特集◎「第５回サステナブル住宅賞」受賞作品紹介
特集◎「第５回サステナブル住宅賞」受賞作品紹介

社団法人 日本木造住宅産業協会会長賞〈新築部門〉

堺パッシブハウス
ネット・ゼロエネルギー・ハウス
応募責任者

◇建築概要
作 品 名：堺パッシブハウス
所 在 地：大阪府堺市
建 築 主：茅原守雄

なちゅらる・さーかす茅原守雄◇設計の概要
建設地は大阪府堺市で、市内を南北に縦断する幹線道路沿いに立地している。
敷地面積約 56 坪で間口約 9.5 ｍ奥行 19.3 ｍとコン

設 計 者：なちゅらる・さーかす

パクトな敷地だが、南東側が幹線道路に接道している

施 工 者：㈱丹生ため道路面に駐車場を設置している。

敷 地 面 積：184.37㎡

１階には外部と内部の中間域として南側にホールを

延 床 面 積：165.81㎡設置して、冬期の日射取得による温室効果・蓄熱効果

主 要 構 造：木造在来軸組工法を目指している。間仕切りの建具には、中空層のある階ポリカキューブを採用して断熱性を高め、建具の開け数：地上 2 階

竣工年月日：2011 年７月 12 日

閉めによるダブルスキン効果を発揮している。
屋根は太陽光発電設備の設置のために、３寸勾配の46IBECNO.196

社団法人 日本木造住宅産業協会会長賞〈新築部門〉「堺パッシブハウス」

大屋根になっている。この勾配による高さ空間を階段

2.8kW エアコン１台だけで夜間に基礎コンクリート・室上部に確保して排熱窓を設置し、高低差を利用した床下地に蓄熱・蓄冷し、日中は、熱交換計画換気によ自然換気を行う。また、夏期の卓越風に向かって窓廻る送風（100㎥ /ｈ）のみで１階での室温を冬期（20りにウインドーキャッチャーも設置している。

～ 21℃前後）、夏期（26.5 ～ 28.5℃前後）に維持して構造は木造在来軸組工法である。外壁の断熱厚の確いる。

保もかねて東南海沖地震に対する耐震性を高める為、２階の各居室については、冬期は 17℃前後、夏期

外周の柱は南方向からの地震波に強く成る様に奈良県

は 30℃前後で相対湿度 55％前後の環境を確保してい吉野杉の平角（120 ×270㎜）として、２階の床梁（吉る。

野杉）が１階の柱に 135㎜乗っかかる仕口にして落ちないようにしている。柱脚にはベースプレート金物を採用し、平角の通柱への仕口には金物ジョイントを採家全体としての一次エネルギーとしては、プラス・エネルギー・ハウスになる。
オール電化ではなく、給湯のみ都市ガスの潜熱回収型瞬間式給湯器からの給湯になり、屋根面には将来用用している。
冷暖房・換気システムとしては、自立循環型住宅として太陽熱温水器の設置スペースを確保している。

設計にある間接蓄熱法を用いて、階段下に設置した

冬期

階段床下暖房時

１階居間床蓄熱

冬期

床下蓄熱⑥④②②④①堺外気温度②１階居間室温③１階居間絶対温度④２階洋室室温⑤２階洋室絶対温度⑥１階床下温度①①⑤①

冬期の 24 時間温度・絶対湿度変位
2013年5月③④⑤③③②⑤⑥⑥

夏季の 24 時間温度変位47

特集◎「第５回サステナブル住宅賞」受賞作品紹介◇省エネルギー対策
今までに無い様な快適な生活空間を、最新の性能③

自然エネルギー利用
冬期は南面１階にて日射取得した熱を床コンクリート下地に蓄熱させ暖房補助（ハード）と住まい手の知恵（ソフト）により生み出太陽光発電設備 8.8kW 設置す事を目指している。
ギーの目標をドイツのパッシブハウスレベルに設定し◇年間の冷暖房負荷と室内温度環境及びランニングコストた。

建物を計画する上で、５つの要因（日射条件・外皮

住宅の温熱性能については、年間消費一次エネル消費エネルギーの給湯・暖房・冷房・換気・照明・調理・家電（TV）のそれぞれの対策を計画した。消費エネルギーの多い順は、家電・暖房・給湯・冷房・換気・照明になる。

性能・蓄熱・冷暖房換気・コスト）のベストな組み合わせを検討した。
日射条件：地域、冬期の天候、敷地条件、方位、隣接建物、生活パターン等から冬期の日射取得が確保出

暖冷房では、超断熱性能と蓄熱効果により安定した来るか、夏期の日射遮蔽をどうするかの検討を行った。

温熱環境と省エネルギー、省ランニングコストが達成

検討にはソーラーデザイナー（クアトロ社）を使用しできる。ている。堺パッシブハウスの実測とも非常に近く正確

給湯では、とりあえずガス潜熱回収型瞬間給湯器を設置して、将来計画としては太陽熱温水器と接続の予定である。
その他の消費エネルギーでは家電が大きい。TV のである。超高性能窓（Ug ＝ 0.5）パターンの入力可能なのが有り難い。
外皮性能：U 値＝ 0.7 前後の設計を標準にして U 値＝ 1.0、1.5、1.9 と比較した。

液晶 LED への入れ替え、換気では直流モーターによ

蓄熱容量：自立循環型住宅設計では、170kj / ℃・る省電力、照明器具の LED など省エネ球への入れ替㎡以上の熱容量の増加を求めているが、床下への間接えを行った。

蓄熱法と内壁の漆喰などにより 400kj/ ℃・㎡位まで①増加している。最新の設計では、床下地にパッシブ蓄断熱性能
省エネルギー基準の地域区分（Ⅳ）
建物全体のＱ値：0.65W/（㎡ ･ Ｋ）

熱体を入れて 600kj / ℃・㎡位まで増加している。
室内温度変化：以上の３要素を元にガラスの U 値

屋根又は天井の断熱仕様［材料名：高性能 GW、厚と日射取得率、蓄熱容量を変えてエアコンの温度設定

さ：630㎜、Ｕ値：0.11W/（㎡ ･ Ｋ）］と可動時間帯を、生活パターンも考慮して室内温度の基礎又は土間の断熱仕様［材料名：フェノール変化を確認した。冬期にエアコン無しで日射取得最大フォーム、厚さ：60㎜、Ｕ値：0.45W/（㎡ ･ Ｋ）］にすると、24 時間の温度変位は 10℃以上になる。天外壁の断熱仕様［材料名：高性能 GW、厚さ：300㎜、気の状況にも大きく変わるので、エアコンの作動が重Ｕ値：0.15W/（㎡ ･ Ｋ）］

要になる。外出して帰ってくると室内が寒いのが普通

開口部サッシの仕様［材質：木製 Uw=0.8 又は樹脂だが、堺パッシブハウスではグラフに見るように、冬Uw=1.6W/（㎡ ･ Ｋ）］

期は 20℃前後を確保して、夏期は 26 ～ 29℃になって開口部ガラスの仕様［種類：トリプル Low-E、厚さ：いる。当然、断熱性能・ガラス性能・蓄熱容量・床下

4+4+4 Ug=0.5 又は 3+3+3㎜、Ug=1.2W/（㎡ ･ Ｋ）］

冷暖房の組み合わせが合わないと出来ない。

開口部ドアの仕様［材質：木質断熱戸、Ｕ値：0.94W/

室内温度の変化と快適性：室内で大きな温度差があ（㎡ ･ Ｋ）］

るとヒートショックになるといわれている。冬期の日②

射取得は、天気・部屋の位置などでも温度変位がかな

設備機器
冷暖房システム：高効率壁掛けエアコン 2.8kW（APF6.7）（全体で１台設置）

り大きくなる。窓を開けるほど高温になる日もあった。
コスト：コストにはイニシャルとランニングがある

給湯方式：都市ガス瞬間式潜熱回収型給湯器

が、イニシャルは資産価値とも評価出来るのでランニ

換気システム：第１種熱交換式機械換気、第３種機

ングのみ評価した。各エネルギーコストとの評価にな械換気（水廻り）

るが、プログラムが電気熱源のみの入力対応なので、

48

IBEC

NO.196

社団法人 日本木造住宅産業協会会長賞〈新築部門〉「堺パッシブハウス」

エアコン冷暖房での作動時間帯別の電力単価で評価している。堺パッシブハ
ウスでは、夜間電力単価が８～９円 /kW だった。日中にエアコンを作動させると、新築後の 10 年間は 48 円 /kWの買取価格で評価するので、関西では夜間の６倍の単価になる。現在の単価での評価では、3.5 倍前後になる。堺
パッシブハウスで昼１時間作動させる
堺 PH 冬期温度変化（計算値）

堺 PH 夏期温度変化（計算値）のと、夜６時間作動させるのが同じになる。

◇まとめ
長期優良住宅の認定も受けているが温熱性能の基準でみると、Q 値＝ 2.7が 0.65 と４倍の性能になる。これは認定基準が低すぎるからだ。50 年後も安定して居住できる性能を確保する為に、耐震性、耐久性、空気質（化学物質対策・室温・調湿・外部粉塵除去）、外部騒音などの対策を行った。また、
堺 PH 月別 暖冷房二次エネルギー量（MJ）（計算値）

堺 PH 月別

暖冷房費（円）（計算値）

生活をする上でランニングコストも重要だ。この家では、今後 20 年間は電気代を払わなくてもいける見通しだ。自動車で比較すると、ハイブリッド車か電気自動車の様なものだ。
住宅内の温度変化と体の健康についての調査は行っていないが、堺パッシブハウスで共同実験をしている
近畿大学の岩前篤教授の「断熱性能と健康」の研究や自身の体感から、冬期の 20 ～ 21℃の室温環境は非常に快適だ。夏期については、湿度との関係が大きいので、エアコンによる除湿効果が一番である。
温度変化に一番影響しているのが、冬期の日射取得
堺 PH 月別一次エネルギー量（MJ）（実績）と夏期の日射遮蔽だ。一般的な住宅性能では、南面ガラスは断熱タイプで日射取得大とし、東西面は日射遮蔽タイプのガラスを選択するが、温度変化も大きくなり生活スタイルとしてカーテンを開けておく必要があり、夜間は断熱ブラインド等で熱損失を防ぐ必要がある。夏期については、南面は庇等の対策が重要だが、８月後半以降は太陽高度もかなり下がってきて、出巾

パッシブ蓄熱材

900㎜ほどの庇では掃出し窓の日射を完全には防げない。堺パッシブハウスでは可動ルーバーシャッターを設置しており、かなり高額ではあるが効果は大きい。
冬期日射取得2013年5月49