製品紹介
海外技術情報Q&A LAN工事上の問題点･ノウハウ
リンク試験データ
LAN規格の動向
ジョイントセミナ報告

秋2002

CONTENTS
1

製品紹介
カテゴリ6シリーズ2

海外技術情報情報配線システムの設計と敷設 PART2

5

Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ
お客様の質問に答えて［その14］パッチコードの規格と評価方法について

8

リンク試験データ
各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたチャネル特性14

LAN関連規格
カテゴリ6規格の行方 ーその2ー

17
秋ジョイントセミナ報告
編集後記

製品の
ご紹介

カテゴリ6シリーズ●次世代超高速 LAN 1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケー
ブルです。
●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛 PVCを標準使用しています。
●4PはTSUPAC巻、11色の外被色、残量のわかるレングスマーク入りです。
●デュアルタイプは紙製ボビン巻、高信頼性の4P＋4Pメガネ型、レングス
マーク入りです。

TSUPAC（4P）

ボビン巻（デュアル44）TSUNET -1000E

1®

AWG24-4P / AWG24-デュアル44 / AWG24-24P
パッチコードは工場生産されたMP製品をおすすめしますTSUNET -MC1000E-MP®

●導体がより心線で柔軟性があるパッチコードです。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛 PVC を標準使用しています。
●11色の外被色があります。
●加工製品には結線／レングス表示チューブを付けています。

TSUNET-ECO -1000E®

●焼却時に、有害なハロゲン系ガスが発生しません。
●埋設時に、有害な鉛の溶出がありません。
●ビニルと同等な難燃性（JIS C 3005 60度傾斜試
験）を有しています。
TSUKO ニュースレター No.15

海外の技術情報
情報配線システムの設計と敷設−Designing and Installing a Structured Cabling System (Part2)
出典：Cabling Business Magazine（2002年6月号

P.16〜）執筆者*：Mel Lesperance, RCDD／Jay Paul Myers, RCDDTSUKOニュースレターNo.14では、ユニバーサルエ
ンタープライズ社という仮想顧客に対する情報配線シス
テム設計プロセスの各過程の要旨を翻訳いたしました。
今回はそのパート2として「情報配線システムの設計と敷設−部品表の選定からシステムの敷設まで」ということで、配線システム部品に望まれる特徴や敷設時の注意事項などについて述べられております。ご参考になれば幸いです。

● ANSI/TIA/EIA-568-Bシリーズで定義されている、クロスコネクト
2ヶ所、コンソリデーションポイント、ワークエリアアウトレットを含むチャネルを引用していること。
●独立した第三者検査機関で確認されていること。
●チャネル性能と個別部材の性能どちらもが規格に準拠していること。書面で証明されていること。
●規格にはまだ含まれていないが、ケーブルの平衡を測定する
２つのパラメータ、Longitudinal Conversion Loss（縦方向変
換損）とLongitudinal Conversion Transfer Loss（縦方向伝達
変換損）がケーブルの技術者から注目を集めている。業界規

ユニバーサルエンタープライズ社ネットワークマネージャの
Ms. Shawにインタビューしたところ、同社のネットワークへの依存度は高く、ギガビットイーサネットなど新しい高性能のネッ

格には制定されていないが、ケーブルメーカにこれらの重要な特性をテストしているかどうか聞いてみるとよい。
（※弊社
ではすでにテストを行っています。）

トワーキング規格を早期に採用し、顧客に技術的に進歩した企

2

業であることを示そうとしていることがわかった。
これらのニーズをベースに、Ms. Shawは120ヶ所の壁埋め込
みと100ヶ所のモジュール式家具（※オフィスのオープンスペー
スに組み立てられる低い仕切り、机など）それぞれに、CAT6

2.光ファイバ性能
ユニバーサルエンタープライズ社は、10ギガビットイーサネット（１０
GbE）などの新技術を採用しようとしており、2000MHzの周波数帯

UTP 3本と850nmレーザ最適化50/125μmマルチモード光ファ

域を提供する850nmレーザ最適化50/125μファイバが得策であるかもしれない。このファイバの規格はANSI/TIA/EIA-568-B.3規格

イバ2本を引くことにした。またすべてのUTP水平ケーブルをモジュ
ラパッチパネルに成端し、すべての光ファイバをデュプレックスMT-の 付 録として近 々発 行される予 定である。
（※ 2 0 0 2 年 4月に
ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1として制定された。）Ms. Shawは

RJコネクタに成端することにした。

BerkTekの50/125μ GIGAlite 10光ファイバを、水平系とバック
ボーンケーブルに選定する。これは新しいTIA/EIA規格に合致し、バックボーンに必要とされる距離を10GbEで配線すること

部品表の選定ができるからである。

部品表を作るためには、アウトレット、クロスコネクト機器、ケーブ
ル、またラック、ケーブルマネージメント、ケーブルサポートなどのサ

3.アウトレットの特徴

ポート部品を選定しなくてはならない。以下に示される製品の特徴

異なるメーカでアウトレットを検討する際、顧客のアプリケーションに応じて、下記の形状、適合や機能の特徴が望ましいであろう。

を検討し、あなたの顧客が配線システムの使用期間を通して、最高の機能とフレキシビリティを得られるよう配慮しなくてはならない。

●将来最大限融通が利くような多様性を持ち、以下のコネクタなどに対応していること：SC, ST, MT-RJ, LC, 8ピンモジュラ、
F型コネクタ、BNC,

配線システム部品に望まれる特徴
１.電気的性能
結局情報配線システムの目的は､情報を伝達するための周波数帯域を提供することである。可能な限り最高の電気的性能を持つ製品を選定することが最も優先される。業界規格で定義されているよりも高性能の電気的パラメータは 安全なマージン

S-VHS,

RCAコネクタ、クランプスピー

カターミナル●敷設時、移動、追加、変更、トラブル対応のため、前面が取り外し可能な構造であること。
●美観も満足できるよう、フェースプレートのスタイルが選択できること。
●ラベルを貼るスペースがあること。
●識別のためモジュールが多色対応であること。

をもたらし、ビットエラーの可能性を減少させる。何社かのメー

4.メタルパッチパネルの特徴

カは性能が業界規格よりも良いことを約束している。顧客に最善を提供するため、性能が求める下記の保証が得られることを

Ms. Shawはすべての水平ケーブルをモジュラパッチパネルに成端することに決めている。望ましいパッチパネルの特徴は次

確認する。

のとおり。

TSUKO ニュースレター No.15

海外の技術情報
情報配線システムの設計と敷設●最大限フレキシビリティがあるようにポートの収容力が多様であること。
●水平ケーブル用のケーブル管理バーやパネルの前面・背面のラベル、結束バンド、パネルのアース機器、ラック取り付け
ボルトなど、敷設に必要なアクセサリーが含まれていること。

配線システムの敷設
部品表が集められシステム部材が調達されると、システムを敷設することができる。これらの高性能配線システムは、高周波数帯域での伝送を提供するため、設計・製造には最先端技術●高密度実装パネルと標準的実装パネル。

が導入されている。規格で推奨されている敷設は厳密なもので●パネルの物理的強度。
●成端時のダメージから守るため、プリント基盤に保護カバーあり、その性能特性が敷設のプロセスを無事切り抜けられるよう、メーカもそれに従っている。メタルケーブルの場合、被覆内がついていること。
●T568AとT568Bのピン配列が別々につけられていること。

の対の物理的関係が変化すると、電気特性に影響が出る。
以下のことに注意することで、配線システムの性能を落とすことなく敷設することができる。

5.光ファイバ成端キャビネットの特徴
選定担当技術者は、当初SCコネクタを検討していたが、研磨不要の成端のデモを見たあと、MT-RJを使うことに決めた。特徴は下記のとおり。

メタルケーブルの敷設●パネル背面にファイバを囲む保護用エンクロージャ。
●敷設や保守が簡単なように引き出しタイプのキャビネットで

1. 4P UTPケーブルは、25ポンド（※11kg）以上の張力をかけないこと。

あること。

11kgは技術者が簡単に超えてしまう程度の張力である。

●適切な曲げ半径がとれるよう、キャビネットの前面部に光ファ
イバコードの処理ができること。

10本のケーブルを一度に引いた場合、論理的には250ポンドの張力で引いても良いことになるが、そのうちの一本がか●適切な曲げ半径がとれるよう、エンクロージャ内に光心線のサービスループの収容スペースがあること。

らまると容易に25ポンドを超えてしまう。25ポンドを超えると対の撚りピッチが変化してしまう。導体を伸ばしてしまい、●識別ラベルのスペースがあること。

その部分のケーブルのインピーダンスを変え、リターンロス●強度確保のため、すべてスチール製であること。
●将来のアプリケーションに対応するため、異なる光ファイバを増加させてしまう。

コネクタやメタルコネクタにも対応していること。

2. 4P UTPケーブルの最小曲げ半径は直径の4倍、あるいは1インチを超えないこと。

6.ケーブルの特徴

曲げ半径がきついと対間の物理的関係を変化させ、クロストー

上述された電気特性に加えて、ケーブルの構成と包装は、敷設時の工数削減に寄与する。

クに影響をおよぼす。

●各対の白には色帯があり、識別が容易であること。
●敷設時の無駄をはぶくため、ケーブルにレングスマークがつ

3. ケーブルにねじれや結び目をおこさせないこと。
ねじれや結び目は、対のポジションを変化させ、性能を落といていること。
●ねじれをおこさない包装であること。

す。ねじれが起こらない最も良い方法は、ケーブルメーカの包装方法である。ケーブルの取り出し口が広い、コイルタイ●ケーブルの外径は規格で定められている0.25インチ（※

プの箱が良い。

6.35mm）
までであること。
7.ラック、ケーブル管理パネルやサポート機器
望ましい特徴は下記のとおり

4. 結束バンドをきつく締めたり、荷重をかけたり、ケーブルをとめるのにステープルを使わないこと。
ケーブル外被の形が変わるようなことをするのは、特性を悪くす●ケーブル管理ストラップが提供されていること。

る原因になる。結束バンドはゆるくとめれば問題なく、ステープ●重量のあるネットワーク機器をサポートするのに十分な奥行
きがあること。

ルもケーブルの丸型を保つものであれば良い。下部のケーブルが荷重により変形しないよう、一本のケーブルハンガーに50本●ケーブルを上部から引込むとき、十分な曲げ半径がとれること。
●サーバ、UPS、モニタ他の機器用として棚が換気されていること。

以上のケーブルはかけないようにする。

●ケーブルサポート用のJ-フック（※J字型に形成された水平ケーブ

5. 熱源やEMI（電磁干渉）を避ける。

ルの支持装置。日本では使用されていないが、米国では一般によく使用されている。
）

BICSI TDMM（Telecommunications Distribution Methods
Manual）では蛍光灯、電力ケーブルや電気モータから離すことを推奨している。どうしても電力ケーブルを横切る場合、適切な角度をもち、電力線と平行にならないようにする。熱はTSUKO ニュースレター No.15

3

海外の技術情報
情報配線システムの設計と敷設

メタルケーブルの減衰量を増加させる。減衰量が増えれば、である。光ファイバを扱う場合、特別な危険性を伴う。成端

ACRを減少させ、ビットエラーの可能性を増加させる。熱源は避けて敷設すること。

時にカットした光ファイバ心線は、厳密な管理が必要である。
肌に刺さったり、刺激の原因になる。特にすべての技術者は、

6. ケーブル外被は極力少なく剥ぐこと。

目を安全メガネで保護しなければならない。ガラスの小さな破片は目から取り除くのは非常に難しく、こういった対応ができ

米国で最も一般的な110タイプのクリップを使う場合、成端す

る病院は限られている。ファイバの破片は両面テープに押しるのに対を撚り戻す必要がなく、ただ導体を離しクリップに圧着し、成端するだけである。外被を剥ぐのは1インチ未満を付け、張り付いていることをよく確認する。空のコーヒーカッ
プや空き缶を使ってはならない。専用の回収箱であったとして推奨する。

も、小さなガラスの破片が指からうまく離れてくれるかどうか怪しいからである。食べ物、飲み物を作業場近辺に置かず、飲7. ケーブルの撚りを戻す長さは1／2インチ（※約13ｍｍ）
未満、短ければ短いほど良い。

食の前、顔に触る前にはよく手を洗うこと。
成端されているかどうかを確かめるために、ファイバの端面対に撚りを加えるのもよくない。もともとの形−注意深く技術的を決してのぞいてはいけない。短時間であっても視力に深刻に設計された状態にできるだけ近く、対を保つのが良い。

なダメージを与える原因になる。確かめるには光ファイバをメータにかけるか、特別な赤外線検知カードを使うこと。

光ファイバケーブルの敷設

T I A の T R - 4 2 . 6 委 員 会 は 最 近 、A N S I / T I A / E I A - 6 0 6 - A
Administration Standard for Commercial Telecommunications

1. 引っ張り張力を守ること。

4

ANSI/TIA/EIA-568-B.3では2心水平光ファイバケーブルの張力として、50ポンド（※約23kg）の制限を設けている。

2. 最小曲げ半径を守ること。
568-B.3規格は2心水平光ファイバケーブルの最小曲げ半径として、張力がかかる敷設中は2インチ（※約5cm）、張力がInfrastructureを承認した。この規格は識別、ラベル、システム
有効期間を通しての商用配線システムのドキュメント管理に関する実行を定義している。この規格により、私たちの業界の管理実行面で一定の手法を確立することが期待されている。新しい規格はこの夏、発行される予定である。
今回は配線システムを設計、部品表を選定し、システムを敷設

かからない敷設後は1インチ（※2.54cm）としている。多心屋
内配線ケーブルについては、敷設中は外径の15倍、敷設後した。次号パート3では、検査と保証について取り上げる。

は10倍を推奨している。

*執筆者:

3. 適切な両極性を保つこと。

Mel Lesperance, RCDD（BICSIのtreasurerに選出・BICSI
ボードメンバーの依頼を受ける。
）

情報配線のほとんどの光ファイバ回線は、送受信の2心の光ファイバを持つ。適切な両極性を保つことは重要である。

Jay Paul Myers, RCDD（ANSI/TIA/EIA-606-A改訂を作成す
る TR-42.6委 員 会 の 責 任 者 ・ TIA/EIA Optical Fiber（回線が機能するためには、片側は送信側に、そして反対側
はレシーバに接続されなくてはならない。）

Committee TR-42.8のsecretary）*BICSI−Building Industry Consulting Service International（ビクシー。情報配線システム資格認定制度や各種マニュアル

4. 実施、テスト、そして成端機器を保持すること。
Ms. Shawが選定した研磨不要のMT-RJコネクタは、光ファイの制定などを行う世界的組織網を持った非営利教育機関。）*RCDD−Registered Communications Distribution Designer

バ端面をうまく直角に切断（※平坦な切断面が得られるようにガラスの破断面を制御することにより光ファイバを切断する処（BICSIが認定する設計者の資格）（※弊社付記）理）することが、成端を成功させるために重要である。これには適切なトレーニングと実行が必要である。また切断する機器−クリーバの状態が良いことも必要である。成端キットに含まれているクリーバには使用限度があり、通常数千回の切断で交換や再生が必要になる。現場では、いくつかのコネク
タをまず成端し、テストを行って確認した上で残りの成端を行い敷設を進めるのが良い。

5. 安全第一
敷設する部材は高価ではあるが、何よりも大切なのは安全
TSUKO ニュースレター No.15

?
お客様の質問に答えて［その14］

パッチコー
パッチコードの規格と評価方法について
ドの規格と評価方法について
Question ?

パーマネントリンクやチャネルの性能チェックをいつも行っています。両端にプラグのついたパッチコードの規格と性能チェックの方法を教えてください。

Answer !

パーマネントリンクやチャネルの評価はフィールドLANテスタで行っているかと思います。現在のところ、パッチコード(短いもの)の性能評価が可能なフィールドテスタは、残念ながらありません。
今回は、ANSI/TIA/EIAで規定されているパッチコード単体の規格と評価方法についてご紹介いたします。

はじめに【写真1】 パッチコード測定用テストヘッド

今回はパッチコード単体の規格と性能評価方法についてご紹介させていただきます。みなさまのところで、配線システム（チャネル）を構築し、ハンディタイプのLANテスタ（フィールドテスタ）により評価を行った際、もし規格から外れてしまったらどうされるでしょうか？

5

今回の場合でしたらまず配線システムを分割して、パーマネントリン
クの部分を評価してみると思います。そして問題がなければ、パッチ
コードに問題がありそう… ということになります。このとき、数mのパッチコードの両端にフィールドテスタを直結して、パッチコー
ドのチェックをしていませんか？このとき、得られた特性値は、
このパッチコードの本当の性能を示しているのでしょうか？
もともとフィールドテスタは、パーマネントリンクやチャネルの合否判定を行うために設計されています。このため、数mのパッチコードを測るには適しておりません。もちろん、いくら短いものであっても、
Wiremap（導通、混線など）は正確に示してくれます。
現在のところ、テスタの中にパッチコード規格は残念ながら入っておりません。
（しかし、近い将来、パッチコード測定アダプタを装備したテスタが出回ることを期待しています。
）

1）パッチコード単体の評価方法
パッチコード単体の規格値や評価方法は、2001年5月に改訂された規 格【表1】 CAT5eパッチコードのNEXT規格値
周波数
（MHz）

2m

5m

10m

（dB）

（dB）

（dB）

1.0
4.0
8.0
10.0
16.0
20.0
25.0
31.25
62.5
100.0

＞65.0
＞62.3
＞56.4
＞54.5
＞50.4
＞48.6
＞46.7
＞44.8
＞39.0
＞35.1

＞65.0
＞61.5
＞55.6
＞53.7
＞49.8
＞47.9
＞46.0
＞44.2
＞38.5
＞34.8

＞65.0
＞60.4
＞54.7
＞52.8
＞48.9
＞47.1
＞45.3
＞43.6
＞38.1
＞34.6

ANSI/TIA/EIA-568-B.2（ Commercial Building

Telecommunications Cabling Standard Part2:Balanced
Twisted-Pair Cabling Components）の中に規定されています。
この規格のポイントは次の通りです。
・パッチコードは両端にRJ45モジュラープラグ付のUTP。
・規定されているカテゴリは、CAT5eのみ。
・規定されている伝送パラメータは、近端漏話減衰量（NEXT）と反
射減衰量（リターンロス）
のみ。
（写真1）
を用いる。
・測定には、専用のテストヘッド（表1）。
・NEXTの規格値は、パッチコードの長さにより異なる

ここで、CAT3のパッチコードについては規格化されておりません。
（CAT6パッチコードについては、ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1で規定されていますが、CAT6専用のテストヘッドは、今のところ市販されていません。）
CAT5eパッチコードのNEXT規格は、パッチコードの長さにより異なります。表1に2m、5m、10mのパッチコード規格を示しました。この場
合、周波数に関係なくケーブルが短いほど規格が厳しくなっていきます。
これに対して、リターンロスの規格は長さに依存しません。その代わりに、ケーブルを次の4つの状態で評価するように規定されています。
①パッチコードを巻かない状態
TSUKO ニュースレター No.15

?

お客様の質問に答えて［その14］②パッチコードを150mmφの輪にした状態③②のパッチコードを楕円に変形させ、63mm幅まで変形させた状態【図2】 パッチコード1のNEXT
100④③のパッチコードを180度ねじり、8の字にした状態
以上が、ANSI/TIA/EIAで規定されているパッチコード試験法の概略です。

2）試験データ
次にパッチコードの試験データをご紹介します。測定データは、
プラグやケーブルのメーカが異なったり、ケーブルの長さが異なった

NEXT（dB）

80

60

り、あるいはプラグの加工者が異なるだけで、大きく変化します。
今回は、メーカが異なる3本のパッチコードをサンプルとして用意し、40

評価してみましたのでご紹介します。

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

測定の構成は図1のようになります。試験機にはネットワークアナラ

201

イザを用いて評価を行っています。なお、近端側（左側）のテストヘッド

ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格
10 周波数(MHz)は同相終端、遠端側（右側）のテストヘッドは差動終端しています。

10【図1】 測定のセットアップ
ネットワーク
アナライザ

テスト
ヘッド

バラン

テスト
ヘッド

被試験パッチコード

（近端側）

（遠端側）

【図3】 パッチコード2のNEXT
100

今回用いたサンプルは、次の表2に示しました。

【表2】 パッチコードサンプル
メーカ

カテゴリ

長さ

1
2
3

a社製
b社製
c社製

CAT5e
CAT5e
CAT5e

5m
5m
5m

NEXT（dB）

パッチコード60

40

まず、右に示した3つの図が、3本のパッチコードのNEXT性能を示しています。パッチコード1のNEXT（図2）からパッチコード3の

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格

N E X T（ 図 4 ）まで見ると、どのパッチコードも規 格を満たし、

20
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 CAT5e パッチコード規格に対して十分な

10

マージンが得られています。ケーブルやコネクタのメーカが異なるた

周波数(MHz)

100

め、波形には違いがみられます。
次の図5〜図7は、パッチコードを巻かない場合での反射減衰量を示しています。これらをみると、パッチコード1の性能が最も安定しており、パッチコード2とパッチコード3は、それぞれ一対の【図4】 パッチコード3のNEXT
100

みマージンが少なくなっています。
図8〜図10が、パッチコードを8の字にねじった場合の反射減衰量を示しています。これらを比較してみると、先ほどのグラフで最も80

特性のよかったパッチコード1より、パッチコード2の方がよい値を示しています。これは、パッチコード2の方が曲げに強いパッチコードということができます。

3）まとめ以上が、現在唯一規格化されているパッチコード評価方法とNEXT（dB）

6

80

60

40

評価事例でした。ご理解いただけましたでしょうか？弊社では、

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格

お客様のところでトラブルが起きないよう、テストヘッドを用いた方法で、パッチコードの品質チェックをしておりますので、安心してお使いいただいております。
（パッチコードは、しっかりと品質管理されたものを選びましょう。）
TSUKO ニュースレター No.15

20
1

10

周波数(MHz)100

【図5】 パッチコード1のRL（巻かない状態）【図8】 パッチコード1のRL（8の字にねじった状態）

50

60
12
36
45
78

リターンロス（dB）

リターンロス（dB）

60

40

30

20

50

12
36
45
78

40

30

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格

10
1

10

周波数(MHz)ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格
10
1

100

【図6】 パッチコード2のRL（巻かない状態）

リターンロス（dB）

リターンロス（dB）

12
36
45
78

30

50

12
36
45
78

7

40

30

20

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格
10
1

10

周波数(MHz)

10
1

100

【図7】 パッチコード3のRL（巻かない状態）

周波数(MHz)

100

60
12
36
45
78

50
リターンロス（dB）

リターンロス（dB）

10【図10】 パッチコード3のRL（8の字にねじった状態）

60

40

30

20

12
36
45
78

40

30

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.2
CAT5eパッチコード規格
10
1

100

60

40

50

周波数(MHz)【図9】 パッチコード2のRL（8の字にねじった状態）

60

50

10

10

周波数(MHz)

100

10
1

10

周波数(MHz)100

TSUKO ニュースレター No.15

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000Eシリーズ（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたチャネル特性【表1】チャネル構成部材（すべてCAT6）

はじめに

チャネル

パッチパネル
アウトレットCAT6ケーブル TSUNET-1000E、CAT6パッチコード TSUNET-

リンク1

A社製

MC1000Eを組み合わせたチャネル特性データをご紹介します。

リンク2

B社製

リンク3

C社製

今回は、各社CAT6部材（パッチパネル、アウトレット）と弊社

TSUKOニュースレター14号（前号）
では、パーマネントリンクの特性
データをご紹介しました。パーマネントリンク評価についてご理解い水平ケーブル

パッチコードTSUNET-1000E

TSUNET-MC1000E

AWG24-4P

AWG24-8C【写真1】フィールドテスタDSP-4100

ただけたかと思います。
今回のチャネルは、図1に示した機器コード（一番左側のコード）
から端末コード（一番右側のコード）までを評価しています。途中、パッチパネルによるクロスコネクトがあります。このため、このチャネル構成は クロスコネクトチャネル とも呼ばれています。本記事をご覧い
ただき、今後のチャネル評価をされる場合の参考となれば幸いです。

8

試験構成
本試験データでは、A社、B社、およびC社製のCAT6パッチパネ
ル、アウトレットと弊社製CAT6水平ケーブルTSUNET-1000E、CAT6パッチコード

TSUNET-MC1000Eとをそれぞれ組み合わせ【図2】オートテストレポート
総合判定結果:合格
ケーブル識別番号: 568A1‑19

チャネルを構成しています。チャネルの構成（チャネル長100m）を作業者: Y.TAKAZAWA
規格バージョン: 4.9 ソフトウェア･バージョン: 4.8
NVP: 71.0% 不良のしきい値: 15%
シールド試験: N/A
ワイヤー･マップ
12345678S
合格￨￨￨￨￨￨￨￨
12345678
ケーブル長 (ft), 規格値 328 [Pair 78]
331
伝搬遅延 (ns), 規格値 555 [Pair 45]504
遅延時間差 (ns), 規格値 50 [Pair 45]30
抵抗値 (ohms)
インピーダンス(ohms)
インピーダンスの不連続 (ft)
減衰量 (dB) [Pair 45]
20.4
周波数 (MHz)100.0
規格値 (dB)
24.0
最悪マージン
最悪値
合格
メイン
SR
メイン
SR
最悪ﾍﾟｱｰ36‑45 36‑45
36‑45 36‑45
NEXT (dB)
37.6
62.5
37.5
41.7
Freq. (MHz)
82.0
4.2
86.4
86.4
規格値 (dB)
31.6
53.3
31.1
31.1
最悪ﾍﾟｱｰ
3645
45
45
PSNEXT (dB)
39.8
62.2
37.1
40.9
Freq. (MHz)
57.4
4.2
84.8
86.4
規格値 (dB)
31.2
50.3
28.3
28.1

図1に示します。また、チャネルの構成部材は、表1のような組み合
わせで評価を行いました。
今回は、試験機にフィールドLANテスタ DSP-4100
（
（株）
フルー
ク社製）
を用いています（写真1）。このDSP-4100は、350MHzまでの評価が可能で、CAT6までの性能評価ができるフィールドテスタ

合格
メイン
最悪ﾍﾟｱｰ
45‑36
ELFEXT (dB)
23.6
Freq. (MHz)98.8
規格値 (dB)
17.5
最悪ﾍﾟｱｰ36
PSELFEXT (dB)
59.3
Freq. (MHz)1.3
規格値 (dB)
52.2です。また、DSP-4100は、パソコンに接続して専用ソフト（Cablemanager）
を用いることにより、手軽にテストレポートを作成するこ

合格
最悪ﾍﾟｱｰ
ACR (dB)
Freq. (MHz)
規格値 (dB)
最悪ﾍﾟｱｰPSACR (dB)
Freq. (MHz)
規格値 (dB)とができます。図2にDSP-4100から出力されたオートテストレポート
を示します。

合格
最悪ﾍﾟｱｰRL (dB)
Freq. (MHz)
規格値 (dB)

本試験データは、ページの都合上すべての特性値をご紹介する

メイン
36‑45
39.8
20.4
31.6
45
39.7
20.4
28.6
メイン
36
25.7
2.5
17.0

SR
45‑36
23.4
98.8
17.5
36
56.0
1.9
48.8
SR
36‑45
58.5
4.2
48.6
45
58.2
4.2
45.6
SR
36
26.1
2.5
17.0

メイン
45‑36
23.6
98.8
17.5
36
22.3
100.0
14.4
メイン
36‑45
18.4
92.2
7.7
36
18.3
93.0
4.5
メイン
45
23.1
89.0
10.5

SR
45‑36
23.4
98.8
17.5
36
22.7
99.6
14.4
SR
36‑45
22.4
99.6
6.1
36
21.7
99.6
3.1
SR
12
25.3
50.0
13.1

最悪マージン
6.0 dB (NEXT36‑45)
作業場所: 3M‑PAND
日時: 05/21/2002 02:02:34pm
テスト規格: TIA Cat 5e Channel
ケーブルの種類: UTP 100 Ohm Cat 5e
FLUKE DSP‑4100 S/N: 7830006 LIA012
FLUKE DSP‑4100SR S/N: 7830006 LIA012

%
50

HDTDR

dB
60
40
30

0

20

‑25

10

‑50
0

(ft)

dB
100

NEXT

0

419

100BASE‑T4
ATM‑51
TR‑4

80

80

60

60

40

4.0m

3.0m

90.0m

1

dB
100

周波数 (MHz)

0350

ELFEXT

1

dB
100

80

周波数 (MHz)350

ELFEXT リモート側

80

60

60

40

40

20

20

0

1

dB
100

周波数 (MHz)

0

350

ACR

1

dB
100

80

80

60

60

40

周波数 (MHz)350

ACR リモート側

40

20

20

0

1

dB
60

周波数 (MHz)

350

RL

0

1

dB
60

50

50

40

40

30

周波数 (MHz)350

反射減衰量 リモート側

30
20

10

10

0

1

周波数 (MHz)

350

フィールドテスタ（DSP-4100）
試験機リモート

TSUNET-MC1000E AWG24-8C

TSUKO ニュースレター No.15

3.0m

350

20

0

チャネル

試験機本体

周波数 (MHz)NEXT リモート側

4020【図1】 パーマネントリンクの構成（全長90m）

フィールドテスタ（DSP-4100）

1

dB
100

20

使用するネットワーク規格
10BASE‑T
100BASE‑TX
1000BASE‑T
ATM‑25
ATM‑155
100VG‑AnyLan
TR‑16 Active
TR‑16 Passive

ことができません。主立った特性値のみご紹介させていただきます。

減衰量

50

25

A社、B社およびC社製のCAT6パッチパネル、
アウトレット01

周波数 (MHz)350

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000Eシリーズ（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性

試験結果

S/N比を示すパラメータです。ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

CAT6規

次ページの図3以降が、今回評価を行ったチャネル1〜3の特性

意味をもっています。図21をみますと、NEXTの規格ラインと挿入

値になります。まず、図3はチャネル1（A社製部材とTSUNET-

損失量の規格ラインが交わる点は、250MHz以下のところにありま

1000Eシリーズとの組み合わせ）の近端漏話減衰量（以下NEXT）

す。特性値をみると、信号とノイズが同レベルになる点（ACR＝0）特性を示しています。グラフ中、実線はフィールドLANテスタの本体側は、この規格値が交差する点よりずっと高い周波数であることが確（パッチパネル側）
から信号を投入した場合の特性値です（図1の左側認できます。つまり、これだけ大きなマージンを持たせておき、敷設から信号を投入した場合の特性値です）。破線はテスタのリモート側

環境による悪化を吸収するよう設計しております。CAT6のケーブル（アウトレット側）
から信号を投入した場合の特性値を示しています。

やコネクタには、規格に対してギリギリのマージンしか持っていない

格には規定されていないパラメータですが、配線性能を示す重要な

この図3をみますと、低周波側から高周波側まで10dB以上のマーものから10dB以上のマージンを持つものまで市場に出回っていまジン（規格に対しての余裕度）があります。少しくらい工事の手抜きをす。ケーブルやコネクタは、マージンの大きなものをお勧めします。

しても
（!?）
、らくらく規格を満足するレベルといえるかもしれません。

図24〜図26は、PS-NEXT特性値と挿入損失量を同時にグラフ

図4は、チャネル2（B社製部材とTSUNET-1000Eシリーズとへプロットし、電力和減衰対漏話比（以下PS-ACR（Power Sumの組み合わせ）のNEXT特性を示しています。RJ45コネクタのAttenuation to Crosstalk Ratio））を示したグラフです。このパラ弱点であるピンNo.3-6とNo.4-5の組み合わせにおけるNEXT

メータは、ANSI/TIA/EIA-568B.2-1（黄色のライン）が若干特性を下げてしまっている印象を受けまのとき0（ゼロ）以上であることが規定されています。これらのグラフ

すが、十分な性能を持っています。図5は、チャネル3（C社製部をみても、約200ＭＨｚで規格ラインが交わっています。これに対し材とTSUNET-1000Eシリーズとの組み合わせ）のNEXT特性でて、プロットされた特性値をみると、ACR同様、交差すると思われるす。こちらもチャネル1、チャネル2と同様、NEXTについては優

点は、250MHzよりずっと高い周波数であることがわかります。

CAT6規格の中で、200MHz

れた性能を持っていることが確認されました。
図6〜図8は、それぞれ左側のグラフに示したNEXT特性値から計算で求めた電力和近端漏話減衰量(以下パワーサムNEXT)で9まとめす。それぞれコネクタメーカが異なり、設計思想が違うため、それぞ

今回ご紹介しましたTSUNET-1000Eシリーズを用いたチャネル試

れ波形は異なりますが、チャネル規格に対して十分なマージンが得験では、すべての試験項目において、十分な特性を有していることがられており、安定した特性が確認されました。

確認されました。CAT6の情報配線システムでは、コネクタとケーブル

図9〜図11は、チャネル1〜3の等レベル遠端漏話(以下EL-の組み合わせに 相性 があるのではないかと、お問い合わせをいた

FEXT)を示しています。これらのグラフをみると、NEXT同様、だくことがあります。今回の試験においては、漏話減衰量に関して、

低周波側から高周波側まで一定のマージンを有しており、十分

TSUNET-1000Eシリーズのケーブルは、Ａ社製部材との相性がもっな性能を持っていることが確認できます。

とも優れており、Ｃ社製部材との相性がもっとも悪いという結果にな

図12〜図14は、それぞれ左側のグラフに示したEL-FEXT特性値

りましたが、その差はあまり大きくありません。そして、もっとも悪いＣ社から計算で求めた電力和等レベル遠端漏話（以下パワーサムEL-製部材との組み合わせでも、規格からのマージンは十分に持っておFEXT）です。EL-FEXT同様、十分なマージンが得られています。

ります。従いまして弊社のTSUNET-1000Eシリーズは、今回ご図15〜図17が、チャネル1〜3の挿入損失量の特性をそれぞ紹介した特性でもわかるように、CAT6規格を大幅に上回る特性

れ示しています。挿入損失量は、チャネルのほとんどの部分をを持っておりますので 相性 を気にせずにご利用いただけます。

占めるケーブルの性能に大きく依存します。チャネル1〜3には、

今 年 6月のはじめに、これまでドラフトだったC A T 6 規 格も同じケーブル（TSUNET-1000Eシリーズ）を用いているため、こANSI/TIA/EIA-568B.2-1として制定されました。これまでドラフト規

れら3つのグラフは同等の性能を示しています。

格のため、CAT6配線をご利用いただけなかった方にも、規格制定

次の図18〜図20が、各チャネルの反射減衰量（リターンロス）をにより今後は安心してご利用いただけます。

示しています。各社コネクタ類とケーブルのインピーダンスマッチン

本試験データは、チャネルのご紹介を目的としております。本試

グにより、それぞれ波形は異なっていますが、それぞれ十分なマージ

験に用いている部材のメーカ、型番などに関するお問い合わせにンが得られていることがご確認いただけると思います。

ついては、いっさいお答えできませんのでご理解下さい。

さらに次のページの図21〜図23は、NEXT特性値と挿入損失

本試験データは、あくまでも参考値です。今回のデータ以上の性量を同 時 にグラフへプ ロットし、減 衰 対 漏 話 比（ 以 下 A C R

能を保証するものではありませんのでご理解下さい。今後も、みな（Attenuation to Crosstalk Ratio））を示したグラフです。これはさまのお仕事に参考となる情報を提供していきたいと思います。
TSUKO ニュースレター No.15

【図3】 チャネル1のNEXT【図6】 チャネル1のパワーサムNEXT
12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

NEXT（dB）

100

120
PS-NEXT（dB）

120

80

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10 周波数(MHz)

100

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

100

80

60

100

250

12
36
45
78

100

80

60
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格1

10 周波数(MHz)

40
100

250

【図5】 チャネル3のNEXT
12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

60
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

TSUKO ニュースレター No.15

100

250

周波数(MHz)

80

60

40
100

12
36
45
78

100

80

10

10 周波数(MHz)120

PS-NEXT（dB）

100

1

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格【図8】 チャネル3のパワーサムNEXT

120

NEXT（dB）

10 周波数(MHz)120

PS-NEXT（dB）

NEXT（dB）

1

250

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格【図7】 チャネル2のパワーサムNEXT

120

40

80

40

【図4】 チャネル2のNEXT

40

100

60

1

10

12
36
45
78

250

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10

周波数(MHz)100

250

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性【図9】 チャネル1のEL-FEXT【図12】 チャネル1のパワーサムEL-FEXT
12-36,45,78
36-12,45,78
45-12,36,78
78-12,36,45

100
PS-ELFEXT（dB）

EL-FEXT（dB）

100

80

60

40

20
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
100

250

12-36,45,78
36-12,45,78
45-12,36,78
78-12,36,45

60

40
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

250

12
36
45
78

80

11

60

20

10 周波数(MHz)

100

100

250

1

10 周波数(MHz)100

12-36,45,78
36-12,45,78
45-12,36,78
78-12,36,45

PS-ELFEXT（dB）

60

40
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
100

250

【図14】 チャネル3のパワーサムEL-FEXT

80
EL-FEXT（dB）

100

40

【図11】 チャネル3のEL-FEXT

110 周波数(MHz)100
PS-ELFEXT（dB）

EL-FEXT（dB）

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格【図13】 チャネル2のパワーサムEL-FEXT

80

20

60

20

10 周波数(MHz)

100

1

80

40

【図10】 チャネル2のEL-FEXT

20

12
36
45
78

周波数(MHz)

80

60

40

20
100

250

12
36
45
78

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10

周波数(MHz)100

250

TSUKO ニュースレター No.15

【図15】 チャネル1の挿入損失量【図18】 チャネル1の反射減衰量

30

20

50
12
36
45
78

反射減衰量（dB）

挿入損失量（dB）

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

1010 周波数(MHz)

100

12
36
45
78

10 周波数(MHz)

100

250

100

250

100

250

40
反射減衰量（dB）

挿入損失量（dB）

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

50

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10

30

20

10

0
1

10 周波数(MHz)

100

12
36
45
78

0
1

250

【図17】 チャネル3の挿入損失量

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10 周波数(MHz)【図20】 チャネル3の反射減衰量

40

50
12
36
45
78

40
反射減衰量（dB）

挿入損失量（dB）

12
36
45
78

【図19】 チャネル2の反射減衰量

40

30

20

0
1

250

【図16】 チャネル2の挿入損失量

30

30

10

0
1

12

40

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

30

20

10
10

0
1
TSUKO ニュースレター No.1510周波数(MHz)

100

250

0
1

12
36
45
78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格
10

周波数(MHz)

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性【図21】 チャネル1のNEXT, 挿入損失量（ACR）【図24】 チャネル1のパワーサムNEXT, 挿入損失量（PS-ACR）
PS-NEXT,挿入損失量（PS-ACR）
（dB）

100

80

60

40

20

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

10 周波数(MHz)100【図22】 チャネル2のNEXT, 挿入損失量（ACR）

PS-NEXT,挿入損失量（PS-ACR）（dB）

NEXT,挿入損失量（ACR）
（dB）

60
12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

10 周波数(MHz)100

NEXT,挿入損失量（ACR）
（dB）

20

10 周波数(MHz)

100

250

13

80

60

40

12
36
45
78

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

10 周波数(MHz)

100

250

100

80

60

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格【図26】 チャネル3のパワーサムNEXT, 挿入損失量（PS-ACR）

100

20

12
36
45
78

0
1

250

【図23】 チャネル3のNEXT, 挿入損失量（ACR）

40

40

100

80

20

60

【図25】 チャネル2のパワーサムNEXT, 挿入損失量（PS-ACR）

100

40

80

0
1

250

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

10

周波数(MHz)

100

250

PS-NEXT,挿入損失量（PS-ACR）（dB）

NEXT,挿入損失量（ACR）
（dB）

100

80

60

40

12
36
45
78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
Cat6 チャネル規格

20

0
1

10

周波数(MHz)100

250

TSUKO ニュースレター No.15

LAN関連規格

カテゴリ6規格の行方 -そのその21

表1では、水平ケーブルの長さが短くなった場合にコードのはじめに長さをどれくらいまで延長できるか、規格として規定している。

前回はニュースレター第13号において、カテゴリ6規格の水平ケーブルを90mから75mまで短くした時に、合計最大行方＜その1＞として規格の概略について述べたが、その後長はワークエリアコードで22m、全コードの合計最大長で米国では、6月になってANSI/TIA/EIA-568-B.2-1として、カテ27mまで許容している。

ゴリ6のコンポーネントに関する追加規格が制定された。

【表1】 水平ケーブル長とパッチコードの最大使用長

さらに、国際規格（ISO/IEC-11801-2***）でも5月には規格の最終案が制定されて8月の委員会に向けて投票が行われてH（m）

いるという。おそらくこの15号が発行されるまでには、制定さ

90
85
80
75
70

れたというニュースが伝わってくるものと期待されている。前回はリンク構成についてベーシックリンクとパーマネントリン
クの違いを述べたが、今回はチャネルの考え方やその構成の違いおよび試験構成について規格ではどのように決められているかを中心に述べてみたい。

142

規格におけるチャネルについて

2.1

TIA/EIA-568-B.1に規定するチャネル

24AWG UTP/ScTP

24AWG UTP/ScTPのパッチコードのパッチコード

W（m）
5
9
13
17
22

C（m）
10
14
18
22
27

W（m）
4
7
11
14
17

C（m）
8
11
15
18
21

注）H：水平ケーブル配線長（m）
W：ワークエリアコードの最大長（m）
C：ワークエリアケーブル・パッチコード、機器コードの最大合計長（m）

すなわち、この規定から、AWG24の撚線導体を用いた
UTP/ScTPタイプのコードの場合は、単線を用いたケーブ
ルの減衰量と比べて最大20％増しを想定している。これ

TIA/EIA-568-B.1およびTIA/EIA-568B.2ではチャネルとしらの要求条件に適合させるためには、パッチコード類の長て次のように定義されている。 ここでは、チャネルの種類に、さを計算すると次のようになるが、MUTOAを用いた場合

通信アウトレット（TO）として集合通信アウトレット（MUTOA）には、特に水平ケーブルの長さに注意する必要がある。

を採用しているかどうかで構成に若干の違いがある。

C＝（102−H）／（1＋D）
W＝ C−T＜＝22m

最近のオフィスにおける作業の形態が個人作業と共同作

…式1
…式2

業を頻繁に変更する場合を想定して、規格ではオープンオ
フィスの方式として、MUTOAを採用する場合も多くなって

ここで、Cはワークエリアケーブル、機器ケーブルおよびパッチ

いる。そうすることによって、水平配線における変更の自由

コードの合計長（m）、Hは水平ケーブルの長さ（H+C＜＝

度が高いほど、水平配線を乱さずにレイアウトが変更できる

100m）、Dは単線ケーブルに対する撚り線導体コード類の減衰ことになる。このMUTOAを考慮した場合の水平配線系の量の増加割合で最大20％としている。 Wはワークエリアケーブ

チャネル構成は次のようになる。MUTOAは、最大でも12

ルの最大長
（m）
、Tは通信室におけるパッチコードと機器コード個のアウトレットで構成され、12の端末までをカバーするこの合計長（m）
である。この場合、通信室内のAWG24パッチとを前提とする。そして、MUTOAを取り入れない場合には、コードと機器ケーブルの合計長を5mとして計算している。

図1中では太い点線で示す回線が通常の一つのチャネルとい

MUTOAについては、すべてにおいてアクセス可能な箇所にうことになり、ケーブルおよびコードの種類により表１のような配置し、たとえばビルの柱、永久に取り壊さない壁などに取り付

配線長が規定されている。

けることとし、天井の中および移動可能な家具の中など、障害になるおそれのある場所には取り付けないことと規定している。

【図1】 MUTOAを含んだチャネル
MUTOA

通信室
パッチコード

2.2

端末機
ワークエリアケーブル
端末機

水平クロスコネクト
水平ケーブル
幹線ケーブル

通信アウトレット／
コネクタ
ワークエリアTSUKO ニュースレター No.15

ISO/IEC-11801-2002のチャネルについて

ISO/IEC-11801の第１回目の改訂が順調に進んでおり、ま機器ケーブルもなく制定される運びである。今年中に制定されれば、規格の名前はISO/IEC-11801-2002となるわけで、その中ではチャネル構成についてはインターコネクトとクロスコネクトその他幹LAN関連規格
カテゴリ6規格の行方 -そのその2
2--線系のチャネルなどと、ANSI/TIA/EIA-568-B.1よりは具体的

近端漏話減衰量（NEXT）、に定義されている。図2（a）
、
（b）
、
（c）
および（d）にISO/IEC-

電力和近端漏話減衰量（PS NEXT）、

11801-2002の水平回線の各チャネルを図解する。そして、漏等レベル遠端漏話（ELFEXT）、

話減衰量などに関する規格値は、コネクタ類をもっとも多量

電力和等レベル遠端漏話（PS ELFEXT）、（ここではTIA規格にあわせて4カ所）に使ったと仮定しての規

反射減衰量（RL）、

格値を制定している。

伝搬遅延時間（(Propagation Delay）、【図2（a）】 インターコネクトTO型チャネル

遅延時間差（P.Delay Skew）

これは床配線盤においてクロスコネクト（パッチコードを使用したジャンパ配線構成）を使用しない場合の水平回線のチャネルである。

FD
EQP

C

TO
C

C
水平
ケーブル

C

TE

ワークエリア
コード

C

CP
C

C

TO
C

TE

TO
C

パッチパネル

C

C
水平
ケーブル

C

TE

ワークエリアコード

これは床配線盤の中でクロスコネクトがあり、水平回線の途中にCPがある
場合の水平回線チャネルである。

EQP

CP
C

パッチパネル

C

C

C

TO
C

れたものである。この性能は、回線の中を信号が伝送するにあたりどのくらい減衰するか、または損失が生じるかを表し、機器から端末までの全体の損失量を表している。
基にしているが、それぞれ具体的な規格値を決めるための方程式を作成している。
挿入損失（チャネル100m）＝コネクタの挿入損失（コネクタ4個分）＋
ケーブルの挿入損失（100m分）＋挿入損失偏差値（ILD）…式3

ここで、ケーブルの挿入損失分としてはケーブル90m分と【図2（d）】 クロスコネクトCP型チャネル

FD（ATT:Attenuation）といわれていた性能であるが、規格改訂

基本的な計算式としては、両方の規格ともに次の仮定式を

これは床配線盤の中でクロスコネクトがあり、水平回線の途中にCPがない
場合の水平回線チャネルである。

C

この 挿 入 損 失（ I L ）という規 格 は 、従 来 は 減 衰 量のときに減衰量という表現から挿入損失という表現に変更さC【図2（c）】 クロスコネクトTO型チャネル

EQP

規格値の設定の状況（1）挿入損失（IL:Insertion Loss）

水平
ワークエリアCP
ケーブル ケーブル コードFD

ベル遠端漏話について考察する。

3

これは床配線盤においてクロスコネクトがなく、水平回線の途中にコンソリ
デーションポイント(CP)（ 水平ケーブル同士の接続点）がある場合の水平回線チャネルである。

EQP

次に、これらの項目のうちからそれぞれの規格に制定されている規格値のうち、挿入損失と近端漏話減衰量及び等レ【図2（b）】 インターコネクトCP型チャネルFD

コード類10m分の合計である。
また偏差値とは、完成されたチャネルの損失量は、構成する全ての個々の部材の損失量を合計したものよりも多くなる

C

TE

水平
ワークエリアCP
ケーブル ケーブル コードという現象に配慮した数値を、前もって規格値にプラスするという考えからきている。
①ANSI/TIA/EIA-568-B.1の場合

これらの規格にはカテゴリ6の規格として下記の性能項目が規定されている。そして、それぞれの項目毎に決められた規格値として、ANSI/TIA/EIA-568B.2-1およびISO/IEC-11801-2002ともにほぼ同一の数値が規定されているのである。
電気特性項目
特性インピーダンス（Z0）、
挿入損失（IL）、

etc

IL≦1.924 f ＋0.0173・f＋

0.204
1.5
＋0.0003・f dB …式4f②ISO/IEC11801-2002の場合（1.82 f ＋0.0169・f＋0.25/ f ）＋4・0.02・ f dB
IL≦1.05・…式5

この式を変形すると次のようになるIL≦1.991 f＋0.017・f＋

0.262
dB
f

…式5'

TSUKO ニュースレター No.15

15

LAN関連規格
カテゴリ6規格の行方
規格の行方 --その
その22-

この式5'は、ANSI/TIA/EIA-568B.2-1で定められた式に近似

このように 規 定 することにより、等レ ベ ル 遠 端 漏 話した式となっているが、これは規定された周波数範囲で同等（ELFEXTik）という性能は、回線の遠端側端末において、被の数値を規格値に採用しようとするISO規格制定委員の苦労

誘導回線に漏れてきた遠端漏話の振幅値（FEXTik）
から、誘（歩み寄りの努力？？）の現れだろうか。

導回線の挿入損失の振幅（ILk）
を差し引いた値として表されこれらの数式で計算した代表的な周波数における規格値を表2に示す。

ることになる。そして、等レベル遠端漏話の規格値として下記の数式を採用している。

ELFEXT≧−20log（10（2）近端漏話減衰量（Near End Crosstalk Loss）

67.8−20log（f）
−20
＋

4・10

83.1−20log（f）
−20
）

dB

この性能は、ある対（この対を誘導回線という）
の中を伝送

…式10

する信号が、その対から同じケーブルの中の他の対（この対を被誘導回線という）に漏れた場合に、近端側端末の方向に伝これらの数式は、近端漏話減衰量に対する考え方の違いと送される漏れ信号の合計量として表される。

全く同じで、TIAとISOの規格値の表現の姿勢を示していると①ANSI/TIA/EIA-568-B.1の場合言ってよいのではあるまいか。 そして、表2からわかるように、当−NEXTcableNEXT≧−20log（1020

然のこととしてTIAとISO両方の規格ともに同じ規格値を採用−NEXTconn

20

＋2・10

）dB
…式6

②ISO/IEC11801-2002の場合NEXT≧−20log（1016するように努力していることがうかがえる。
ただし、ILに関してISOは「4dB以下は全て4dBとする」と規定しており、1MHzではその数値が採用されているので、TIAの74.3−15log（f）
−20

＋2・10

94−20log（f）−20

数値とは大きく異なる。
）dB…式7

これらの式6と式7をみた限りでは、全く別の規格を定めるための数式のようにも見えるが、実はTIAは略号を採用し、ISOではそのものズバリの規格値を組み合わせているに過ぎない。すなわち、ISOの数式のうち、（（74.3 - 15log（f））/20）
はケーブルの近端漏話減衰量の規格値であり、（（94-20log（f））

【表2】 代表的な周波数における規格値一覧
周波数
（MHz）

IL

250

TIA
2.1
8.0
21.3
35.9

4

終わりに

1
16
100

ISO
4.0
8.3
21.7
35.9

NEXT
TIA
ISO
65.0
65.0
53.2
53.2
39.9
39.9
33.1
33.1

ELFEXT
TIA
ISO
63.3
63.3
39.2
39.2
23.3
23.3
15.3
15.3

/20）
はコネクタの近端漏話減衰量の規格値であって、それらをTIAと同じように組み合わせたもので、ISOとTIAともに、ケーブルの規格値を1つと2個のコネクタの規格値を組み合わせて全く同じ数式で表している。従って、数式の表現は異なるが、結果としては同じ数値を規格値として採用していることになる。
今回は、第13号に引き続いて、カテゴリ6の行方−その2−（3）
等レベル遠端漏話（ELFEXT:Equal Level Far End Crosstalk）

として、既に今年の6月に規格として制定発行された追加規①ANSI/TIA/EIA-568B.2-1の場合

格ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1と、まもなく改訂発行されよう−ELFEXTcable

ELFEXT≧−20log（1020としているISO-11801規格について、それぞれの規格に規−FEXTconn

＋4・10

20

）dB
…式8

定されたチャネル構成の違いを、重箱の隅をほじくるような形になってしまったが、自分自身が理解できるように整理して、わかりやすく表現してみた。この中では、まだまだ②ISO/IEC11801-2002の場合この規格の中では、「等レベル遠端漏話（ELFEXT）」
を、下

語り尽くせないと思うが、今後私たちがこれらの規格をど式で遠端漏話の数値（FEXT）
から回線の挿入損失（IL）を差のように参考にし、活用していくか、それぞれの規格で示し引いて表すと定義している。

された内容から今後の指針らしいものを感じていただければありがたい。

ELFEXTik＝FEXTik−ILk…式9

ここで、iとは誘導回線、kとは被誘導回線を表す。
TSUKO ニュースレター No.15

2002年度ジョイントセミナ実施報告
2002年ジョイントセミナも好評のうち終了しました。その報告を読者の皆さまにいたします。5月28日の広島から始め、福岡、熊本、岡山、大阪、東京、金沢、名古屋、大宮、札幌、そして7月19日の仙台と全国11会場で開催しました。参加者延べ人数は970名となりました。昨年のセミナより参加者が少ないのは、今回セミナ・ワークショップの2本立てにより、参加者を制限せざるを得なかったためです。会場によってはお申込の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。ワー
クショップでは参加者全員にCAT6のUTP 4Pをジャックに成端していただき、フィールドテスタでパーマネントリンクを、そして光のリンクも測定することを行いました。これは大変好評をいただきました。事前にセミナ内容がよくわかっていればもっと多くの人を参加させたかったなどのご意見を会場でいただきました。今後のセミナ実施の参考とさせていただきます。そして、皆さまからいただいたアンケートを下記に示しますのでご覧下さい。
アンケート内容は下記となっています。
総
通

信

興

論：技術最新動向のセミナ（参考になった

ある程度参考になった

参考にならなかった）

業：工事の注意点のセミナ（参考になった

ある程度参考になった

参考にならなかった）

施工経験はないが興味がある施工の検討をしていない）

ＣＡＴ 6 の 施 工：ＣＡＴ6施工経験の有無（施工を行った

アンケート結果■CAT6の施工経験があるか■最新動向が参考になったか
ある程度参考になった

参考にならなかった44％
他2％

経験はないが
興味あり

1％

78％

無回答

16％

54％

■施工の注意点が参考になったか

他1％

参考に
ならなかった1％

参考になった

68％

5％
無回答1％

17

初めて行ったワークショップへのコメントではある程度参考になった

31％

他6％
施工をした

1％

参考になった

検討して
いない

無回答0％

●セミナの時間が少ない●施工の実習がとても参考になった●光コネクタの実習がしたい●次回も実習を行って欲しい

セミナ・メーカへの意見・要望のコメントでは●今後もジョイントセミナを継続して実施して欲しい●定価をカタログに表示して欲しい●セミナの開催連絡を必ずしてして欲しい●専門用語が多く理解しにくい

今年の夏はとてつもなく暑い日が9月中旬まで続きました、皆様もやっと秋の心地良い風にほっとしているのではないでしょうか。体の切り替えがまにあわず調子をくずされる方もいらっしゃるでしょうね。実は私も風邪を引きしばらく咳がとまらずつらい思いをしました。そういえば今年のインターロップはその猛暑の中で行われたのですが、今までの中では一番多くの来場者をお迎えいたしました。やはりIT関連には関心のあるかたが多いのでしょうね。夏のニュースといえば8月初めに発見された多摩川のあごひげアザラシの「タマちゃん」が殺伐とする現代の中「心の癒し」といえるほほえま
しい報道でしたね。はるか北にいるはずのアザラシがあろうことか大都市の川を転々とするなど思ってもいないことでしたから・・。さて秋の展示会ですが10月10〜11日は「第6回ネットワーク工事機材展」が東京の青山で開催します。今までは「LAN配線工事機材展」で5回開催されたのですが今年から名称変更になりました。次には10月29〜30日につくば学園都市で開催される「つくばフォーラム」です。
皆様のご来場をお待ちしています。
さて、今号では、海外技術情報は「情報配線システムの設計と敷設（パート2）部品表の選択とシステムの敷設」ですが、いままで基礎セ
ミナでお話した集大成と言える内容で、これはなかなか参考になります。たとえば「ジャックやプラグに取り付けるとき、ツイストペアの撚りを戻しても、撚り込んでも良くない」等はケーブルメーカの代弁をしていただいているようで、できれば永久保存に指定したいですね。試験データは「各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたチャネル特性」についてまとめています。Q＆Aは「UTPパッチコードの単体評価（プロダクション法）」についてですが、CAT6のパッチコードの測定方法が先送りになっていますので興味がある話題ですね。LAN関連規格は「カテゴリ6規格の行方―その2−」となります。それとジョイントセミナの報告をさせていただきましたが、次回のセミナはまだ未確定です。決定しだい、またお知らせいたします。それでは読者の皆様と青山TEPIA「第6回ネットワーク工事機材展」
での出会いを楽しみにしています。
2002年

10月1日

発行責任者

LANシステム部

大津光夫

TSUKO ニュースレター No.15

環境にやさしい…

TSUKO

ECOケーブル
TSUNET-ECO®-1000E(CAT6)
AWG24-4P

TSUNET-ECO®-350E(CAT5e)
0.5-4P, デュアル44, 16P, 24P

TSUNET-ECO®-100E(CAT5)
0.5-4P, デュアル44, 16P, 24P

DKT®-ECO(電話用)
0.4-2P, 0.5-2P, 0.65-2P

燃焼時に有害なハロゲン系ガスが発生しません。
埋設時に鉛の溶出がありません。
代理店

連絡先

通信興業株式会社
LANシステム部：大津TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/