◆令和４年（２０２２年）の事故概要○ガス事業法発生年月日2022年5月26日2022年3月16日2022年1月8日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類消防署から事業者へ連絡があり、コンロ付近が焼損した模様とのことで現場確認を要請された。処理担当者が現場に着き確認したところ、住人がコンロ使用中に、機器前より火が出たが、点人的被害：なしガス小売事 漏えい・ 火（消火）ボタンは熱で変形して操作できず、水をかけて消火し、
岩手県物的被害：ガスコ業者引火消防へ通報したことがわかった。原因は、コンロの経年劣化（製ンロ一部焼損造後３０年）により、電磁弁付近から漏えいしたガスに使用中のコンロの火が引火したものと推定される。
地震（震度６弱）が発生し、導管送ガスおよび発電向け送ガスが緊急停止した。商用電源が停電したため、非常用発電機が自動起動し、保安電力が確保された。（導管送ガスについては、バックアップ供給により導管ガス需要家への影響なし。）津波注意報が解除されたのち、翌日から現場確認を開始し、特別高圧変圧ガス製造事 製造支 器の異常表示、気化器にLNGを送出するポンプと配管との間に福島県なし業者障傾斜がつくなど、基礎間の不等沈下等が確認された。応急措置等を行い、各設備の健全性を確認したのち、３月１７日に商用電源に切替えを行い、導管向け送ガスを開始。３月１９日に発電向け送ガスを再開した。
（製造支障時間：１８時間２３分）隣りの敷地で解体工事中に灯外内管を重機で引っかけ、以前使用していた共同内管が事故宅敷地内で損傷し、ガスが漏えいした。漏えいしたガスは、下水管付近を通じて同宅建物に入り込 人的被害：なしガス導管事 漏えい・ み、ガスコンロの着火により、シンク下収納ボックス内で爆発し、山形県物的被害：建物内業者爆発内壁などを破損したもの。原因としては、不使用内管に関する埋 壁ボード、ドア設表示が不十分であったこと及び事前に協議がなされなかったことによる。

○液化石油ガス保安法発生年月日2022年6月8日2022年5月20日2022年4月18日2022年4月2日2022年3月29日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類消費者から販売店に「ガスの匂いがする」と連絡があり、販売店担当者が現場において、２本の５０ｋｇ容器のうち１本の高圧ホース接続部から、LPガスが漏えいしているのを確認した。原因は、福島県 消費者漏えい 委託事業者が容器を交換した際に、高圧ホースの接続が不十 なし分であったと推定される。

宮城県 消費者

漏えい岩手県 消費者

漏えい
爆発秋田県 消費者宮城県 消費者

漏えい

漏えい一般住宅の外壁修繕工事中に工事業者が誤ってガス管を切断し、液化石油ガスが漏えいし、ガスメーターの安全装置が作動したことにより供給が遮断された。原因は、工事業者作業員の確 なし認ミスによるもの。
施設内厨房において、ガスレンジが爆発し、窓ガラス２枚が破損した。原因は、厨房においてガスレンジ内に滞留したガスにガス 人的被害：なし物的被害：窓ガラコンロの火が引火したものと考えられるが、詳細は調査中。
ス２枚破損消費者より「ガスが漏れている」との連絡が販売事業者に入り、当該従業員が現場確認したところ、バルク貯槽の高圧ゲージからのＬＰガス漏えいが確認された。原因は、雪の重みによりバルク貯槽に設置されている高圧部のゲージが破損し、ガスが漏え なしいしたものと推定される。
集合住宅の消費者からマイコンメーター遮断（ＢＣＰガス止め（ガス管圧力低下））の電話連絡が入り、販売事業者がＬＰガス充てん容器を確認したところ、ガス切れが確認され、漏えい検査の結果、供給管の埋設部でガス漏えいが発生していると推定され、 なし仮設設備にて供給対応を行った。原因は福島県沖地震及び余震の影響により、埋設供給管が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。発生年月日2022年3月26日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類事故発生場所の付近住民から通報を受けた消防所員が現場状況を調査したところ、ＬＰガス容器からガスメーター入口まで延びている供給管の立ち上がり部（埋設から地盤面上に立ち上がる宮城県 消費者漏えい 部分）からのＬＰガス漏えいが確認された。原因は供給管の腐食 なしによるものと推定される。

2022年3月21日宮城県 消費者

漏えい
火災2022年3月8日秋田県 消費者

漏えい2022年2月27日2022年2月27日2022年2月26日2022年2月25日2022年2月20日2022年2月20日2022年2月20日山形県 消費者岩手県 消費者岩手県 消費者山形県 消費者岩手県 消費者岩手県 消費者岩手県 消費者

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい
火災

漏えい

漏えい

漏えい飲食店で、仕込み用に使用していた厨房設備のガス配管接続部 人的被害：なしの低圧ホースが何らかの原因で離脱して漏えいしたＬＰガスに引 物的被害：ガス管火し、低圧ホースが焼損したものであり、詳細は調査中。
被覆の一部、ゴムホース近隣住民が落雪の音を聞いてガス漏れを発見し、通報を受けた販売事業者が、現場を確認したところ、容器バルブ及び調整器が破損し、ガスが漏えいしていた。原因は、雪害対策が行われて なしいなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
消費者からガス漏れの通報を受けた販売事業者担当者が現場を確認したところ、５０ｋｇ容器に接続された調整器が破損しガスが漏えいしていた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、前週に行った雪下ろしにより調整器に雪が積もり、その重 なしみで破損したことによるものと推定される。
消費者が、落雪の音を聞いて外に出てガス漏れを発見し、容器バルブを閉止後、消防に通報した。通報を受けた販売事業者担当者が現場を確認したところ、容器（５０ｋｇ×２本）を連結している高圧ホースの片側のねじ込み式継手部分が折損していた。原 なし因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
消費者宅の隣宅住人が、落雪の音を聞いて外に出てガス漏れを発見し、販売事業者に通報したのち、販売事業者の指示により容器バルブを閉止した。販売事業者担当者が現場を確認したところ、落雪により容器（５０ｋｇ×２本）を連結している高圧ホースの片側のねじ込み式継手部分が折損していた。原因は、雪害対 なし策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
消費者が帰宅時にガス臭に気づくとともに警報音を聞いたため、販売店に通報した。通報途中で屋外にて爆発音があったため、消防署へも併せて連絡した。通報を受けた販売店員が現場に到着すると、既に消防隊員が容器バルブを閉止して消火活動中で 人的被害：なしあった。火災は鎮火したが、建物の外壁が焼損した。原因は、積 物的被害：建物外雪の重みにより、２０ｋｇg容器２本を繋ぐ連結管が折損し、ガスが 壁焼損漏えいして屋外設置の石油給湯器が着火源となり、引火・燃焼し、火災に至ったものと推定される。
落雪の衝撃によりガスメーターが「地震感知遮断」となり、ガスメーター連動ガス警報器の鳴動により住人が漏えいに気付き、居合わせた隣人が容器のバルブを閉止した。翌日、ガス漏れの通報を受けて出動した販売事業者社員が現場を確認したところ、ガスメーターのガス入口側、出口側のねじ込み式継手配管 なしが折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
落雪によるガス漏れを消費者が発見し消防署に通報し、出動した消防隊員が容器のバルブを閉止した後、販売店に通報した。
担当者が現場を確認したところ、調整器と容器を繋ぐねじ込み式の配管が折損していた。原因は、雪害対策が行われていなかっ なしたところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
落雪によるガス漏れを消費者が発見し、容器のバルブを閉止した後、販売店に通報した。担当者が現場を確認したところ、メーターのガス入口側、出口側のねじ込み式継手配管が両方とも折損していた。原因は、雪害対策が不十分であったところに、屋根 なしからの落雪により破損したものと推定される。発生年月日2022年2月16日2022年2月4日2022年2月3日2022年2月1日2022年1月31日2022年1月27日2022年1月24日2022年1月23日2022年1月23日2022年1月21日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類消費者から販売所に通報があり、販売所担当者が現場を確認したところ、配管接続部（継手部）において漏えいが確認された。
原因は、雪害対策は行われていなかったところに、屋根からの秋田県 消費者
漏えいなし落雪により雪・氷がたまり、その重みで配管の接続部が破損したものと推定される。

山形県 消費者秋田県 消費者秋田県 消費者福島県 消費者岩手県 消費者秋田県 消費者福島県 消費者秋田県 消費者福島県 消費者

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい漏えい漏えい容器が設置されていた屋外仮設物置が、積雪の重みで倒壊し、容器10本中6本が倒れ、接続されていた張力式高圧ホースの接続元が引っ張られ、接続先のアロパイプが折損し、アロパイプ内のガスが漏えいした。原因は、雪害対策が不十分であったところ なしに、積雪による屋外仮設物置の倒壊により破損したものと推定される。
消費者からガス漏れの通報を受け出動したガス販売事業者の社員が、容器バルブを閉め漏えいを止め、現場の供給設備を点検したところ、メーターユニオン部入口側ねじ部が損傷していた。
原因は、雪害対策が行われていなかったところに、屋根からの なし落雪により破損したものと推定される。
消費者から「屋外でガス臭がする」との連絡を受け、出動したガス販売事業者社員が現場を点検したところ、調整器に接続している集合高圧ホースねじ接続部が折損していた。なお、容器バルブは、消防隊員により閉止済みであった。原因は、雪害対策 なしが行われていなかったところに、屋根からの落雪により破損したものと推定される。
ガス監視センターから「ガスの使用時間オーバーによるガス遮断が作動した」との緊急時連絡を受けた販売事業者が緊急出動し、配管とエルボ（配管の曲がり箇所を接続する継手）の接続部におけるガスが漏えいを確認した。原因は、屋根からの落雪により配管の位置を超える高さまで雪が積み重なり、その重みを受 なしけた配管が下方にずれ、配管とエルボの接続部が損傷し漏えいしたものと推定される。
消費者が、氷塊が高圧ホースに接触したような音を聞き、供給設備を確認したところ、ＬＰガス容器に接続している高圧ホースが外れてガスが漏えいしていることに気付き、容器のバルブを閉止した。原因は、屋根からの落雪により、連結用高圧ホースが破 なし損したことによる。
消防から「ガス臭い」と連絡の連絡を受け出動したガス販売事業者の職員が、消費設備配管ネジ接続部からのガス漏えいを確認し、供給側のバルブを閉止した。原因は、雪の重みにより消費配 なし管の継手ネジ接合部が損傷したものと推定される。
通行人よりガス臭いと消防に連絡が入り、消防から連絡を受けた都市ガス事業者がＬＰガス容器と高圧ホースの接続部からの漏えいを発見し、事故対応を行った。対応後にガス販売事業者に連絡が入り、事後作業を行った。原因は、容器交換頻度が高 なしい現状から、高圧ホースのOリングが破損したものと推定される。
消費者よりガスが出ないとの通報を受け出動した販売事業者所員が、ガスメータが遮断され、消費設備配管の一部に破損を確認したため、直ちに配管上流側バルブを閉止した。原因は、当該住宅と隣家の間に堆積した氷雪の重みにより消費設備配管が なし損傷したものと推定される。
監視センターよりガスメーターの圧力センサー遮断との連絡があり、緊急出動したところ、配管の継手部分に雪が堆積し破損しており、ガス漏れしていることを確認し、停止措置を行った。原因は、継手付近にべーパーライザーがあり、その周りの雪が解け なして継手部分になだれ込み、負荷に耐え切れず破損したものと推定される。発生年月日2022年1月20日2022年1月18日2022年1月8日2022年1月7日2022年1月1日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類当該住宅に宿泊していた関係者が起床した際、台所からガス臭がしたので確認したところ、室内に窓ガラスが散乱していたことから１１９番通報し、出動した消防により容器バルブが閉止され人的被害：なし漏えい た。原因は、屋根からの落雪が蓄積し、単段式調整器の容器接秋田県 消費者合部に荷重がかかり折損に至り、容器設置場所の脇の通用口 物的被害：屋内の爆発扉下部の隙間からガスが流入し、屋内の火気設備が着火源とな 扉のガラス３枚り爆発したものと推定される。

福島県 消費者山形県 消費者山形県 消費者秋田県 消費者

漏えい

漏えい

漏えい

漏えい厨房内において、ゆで麺機で調理中、当該ゆで麺機とホースの接続部からＬＰガスが漏えいし、引火してホースの一部が燃えたが、数秒程度で火が消えた。原因は、ゆで麺機側のホースのなしコックの劣化によるものと推定される。
一般住宅の屋根のつららが落下したことにより調整器が破損しガスが漏えいした。その際、近くで除雪作業中の住人が見ていたため、直ちに容器バルブを閉止した。これにより、漏えい量は微 なし小であった。なお、落雪等の防止対策はなされていなかった。
一般住宅において、消費者が屋根の雪下ろしを行った際、雪のかたまりが調整器のガス漏れ流出防止器に直撃し破損したため、ガスが漏えいした。すぐに消費者が消防に通報し、現着した消防署員が容器のバルブを止めることでガスの漏えいが止まっ なした。原因は、雪下ろしを行う際に、落下先の状況を十分に確認しなかったため。
店舗管理会社の担当者がガス収納庫からのガス臭に気付き、ガス販売事業者のコールセンターへ連絡した。出動した担当営業所員が確認したところ、気化装置と供給管の接合部分からのガスの漏えいが認められたため、行きと戻りのバルブを閉め、漏え なしいを止めた。原因は、気化装置と供給管の接合部分のパッキンが劣化したことが原因と推定される。

○高圧ガス保安法発生年月日2022年7月30日2022年7月19日2022年6月25日2022年6月21日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類水産物冷凍庫用の冷凍機を運転中、警報盤でアンモニアの反応を確認したことから、冷凍機メーカーに対応を依頼し点検したところ、オイルクーラー冷却用アンモニア配管のねじ込み式継手宮城県 製造業漏えい 部が緩んでおり、ここからアンモニアが漏えいしたことが判明し なした。漏えい量は約１０ｇと推定される。原因は調査中。

福島県 製造業山形県 製造業山形県 製造業

漏えい本年６月から運転を停止していた冷凍機の操作盤工事を実施し、工事完了後に当該冷凍機を試運転したところ圧力が上昇しなかった。再度試運転したものの０．０１MPaまでしか圧力が上昇しなかったことから冷媒（フロンＲ-２２）の漏えいが判明した。
漏えい量は最大で約３３ｋｇと推定される。原因は調査中。

なし

漏えい集中監視システムで「チラー異常」が発報したため冷凍機（Ｒ-１７）を確認したところ、高圧側低圧側とも圧力が通常より０．２ＭＰａ程度低かった。冷凍機メーカーが調査し冷媒（フロンＲ４０７Ｃ）を回収したところ、正常な残量１４ｋｇに対し回収できた量が３．１ｋｇだったため１０．９ｋｇの冷媒が漏えいしたものと考えられる。な なしお、漏えい箇所特定のため、気密試験を実施したところ、凝縮器内部での漏えいが確認された。原因は、経年劣化によるものと推定される（設備設置後１４年経過）。

漏えい集中監視システムで「チラー異常」が発報したため冷凍機（Ｒ-６１）を確認したところ、低圧側の圧力が通常（０．４～０．５ＭＰａ）より低い０．３５ＭＰａであった。冷凍機メーカーが調査し冷媒（フロンＲ４０７Ｃ）を回収したところ、正常な残量１８ｋｇに対し回収で なしきた量が４．８ｋｇだったため１３．２ｋｇの冷媒が漏えいしたものと考えられる。一方、気密試験をしたものの漏えい箇所を発見できなかった。原因は調査中。発生年月日2022年6月16日2022年6月11日2022年6月2日2022年6月1日2022年5月24日2022年5月15日2022年3月24日2022年3月18日場所事故の事業者区分事故の概要(県名）種類セルフガソリンスタンドの泡消火設備内の消火薬剤加圧用窒素ガス容器が破裂した。原因は、経年劣化（設備設置後２０年経過）により、窒素ガス容器に錆が発生して腐食が進行し、内圧に福島県 燃料等販売 破裂耐えられなくなったためと推定される。

宮城県 燃料等販売 破損山形県 製造業福島県 建設業秋田県 研究機関宮城県 解体業者

秋田県2022年3月16日

福島県集中監視システムで「チラー異常」が発報したため冷凍機（Ｒ-６２）を確認したところ、高圧側低圧側とも圧力が０．１ＭＰａに低下していた。冷凍機メーカーが調査し冷媒配管にピンホールを発見した。冷媒（フロンＲ４０７Ｃ）の漏えい量は１８kgと考えられる。原なし因は、経年劣化（設備設置後１５年経過）により、冷媒配管と銅配管とのロウ付け接合部にピンホールが発生したためと推定される。

漏えい液化窒素コールドエバポレーター（超低温貯槽）から蒸発器側に出る配管上にある加圧元弁のグランドパッキン交換作業において、当該グランドパッキンが外れなかったため、弁体の袋ナットを慎重にゆるめていたところ、弁体が外れ、液化窒素が全量（約３, なし５００ℓ）噴出したもの。原因は、不具合時に作業を中断し、作業手順を再度協議すべきであったが、協議せずに作業を進めたことによるもの。

火災

漏えい高圧ガス製
漏えい造事業所福島県 製造業オートガススタンドにおいて、車両（タクシー）へのＬＰガス充てん中に充てんホースがつながったままの状態で運転手が当該車両を発進させた。そのため、充てんホースが引っ張られ、セーフティカップリングが離脱したもの（ＬＰガスの漏えいはなし。）。原因なしは、充てん作業員が充てん中にその場を離れ、運転手が充てん中に車両を発進させたため。

火災液石ガス販
漏えい売事業者宮城県 製造業人的被害：なし物的被害：建物外壁酸素容器とアセチレン容器を軽トラックに積載したままの状態で溶断作業をしていたところ、逆火が発生してホースが燃焼し、ア 人的被害：なしセチレン容器と軽トラックに延焼したもの。原因は、逆火防止装 物的被害：アセチレン容器、軽トラッ置を付けずに溶断作業をしたため。
ク宮城県 放送事業者 漏えい2022年3月17日2022年3月1日

漏えい被害状況

漏えいビル解体工事現場の屋上でプロパンガス切断器を使用して鋼材を溶断中、下階天井の断熱材に火花が飛んで引火し、火災が発生した。原因は、断熱材（引火性物質である発泡ウレタン）を除 なし去せずにガス溶断を行ったことによるもの。
機器の故障により、令和３年９月から運転を停止（電源を遮断）していた空調用冷凍機について、冷凍機を廃止するため冷媒ガス（フロンＲ－２２）を回収しようとしたところ、当該冷媒ガスが無くなっている状態を発見した。漏えい量は約４０ｋｇと推定される。
原因は、機器設置から３０年経過し老朽化していたこと、運転停 なし止の際に冷媒を回収していなかったこと、運転停止後に点検等管理をしていなかったこと、冷媒ガス回収の前に発生した福島県沖を震源とする地震が影響した可能性が推定される。
移動式製造設備を使用し、販売先事業所内のバルク貯槽に工業用液化石油ガスを充てん終了した際に、同設備のガス漏れ検知器が鳴ったため、確認したところ、移動式製造設備の金属製フレキシブルホースにピンホールが確認され、漏えいが認められ なした。原因は、経年劣化による腐食と推定される。
高圧ガス製造設備の安全弁の上流側にある元弁のグランド部から液化天然ガスが漏えいした。漏えい量は不明。原因は福島なし沖を震源とする地震の影響によるものと推定される。
地震により液体窒素貯槽の気化器が破損し、貯槽内の液体窒素７，５００ｋｇが全量漏えいし、気化拡散した。

人的被害：なし物的被害：貯槽気化器破損所員が日常点検で構内巡視中、窒素供給ラインＥＯＶ（緊急開放弁）付近の配管溶接部に錆びや汚れが見られたため、溶接部に発泡液をかけたところ、気泡（カニ泡程度）が出ていることを発見 なしした。原因調査中。発生年月日2022年1月4日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類空冷式チラー（冷凍設備）稼働中、２台の空冷式チラーに循環水断水異常が発生し、循環水ポンプが停止している状態を担当社員が発見。メーカー調査の結果、プレート式熱交換器２台からフロンが漏えいしたことが判明した。推定漏えい量は、約５２ｋｇと約１１５ｋｇであった。原因は、循環水配管のドレンバルブの破損漏えい による漏水により循環水タンクの水位が低下して循環水ポンプ秋田県 製造業なし（２件） に空気が混入し、循環水流量が低下した状態（循環水断水）を検知して保護装置が作動し、循環水ポンプが停止したため、プレート式熱交換器の水側プレート層で水が停滞してしまい、外気温低下と相まって水停滞部が凍結破損したことにより冷媒側プレート層も破損し、フロンが漏えいしたものと推定される。

○石油コンビナート等災害防止法発生年月日2022年7月8日2022年7月6日2022年5月9日2022年5月8日2022年3月17日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類蒸留精製した硝酸を製品タンクに送液中、当該送液配管のバルブが閉止し、硝酸の液が逆流し開放状態になっていた排ガス系統配管に流れ込み、旧除害塔の空気取り入れ口から防液堤内に漏えいした。漏えい量は約１２８ℓ。
福島県 製造業漏えいなし原因は、送液配管のバルブ開閉のための動力装置が硝酸雰囲気により劣化し故障したことから、バルブが自動的に閉止したため。

宮城県 製油所宮城県 製油所宮城県 製油所福島県 発電所

漏えい

漏えい所員が減圧軽油脱硫装置の配管のフランジ継手部から蒸気状の物の漏えいを発見したため、当該装置を緊急停止させるとともに、消防に通報した。漏えい箇所は、軽油と水素が流れる配管と四硫化ソーダ注入配管との接続箇所のフランジ継手隅肉溶接部である。
なし漏えい量を算定した結果、軽油（液体）が約３９ｋｇ、水素、炭化水素及び硫化水素（気体）の合計が約２８ｋｇと推定された。原因は、フランジ継手隅肉溶接部に、内部腐食による減肉で、亀裂が生じたため。一般取扱所の桟橋Ａ重油出荷配管から、陸上及び海上にＡ重油が漏えいしていることを確認したため、消防に通報するとともにオイルフェンスを展張して拡散防止措置を講じ、漏えい箇所の配管の上流と下流のバルブを閉止するとともに両バルブ間の配管内の重油抜き取り作業を実施した。漏えい量は海上に約０.０４５ なしℓ、陸上に約６.３５ℓと推定。原因は、漏えい箇所が配管支持金具部で、定期補修が十分でなかったことから、配管塗装の劣化が早まり、配管外面の減肉により漏えいしたものと推定される。

漏えい重油脱硫装置群サワーガス（硫化水素を含むガス）洗浄装置付近において、硫黄回収装置の硫黄を一時貯留する二つのタンク両方から液状の硫黄がオーバーフローし漏えいした。漏えい量は約２９５．２ℓ。原因は、一時貯留タンクの下方に設置されているサルファークーラー（硫黄回収装置の上流側から落差で流れ なしてくる硫黄を温度管理する冷却装置）の入口部等の配管内が錆等のスケールで閉塞状態になったことから上流側へ硫黄が逆流し、上流側にある一時貯留タンクから漏えいしたものと推定される。

漏えい（２件）①絶縁油漏えい変圧器から約２㎥（２，０００ℓ）の絶縁油が漏えいし、防油堤内に溜まったほか、一部が防油堤外（約１０ｍ×１０ｍの範囲）に漏えいした（敷地外への流出なし。）。漏えい停止後、当該絶縁油をバキューム車及び吸着マット、ジェット洗浄（洗浄後水はバキューム車で回収）により回収した。
②塩酸漏えい排水処理室に隣接する塩酸希釈タンクのレベルゲージが破損し なして塩酸（濃度３５％）が漏えいし、防液堤内に約１０.８㎥溜まったほか、一部、防液堤外（土壌）にも約１㎥漏えいした（敷地外への流出なし。）。漏えい停止後、防液堤内に溜まった塩酸は排水処理設備で中和処理し、防液堤外に漏えいした塩酸は土壌と一緒にドラム缶に回収した。
両件とも原因は福島県沖を震源とする地震によるものと推定される。発生年月日2022年3月17日2022年2月19日場所事故の事業者区分事故の概要
被害状況(県名）種類①重油漏えい重油貯蔵タンク１基（容量９８０ｋℓ中９６０ｋℓ入）のドレン配管接続部から約１．３ｋℓの重油が漏えい。防油堤等により施設外への流出なし。タンク内の残重油の移替え作業を行い漏えい停止漏えい 後、防油堤内の漏えい重油の回収作業を実施した。
宮城県 製油所なし（２件） ②原油漏えい原油貯蔵タンク６基の浮き屋根外周部に原油の油膜を確認。タンク外への漏えいはなし。油膜の回収作業を実施した。
両件とも原因は福島県沖を震源とする地震によるものと推定される。

宮城県 製油所○火薬類取締法（なし）出火鉄道牽引タンク車へのガソリン給油作業において、給油が終わり、当該タンク車の給油口（ハッチ）からローディングアームを引き上げ収納する際、ハッチ付近で出火したため、直ちに作業員が消火器で消火した。原因は、ローディングアームに付着していなした錆とタンク車ハッチとの金属接触で発生した火花により、ハッチ付近でガソリンに着火したものと推定される。