています。
夏は冷たく、冬は暖かい井⼾⽔の特性を空調に活かすことで、⼀年を通じて快適な室内環境を実現できます。

株式会社ゼネシスは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています『デマンド君X』のコンセプト
1. 熱中症対策
冷房と同時に除湿できるため効率的に快適環境を作りだせます。
工場や施設、ロビーなどの大空間（100〜150 m2/基）のスペースでの空調に適しています。

2. 電気代節約
わずか 800 Wの消費電⼒でありながら、⾼い空調効果を発揮します。
消費電⼒はエアコンの1/10となり、夏期のピーク電源の削減にもお役⽴ちします。

3. ノンフロン製品
エアコンで使用されるフロン類を⼀切使用しない環境性に優れたノンフロン製品の空調装置です。

デマンド君X

高い除湿効果の冷房が可能⇒詳しくはP.3-4へ︕

使⽤電⼒は800W※だけ︕※60Hzの場合利用後の地下⽔は2次利用できます。

地下水

地下⽔は⼀年を通してほぼ⼀定の温度であるため、夏は冷房、冬は暖房に使用できます。
1

アイデア次第で更にメリットが広がります⇒詳しくはP.5へ︕

『デマンド君X』の構造
主な仕様︓
 外形寸法︓幅 850 mm × 奥⾏ 650 mm × ⾼さ 1,400 mm
 重量︓144 kg(⽔無し)、160 kg(満⽔) 空気風量︓8,000 m3/時

（例︓体育館の容積︓約 5,000 m3）

 運転⾳︓50 〜 72 dB
 電源︓3相200V（合計800W）
 冷房能⼒︓
空気温度 32 ℃、湿度 60 %のとき…
 冷⽔温度 15 ℃、流量 30 L/分 で 冷房能⼒ 24 kW
 冷⽔温度 7 ℃、流量 60 L/分 で 冷房能⼒ 48 kW

 使用⽔量︓30〜60 L/分（目安） 冷房⾯積︓100〜150 m2/基（目安）※ 上記の空調能⼒は使用環境の熱負荷や外部要因により変化します※ 標準タイプではファンの回転数制御はできません※ キャスター付きで移動ができます※ オプション

ここに水を入れるだけ︕

 ファンの風量や風向調節が可能になります カバーを取り付けることができます 吊り下げや壁に固定することができます

熱源︓
 地下⽔
 排⽔

水の入口
水の出口

 温泉⽔
※ 空気と熱原⽔の温度差が10℃以上になると効果的に冷房・暖房が⾏えます。
⼀例として、空気30℃に対して20℃の熱原⽔であれば効果的な除湿冷房が可能です。

2

熱中症対策の考え方

熱中症リスク軽減には温度だけでなく湿度を下げることが効果的です

参照：厚生労働省「熱中症を防ごう！」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf

WBGT値とは…
 暑熱環境による熱ストレスの評価を⾏う
暑さ指数です。
 WBGT値が、その基準値（28℃）を超える恐れがある場合には、熱中症にかかる可能性が⾼くなります。

日本の気候は…
 1年を通して50%RH〜70%RHの湿度となっています。
 夏期には室内が⾼温多湿になりやすく、熱中症リスクが⾼まります。
 WBGT値が28℃を超えると熱中症患者の発⽣率が急増します。

参照：環境省「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_lp.php

熱中症予防対策には…
 室温を下げるとともに湿度を下げることが効果的です。
 通風が悪い場所での散⽔は、湿度を上昇させ熱中症のリスクが⾼まります。
3

『デマンド君X』の効果
空気（入口）
温度︓ 32 ℃
湿度︓ 60 %流量︓ 5,500 m3/時

空気（出口）
温度︓ 21.9 ℃
流量︓ 5,500 m3/時

除湿冷房能⼒は25 kW︕︕
除湿量 約 11 L/時

地下⽔（入口）温度︓ 15 ℃
流量︓ 25 L/分

地下⽔（出口）温度︓ 29.2 ℃
流量︓ 25 L/分

空気温度 32 ℃、湿度 60 %ではWBGT値が 29 ℃になります

温度と湿度を下げることで効果的に熱中症リスクを軽減できます

10台 のスポットクーラーを…

参照：厚生労働省「熱中症を防ごう！」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf

1台 のデマンド君Xで快適に︕

エアコン10〜20台分の効果を発揮します4導入メリット例【冷房編】
イメージ

熱中症対策で…

冷房とともに除湿を⾏うことで、作業環境の⼤幅な改善を⾏うことができます。

広い空間で…

1台で 100〜150 m2 のスペースを冷房できます。

省エネ対策で…

省電⼒化でデマンド（最⼤電⼒量）警報の悩みも解消できます。

ウイルス対策で…

換気と併用しても⾼い除湿冷房効果があります。

補給水に…

利用後の地下⽔は、ボイラー補給⽔や冷却プール補給⽔に2次利用でき、⽔道代の削減にもお役⽴ちできます。

地下水の冷熱を空調利⽤することでエアコンの 1/10 に 電気代を削減 でき、利⽤後の地下水を2次利⽤することで 水道代の削減 も⾏えます。
換気と併用できます。

屋内作業場などでの空調利⽤
イメージ

ボイラー補給水

空調利⽤

地下水

地下水
熱利⽤後の2次利⽤

5スクラバー補給水導入メリット例【暖房編】
冬場の熱利⽤で…

温排⽔や昇温された冷却⽔（25℃など）を利用することで暖房が⾏えます

省エネ対策で…

温排⽔の冷却など捨てている熱を利用することで⼯場内の省エネが可能です

工事不要に…

移動式の機器であるため設置⼯事は不要です。

循環水に…

熱利用後の排⽔は循環⽔などに2次利用ができます。

換気⽤に…

オプションで煙突付きタイプもあります。

冷却塔など

スクラバーなど
イメージ

冷水
暖房として利⽤

排温水

温水

排水もしくは2次利⽤（冷却塔の再循環など）

6

『デマンド君X』の導入事例①
陸上施設の海藻養殖場
ガラスハウス内の⽔産養殖設備にてデマンド君Xを導入しました。
室内の湿度が⾼く、蒸し暑い作業環境の改善が必要でしたが、他の冷房機器では効果がありませんでした。
海⽔を利用するため、腐⾷対策にチタン⼆重管を設置しました。
温度 11 ℃、流量 90 L/min の海⽔を使用すると…

海⽔利用のチタン⼆重管タイプ

温度 35 ℃、湿度 54 %の空気（6,000 m3/h）を22 ℃に冷却できます
1時間あたり約 17 L の除湿効果となります。

エアコン
12.1 kW以上
3100 %

必要消費電⼒COP
消費電⼒⽐較

デマンド君X
0.8 kW457%

1ヶ月間で 約73,000円の電気代削減効果
海草養殖場内の除湿冷房※ 電気代︓17円/kWh、稼働時間︓15時間/日、稼働日数︓25日として計算『デマンド君X』の導入事例②
化製場
⾷品残渣を処理する化製場では、屋内での作業のため、⾼温多湿の環境でした。
スチームサウナ状態だった作業場の湿度を低下させ、熱中症リスクの低減に成功しました。
温度 15 ℃、流量 30 L/min の地下⽔を使用すると…
 温度 50 ℃、湿度 80 %の空気（6,000 m3/h）を 41 ℃に冷却できます 1時間あたり約 76 L の除湿効果となります。

エアコン
19.9 kW以上
3
100 %

必要消費電⼒COP
消費電⼒⽐較

デマンド君X
0.8 kW454%

1ヶ月間で 約123,000円の電気代削減効果
7※ 電気代︓17円/kWh、稼働時間︓15時間/日、稼働日数︓25日として計算

『デマンド君X』の導入実績
⾦属加工工場

一般工場
56 台

粉体塗料工場
電子部品工場

作業環境改善の他にボイラー室やコンプレッサー室の冷房にもお役⽴ちします。

クリーニング工場

食肉加工工場
水産養殖場

食品関連
26 台

惣菜工場
ジュース工場
酒造工場

⽔蒸気が発⽣し、室内の湿度が上がりやすい⾷品製造業では冷房とともに除湿を⾏うことで、熱中症対策を効果的に⾏うことができます。

農業関連
10 基

農業⽤ビニールハウス

お客様の声
酒造メーカー様
出荷作業を⾏う倉庫に導入しました。
元々扇風機を設置していましたが真夏は30℃を超える事もあり、熱中症対策として何か出来ないかと考えていたところ、デマンド君Xを紹介して頂きました。
導入して1年になりますが、非常に効果を実感しており⼤変満⾜しています。
倉庫での作業が楽になりました。
地下⽔を冷房に利用できるなんて、とても画期的な製品ですね︕

持続可能な開発目標（SDGs）への取り組みとして2015年9月の国連持続可能な開発サミットにおいて「持続可能な開発目標（SDGs）」が定められ、2030年までに解決すべき17の目標と169のターゲットが掲げられました。
御社のSDGsへの取り組みとして、環境にやさしい地下⽔クーラー「デマンド君X」の導入を是非ご検討ください︕

SDGsへの貢献
8

『デマンド君X』の省エネ効果「デマンド君X」省エネ効果計算表
既存空調機器
消費電⼒量×××

時間

kW

電気料⾦単価1ヶ月の稼働日数1日の稼働時間

日1ヶ月の電気代=円/kWh円

デマンド君X
消費電⼒量×0.8
kW

電気料⾦単価1ヶ月の稼働日数1日の稼働時間××時間

日1ヶ月の電気代=円/kWh円

アクセス 本店/温度差発電研究・開発センター/伊万⾥工場

 東京本社〒136-0071
東京都江東区⻲⼾7丁目10番1号 田中商事㈱Zビル6階
Tel : 03-6441-2152
Fax : 03-6441-2154

デマンド君X

お気軽にお問合せください〒848-0121
佐賀県伊万⾥市⿊川町塩屋字七ツ島5番91
Tel : 0955-20-7570
Fax : 0955-20-7571

http://www.xenesys.com/
info@xenesys.com
2021年7月16日改訂01