Isotop® DSD
Stahlfederisolatoren mit integriertem Hochleistungsdämpfer— Eigenfrequenz ab 4,2 Hz— Sylodamp® inside ideal für Maschinen mit vielen Startund Abschaltzyklen— Kathodisch tauchlackiert (KTL) für erhöhten Korrosionsschutz— Sichere Verbindung zwischen Teller und Feder dank spezieller
Verklebung— M 10 Innengewinde— Passende Fußplatte und/oder Höheneinstellung verfügbar
— Fußplatte mit Dämpferelement (FP/K) isoliert zusätzlich auchhöhere Frequenzen— Einfache Belastungskontrolle dank offener Bauweise— Auslegung der Federn nach DIN EN 13906–1

Maximale Belastungin kgin N

DSDFederelement KTL

Fußplatte FP/K mit
Dämpferelement
für SD/DSD

Fußplatte FP fürSD/DSD

Eigenfrequenz bei
maximaler Belastung

Verpackungseinheit

Bestellnummer

39492

Isotop® DSD 1 KTL

24235

5,6 Hz50 Stk.

Isotop® DSD 2 KTL

39383

4,9 Hz50 Stk.

39493

Isotop® DSD 3 KTL
Isotop® DSD 4 KTL
Isotop® DSD 5 KTL
Isotop® DSD 6 KTL
Isotop® DSD 7 KTL
Isotop® DSD 8 KTL
Isotop® DSD 9 KTL

5787140200365
4706505598531.373
1.962
3.581
4.611
6.377

4,8 Hz4,2 Hz4,8 Hz4,3 Hz5,2 Hz4,7 Hz4,6 Hz50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.
50 Stk.

39495
39496
39497
39157
39498
39499
39500

Isotop® FP/K 1 — 9 KTL

für DSD 1 bis 9inkl. Schrauben 1

50 Stk.

39158

Isotop® FP 1 — 9 KTL

für DSD 1 bis 9ohne Schrauben

50 Stk.

39537

50 Stk.

47321

Isotop® NV 1 — 9M 10

für DSD 1 bis 9

Höheneinstellung fürSD/DSD
M 10-Verbindungsschrauben zwischen Fußplatte und Feder

Isotop® SD (unbelastet)

Isotop® FP/K150

120120

Isotop® NV 1 - 920*95

94957050ø 70

Isotop® FP150

ø 28

ø 11M 1012

ø 11

21M 1017

1*Einschraubtiefe SD/DSD

200

8150

7100

6550

540780640

1517192123 25
Einfederung in mm

11131517109700

8600

7Kraft in N

900
800

9400

8300

7200

6100

540192123 25
Einfederung in mm

9Isotop® DSD 5
Eigenfrequenz in Hz

11131517192123 25
Einfederung in mm

Isotop® DSD 61.500

101.300

9

1.100

8900

72.00010

1.800

91.60081.400

7

1.200

6

1.000

5800

4600

36700

64500

53300

4400

5300
200
9111315171921
23 25
Einfederung in mm

91315171921
23 25
Einfederung in mm

3.800

103.400

93.000

8

2.600

76

2.200

5.000
4.600

1094.200

83.800

7

3.400

6

3.000

5

2.600

42.20031.800251.400

4

1.000

3

1.400

1600

21.0000
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Einfederung in mm

11131517192123 25Einfederung in mm

11131517192123 25
Einfederung in mm

Isotop® DSD 91.800

929Isotop® DSD 8
Eigenfrequenz in Hz
Kraft in N

Isotop® DSD 7

11400

6.400

86.0005.600

75.20064.8004.400

54.0003.600

43.2002.800

32.4002.000

Kraft in N
Eigenfrequenz in Hz

AUSTRIA — Bürs GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart FRANCE — Paris — Lyon JAPAN — Tokyo
INDIA — Pune CHINA — Beijing USA — Charlotte AUSTRALIA — Melbourne
www.getzner.com

29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223Einfederung in mm

Eigenfrequenz in Hz

500

Eigenfrequenz in Hz
Kraft in N

Kraft in N

Isotop® DSD 4

Kraft in N

4
9Eigenfrequenz in Hz
Kraft in N

13500

Eigenfrequenz in Hz

120

10DB Isotop® de © Copyright by Getzner Werkstoffe GmbH l 09-2022 | Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegenprodukt- und anwendungsspezifischen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Werkstoffeigenschaften und deren Toleranzen variieren je nach Art der Anwendung sowie Beanspruchung und sind auf Anfrage bei Getzner erhältlich. Änderungen vorbehalten. Weitere allgemeine Informationen siehe VDI Richtlinie 2062 sowie Glossar. Weitere Kennwerte auf Anfrage.

98600

Eigenfrequenz in Hz

250

160

Kraft in N

10Eigenfrequenz in Hz300

9Kraft in N

11200

11Isotop® DSD 3
12109Isotop® DSD 2
350

11240

0Rückkühler auf Dach installiert

400

280

Eigenfrequenz in Hz

Kraft in N

Isotop® DSD 1

Kleines Blockheizkraftwerk