２ ０ 教 健 第 ５ ７ ８ 号
平成２０年１０月２２日

愛知県学校薬剤師会長

様

愛知県教育委員会教育長（ 公 印 省 略 ）「教室等の空気」に係る環境衛生検査の実施について（依頼）日ごろから学校環境衛生の向上に御協力をいただきありがとうございます。
さて、平成２０年度の県立学校における「教室等の空気」に係る環境衛生検査（第２回）について、別記により実施することとします。
つきましては、本検査が円滑に実施されますよう、貴会会員に対する周知及び協力の依頼をお願いいたします。

担当

健康学習課保健・給食グループ（鈴木）電話052-954-6794（ ダ イ ヤ ル イ ン ）ファックス

052-954-6965

別記

平成２０年度「教室等の空気」に係る環境衛生検査（第２回）実施要領
１

検査実施学校
全県立学校

２

検査実施時期
平成２０年１２月１日から平成２１年２月２７日までの暖房期間（人工環境下）

３

検査実施教室
普通教室及び特別教室

各１教室

４

検査項目
温度、湿度、二酸化炭素、気流、一酸化炭素、浮遊粉じん、落下細菌、実効輻射温度
なお、外気については、温度、湿度及び二酸化炭素について行う。

５

検査実施日程検査実施日程については、拠点校（別表参照）がブロック校及び委託検査機関と調整する。

６ 検査実施方法（１）落下細菌検査
ア 委託検査機関が用意するシャーレ（培地）に検体番号を記入する。
イ シャーレ（培地）は、教室の対角線上の３地点（前、中、後）の机上に設置し、５分間暴露させる。
ウ シャーレを設置する場所の選定は、学校職員（学校薬剤師を含む。）が行う。
（２）落下細菌以外の検査
ア 検査は、学校職員（学校薬剤師を含む。）が行う。
イ 拠点校に配備された検査機器は当該ブロック内で使用することを原則とするが、必要に応じブロック間で調整の上、他のブロックで使用することは差し支えない。
ウ 教室内の検査場所は、一部の項目を除き、中央部の机上を原則とする。
エ 気流については別添１、浮遊粉じんについては別添２をそれぞれ参考にする。
７

検査結果等
検査結果等について、別紙１及び２に記入する。
なお、検査の結果、「学校環境衛生の基準」の基準値を超過した場合、適切な事後措置を行った後、再検査を実施し、その結果を記入する。
また、当初の基準値を超過した結果及び事後措置の状況については、備考欄に記入する。

８ 検査実施に当たっての留意事項（１）拠点校配備の検査機器の有効利用拠点校を中心として、ブロック内で日程調整の上、検査機器を有効活用する。

（２）落下細菌検査
ア 落下細菌検査は、各学校で委託検査機関を選定する。
イ 参考
落下細菌委託検査機関（例）
社団法人愛知県薬剤師会生活科学センター
名古屋市熱田区伝馬町２－１９－１８
電話０５２－６８３－１１３１（３）その他
委託検査機関の選定、検査に必要な検知管の選定等、検査の実施に当たっては、学校薬剤師の助言を受け、適切に実施する。
８報告
検査結果等について、別紙１及び２に記入し、平成２１年３月１３日（金）までに健康学習課へ報告する。

別 表

拠 点 校 及 び ブ ロ ッ ク 校
地区名 拠 点 校名

北名南尾東ブロック校

明和 旭丘、名古屋西、旭陵、愛知商業、愛知工業、名古屋養護

千種 守山、緑丘商業、東山工業、名古屋盲、名古屋聾、千種聾惟

信 中村、松蔭、南陽、港養護、中川商業

天

白 瑞陵、昭和、名古屋南、鳴海、名南工業、熱田

春日井東

春日井、春日井西、春日井南、春日井商業、春日井工業、高蔵寺、春日台養護、春日井高等養護

瀬 戸 窯 業 豊明、東郷、日進、日進西、長久手、旭野、瀬戸西、瀬戸、瀬戸北
尾北

尾中

尾西

古 知 野 犬山、犬山南、丹羽、江南、尾北、岩倉総合
小 牧 南 小牧、西春、新川、小牧工業、小牧養護一宮 一宮北、一宮南、一宮工業、一宮養護、一宮東養護

一 宮 興 道 一宮西、一宮商業、一宮聾、木曽川、尾西、起工業
津 島 北 稲沢、稲沢東、杏和、佐織工業、佐織養護
佐屋 津島、津島東、五条、美和、海翔

半 田 工 業 半田、半田東、東浦、武豊、半田商業、半田農業、半田養護、ひいらぎ養護知多 横 須 賀
内

西三北

西三東

豊 田 北 豊田、豊田東、松平、加茂丘、足助、猿投農林
岡崎 岡崎東、幸田、岡崎工業、岡崎盲、岡崎養護

岡 崎 北 岩津、岡崎西、岡崎商業、岡崎聾

西三南 刈
西東三北

海 常滑、阿久比豊 田 西 豊田南、豊野、衣台、三好、豊田工業、豊田高等養護、三好養護安

東三南

知多翔洋、大府、東海南、桃陵、半田養護桃花校舎、大府東、東海商業、大府養護

城 安城東、安城南、安城農林、安城養護、碧南、碧南工業、高浜
谷 刈谷北、刈谷東、刈谷工業、知立、知立東
尾 西尾東、鶴城丘、一色、吉良

豊 橋 東 時習館、豊橋西、豊丘、豊橋工業、豊橋商業、豊橋養護、豊橋聾成章 豊橋南、福江、渥美農業

三 谷 水 産 蒲郡、蒲郡東、御津、国府、小坂井、宝陵、豊川工業、豊川養護新

城 新城東、鳳来寺、作手、田口別添１（「平成 15 年度愛知県学校薬剤師講習会兼学校保健研修会」資料より引用）

別添２

教室等の空気中の浮遊粉じん濃度について
学校環境衛生の基準で規定される教室等の空気中の浮遊粉じん濃度を求める場合、相対濃度計（デジタル粉じん計）の測定値から換算して算出する場合に使用する係数（質量濃度変換係数Ｋ）について、学校環境衛生管理マニュアル（平成 16 年 3 月文部科学省）
で新たに下記１のとおり値が示されましたので、今後、教室等の空気中の浮遊粉じん濃度を求める場合は下記２を参考にしてください。
記１

質量濃度変換係数Ｋ（１）Ｐ型（光散乱方式）
アＰ－５Ｈ
Ｋ＝３．５１×１０ － ３

イＰ－５Ｌ
Ｋ＝３．５１×１０ － ２（２）ＬＤ－３型（レーザーダイオード使用）
Ｋ＝１．３０×１０ － ３２

浮遊粉じん濃度計算例（１）Ｐ－５Ｈ２（柴田科学）の場合
ア

質量濃度変換係数Ｋ
Ｋ＝３．５１×１０ － ３ （機器本体表記のＫ＝０．００１）

イ

バックグランド値（ＢＧ）
５（ＣＰＭ）

ウ

デジタル粉じん計の測定値から質量濃度への換算
５分間測定した場合のデジタル粉じん計の測定値が１２０ＣＰＭであった場合、浮遊粉じん濃度は以下のとおり、０．０６７（ｍｇ／ｍ ３ ）となる。
＜換算例＞{（１２０÷５）－５}×３．５１×１０ － ３ ≒０．０６７
※1
※2
※3
※4
※１

デジタル粉じん計の５分間の測定値※２

５分間の測定値から１分平均の測定値を求めるために５で割る※３

バックグランド値（ＢＧ）※４Ｐ－５Ｈ型（散乱方式）のＫ値（２）ＬＤ－３（柴田科学）の場合
ＬＤ－３は、Ｋ値（１．３）をあらかじめ機器にセットすることにより、測定結果をｍｇ／ｍ ３ の単位で表示することができる。

別紙１「教室等の空気」環境衛生検査（第２回）結果表（全日・夜定・昼定・通信・特殊） 学校番号（学 校 名 愛知県立教 室 名 称 普通教室(記載者職・氏名

学校
電話階、年組) 特別教室(学校薬剤師氏名棟棟階、別教）)

１ 落下細菌検査
検 査 日 時 平成年
普教 室 容 積
暖房機器型式在 室 人 員月日

通ｍ３(縦教ｍ×横時分

室

特ｍ×高さｍ３(縦ｍ)(ﾒｰｶｰ名･型式を記入)

人(児童生徒天 候ｍ×横室ｍ×高さｍ)

人、教職員･検査員

人)(ﾒｰｶｰ名･型式を記入)

人、教職員･検査員

Ａ地点（窓 側）Ｂ地点（中 央）
落 下 細 菌Ｃ地点（廊下側）
普通教室平均人)

人(児童生徒

コロニー
コロニー
コロニー

Ａ地点（窓 側）Ｂ地点（中 央）
Ｃ地点（廊下側）

コロニー
コロニー
コロニー

コロニー

特別教室平均コロニー

２ 落下細菌以外の項目の検査
検査日時 平成年

月日

普 通 教 室時分

天 候

特 別 教 室外気乾 球 温 度℃℃℃

湿 球 温 度℃℃℃

相 対 湿 度二酸化炭素
①始業時
②15 分後③30 分後④終業時①％
ｐｐｍ ①％
ｐｐｍ％
ｐｐｍ②ｐｐｍ ②ｐｐｍ③ｐｐｍ ③ｐｐｍ④ｐｐｍ ④ｐｐｍ

浮遊粉じんｍｇ/ｍ３ｍｇ/ｍ３

浮遊粉じん濃度の算出に当たっては別添 2 を参照すること。

一酸化炭素

ｐｐｍ

ｐｐｍ

気ｍ/秒

ｍ/秒℃℃） （℃℃）

流

黒 球 温 度
(黒球温度と乾球温度の差)（※乾球温度の測定結果は、教室中央で測定した結果を記入すること。
黒球温度と乾球温度の差から実効輻射温度を求める場合、黒球温度と同じ場所で測定した乾球温度の値を用いて算出する。
３ 備考

別紙２

「教室等の空気」環境衛生検査（第２回）状況表（全日・夜定・昼定・通信・特殊） 学校番号（落下細菌検査時 *1）

落下細菌以外の項目の検査時 *1

普通教室

特別教室

普通教室

特別教室

測定当日の清 掃 の実 施 状 況

*2
検査
前の状
況換 気 の状況
（具体的に）の廊下側

開・一部開・閉開・一部開・閉

開・一部開・閉

開・一部開・閉

開放状況

外気側開・一部開・閉

開・一部開・閉

開・一部開・閉

開・一部開・閉

天窓の廊下側開・一部開・閉開・一部開・閉開・一部開・閉

開・一部開・閉開放状況

外気側開・一部開・閉開・一部開・閉

開・一部開・閉

開・一部開・閉

稼動 ・ 停止

稼動 ・ 停止

稼動 ・ 停止

稼動 ・ 停止窓
*3
検査
時の状
況

授業の状況
（授業の内容）
暖房機器の稼 動 状 況そ参の考

その他()

その他()

その他()

その他(他事項

検査結果が基準を超過した場合、推定される原因＊１ 落下細菌検査とそれ以外の検査を同一日時に実施の場合、＊２及び＊３は、「落下細菌検査時」の欄のみ記入すること。
＊２ 検査当日の状況を具体的に記入すること。なお、当日検査実施前に清掃を実施した場合は、検査までの時間経過を記入すること。
＊３ 該当項目を選択又は記入すること。

)