COOLな屋根には、COOLな外壁を。

外 壁 用 遮熱断熱工法

■塗膜の明度と日射反射率の関係◀アレスクール
プラスウォール水性Si
AW-002100
高80
反射率︵％︶◀アレスクール
プラスウォール中塗

遮熱塗料

6040

一般塗料

20
低0

◀アレス水性エポレジン

明度

暗い

明るい◀吹付タイル

COOL レベル
日射反射率 ※

標準色ラインナップ

AW-001
12345AW-005
12345COOLレベル

12

34AW-013
232

345443412

3580％以上170〜80％150〜60％240〜50％60〜70％

5

12342

312351234412312312

345545COOLレベル

123COOLレベル

4AW-015

1COOLレベル

AW-012

COOLレベル

COOLレベル

35AW-008

COOLレベル

COOLレベル

24AW-011

COOLレベル

1AW-004

COOLレベル

AW-007

COOLレベル

AW-014

COOLレベル

11AW-010

AW-00932AW-003

COOLレベル

AW-006

COOLレベル21※一般塗料との日射反射率の比較は、「塗膜の明度と日射反射率の関係」のグラフをご参照ください。

AW-002

COOLレベル

11234AW-016

COOLレベル41234※この色見本は紙に塗装していますので、実際の色・ツヤが異なる場合があります。※塗料の種類により同じ色相でも色・ツヤが異なる場合があります。※広い面積に塗られた場合、実際の色よりも多少明るく見える場合はあります。※色見本は経時劣化により変色していきますので、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所には保管しないでください。※日射反射率は「JISK5602塗膜の日射反射率の求め方」に準拠し、水性エポレジン/アレスクールプラスウォール中塗り/アレスクールプラスウォール水性Siで日射反射率（近赤外領域）を実測しています。※日射反射率は下地の状態や塗装仕様、施工条件などにより多少の増減が生じます。見本帳の有効期限は2026年10月です。

外線

線

一般外壁塗膜赤赤

断熱

遮熱

低汚染で汚れにくい

緻密かつ強靭な塗膜形成技術で開発された防汚性能が建物遮熱効果とは、太陽光線（赤外線）を効率よく反射し、外壁の美観を維持します。また、汚れによる遮熱効果の低下をの塗膜表面温度上昇を抑制することです。それにより素材抑制し、性能の長期維持を図ります。
グラフでは雨筋が発生の蓄熱を抑え、熱による素材の劣化を防ぎます。

していないことと色味の変化が少ないことが分かります。

■ 耐汚染性の比較■ ハロゲンランプ照射実験例（サーモグラフィ画像）

ΔL 値が高いほど汚れていることを示します。
耐雨筋汚れ性試験板（屋外曝露：東京都大田区 1 年間）

ΔL0

一般壁用塗料と「アレスクールプラスウォール」-2の塗板にハロゲンランプを照射して表面温度-4を確認しました。
この実-6験では、表 面 温 度で約-815.6℃の温度低減効果が確認できました。

-10（塗色：AW-016）-12

壁内結露を軽減するり

COOLな壁は既存品 A

塗熱を伝えにくいアレスクールプラスウォール水性Si

中

COOLな壁は下地り

COOLな壁は

り
中塗
り
上塗

塗

赤外線を反射するり
下塗

上

COOLな壁は下地

外『遮熱』と『断熱』のWブロック効果で人と建物にやさしい外壁に。

特殊な成分を用い熱伝導率を小さくすることで、素材表面構造木材を水分から守り様々な効果を発揮。壁内断熱材

従来単層弾性材と比べ熱伝導率約5分の1の断熱効果をシロアリの発生などを軽減し、内断熱工法（RC造）や充填■ 熱伝導率の比較■ 壁内結露の比較に蓄積された熱や外気からの熱を室内に伝えにくくします。の含水によるズリ落ちの抑制や木部の腐朽、カビ・ダニや断熱工法（木造）の性能補強につながります。

mmHg

00.5
(熱伝導率W/m・K)

1

結露発生部分500

石膏ボード 防湿シート 一般塗膜

石膏ボード 防湿シート 一般塗膜

各部水蒸気圧

室外

105

アレスクールプラスウォール中塗り

熱の伝わりやすさを数値化したもので、熱伝導率の数値が小さいほど熱を伝えにくく断熱性が高いことを示します。

熱 伝導率とは

1015

モルタル

アレスクール
プラスウォール
中塗り

結露発生部分

室内

木ズリ

単層弾性塗材

15

室外

壁内空間

複層塗材E
複層弾性塗材

室内

内断熱＋一般塗装
断熱材

20

モルタル

モルタル

20

ALC板

木ズリ

25

壁内空間

内断熱＋アレスクールプラスウォール中塗り
25
断熱材

木材

mmHg

発揮します。
（当社比）

飽和水蒸気圧 ※各部位における水蒸気圧量が飽和水蒸気圧量を超えると結露が発生する。

■ 品名・容量工程品名上塗りアレスクールプラスウォール 水性Ｓｉ

中塗り

アレスクールプラスウォール 中塗り

下塗り

色

相光沢

各色

有容

器

15kg、4kg

白つや消し

14L

エコカチオンシーラー

乳白色

ー15kg

アレス水性エポレジン

白ー

15㎏セット（ベース12.5㎏、硬化剤2.5kg）

○ 下記仕様書の標準所要量は、被塗物の形状や素材・塗装方法・環境などによって増減することがあります。
○ 吸い込みの著しい素材の場合、再度シーラーの増し塗りを行ってください。
○ コンクリート、モルタル素地には、｢マルチタイルコンクリートプライマーＥＰＯ｣、｢アレス水性エポレジン｣、｢浸透形Mシーラー｣も使用可能です。
■ コンクリート、モルタル系素地【５工程遮熱断熱仕様】
工

程

下地調整

塗料名・処置

塗装回数

標準所要量（kg/㎡/回）

塗装方法

塗装間隔（23℃）

新設

エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※コンクリートブロックのような吸い込みの著しい素材の場合、フィラーなどの下地調整が必要です。

塗替

劣化塗膜をケレン工具（皮スキ・ケレン棒等）で完全に除去し、ホコリ・汚れ・チョーキング粉を高圧水洗で除去してください。
※旧塗膜中の活膜部はサンドペーパー等で目粗ししてください。

下塗り

エコカチオンシーラー
または
アレス水性エポレジン

１〜2

中塗り

アレスクールプラスウォール中塗

2
１ べース吹き2 パターン吹き

上塗り

アレスクールプラスウォール水性Si

2

１〜2

０.13
０.１７
０.13〜0.20
０.１7〜0.20
０.70〜1.00
０.80〜1.10
0.75〜1.00
０.13
０.１6

ハケ・ローラー
２時間以上７日以内
エアレス
ハケ・ローラー
4時間以上７日以内
エアレス
多孔質ローラータイルガン（口径6mm） 4時間以上７日以内
タイルガン（口径6〜8mm）
ローラー
２時間以上７日以内
エアレス

希釈剤

希釈率(%)ー0（無希釈）０〜１０
１０〜１５0〜52〜50〜3

上水
上水
上水

3〜8希釈剤

希釈率(%)■ 窯業系サイディングボード【５工程遮熱断熱仕様】
工

程

塗料名・処置

塗装回数

標準所要量（kg/㎡/回）

塗装方法

塗装間隔（23℃）

下地調整

窯業系サイディングボードのクラック・ボード面の脆弱層のクラックなどは適切な処置を行なってください。劣化塗膜やチョーキング・汚れなどを高圧水洗にて除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
シーリングはシーリングメーカーの規定する期間養生させ、十分に硬化、乾燥していることを確認してください。

下塗り

アレス水性エポレジン

中塗り

アレスクールプラスウォール中塗

2
１ べース吹き2 パターン吹き

上塗り

アレスクールプラスウォール水性Si

2１〜2０.13〜0.20
０.１７〜0.20
０.70〜1.00
０.80〜1.10
0.75〜1.00
０.13
０.１6

ハケ・ローラー
4時間以上７日以内
エアレス
多孔質ローラータイルガン（口径6mm） 4時間以上７日以内
タイルガン（口径6〜8mm）
ローラー
２時間以上７日以内
エアレス

０〜１０
１０〜１５0〜5
2〜50〜3

上水
上水
上水

3〜8

希釈剤

希釈率(%)

２時間以上７日以内

ー0（無希釈）4時間以上７日以内

上水

０〜１０
１０〜１５

２時間以上７日以内

上水

3〜8

塗装間隔（23℃）

希釈剤

希釈率(%)■ コンクリート、モルタル系素地【3工程遮熱仕様】
工

程

下地調整

塗料名・処置

塗装回数

標準所要量（kg/㎡/回）

塗装方法

塗装間隔（23℃）

新設

エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※コンクリートブロックのような吸い込みの著しい素材の場合、フィラーなどの下地調整が必要です。

塗替

劣化塗膜をケレン工具（皮スキ・ケレン棒等）で完全に除去し、ホコリ・汚れ・チョーキング粉を高圧水洗で除去してください。
※旧塗膜中の活膜部はサンドペーパー等で目粗ししてください。

下塗り

エコカチオンシーラー
または
アレス水性エポレジン

上塗り

アレスクールプラスウォール水性Si

１〜2１〜22０.13
０.１７
０.13〜0.20
０.１7〜0.20
０.13０.１6

ハケ・ローラーエアレス
ハケ・ローラー
エアレス
ローラー
エアレス

標準所要量（kg/㎡/回）

塗装方法■ 窯業系サイディングボード【3工程遮熱仕様】
工程

塗料名・処置

塗装回数

下地調整

窯業系サイディングボードのクラック・ボード面の脆弱層のクラックなどは適切な処置を行なってください。劣化塗膜やチョーキング・汚れなどを高圧水洗にて除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
シーリングはシーリングメーカーの規定する期間養生させ、十分に硬化、乾燥していることを確認してください。

下塗り

アレス水性エポレジン

１

上塗り

アレスクールプラスウォール水性Ｓ
ｉ2０.１３〜０.２０
０.１７〜０.２０
０.13０.１6

ハケ・ローラーエアレスローラー
エアレス

4時間以上７日以内

上水０〜１０
１０〜１５

２時間以上７日以内

上水

3〜8

施工上の注意事項①素地のアルカリ度はｐＨ１０以下、表面含水率１０％以下（ケット科学社製ＣＨ−２）、または表面含水率５％以下（ケット科学社製Ｈi５００シリーズ：コンクリートレンジ）の条件で塗装してください。
②塗替えの場合、旧塗膜の劣化が著しいときは、サンダー・ワイヤーブラシなどで脆弱な塗膜を除去し、高圧水洗を行い１日乾燥後、塗装をしてください。
③気温５℃以下、湿度８０％以上、また、降雨、降雪、強風が予想される場合は、塗装を中止してください。
④気温０℃以下、４０℃以上での塗料の保管は避けてください。
⑤本品は屋根への適用はできません。
⑥５工程仕様の場合、金属サイディング面及び弾性スタッコ面の塗替えには使用できません。
⑦旧塗膜がスタッコのような場合は、各工程の塗料を充分に塗り込んでください。
⑧下地補修部へ対しては、必ずシーラー塗装を行ってください。
⑨ 脆弱な下地などには浸透形Mシーラーを使用してください。
⑩ シーラーの吸い込みが著しい場合には、再度シーラーを増し塗りしてください。
⑪軽量モルタル、ＡＬＣパネル、高断熱型窯業サイディングおよび発泡ウレタンなどを使用した断熱工法などの｢高断熱型外壁｣を塗り替える際、旧塗膜が溶剤系アクリルトップである場合は蓄熱や水の影響、塗装後の環境などいくつかの条件が重なることで、塗膜のふくれが生じることがあります。
旧塗膜をラッカーシンナー拭きして簡単に塗膜が再溶解する場合は、下塗に｢マルチタイルコンクリートプライマーＥＰＯ｣を塗装してください。
⑫開缶後、放置する場合には皮が張らないようポリエチレンシートなどを用いて、密閉してください。
⑬ 乾燥すると養生テープを剥がしにくくなりますので、塗膜が乾燥する前に養生テープを剥がしてください。
乾燥後に養生テープを剥がす場合にはカッターなどでカットした後に、テープを取り外してください。

⑭ 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
⑮ ハケ塗りで補修塗りを行う際、ローラー塗りとの仕上り肌や希釈率の違いによる色相差が生じることがありますのでご注意ください。
⑯ ｢アレス水性エポレジン｣、｢マルチタイルコンクリートプライマーＥＰＯ｣はベースと硬化剤がセットになっている２液形塗料です。ベース、硬化剤は正確に計量し、電動攪拌機を用いて、よくかき混ぜてから使用してください。また、ベース／硬化剤を混合後４時間以内で使用してください。夏場の場合は２時間程度で使用できなくなります。
⑰サイディングボードに既に反り、欠落、変形が発生している場合には、サイディングボードを取り替える必要があります。
⑱ シーリング材とサイディングボードとの接合面に、剥がれ、ウキが認められる場合には、シーリング材を打ち直してください。
⑲「シーリング面への塗装は極力避けてください。汚染や粘着、ワレの原因となります。やむをえず塗装する場合には、ノンブリードタイプのシーリング材を用いることとし、「シープラ」または「マルチタイルコンクリートプライマーＥＰＯ」をバインダーとして挟むことで不具合を軽減することができます。
⑳コンクリート、モルタル系素地には「エポMシーラー」も使用できます。

■ラベルやSDSに記載されている注意事項を守ってください。
■詳細な内容については安全データシート（SDS）をご参照ください。

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道
東 北
北関東信越

TEL（ 0133）
64‑2424
TEL（ 022）
287‑2721
TEL（ 028）
637‑8200

FAX（0133）
64‑5757
FAX（022）288‑7073
FAX（028）
637‑8223

東中大京部
阪TEL
（ 03）
5711‑8905
TEL（ 052）
262‑0921
TEL（ 06）6203‑5701

FAX（03）5711‑8935
FAX（052）
262‑0981
FAX（06）6203‑5603※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

中四九国国
州

TEL（ 082）
262‑7101
TEL（ 0877）
24‑5484
TEL（ 092）
411‑9901

FAX（082）
264‑3285
FAX（0877）
24‑4950
FAX（092）
441‑3339（23年10月10刷PNA）カタログNo.717
頒布価格 1,500円（税込）