製品紹介
リンク試験データ
LAN関連規格キーワード
TSUKOニュースレターダイジェスト
RCDD合格について

2004 冬CONTENT S
製品のご紹介1

TSUNET-350E SERIES

リンク試験データ

2

CAT6部材とエンハンスドCAT5部材の混在チャネル特性

LAN関連規格8

TSUKOニュースレターダイジェスト 12

キーワード

ANSI/TIA/EIA-568-B.＊-＊
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard「商用ビル通信配線規格」Addendum（追補）のご紹介

創刊号〜第19号までの掲載内容リストアップ

16 撚り戻し長RCDD合格について 17 RCDD試験合格までの道のり

編集後記

17

製品のご紹介 TSUNET-350E SERIESTSUNET -350E-0.5®

●4P、12P、16P、24P、48P、デュアル44タイプがございます。
●高信頼性の100Ω系CAT5e UTPケーブルです。
●超高速LAN 1000BASE-T（ギガビットイーサネット等）に対応しています。
●外被および中間外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
●4PはTSUPAC巻、11色の外被色があります。
●残量のわかるレングスマーク入りです。
●デュアルタイプは紙製ボビン巻、高信頼性の4P＋4Pメガネ型、レングスマーク入りです。

TSUPAC（4P）

ボビン巻（デュアル44）

1

TSUNET -350E-BD（CAT5e UTP）®

●4Pユニットごとのインナーシース付（ N o 入り）です。
●サイズは16P、24P、48Pの3種類です。
●絶縁体の識別はTIA/EIA規格に準じて、
青・橙・緑・茶の4色構成です。
●外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
●残量のわかるレングスマーク入りです。

TSUNET -MC350E-MP（CAT5e UTPモジュラプラグ付パッチコード）®

●高信頼性の 100 Ω系 CAT5e UTP パッチ
コードです。
●導体がより心線のため、柔軟性があります。
●11色の外被色があります。
●加工製品には結線／レングス表示チューブを取り付けます。

TSUKO ニュースレター No.20

CAT6部材とエンハンスドCAT5部材の混在チャネル特性【図1】チャネルの構成

はじめに
みなさんはケーブルの敷設や張り替えを行う際、次のようなことを考えたことはないでしょうか。 「敷設や張り替えが面倒な場所（壁の中や配管の中、大型機器の裏側など）
は、将来を考えグレー
ドの高いケーブルを敷設しておきたい」と。 つまり、次のようなケースです。 将来張り替えが面倒なので壁の中にはCAT6ケーブルを

①
②
③
④
（FD側）

（TO側）

フィールドテスタ（DSP-4300）

フィールドテスタ（DSP-4300）

先行敷設し、壁から出ている他の部分（パッチコードやコネクタ）は容易に交換できるので、エンハンスドCAT5（以下CAT5e）
を当分の間、
使用するといったケースです。
この異なったカテゴリの部材を混在させ、使用できることは、【表2】チャネル構成部材

CAT6の規格であるANSI/TIA/EIA-568-B.2-1にも規定されていま

チャネル パッチパネル、アウトレット

す。 この規定では、下位互換性（Backwards compatibility）としチャネルA A社製（CAT6、CAT5e）
TSUNET-1000E AWG24-4P（CAT6） TSUNET-MC1000E-MP（CAT6）
チャネルB B社製（CAT6、CAT5e）
TSUNET-350E 0.5-4P（CAT5e） TSUNET-MC350E-MP（CAT5e）
チャネルC C社製（CAT6、CAT5e）て規定され、汎用配線システムの性能を確保するため、下位のカテ
ゴリ部材と組み合わせた場合、下位のカテゴリ性能を満たさなけれ

水平ケーブル

パッチコードばならないというものです。 下位互換性については、表1のように示すことができます。 この一覧表では、例えばCAT6のパッチコー

2

ドとCAT5eのパッチパネルを組み合わせた場合、全体としてCAT5eの性能を満たさなければならないといったことになります。

試験結果
本試験は、チャネルの両端から試験を行っております。 試験結今回のリンク試験データでは、このCAT6部材とCAT5e部材を果のグラフ中、「FD側」と記されているものは、図1のチャネルの左混在させた場合、純粋なCAT6チャネルと純粋なCAT5eチャネル側（Floor Distributor側）
から信号を投入した場合の特性を示してと比べ、実際の性能レベルはどうであるのか試験をしてみました。

います。 同様に「TO側」と記されているものは、図1のチャネル右異なったカテゴリ部材は 混ぜるな危険 といった印象が強いの側（Telecommunication Outlet側）
から信号を投入した場合の特ですが、混在は認められているものなのです。 この下位互換性については、TSUKOニュースレターNo.6とNo.9でも取り上げておりますので、併せてご覧ください。

最悪値とは」
を参考にしてください）。
まず図3をご覧ください。このグラフは、A社製コネクタ類と弊社

コネクタのカテゴリ

プラグと
コードの
カテゴリ

CAT3
CAT5
CAT5e
CAT6

図3以降のグラフでは、それぞれの状態における最悪値のみを表しています（最悪値の表し方については、次ページ「試験データの【表1】下位互換性一覧表

CAT3
CAT3
CAT3
CAT3
CAT3

性を示しています。

CAT5
CAT3
CAT5
CAT5
CAT5

CAT5e
CAT3
CAT5
CAT5e
CAT5e

CAT6
CAT3
CAT5
CAT5e
CAT6

製ケーブルを組み合わせた場合のNEXT（FD側からの測定値）
を示しています。

図1に示した、①すべてCAT6、②コード類

CAT5e、③コード類とコネクタ類CAT5e、④すべてCAT5e、これらの測定値の最悪値を示したものです。 このグラフを見ると、すべて
CAT6部材の場合、CAT6規格に対して5dB以上のマージン（余裕度）が確認できます。 すべてCAT6部材で構成したチャネルのコー

試験構成

ド類をCAT5eに替えた場合は、大幅にNEXT性能が低下している

今回の試験では、図1に示したようなチャネルを構成して行していますが、この場合はCAT5e規格が対象となります。 CAT5eいました。 図に示したような、CAT6部材のみで構成した場合規格に対しては十分なマージンが確認できます。 次に水平ケー〜CAT5e部材のみで構成した場合までの4通りのパターンで試

ブルの両端のコネクタもCAT5eに替えた場合は、さらに特性が低験を行いました。 試験に用いた部材は、表2の通りです。

下しますが、CAT5e規格は十分満足しています。 また水平ケーブ

試験機には、フィールドＬＡＮテスタDSP-4300（FLUKE社製）
を用いています。

ことが分かります。 CAT6規格に対しては、規格ギリギリまで低下

ルもCAT5eに取り替え、すべてCAT5eとした場合も、通常のCAT5eチャネルとしてCAT5e規格に対して十分なマージンが確認

本試験データは、ページの都合上すべての特性値をご紹介するこできます。 このグラフからCAT6部材とCAT5e部材を組み合わせとができません。 主立った特性値のみご紹介させていただきます。

た場合、規格に定められている下位互換性（この場合CAT5e規格

TSUKO ニュースレター No.20

CAT6部材とエンハンスドCAT5部材の混在チャネル特性を満たすこと）が確保されていることが分かります。 次に隣の図6、チャネルAのTO側からの測定値を見ると、こちらも同様の結果とな

試験データの最悪値とは試験データの最悪値は、次のような方法で求めています。 図2aにりました。
図4と図7がチャネルB（B社製コネクタ類との組み合わせ）、
図5と図8がチャネルC（C社製コネクタ類との組み合わせ）の
NEXTデータです。

この場合においてもチャネルAと同じ傾向が確認されました。

示したチャネル1のNEXT全データから最も規格値に近い値を拾っていったラインがチャネル1の最悪値となります。 図2bに示した
チャネル2も同様です。 図2cが最悪値を集めたグラフとなります。
本試験データの図3以降のグラフは、すべてこのように各条件でのチャネル最悪値を集めたグラフになります。

次の図9〜図14が先ほどのNEXT測定値から計算で求めたパワーサムNEXT（電力和近端漏話減衰量）です。

NEXT同様、【図2a】チャネル1のNEXT
100

下位互換性が保たれていることがこれらのグラフから確認することができます。

80を満足するレベルでした。 この場合においても下位互換性に問
題はありませんでした。

NEXT （dB）

を示してい
次の図15〜図20は、EL-FEXT（等レベル遠端漏話）
ます。EL-FEXTについては、すべてCAT5e部材でも、CAT6規格

60

図21〜図26がそれぞれの反射減衰量を示しています。 この場合
40

も、すべての条件で規格を満足し、下位互換性に問題ないことが確認されました。

20
1

まとめ

Pair1-Pair2
Pair1-Pair3
Pair1-Pair4
Pair2-Pair3
Pair2-Pair4
Pair3-Pair4
最悪値

結果としては、すべての試験条件において、下規格

10周波数(MHz)

100

250

＋

今回はCAT6部材とCAT5e部材の混在チャネル特性のご紹介をしました。

チャネル1の最悪値【図2b】チャネル2のNEXT

3100

位互換性が維持されていました。
今回の結果からも分かるとおり、異なるカテゴリの部材を混れるため、組み合わせたもののうち下位のカテゴリとしてご利用いただけます。

80

下位互換性が保た

もちろん配線の管理としては、すべて同じ

カテゴリの方が管理しやすいことは言うまでもありません。

NEXT （dB）

在させることは 邪道 ではないのです。

60

しかし、場合によっては混在させた方が都合の良い場合もある
のです。

40

はじめにも書きましたが、壁の中などの敷設の難し

い場所の水平ケーブル部分はCAT6ケーブルを先行配線しておき、他の部分はCAT5eで利用しておくのも良いと思います。

20
1

ることなく移行でき、将来性を持った配線システムとして提供することが可能です。
また、CAT6、CAT5e混在システムでは、全体としての性能レベ
ルはCAT5eを満たすレベルとありますが、実際CAT6ケーブル部分

チャネル2の最悪値

10
周波数(MHz)

100

250

100

250

＝

この場合、将来のアプリケーションに水平ケーブルを張り替え

Pair1-Pair2
Pair1-Pair3
Pair1-Pair4
Pair2-Pair3
Pair2-Pair4
Pair3-Pair4
最悪値【図2c】チャネル1とチャネル2の最悪値
100

は、CAT5eに比べノイズ耐性などが強いため、より安定した信頼性の高い配線システムであることは間違いありません。 こういった
本試験データは、CAT6とCAT5e部材混在チャネル特性のご紹介を目的としております。

本試験に用いている部材のメー

80NEXT （dB）

配線システムのご提供を今後検討されてみてはいかがでしょうか。

60

カ、型番などに関するお問い合わせについては一切お答えできませんのでご理解下さい。

弊社ではみなさまに安心してご使40用いただけるようさまざまなケースを想定し、検証実験を行っております。

今後も、みなさまのお仕事に参考となる情報を提供していきたいと思います。

20
1

チャネル1の最悪値
チャネル2の最悪値

10
周波数(MHz)TSUKO ニュースレター No.20

【図3】チャネルAのNEXT（FD側）【図6】 チャネルAのNEXT（TO側）

100

100
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80
NEXT(dB)

NEXT(dB)

80

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

20
1

10
周波数(MHz)

100

250

NEXT(dB)
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

20
1

60

40

10

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

100

20
1

250

周波数(MHz)

10

100

250

周波数(MHz)【図5】チャネルCのNEXT（FD側）【図8】 チャネルCのNEXT（TO側）

100

100
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80
NEXT(dB)

80
NEXT(dB)

100

100

60

60

40

10
周波数(MHz)【図7】 チャネルBのNEXT（TO側）

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80
NEXT(dB)

20
1

250

100

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格【図4】チャネルBのNEXT（FD側）

4

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格20
1

TSUKO ニュースレター No.2010周波数(MHz)

100

250

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

20
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)100

250

CAT6部材とエンハンスドCAT5部材の混在チャネル特性【図9】チャネルAのPSNEXT（FD側）【図12】チャネルAのPSNEXT（TO側）

100

100
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80
PSNEXT(dB)

PSNEXT(dB)

80

60

40

20
1

100

PSNEXT(dB)

80

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

40

10

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

100

20
1

250

【図11】チャネルCのPSNEXT（FD側）

10
周波数(MHz)

100

250【図14】チャネルCのPSNEXT（TO側）

100

100
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80
PSNEXT(dB)

PSNEXT(dB)

560

周波数(MHz)

60

20
1

250

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

40

100

100

60

80

10
周波数(MHz)【図13】チャネルBのPSNEXT（TO側）

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e80
PSNEXT(dB)

20
1

250

100

20
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格【図10】チャネルBのPSNEXT（FD側）

40

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e10
周波数(MHz)

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

100

250

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

20
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)100

250

TSUKO ニュースレター No.20

【図15】チャネルAのEL-FEXT（FD側）【図18】チャネルAのEL-FEXT（TO側）

80

80
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e60
EL-FEXT(dB)

EL-FEXT(dB)

60

40

40
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

20

1

10
周波数(MHz)

100

1

250

【図16】チャネルBのEL-FEXT（FD側）

250

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e60
EL-FEXT(dB)

EL-FEXT(dB)

100

80

60

40

40
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

1

10

20
100

250

1

周波数(MHz)【図17】チャネルAのEL-FEXT（FD側）

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250【図20】チャネルCのEL-FEXT（TO側）

80

80
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e60
EL-FEXT(dB)

60
EL-FEXT(dB)

10
周波数(MHz)【図19】チャネルBのEL-FEXT（TO側）

80

6

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

40

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格20
1

TSUKO ニュースレター No.20

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)100

250

CAT6部材とエンハンスドCAT5部材の混在チャネル特性【図24】チャネルAの反射減衰量（TO側）

40

40

30

30
反射減衰(dB)

反射減衰(dB)【図21】チャネルAの反射減衰量（FD側）

20

10

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

10
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)

100

0
1

250

【図22】チャネルBの反射減衰量（FD側）
40

40

30

30

20

10

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

0
1

100

0
1

250

周波数(MHz)

40

40

30

30

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

0
1

250

7

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250

20

10
ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)100【図26】チャネルCの反射減衰量（TO側）

反射減衰(dB)

反射減衰(dB)【図23】チャネルCの反射減衰量（FD側）

10

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10

すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e20

10
すべてCAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格【図25】チャネルBの反射減衰量（TO側）

反射減衰(dB)

反射減衰(dB)

20

100

250

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格
すべて CAT6
コード類CAT5e
コード、コネクタ類CAT5e
すべてCAT5e

ANSI/TIA/EIA-568-B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数(MHz)100

250

TSUKO ニュースレター No.20

LAN関連規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.＊-＊

Commercial
Commercial Building
Building Telecommunications
Telecommunications Cabling
Cabling Standard
Standard「商用ビル通信配線規格」「商用ビル通信配線規格」Addendum（追補）（追補）のご紹介のご紹介
1

また、568B規格の分岐番号の付け方は以下のようになって

はじめに

います。

このANSI/TIA/EIA-568-Bは米国独自に制定された情報
配線システムの規格ですが、みなさんもご存じのように日本国内でも広く普及しています。

ANSI/TIA/EIA-568-B ．
＊-＊
Addendum（追補）No.

この規格は3部より構成されており、それぞれ対象や用途が異なっています。

本体のパートNo.

そして制定後の規格の不備や不足を補うためにAddendum（追補）が発行されています。

本体の改訂記号

現在発行済みおよび審議中の568B規格については表1をご覧下さい。

今回はすでに発行されているANSI/TIA/EIA-568-Bの追補
規格の概要についてご紹介したいと思います。 みなさまのご参考になれば幸いです。

【表1】 ANSI/TIA/EIA-568-B 「米国における商用ビル通信配線規格」（かっこ内は発行年月）1本体
1（01.8）568-B.1（01.5）
一般的要求条件
2（03.2）［配線システム設計者のための規格］

82568-B.2（01.5）
ツイストペア配線コンポーネントの標準［ツイストペアコンポーネントメーカのための規格］

3568-B.3（00.4）
光ファイバ配線コンポーネントの標準［光コンポーネントメーカのための
規格］

2

Addendum

4対UTPおよび4対ScTPパッチケーブルの最小曲げ半径
ScTP配線(遮蔽付平衡ツイストペア水平配線)システムの接地とボンディング要件
ファイバタイプ別光ファイバアプリケーションに対するサポート距離と3（03.2）
チャネル減衰量4（03.2）
カテゴリ6と850nmレーザ最適50/125μmマルチモードファイバの認定
5（審議中） 通信エンクロージャに対する通信配線6（審議中） DTE電力に対する配線ガイドライン

1（02.6）
4対100Ω カテゴリ6配線の伝送性能仕様
2（01.12） TIA/EIA568-B.2の修正
3（02.3）挿入損失と反射減衰量の合否判定のための追加考慮事項
4（02.6）銅接続ハードウェアの無ハンダ接続信頼性要件
5（03.1）
TIA/EIA568-B.2の修正
6（審議中） カテゴリ6関連部品試験手順7（審議中） 銅接続ハードウェアの信頼性仕様要件
8（審議中） DTE電力に対する部品要件の追加

1（02.4）50/125μm光ファイバケーブルの追加伝送性能仕様

ANSI/TIA/EIA-568-B.1

2.1 Addendum1「4対UTPおよび4対ScTPパッチケーブルの最小曲げ半径」
この追加規格では、配線施工要求条件として、100Ω平衡
ツイストペア配線におけるパッチケーブルの最小曲げ半径を【表2】 100Ωツイストペアケーブルの最小曲げ半径ケーブルの種類
水平ケーブル
幹線ケーブル
パッチケーブル

最小曲げ半径ケーブル外径の4倍
ケーブル外径の8倍
ケーブル外径の10倍
多対
4対UTP
6mm（0.25インチ）
50mm（2.0インチ）
4対ScTP

4対UTP
4対ScTP

規定しています。 568-B.1では研究中となっていましたが、この追補により表2の黄色い部分の要件が追加されました。

2.2 Addendum2「ScTP配線（遮蔽付平衡ツイストペア水平配線）システムの接地（グランディング）とボンディングの要件」
この追補は、2002年にTIA/EIA-J-STD-607-A 「商用ビルの通信配線接地ボンディング規格」が規定されたため、

TSUKO ニュースレター No.20

LAN関連規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.＊-＊
この規格の中で、（4）アウトレットまで水平ケーブル回線が入っている場合、

ボンディングとは、電気的な回路としての遮蔽付対撚型

ケーブル遮蔽体と装置電源の接地線との間の電圧は、平衡ケーブル（ScTP）またはコネクタの遮蔽体同士の交流で1.0Vrms、直流で1.0Vを越えないこと。

この内容を受けて発行されました。

恒久的な接続を意味し、接地（グランディング）とは電水平回線用のScTPケーブルについては、この規格の中気回路としての遮蔽付対撚型ケーブル（ScTP）またはコネクタの遮蔽体を大地と同じ電位の金属体に恒久的確で規格と同等の扱い（normative）
をする付属書として、接地実に接続すること、すなわち接地を意味しています。

および接続について、TGBおよびTGBに接地される銅線のそしてこの規格は、ケーブル回線に対する衝撃的に危険

太さと抵抗値、コンソリデーションポイント
（CP）
またはテレ

な電圧が発生したり、印加されたときに装置や人体を保コミュニケーションアウトレット（TO）における接地などに護するために施されるきわめて重要な回避ルートとしてついて詳しく規定されているので参考にして下さい。

の接地のシステムを規定することにあります。

接地とボンディングはANSI/TIA/EIA-607A規格と連携をとるた

2.3 Addendum3

めに、その中に定められた要求事項をすべて満足するよ「ファイバタイプ別光ファイバアプリケーションに対す

うに求められています。

るサポート距離とチャネル減衰量」

接地並びに遮蔽体の接続の仕568-B.3-1で850nmレーザ最適マルチモードファイバの方については、以下の要件が規定されています。

伝送性能が仕様化されたため、この追補で新たにアプリ
ケーション２つ（10/100BASE-SXと10Gイーサネット）、ファ（1）ScTPケーブルの遮蔽体は電気通信室において通信接

イバの種別1つ（850nmレーザ最適50/125μmマルチモード

地バスバー
（TGB）
に接続されること。
（2）ワークエリア内にある装置のグランディングは装置の電源ファイバ）を追加し、それぞれのサポート距離、最大チャネ

回路の接地導体を通して確実に接続されること。

ル減衰量についての情報提供をしています。 568-B.1とこ（3）アウトレットに接地機能がある場合は、ScTPワークエリアの追補を合わせたものを表3に記載します。 新たに追加されたのは黄色い部分です。

コードを介してワークエリア内の装置の遮蔽体を接続すること。

9【表3】 ファイバタイプ別サポート距離とチャネル減衰量
最大距離（m）
マルチモードアプリケーション

波長（nm）

62.5/
125μm
10BASE-FL（イーサネット）

トークンリング 4/16
デマンド優先 100VG-AnyLAN

10/100BASE-SX
100BASE-FX
FDDI
FDDI

ATM

ファイバチャネル

1000BASE-SX
1000BASE-LX
10GBASE-S
10GBASE-L
10GBASE-E
10GBASE-LX4（ファスト
イーサネット）（低価格）（オリジナル）

52
155
155
22
622
266
266
1062
1062
（ギガビットイーサネット）（10ギガビットイーサネット）

850
850
1300
850
850
1300
1300
1300
1300
1300
850
1300
850
1300
850
850
1300
850
1300
850
1310
1550
1300
1310

チャネル最大減衰量（dB）
マルチモード850nm シングル
50/
モード
125μm レーザ最適50/125μm
NST
NST
NST

2000
2000
2000
500

NST
NST
NST
40000
15000
15000

300
2000
500
2000
3000
2000
1000
500
300

15000

1500
700
300

1500
2000
500

220

550

10000

62.5/
125μm

850nm シングル
50/
モード
125μm レーザ最適50/125μm

12.5
13.0
7.0
7.5
4.0
11.0
7.0
11.0
10.0
10.0
7.2
6.0
4.0
6.0
12.0
4.0

7.8
8.3
2.3
2.8
4.0
6.3
2.3
6.3
5.3
5.3
7.2
1.3
4.0
5.5
12.0
4.0

3.2
4.0
2.6
NST
NST
2.5

3.9
3.5
2.3
NST
NST
2.0

NST
NST
NST
4.0

7.0〜12.0
7.0〜12.0
6.0〜14.0

10000
550
82
NST
NST

26
NST
NST
300

300
NST
NST
300

5000
NST
10000
40000
10000

NST
NST
NST
10.0〜32.0
7.0〜12.0
7.0〜12.0

6.0〜14.0

2.6
NST
NST
2.0

4.7
NST
6.0
11.0
6.6

TSUKO ニュースレター No.20

LAN関連規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.＊-＊
568-B.1ではファストイーサネットのアプリケーションに

3

は1300nmの波長を用いた100BASE-FXのみでしたが、こANSI/TIA/EIA-568-B.2の追補で850nmの波長を用いる100BASE-SXが10BASE-

3.1 Addendum1

SXとのオートネゴシエーションとして10/100BASE-SXとい「4対100Ω カテゴリ6配線の伝送性能仕様」

う形で追加されています。

さらに2002年6月にIEEE

568-B.2ではカテゴリ3とカテゴリ5eの伝送性能が規定

802.3aeで10Gbイーサネットが採択されたことを受け、こされており、カテゴリ5が情報としてアネックスに記載されの追補で10Gbイーサネットの新たなアプリケーション4種ていましたが、この追補によりカテゴリ6の伝送性能が追類（ 1 0 G B A S E - S 、1 0 G B A S E - L 、1 0 G B A S E - E 、加され、周波数帯域250MHzまでを仕様化しています。

10GBASE-LX4）を追加しています。

この 追 補 の 中ではじめて 下 位 互 換 性（ B a c k w a r d s

また、ここで登場している850nmレーザ最適マルチモー

compatibility）という考え方が出てきています。 これは、カテド光ファイバとは、TIA/EIA-492AAACで仕様化されており、ゴリ6のコンポーネントを下位のカテゴリのコンポーネントと接850nmの波長においてVCSEL（面発光レーザ）光源を用続したとき、全体の配線性能は下位のカテゴリの伝送要件をいることにより、10GBASE-Sで300mのシリアル伝送が可

満足しなければならないというものです。 表4に下位とかん能な光ファイバのことです。 この伝送距離は従来のマル合した互換性の性能マトリックスを示します。

チモード光ファイバでは1300nmでないと可能ではなかっ【表4】 下位互換性

性能マトリックス

たため、安価な850nmの光源で実現できたことにより、経モジュラコネクタの性能カテゴリ

済的な構内配線を可能とします。 補足ですが、この光ファ
イバはISO/IEC 11801:2002では「OM3」と種別されています。

モジュラ
プラグと
コードの
性能

この10Gbイーサネットについては、TSUKOニュースレター
No.18

LAN関連規格でも取りあげていますので、詳細は

CAT3
CAT5
CAT5e
CAT6

CAT3
CAT3
CAT3
CAT3
CAT3

CAT5e
CAT3
CAT5
CAT5e
CAT5e

CAT5
CAT3
CAT5
CAT5
CAT5

CAT6
CAT3
CAT5
CAT5e
CAT6

そちらを参考にして下さい。
このほか、異なるメーカのカテゴリ6コンポーネント同士を接続

10

2.4 Addendum4

したときに高周波帯域で特性不整合が発生するおそれがある「カテゴリ6と850nmレーザ最適50/125μmマルチモード

ため、互換性をもたせて配線システムの性能を確保する相互接ファイバの認定」

続性（Interoperability）
が要求されています。

568-B.3-1で850nmレーザ最適マルチモードファイバ

カテゴリ5eまでの配線の要件は568-B.1に、コンポーネントのの伝送性能仕様が、568-B.2-1でカテゴリ6の伝送性能仕要件は568-B.2に記載されていますが、この追補でカテゴリ6の様がそれぞれ追加されたため、568-B.1にこの2つを追加

配線およびコンポーネントの要件が規定されたので表5にまとめする内容です。

幹線配線、水平配線、ワークエリアにました。 黄色い部分が追加の要件です。 ここで、新たに平おけるケーブル、通信アウトレット/コネクタにカテゴリ

衡度のパラメータとして縦方向変換損（LCL）が規定されており、

6と850nmレーザ最適マルチモード光ファイバが認めら

測定方法がアネックスに情報として記載されています。

れたことを主な内容としています。

その他追加されたものは・フィールドテスタの要件がレベルⅢを適用
・高温環境下での最大ケーブル長の制限など、詳しくは規格を参照して下さい。

【表5】 伝送性能要求パラメータ
伝送パラメータ

コンポーネント
接続ハードウェア

ケーブル

コード

配線
チャネル・パーマネントリンク

CAT3 CAT5e CAT6 CAT3 CAT5e CAT6 CAT5e CAT6 CAT5e CAT6
挿入損失（IL）※1○※1○反射減衰量（RL）※1（単線のみ）

近端漏話減衰量（NEXT）○

電力和近端漏話減衰量（PS NEXT）○（多対のみ）

等レベル遠端漏話（ELFEXT）または遠端漏話（FEXT）
電力和等レベル遠端漏話（PS ELFEXT）
伝搬遅延
遅延時間差
縦方向変換損（LCL）
縦方向変換伝達損失（LCTL）※1 ケーブルのIＬとRLは導体が単線と撚線で要件が異なります

TSUKO ニュースレター No.20

○
○

○※1

○※1

○※1

○※1
○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○※2
○
○
○
○
○
研究中

○
○

○

○

○
○

○
○
○
研究中

※2 CAT6ケーブルのPSNEXTはバンドル/複合ケーブルのみ要件が異なります

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○

○
○
○
○

LAN関連規格
ANSI/TIA/EIA-568-B.＊-＊
3.2 Addendum2

4「TIA/EIA568-B.2の修正」
この追補は568-B.2の修正を目的として発行されました。

カテゴリ3 UTPケーブルのNEXT算出式の誤記を

ANSI/TIA/EIA-568-B.3

4.1 Addendum1「50/125μm光ファイバケーブルの追加伝送性能仕様」

修正したほか、幹線ケーブルにおけるPS NEXTおよび接この追補では、568-B.1-3、B.1-4で説明した850nmレー

続ハードウェアのNEXT最悪ペア間カテゴリ3の規定値をザ最適50/125μmマルチモードファイバを用いた光ケーブ

修正したのが主な内容です。

ルと光パッチコードの伝送性能を規定しています。

順番

としては、この追補が2002年4月に発行され、これを受けて3.3 Addendum3

2003年2月に568-B.1-3、B.1-4が発行されました。

「挿入損失と反射減衰量の合否判定のための追加考慮事項」

表7に568-B.3とこの追補を合わせたマルチモード光ファ

この追補では一般に「3dBルール」とよばれている試験

イバケーブルの伝送性能パラメータを示します。 新たに追フィールド試験機

加されたのは黄色い部分です。 ここに記載されている全による測定において、挿入損失が3dB以下のときは合否判

モード励振（overfilled launch）とは、LED光源によりファイ定を行わず、さらにその周波数帯域における反射減衰量

バのコア部より広い範囲の光でコア全体に光信号を入射さ（リターンロス）の合否判定も行わないというものです。

せる方法です。 それに対し、この追補で新たに出てきた

このルールは試験機の確度を考慮して、測定距離が短い

限定モード励振（laser launch）とは、VCSELレーザ光源に判定方法の内容が追加されています。

場合でもより正確な測定が行えるように用いられています。

よりファイバのコア部より狭い範囲の光でコアの中心付近

試験機の確度についてはTSUKOニュースレター No.17に光信号を入射させる方法です。 この2つの違いについ

LAN工事上の問題点・ノウハウに詳しく掲載されていますては図1をご覧下さい。 従来までのマルチモードファイバ

のでそちらを参照して下さい。

ケーブルには限定モード励振での規定がありません。
【表7】 マルチモード光ファイバケーブルの伝送性能パラメータ

3.4 Addendum4「銅接続ハードウェアの無ハンダ接続

信頼性要件」

568-B.2には、100Ω平衡ツイストペアのコネクティング
ハードウェアの章に唯一「ケーブルを成端するハードウェ
アはIDC（圧接接続）タイプが望ましい」とだけ記されており、その他具体的な記載がありませんでした。

この追補は、銅ケーブルの絶縁導体に用いる無ハンダ接続の信頼性を保証する意味で追加されています。
規格の内容は、接続タイプごとに異なるIEC規格を参照
するよう表6のように記載されています。
【表6】 無ハンダ接続の信頼性規格

光ケーブルのタイプ
波長
伝送性能パラメータ （nm）
最大減衰量（dB/km）
全モード励振での最小伝送帯域（MHz-km）
限定モード励振での最小伝送帯域（MHz-km）

850nm

50/
125μm

62.5/
125μm

850
1300
850

3.5
1.5
500

3.5
1.5
160

3.5
1.5
1500

1300

500

500

500

850

レーザ最適

50/125μm

2000

1300

【図1】 全モード励振と限定モード励振

接続のタイプ

信頼性規格

圧着結線
Crimped connection
接触可能IDC
Accessible IDC
非接触可能IDC
Non-accessible IDC
押し込み結線
Press-in connection
圧着接続
IPC

IEC 60352-2
IEC 60352-3
IEC 60352-4
IEC 60352-5
IEC 60352-6

3.5 Addendum5「TIA/EIA-568-B.2の修正」
TIA/EIA-568-B.2の章番号の誤記を修正した内容。
また、ここで規定された850nmレーザ最適50/125μmマルチモード光パッチコードに使用するケーブルは、表７の要件を満足し、さらに屋内仕様でなければなりません。

TSUKO ニュースレター No.20

11

TSUKO ニュースレター ダイジェスト（創刊号〜第19号）

お客様に喜んでいただける、そしてお役にたつ情報提供を目的に、1999年3月に創刊いたしました「TSUKOニュースレター」は、お蔭様で5年間継続し、第20号を発行するまでにいたりました。 当初は手探りで、そのうちに興味を持っていただける題材探しに苦しみながら発行を重ねて参りました。 この5年間を振り返りまして、ご参考までこれまでに掲載しました内容をリストアップいたしました。 LAN関連規格・施工方法・工事上の問題点／ノウハウなど、さかのぼってご覧になられても参考になる資料がございます。 今後もみなさまからのご意見・ご要望を取り入れて、喜んでいただける情報提供を続け、このニュースレターを通してお客様とのコミュニケーションをより深めて参りたいと存じます。 よろしく
お願いいたします。 なお、バックナンバーにつきましては、すべて弊社ホームページでご覧いただけます。 また、ご要望がございましたら、印刷物での郵送も承っております。

No.1 1999 春【LAN関連規格】
TIA/EIA‐568‐A規格動向 その１‐規格の現状と改訂・追加の動向

No.2 1999 夏

12

No.3 1999 秋

No.4 2000 冬

TSUKO ニュースレター No.20【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

モジュラプラグ、ジャックの心線配列の間違いが伝送特性に及ぼす影響

弊社CAT5eケーブル：TSUNET‐350E、MC350Eと3社のCAT5e部材の組み合わせによるリンク特性評価【海外の技術情報】【キーワード】CAT5e、CAT6配線のテストでの問題点

LAN・ギガビットイーサネット・TIA/EIA・ANSI・IEEE802.3・
１００BASE-TX・パワーサム近端漏話減衰量・等レベル遠端漏
話減衰量・エンハンスドカテゴリ5・TIA/EIA568 TSB‐67【製品紹介】【LAN関連規格】

新型TSUPAC‐エコチューブの導入

TIA/EIA‐568‐A規格動向その2‐CAT5e・CAT6規格について【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

100MbpsのLAN回線とアナログ電話回線を同一ケーブ
ル内で使用した場合の影響

CAT5とCAT5eコネクタとジャックの組み合わせによる特性評価‐相性による特性の違い【海外の技術情報】【キーワード】ケーブルリンクで最も弱い部分とされているコネクタについて、200MHzでどのような性能を示すか‐CAT5eからCAT6への移行

TSUPAC・伝搬遅延と遅延時間差【製品紹介】【LAN関連規格】

UL認定 難燃UTPケーブル-TSUNET‐100E‐FR-TSUNET‐MC5E‐FR

光ファイバケーブル概要とギガビットイーサネットについて-1000BASE‐SXと1000BASE‐LX【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

アンダーカーペット用ケーブル TSUNET‐100E‐UC敷設時の折り曲げの特性への影響

ツイストペアケーブルの撚り戻しによる漏話特性への影響
その１ ‐110ブロックへ圧接する水平ケーブルの部分の撚り戻しの影響【海外の技術情報】【キーワード】50μの光ファイバが見直されている -日本ではもともと50μが主流であったが、62.5μが主流であった北米でもギガビット
イーサネットの出現により50μへの注目が集まっている。

ケーブルの難燃性・光ファイバ開口数（NA)【製品紹介】【LAN関連規格】

新製品 CAT6 UTP‐TSUNET-1000E 4P

LAN伝送路としての光ファイバケーブルの規格について-規格制定の経過とその特徴【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

アンダーカーペット用ケーブル DKTF-TU敷設時 シール
ド・中間シース部を剥がす長さと特性への影響

ツイストペアケーブルの撚り戻しによる漏話特性への影響
その2 ‐モジュラプラグへの成端部分の撚り戻しの影響【海外の技術情報】【キーワード】

CAT6ケーブルの必要性・市場動向・課題について

dB（デシベル）とは・ATM

TSUKO ニュースレター ダイジェスト
No.5

No.6

2000 春2000 夏【製品紹介】【LAN関連規格】

環境にやさしいエコケーブル-TSUNET-ECO-100E -TSUNET-ECO-350E-TSUNET-ECO-1000E -DKT-ECO

ANSI/TIA/EIA-569A 通信配線経路とそのスペースに関する商用ビルの規格 その１-水平床下ダクト配線設計【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

サービスループ（余長部分の取りまわし）の状態による伝送性能への影響-径の小さなサービスループは伝送性能に影響するか

水平ケーブルおよびワークエリアケーブルの許容最大長による伝送性能への影響【海外の技術情報】【キーワード】北米配線市場規模予測と、ユーザ既存LAN配線と将来計画に関する調
査結果 -配線市場は2004年に向けて引き続き安定した伸びが予測される-光ファイバの伸びが大きく2005年でほぼメタルに追いつく予測

BICSI（RCDD、資格認定制度、マニュアルの制定など）
・
クロスコネクト【製品紹介】【LAN関連規格】

環境にやさしいエコケーブル

ANSI/TIA/EIA-569A 通信配線経路とそのスペースに関する商用ビルの規格 その2-アクセスフロア配線設計【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】
下位互換性と相互互換性の検証-水平系のCAT6ケーブルにパッチコード/端末コードはCAT5eを使用するなどカテゴリの異なる部材を組み合わせて使用した場合の検証

No.7

2000 秋【海外の技術情報】【キーワード】CAT6に関してよくある質問-部材の規格準拠とは-下位互換性とは-なぜCAT6を購入するか

マージン・RJ-45/RJ-１１【製品紹介】【LAN関連規格】

UL認定 難燃UTPケーブル-TSUNET-100E-FR-TSUNET-MC5E-FR

ANSI/TIA/EIA-570A
住宅内通信ケーブル配線規格【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】

13

弊社CAT6ケーブルと、他社製CAT6部材とを組み合わせ
たチャネル特性の検証

No.82001 冬【海外の技術情報】【キーワード】銅ケーブルの接続技術について

ANSI/TIA/EIA-569Aに記載の用語・ANSI/TIA/EIA570Aに記載の用語【製品紹介】【LAN関連規格】

環境にやさしいエコケーブル

ANSI/TIA/EIA-606
商用ビルの通信配線基盤の管理規格【リンク試験データ】
CAT6ケーブル
TSUNET-1000Eと3社の部材を混在させた場合の相互接続性評価

No.9 2001 春【海外の技術情報】【キーワード】現代生活に不可欠になりつつある住宅内配線-規格の制定 570A

ANSI/TIA/EIA-606に記載の用語【製品紹介】【LAN関連規格】

新製品 柔軟なコード型 光ファイバケーブル-TSUNET-OPCOFLEXTIA/EIA-607-1994 商用ビルの通信配線接地ボンディング規格
JEIDA-G-23-1999 情報処理システム用接地に関するガイドライン【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

TSUNET-100Eを用いた家庭内LANの実例 その１

CAT6チャネルにおけるパッチコードのメーカ互換性と下位互換性の検証【海外の技術情報】
改 訂 作 業 中 の T I A 568Bではフィールドテストがパーマ
ネントリンクに変更 -ベーシック・パーマネントリンクの説明‐テストパラメータの解説

TSUKO ニュースレター No.20

No.10 2001 夏

No.11 2001 秋【製品紹介】【LAN関連規格】

TSUNET-350E-LA（CAT5e ScTP）
MT-RJ（SFF LAN用光コネクタ）

ANSI/TIA/EIA-758
顧客所有の屋外プラント用電気通信ケーブル配線規格【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

TSUNET-100Eを用いた家庭内LANの実例 その2

CAT6チャネル性能検証-T568A配列結線とT568B配列結線が混在した場合【海外の技術情報】【キーワード】ギガビットとそのサポート技術について-イーサネット ・ATM ・ファイバチャネル

T568A・T568B【製品紹介】【LAN関連規格】

柔軟なコード型光ファイバケーブル-TSUNET-OPCOFLEX-MT-RJ（SFF LAN用光コネクタ）

TIA/EIA-854
C A T 6 の 平 衡 ツ イ スト ペ ア ケ ー ブ ル 上 で 運 用 す る
1000Mbps（1000BASE-TX）全二重イーサネット規格【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

TSUNET-100Eを用いた家庭内LANの実例 その3

隣接ケーブルにおけるエイリアン・クロストーク（外来漏話）の影響-UTPとScTP【海外の技術情報】
CAT6、CAT7、光ファイバの配線規格進展に関するレポート-ISO11801・TIA-568-B・10ギガビットイーサネット
No.12 2002 冬【製品紹介】
エンハンスドCAT5 TSUNET-350Eシリーズ紹介

14【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

TSUNETシリーズ、光ファイバケーブルを用いた家庭内
LANの実例 その4

CAT6チャネルにおけるパッチコードのエイリアン・クロ
ストーク（外来漏話）の影響【海外の技術情報】
NetWorld ＆ Interop 2001アトランタ報告-10ギガビットイーサネットアライアンス

No.13 2002 春

No.14 2002 夏

TSUKO ニュースレター No.20【製品紹介】【LAN関連規格】

光ファイバシリーズ紹介-新製品 ユニット集合型光ファイバケーブル（最大36心まで）

CAT6規格の行方 その１-規格の内容・フィールドテスタ・エイリアンクロストーク・下位互換性・相互接続性【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

インターネットマンションでの情報配線システム構築事例

複数メーカ製 CAT6ケーブル間に発生するエイリアン・
クロストークについて【海外の技術情報】【キーワード】企業ネットワークでは光ファイバか、UTPか-光ファイバの長所、短所-UTPケーブル カテゴリ別北米市場規模予測

挿入損失と減衰量
多対ケーブル内のエイリアン・クロストーク【製品紹介】【LAN関連規格】

TSUNET-1000Eシリーズ紹介-新製品 TSUNET-MC1000E

構内情報配線システム規格 JIS X 5150に関するホットニュース-ISO・JIS・TIA規格発行経緯‐JIS規格改定内容【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

光LAN工事上の注意点・不具合例-光ファイバケーブル処理 ・融着接続・光コネクタ接続

弊社CAT6ケーブルTSUNET−1000Eと、各社CAT6部
材を組み合わせたパーマネントリンク特性-常設リンク：パッチパネルからアウトレットまでの評価【海外の技術情報】【キーワード】

情報配線システムの設計と敷設 その１-顧客ニーズの掘り起こしから設計まで

エコケーブル ‐エコケーブル規格制定の経緯‐材料の組
成 ‐規格化 ‐市場性
ギガビットイーサネット クロス結線

TSUKO ニュースレター ダイジェスト
No.15 2002 秋【製品紹介】【LAN関連規格】

カテゴリ6シリーズ-TSUNET-1000E ‐TSUNET-MC1000E-TSUNET‐ECO‐1000E

CAT6規格の行方 その2-規格におけるチャネル構成の違い【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

パッチコード単体の規格と評価方法について-ANSI／TIA／EIA‐568‐B.2のポイント

弊 社 C A T 6 ケ ー ブ ル T S U N E T − 1 0 0 0 E と 、各 社
CAT6部材を組み合わせたチャネル特性-機器コードから端末コードまでの評価【海外の技術情報】
情報配線システムの設計と敷設 その2 ‐部品表の選定からシステムの敷設まで ‐メタルケーブル敷設の注意
事項 ‐光ファイバケーブル敷設の注意事項
No.16 2003 冬

No.17 2003 春

No.18 2003 夏【製品紹介】【LAN関連規格】

光ファイバシリーズ紹介‐新製品 光コネクタ付4心テープFOコード

ANSI/TIA/EIA-606A-2002 商用ビルの通信配線基盤の管理規格‐2002年5月 初版1993年に制定以来9
年経過、A版に改訂【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

ツイストペアケーブルの平衡度の規格と評価方法について

CAT6リンクにおけるコネクション数の及ぼす影響について【海外の技術情報】【キーワード】

情報配線システムの設計と敷設 その3-フィールドテスタでの検査-光ファイバのテスト ‐保証

LSZHケーブル（ロースモークゼロハロゲン＝低発煙性、
ノンハロゲンケーブル）【製品紹介】【LAN関連規格】

カテゴリ6シリーズ- 新 製 品 イン ナーシ ース 付 多 対 ケ ーブル T S U N E T 1000E-BD

CAT6規格の行方 その3-規格の動向 ‐部材の現状-市場動向 ‐CAT6需要の見通し【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】

フィールドテスタの使用上の注意について-測定値の確度・校正・日常点検の必要性とその方法

フィールドテスタによるCAT5e・CAT6パッチコード評
価試験【海外の技術情報】【キーワード】CAT6パッチコードの品質について-必要条件

インピーダンスマッチング‐LAN用ケーブルとコードの場合【製品紹介】【LAN関連規格】

新製品-TSUNET-1000E-BD-TSUNET-350E-BD-LC 光コネクタ

10ギガビットイーサネットとEFM（イーサネット in theFirst Mile） ‐10ギガビットイーサネットIEEE802.3aeの概要 ‐EFMとは【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】
NVP（公称伝搬速度）について-NVP値とは‐弊社ケーブルのNVP測定値

No.19 2003 秋【リンク試験データ】
CAT6パーマネントリンクに及ぼすツイストペアケーブ
ルの撚り戻しの影響【海外の技術情報】【キーワード】CAT6配線システムに関するQ&A-CAT5eとCAT6の違い‐CAT6を推奨するポイント

スクリーンケーブルについて‐ISO/IEC 11801:2002 ANNEXでの分類【製品紹介】【LAN関連規格】

新製品‐テープスロット型光ケーブル-10ギガビットイーサネット用マルチモード光ファイバケー
ブル

CAT6規格の行方 その4-CAT6適合のコンポーネントの取扱性‐今後の需要予測【Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ】【リンク試験データ】
CAT6パーマネントリンクに及ぼすサービスループの影響

CAT6多対ケーブルの施工方法について-4Pごとのシースがないユニットタイプの端末処理方法【海外の技術情報】【キーワード】FTP（フォイルスクリーン）ケーブルの必要性が増えてきている-FTPケーブルの必要性‐なぜ光ファイバではないのか

環境配慮型PVCケーブルとエコケーブル

TSUKO ニュースレター No.20

15

「撚り戻し長」
ケーブルにコネクタを取り付けるとき、要求された電気特性を十分に満足させるためには、対の撚り戻し長をできるだけ短くすることに注意しなければなりません。

ニュースレターNo.19

LAN関連規格の中で、カテゴリが高くなるにつれ撚り戻し長が半減するよ

うに求められていることを取りあげました。
現在までに発行されている規格の中で、撚り戻し長について記載されているものには以下の２つがあります。

【表1】 カテゴリごとの撚り戻し長の値
カテゴリ376mm（3インチ）

規格

ANSI/TIA/EIA/568-B(2001/4発行)

カテゴリ4

カテゴリ5

−

−

25mm（1インチ）以下が13mm（1/2インチ）以下が

望ましい

望ましい

以下を維持すること

ISO/IEC 11801 第1版(1995/7発行)−

カテゴリ5e以上
13mm（1/2インチ）
以下を維持すること−

ところが、カテゴリ6以上が導入されたANSI/TIA/EIA-568-B Addendum(追補)や、ISO/IEC 11801第2版には、撚り戻し長の記述がされていません。 そこでISO/IEC 11801第2版が制定されるまでの過程を追ってみますと、ISOの規格審議委員会作業部会（ISO/IEC JTC 1/SC
25/WG 3）では以下の議論がなされていました。

【表2】 ISO/IEC 11801第2版制定までに審議された撚り戻し長
カテゴリ5 ※

審議時期

13mm（1/2インチ）以下がカテゴリ613mm（1/2インチ）以下が望ましい
6mm（1/4インチ）以下が2mm（1/8インチ弱）以下が

望ましい

望ましい

望ましい

13mm（1/2インチ）以下が6mm（1/4インチ）以下が3mm（1/8インチ）以下が

望ましい

望ましい

望ましい

1999年6月
2000年5月
2000年9月

16

2001年4月

カテゴリ7

記述なし

※ISO/IEC 11801第2版のカテゴリ5はANSI/TIA/EIA-568-Bのカテゴリ5eに相当します

このように審議されていたものの、2001年4月以降は撚り戻しの記述がされることはなく、結局規格からはこの表現がなくなってしまいました。
したようです。

理由として、ISO/IEC 11801はシステムの規格のため、コンポーネントについての詳細な記述はしないこととこのISO規格では、コンポーネントについてはIEC規格を参照するようになっており、IECのコンポーネント規格が変わったとき混乱をきたさないよう、あえて記述を避けているという見方もできます。

しかし、現在参照となっているケーブ

ル施工条件についてのIEC規格にも撚り戻し長の記載は今のところありません。
2000年9月の審議中に議論された撚り戻し長の値は、各カテゴリの周波数などを考慮すると、規定されてはいないものの目安として一般的に認知されている値であるといえます。 実際にこの目安とされる撚り戻し長について写真のように比較をしてみました。 カテゴリが高くなる
につれて半減しているのがおわかりいただけるかと思います。

▲

25mm

▲

13mm

▲

6mm
▼

▼

▼

CAT4

CAT5e

CAT6

TSUKO ニュースレター No.20

▲
▼ 3mm

CAT7

ＲＣＤＤ試験合格までの道のり
私がＢＩＣＳＩ（ビルディング・インダストリ・コンサルティング・サービ
ス・インターナショナル）という団体名を聞いたのはだいぶ前のこと

験から勉強は、TDMMの１章〜２４章までをまんべんなく、広い範囲でしなければならないと感じました。 また数値など特にインチからです。 そのころは米国にあるＬＡＮ配線関連の組織で「日本とはまだ関係ないな」程度の認識でした。 ＲＣＤＤ
（登録通信配線設計者）

mmに換算している場合、各章ごとにＴＤＭＭを書いている人が違う
せいか、1インチが25mmだったり27mmだったりするのですが、これという音声、データ、ビデオの配線設計資格のことを知ったときも、にとらわれると試験が前に進みませんから、大体このくらいと割り切

英語でしかも外国で試験を受けなければならないということで、英語の分からない私には無縁と思いました。 その後も日本人で受かっって覚えることです。 もちろん「24章まんべんなく勉強を」が基本ですが、特に重要と思われる4章：水平配線、5章：バックボーン配線

たのは1名だけで、それも小さい時に外国で育った経験があると聞き、ますます無理との考えを強くもってしまいました。 ところがＢ
Ｉ
ＣＳ
Ｉのシステム、19章：伝送の動作原理の３つは念入りに、そして7章：通信室、8章：機器室、20章：LANとインターネットワーキングの3つは日本支部ができ、しかも日本語で試験が受けられることになったことから、チャレンジしてみようと思ったのです。 その一歩としてＤＤ102

次に重要です。 これらを再度勉強しなおして、2003年11月の2回目の試験を受け、合格したのです。 さて勉強の方法ですが、私はトレーニングを、2002年6月に受講しました。これはTDMM（通信配

ボイスメモリーに自分でこれはと思った質問と回答を録音しました。

線設計マニュアル）の主要部分の講義とLAN配線設計の実習を6日間で行うものです。 この受講者同士でチームを組み実習などを行

約8時間弱になりましたが、大体1ヶ月前までに用意して、後は電車通
勤の行きかえりに、繰り返し聞き答えるようにしました。 なにしろ勉うことで、とても良い経験をつむことができましたし、またこの受講者の有志でその後、試験の勉強会を行うことになったのです。 それ

強の時間が取れるのは通勤時間と休みの日ぐらいですので、有効に使わなければなりません。 それと試験の1週間前は家に帰らず、会から1年後の2003年4月に第1回目の日本支部主催RCDD日本語試社の近くのホテルに泊まり、勉強する時間をつくりました。 他の方

験を受けました。 さすがにマークシート方式とはいえ、280問を3時間30分で行うということは、1問あたり45秒で回答を記入していくわ

法では単語帳を利用するなどがありますが、要するに広い範囲を繰り返し覚えておくということに尽きます。 覚えたつもりでも試験になけで、なかなか解答欄が埋まらないのは、眼にも精神的にもつらいことです。 試験の１例を言いますと、12章：特殊設計の考慮事項、ると意外に忘れて記憶に浮かんでこないものです。 さて試験に合格すると、下記にあるようにRCDDの承認証、バッジ、スタンプ（設マリーナの項では「浮き桟橋はどのような条件で使われるのか？→水計図などに押す）、それと名刺などに入れるロゴが送られてきて、合位が急に変化するところ」という問題には驚いてしまいました。 こんなことが、ネットワークのどこにつながるのかと思ったのです。 実格したのだなという実感がわいてくるものです。 この記事がRCDDの試験にチャレンジされる方に参考になれば幸いです。 またネット

は勉強をしていたつもりだったのですが、認識が甘く細かい所まで覚えていなかったということです。 それまでに何回か勉強会なども行

ワークについて何か相談があればRCDD資格者のいる、TSUKOにどうぞお気軽にご連絡ください。

17

い、自分自身の勉強時間もあったはずですが、通常の業務をしている中ではできないと甘えがあったのですね。 当然何週間かの後、合格点に達していないと米国BICSI本部からの、不合格メールが届いたのです。 そのメールにあった、各章の正解率からは、各章での率の不ぞろいが見られました。 公式には78％以上の正解で合格となっていますが、全問の78％かそれとも各章平均の78％かは公表されていませんので、合格基準は分からないわけで、この試験の経（通信興業株式会社LANシステム部大津光夫）

2004年のさる年を迎えました。皆さまあけましておめでとうございます。 めぐる季節は早いもので、このニュース
レターも5年目、20号を迎えています。 さて、2003年10月から、これまでの出来事ですが、政府は12月9日の臨時閣
議で、イラク復興支援特措法に基づき自衛隊を同国に人道支援として派遣する基本計画を閣議決定しました。 日本
としては戦闘状態が続く外国への初の派遣ですね。 海外では、米国カリフォルニア州知事選で、ターミネーターでおなじみの映画俳優、アーノルド・シュワルツェネッガー氏が民主党候補に大差で勝利を収め当選しました。 さらに中国初の有人宇宙船「神舟5号」が10月15日、内モンゴル自治区西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げられ、地球を14周した後、予定通り着陸しました。 有人宇宙船の打ち上げは米国、ロシアに次ぎ3カ国目になりました。 それから、逃亡していたイラクのフセ
イン元大統領が12月13日、8カ月ぶりに拘束されたニュースにもおどろき、そして少しほっとしましたね。 日本のことに立ち戻り、米国でのＢＳＥ発生で、国内の牛丼チェーン店での牛丼販売が危機になっていることは困った状況です。 それから展示会では、2月26・27日に東京有楽町・交通会館での「全通協テクノフェア2004ｉ
ｎＴＯＫＹＯ」に、ＴＳＵＫＯも出展します。 どうぞ会場にいらしてください。
お待ちしています。
さて、本号では、ＴＳＵＫＯニュースレターダイジェストを入れました。1号〜19号までの内容をリストアップしていますので、過去の記事を検索するのに最適という内容です。 リンク試験データは「ＣＡＴ6部材とエンハンスドＣＡＴ5部材の混合チャネル特性」です。下位互換性の検証ですが、実現場にはありうる工事でしょうから参考にしてください。 ＬＡＮ関連規格は「ＡＮＳ
Ｉ／Ｔ
ＩＡ／Ｅ
ＩＡ−568−Ｂの追補規格」で規格本体が決定した後の訂正・追加ですね。 こういう情報がなかなか皆さまに届かないのが現状です。ぜひ本体とあわせて見てください。 キーワードとしては「撚り戻し長」ですが、ツイストペアの撚りをどこまで戻して良いかと、質問をいただくことが多いので参考にしていただければ幸いです。 それとＢ
Ｉ
ＣＳ
ＩのＲＣＤＤ試験について実際に合格するまでの体験と勉強方法を記事にしました。 これからこの試験に挑戦される方に見ていただければと思います。
2004年1月30日

発行責任者 ＬＡＮシステム部

大津光夫

TSUKO ニュースレター No.20

TSンハンス
UN ドCAT5
ET UTP-3 ケーブ50 ル
E

LANのエース●高信頼性のエンハンスドCAT5 UTPケーブル。
●超高速LAN（キガビットイーサネット、ATM等）に対応。
●高速LANの施工品質の向上に大きく寄与。
●4P、12P、16P、24P、48P、デュアル8Pと豊富な品揃え。

エ®

●4Pはネジレの出ないTSUPAC巻、レングスマーク入、11色。

E
ド
0
ー
コ
5
3パッチ
CT5
A
M
C
ド
ス
T
Eンハン
Nエ
U
S
T
®

●高信頼性のエンハンスドCAT5 パッチコード。

●エンハンスドCAT5 UTP TSUNET®-350Eとの組合せにより高速LANの施工品質の向上に大きく寄与。

●導体がより心線のため、柔軟性があります。
●11 色の外被色がありますので目的に応じた布設ができます。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
LANシステム部：大津TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。