［ ヒートポンプ・蓄熱システム最新動向 ］ 蓄熱システム導入事例

Data F i le 3

松島町温水プール「美 遊 」（宮城県松島町）【 導入の目的 】【 設備の概要 】

町民の健康づくりと生涯スポーツの推進

ヒートポンプ・蓄熱システム＋緊急時用浄水装置

美しい景観や環境に調和した施設

空気熱源ヒートポンプチラー、ヒートポンプ給湯機を導入し、プールの加温、給湯、室内空調などをすべて電気でまかなう。
また、
緊 急 時 用 浄 水 装 置 を 設 置し、コミュニティータンクとしての役割も兼ね備える。

非常災害時には避難所や給水拠点に【 導入の効果 】
ランニングコスト低減（年間）

震災時に生活用水として利用（非常用給水設備の給水能力）※重油を使ったシステムと比較※さらに貯湯槽15㎥の水も使用可能

-27%

490t

【 システム図 】
膨張タンク

膨張タンク

貯湯槽
給水
給水予熱熱交換器
ファンコイルユニット
事務室など
空調機

給湯・シャワー

プール室暖房25ｍプール

熱交換器熱交換器

歩行プール
ろ過器

ろ過器
ヘアキャッチャーヘアキャッチャー【物件概要】●所在地：宮城県宮城郡松島町高城字動伝一 34-1(松島運動公園内) ●延床面積：2,886.8㎡ ●竣工：2007年10月【設備概要】●空気熱源ヒートポンプチラー 加熱能力：54.3k W×13台［三菱電機］ ●ヒートポンプ給湯機
加熱能力49.3k W×2台
［三菱電機］ ●貯湯槽 15㎥×1基 ●デシカント空調機×1基

11

p11-13_責.indd 11

2013/07/02 16:45

地域住民の憩いの場に誕生したオール電化プール
年 月 、日本三景の00710

設計の際は、「松島の美しい景観松島運動公園内に新設された。

この貯湯槽やプールの水を浄水して使えるようにするために、緊急用 浄 水 装 置 も 導 入 し た。 こ れ は、建設を担当した技術職員による提案だったという。

環境にやさしいだけでなく省コストを実現
う し て 誕 生 し た オ ール 電 化

ストを抑えられるシステムを検プトに、環境負荷やランニングコ（ 現・ 松 島 町 中 央 公 民 館 所 長 ）にツ 振 興 セン タ ー 所 長 の 佐 藤 淳 氏

リットも大きい。元・松島町スポー

プ ー ル は、コ ス ト 面 で の メ討。温水プールという施設の特性
すると、最 も 安いガスのシステム

よると、「イニシャルコストで比較や環境に調和した施設」をコンセ

上、主な用途はプールの加温、シャ％以上高いが、ランニングコストは最も安く、重油のシと比べて使ったシステムと比較したうえ％も安い。その結 果、約５年でイニシャルコストステムと比べて力 を 使 っ て プ ー ル の 加 温 を 行 う。

熱槽として利用し、割安な夜間電ラーだ。これにより、プールを蓄同時に、職員の労力軽減にもつなて、現場の職員からの評価も高い。

なしに扱える操作性のよさについコスト の 面 で も 有 利 だ といえる 」

配 置 す る 必 要 が な い の で、 人 的ンが途絶。同施設も、温水プール電気や上水道といったライフライ
道 が 復 旧 す る ま で の ２、 ３週 間、な役割を果たすことになる。上水

プールの水だけで十分に足りたた

けられている。今回のケースでは、行った後、次亜塩素酸ナトリウム

中空糸膜フィルターで二次ろ過をフィルターでろ過される。続いて、

汲 み 上 げ た 水 は、 粉 末 活 性 炭（滅菌用薬品）を混合させる。これ

めに貯湯槽の水は使用しなかった
使えないような事態にも備えられが、何らかの事情でプールの水がていたのだ。

プールの水を緊急用浄水装置で浄提供したのである。同施設を運営水し、飲料水として避難者たちにする松島町教育委員会の職員たちの水が波打ち、隣接する事務所にたというが、幸いにも致命的な建水がかぶるほどの大きな揺れだっまた、オール電化では当然なが物被害はなかった。

動を行うとともに、隣接する東松が、朝から夜まで献身的に給水活た同施設は、同年５月に改修工事所として、給水拠点として活躍しという流れだ。

付け、ポリタンクなどへ給水するにより浄化された水が蛇口から出よる火災の心配もないため、本来周辺の川沿いでは津波に備えたを行い、同年６月から通常営業をるので、蛇口に給水ホースを取り避難勧告があり、６ ００名以上の島町からの要請を受けて給水車も日まで、避難ん、安全性の面でも優れているとの目的である環境保全性はもちろ出動。最終的に、 ｍプールの約いう。

用ができた要因のひとつであるとだ。これが非常時にスムーズな運小型で誰でも簡単に扱えるもの

決 し て 大 が か り な も の で は な く、

こ の 時 に 活 躍 し た 浄 水 装 置 は、住民たちが同施設に避難した。３く の 地 域 住 民 を 救 っ た 水。
こ れ は、 同 施 設 の 通 常 営 業

より地域住民に貢献できる施設へ
施 設 で は 震 災 後、 非 常 食 やる。震災時に同施設が果たした役所としての機能の充実に努めてい飲 料 水 の 備 蓄 を 進 め、 避 難
いかなる水も飲料用にできるわけ

同ではないが、その点において、こ割について、地域住民からは当然の こ と な が ら 評 価 す る 声 が 多 く、今では避難所として広く認知され佐藤氏は、「今後起こり得る災害るようになったという。
への備えとして、この事例を活用進んだので、今後は健康増進とい水を行う際は、まずプールサイドう本来の目的のために、もっと多脇の倉庫より、プールサイドまでが容易だ。続いて、浄水装置付属くの町民の皆さんに利用してもら

また、「震災によって施設の認知がのホース（吸 入 管 ）をプール に 挿入いたい」と語った。

し てい た だけ れ ば 幸い」だと言う。

し、エンジンを動かし、ホースを浄水装置を運搬する。装置はキャ通してプールの水を汲み上げる。

スター付きのため、１人でも運搬のフローを簡単に紹介しよう。給ここで、同施設で行われた給水といえる。

れらは安心して利用できる水源だの貯湯槽の水である。浄水装置はたのはヒートポンプ給湯システム

り、その代替として備えられていで使用しているプールの水であ

多水の有効活用を可能にした浄水機能再開している。

月とはいえ寒さが厳しく、さらに30

環境保全に積極的に取り組む町の中）貯湯槽15㎥×1基

２０１２年４月

ら排煙による汚れがなく、燃焼にと佐藤氏。

非常用の給水口が設けられており、ワーなどに利用する。貯湯槽にはンプ給湯機で、こちらは給湯やシャもうひとつが、２台のヒートポ結露を防止する。

室内のデシカント空調運転を行い、暖房運転を行うとともに、プールがっており、「資格を持った職員をができる利便性、資格や専門知識

また、１カ所で運転監視・操作と言う。の 差 額 を回 収できると 判 断した 」

27

昼間には、館内・プール室内の床台の空気熱源ヒートポンプチその中で重要な役割を担うのが、入した。てを電気でまかなうシステムを導で、ヒートポンプ・蓄熱システム30を中心とする、給湯・空調のすべどである。そこで、重油やガスをワーの給湯、館内の暖房や除湿なこ涯 ス ポ ー ツ の 推 進 を 目 的 と し て、「美遊」
。地域住民の健康維持・生にオープンした松島町温水プールひとつに数えられる松島

213いえる。県内外からの視察も多く、３分の２にあたる約３ ３０ｔの水の貯湯槽にも非常用の給水口が設

ちなみに前述のように、同施設は停電という過酷な状況。そんなの床暖房や温水プールの余熱によ姿勢を外部にアピールするのにもり、寒さをしのぐことができたのを供給した。

そして２０１１年３月。東日本だ。その後、近隣の他市町村から中、同施設内では、プールサイド大 震 災 に よ る 非 常 事 態 で、 こ の一役買っているようだ。

プールがまたひとつ重要な役割をも、常時２００〜３００名の避難者たちを受け入れた。

下）
デシカント空調機×1基果たすことになる。

また、同地区では町内のほぼ全域の水道が断水し、水不足が心配に備えて導入していた、コミュニされていた。そこで、非常災害時
日 本 大 震 災 当 日、 松 島 町 はティータンクとしての機能が大き

避難所、給水拠点として、被災地に貢献

東
震 度 ６ 弱 の 地 震 に 襲 わ れ、

ヒートポンプ給湯機
加熱能力：49.3k W×2台
［三菱電機］

2013/07/02 16:45
p11-13_責.indd 13-12

地域の景観・環境に調和する、高効率システムを導入。
東日本大震災時には、避難所、給水拠点として活躍
25上）
空気熱源ヒートポンプチラー
加熱能力：54.3k W×13台［三菱電機］

1213元・松島町スポーツ振興センター所長

佐藤 淳 氏

松島町温 水プール「美 遊 」
I nterv iew 3