TSUKOニュースレター

第7
号目次

1

製品紹介

2

海外技術情報4

難燃ケーブルのご紹介「
銅ケーブルの接続 ‑構内作業に大切な技術」
出典 Ca
b
l
i
ngBu
s
i
nes
sMa
g
a
z
i
ne 2000年8月号

ノウハウ
Q&ALAN工事上の問題点・
CAT6ケーブルと他社製CAT6部材とを組み合わせた
チャネル特性の検証

12 LAN関連規格
ANSI
/TI
A/EI
A‑
570A
住宅内通信ケーブル配線規格

16 キーワード

TI
A/EI
A‑5
6
9
A,
TI
A/EI
A‑5
7
0
A用語の解説(抜粋)

17 編集後記

M
AW

R

CAT5 AWG24 UTP難燃ケーブル
UL E137169 CMX 24AWGでUL規格を取得
外被の色はライトブルー
4P,24Pの2サイズ

TSUNET-MC5E-FR
R

CAT5 UTP難燃パッチコード・
端末コード
UL E200331 AWM 24AWGでUL規格を取得
外被の色は10色(ライトブルー,青,クリーム,黄,白,緑,橙,うす緑,灰,赤)E137169 (UL) CMX 4P/24AWG TSUKO TSUNET-100E-FR CAT5

0oC 30V VW-1 24AWG C AWM E2003331 I/II A 60oC 30V FT1/FT2 AWG TSUKO TSUNET-MC5E-FR CAT5
31 6
3
0
E20

TSUNET-100E-FR

"銅ケーブルの接続 ‑構内作業に大切な技術"
出典：Cabling Business Magazine 2000年8月号 P.40〜
執筆者：Douglas Dahms, International Market Manager
3M Telecom Systems Division

最近のLAN規格動向は、カテゴリ５・エンハンスドカテゴリ５規格にブルの運用では、データ伝送速度を促進するために、銅ケーブルの設続いて、カテゴリ６規格が検討されており、伝送速度は100Mbps・ギ

備からブリッジタップを取り除いたり、コイルをロードしたりすることが必要

ガビットさらに10ギガビットの検討が開始されるなど、高速化が急速にとなるかもしれない。 受け入れられる音声レベルのサービスを提供す進んでおります。一方、市場には布設されてきた膨大な銅ケーブルのる接続は、ADSLのような高速データプロトコルには適していないかも資産があります。今号では、Cabling Business Magazine誌に掲しれない。

載された銅ケーブルの接続に関する記事をとりあげました。従来からの幸運なことに、構内の多対銅ケーブルを維持するために必要な製品・

銅ケーブルの接続に用いている各種のコネクタをカテゴリ5やカテゴリ6

工具・技能トレーニングは、現在存在している。

ケーブルの接続に用いることができるかどうかについては、後日本誌で当社の検証結果を報告する予定です。

銅ケーブル接続の歴史
1960年代半ばまで、多対局外ケーブル接続の一般的方法は、ツイ電話事業は過去数十年で実質的変化を遂げてきた。伝統的には、ストとスリーブ方法であった。絶縁体を剥ぎ、導体をより合せて、紙スリ

構内および局外での作業は電話会社によって行われていた。オペレーーブで覆うという手順であった。他のオプションとしては、圧縮コネクタにティング会社は多対銅ケーブルの接続などのために、技術者を雇用、導体をかみ合わせて紙スリーブで絶縁する前に圧着するというもので教育した。これらの技術者は、設備の性能を維持するのに熟達していあった。これらの接続方法は、特に多対ケーブルでは手間取り、これらた。

の方法で接続された電線は、雑音のあるラインを引き起こし腐食を受

今日、オペレーティング会社は接続作業を外注することが多い。電話けやすい。局外ではいまだに存在する旧式のスクリューターミナルワイヤ

会社のベテラン接続技術者の多くが引退したり、光ファイバなど他の接続もまた同様である。

業務についたりしている。さらに多くの電話顧客が自前の構内電話シ
ステムを所有、運用し、複数ビル間あるいはキャンパス環境で、布設・1965年、米国政府の農村電化局は、IDC（圧接コンタクト）に基づ

保守・移動・変更などをおこなっている。これらの運用は、ファックス・イ

いた電話接続の新しい規格を採用した。 IDCは導体を、絶縁体をンターネット・データ伝送能力といった高速サービス需要の激増という剥ぎ導体をつかむために先が細くなったスロットに押し入れる。(図-1

事態に直面している。これは、布設済み銅ケーブルネットワークの最適参照)

条件の性能に依存する。

これにより、導体が酸化するのを予防し、ガス・タイトで耐腐食性の接続を形成する。IDCのコンセプトはネットワーク性能と同様に、接続の顧客が所有するシステムでのビジネスあるいは学校のキャンパスでの運生産性も改善した。IDCコンタクトは、ブリッジ・タップや複式並列接用は、クロスコネクトターミナルと同様に接続を伴う多対銅ケーブル資続と同様に伝統的なつき合わせ接続（butt splice）も含んで、多様産を有する。顧客所有の局外施設の現場作業員は、貴重な銅ケーな通信必要条件に適応された。(図-2 参照)

ブル資産を維持しアップグレードするために必要とされる。しかし、この重要な作業を効果的におこなうためのトレーニング・経験・工具が不個別のIDCコネクタが発売された数年後、接続者が同時に一段階で足しているかもしれない。これは、銅ケーブルのネットワーク上に高速サ

25対を剥ぎ・圧着・接続できるIDCモジュールが開発された。モジュラービスを必要とするスモールオフィスやホームオフィスの顧客へのサービーシステム接続として知られる銅ケーブルへの多対物へのアプローチは、スをおこなう組織にとっても同様かもしれない。

接続効率に大きな改善を提供し、より高精度の接続のため、色分け
により対を整えるため、作業者に都合の良い方法を提供した。

銅ケーブルを接続する専門的技術を継承する必要性や、高速通信

このときから、いろいろな通信アプリケーションのコンビネーションやケーブの需要は、接続を以前よりも増して重要なものとしている。 構内ケー

ルサイズにあった、モジュラーIDCコネクタや工具が開発された。

３Mの個別、モジュラー両方のIDC接続は、高速データ使用のカテゴリ

局外での多対ケーブルの接続は、一般的に密閉型クロージャーを使

５広帯域配線ケーブルの性能必要条件に合致する成端品質を提供用することで保護されている。 メカニカルクロージャーは再度入れるこする。そして最近国際電気通信連合（ITU）で制定されたガス・タイトとが便利なように設計されているが、密閉型クロージャーは再び入れる

コネクタ規格にも合致する。

ことが難しいかもしれない。

３Mによるモジュラー接続技術の開発からすぐに、３Mはこの技術に関それぞれのIDC接続モジュールを湿気から守るため、密閉型プラスチッ

してベル研究所とクロスライセンス契約を結び、ベル研究所は710コネ

クボックスが用意されている。

クタとして知られる独自のコネクタを発売した。これらの接続コネクタにより、電話業界は多量の成端ができるようになり、中央局は機械式

結論

自動交換から電子交換機へと変わり始めた。

適切なトレーニングプログラムは、顧客所有の局外運用における効果的な銅ケーブル接続能力を得るために重要である。
３Mはテキサス州オースチンで、接続も含む通信に関する包括的教育プログラムを提供している。
接続は、長年にわたる現場経験とともに技術サービス指導者により教育されている。この教室での指導は、実際の作業と同様に運用理論もカバーしている。及第した生徒は、技術レベルの修了証明を受ける。他の銅ケーブル接続トレーニングの手段としてはBICSI（Building
Industry Consulting Service International、 TSUKOニュース
レターNo.5キーワード参照）がある。BICSIは全世界組織の非営利団体で、技術発刊物・トレーニング・展示会・資格認定プログラムなど

図‑1 I
DCコンタクトを実施している。BICSIトレーニングのオプションとして、音声／データ／画像分野の配線設計・布設に関する解説とあわせて、銅ケーブルの接続についても含んでいる。
BICSIの配線マニュアル、"Telecommunications Cabling Instal
lation Manual"は、接続手順・ケーブル布設のガイドライン・その他のハウツー情報を提供する、銅ケーブルの布設・保守の有益な情報源

2心バット接続

3心バット接続として広く認められている。

銅ケーブルの膨大な資産と全米に広がる関連施設とともに、ISDNやXDSLなどの高速技術の開発、高性能CAT5・CAT6ケーブルの出
現などで、銅ケーブルとその接続は将来も引続き重要なものである。
より高価な光ファイバ接続と入れ替えるよりは、布設済みの銅ケーブ

回線内接続

タップ接続
図-2

ルネットワークを標準とするほうがより経済的である。幸いにも、貴重な銅ケーブルの設備を効率的に管理していくため有効なコネクタや工具、
トレーニングなどが揃っている。

ひとくちコラム「25ポンド以下!!」
これは、ANSI/TIA/EIA-568-Aの10.6.3.2項に規定さす。 ケーブルを１本ずつ敷設するのならば問題はないが、れている、カテゴリ５以上の性能の４対ＵＴＰケーブル敷設

例えば、10本のケーブルを束ねて配線しようとしたとき、時の引っ張り強さの限界値のことです。 Kgに換算すると理論的には250ポンドまではかけられることになる。 しか約１１kgになります。 これ以上の強さでケーブルを引っ張し、その内の１本が他のケーブルに比べてピンと張っていた

ると、導体および対撚ピッチが伸び始めて、特性インピー

りすると、その１本に全部の力が加わることもあり得る。

ダンスやリターンロス等のケーブルの電気的性能が劣化す

そうすると簡単に25ポンドなどは超えてしまうのです。TIAるのです。

の委員会では、こういった場合にどのように規定したら良

最近では、この２５ポンドでも十分ではないのではないかとの懸念が表明され、TIAでも種々議論されているそうでいかとの検討を重ねているそうです。

お客様の質問に答えて[その7]お客様から寄せられた質問に対する回答と実験を行い、不具合の発生状況について調査した結果を報告いたします。
今回は、弊社CAT6ケーブルと他社製CAT6部材とを組み合わせたチャネル特性について検証試験を行いました。

Q
A

最近CAT6(Draft仕様)のコネクタや、ケーブルの広告をよく目にします。
各メーカから発売されているこれらの部材を、ひとつのチャネルに混在させても大丈夫なのでしょうか?
特殊な部材と組み合わせない限り、弊社のちろんCAT3〜CAT5eケーブルも同様です。)

CAT6ケーブルは、他社製のCAT6部材と組

次に示す検証試験とその結果を参考にしてくみ合わせて使用されても問題ありません。(も

ださい。

検証試験
今回の検証試験では、3通りのチャネルを構成し、評価を表1 各チャネル構成部材行いました。(表1参照) チャネルの水平ケーブル部材には弊パッチパネル、パッチコード、
アウトレット、端末コード社CAT6ケーブル TSUNET-1000E AWG24-4Pを用い

機器コード、
水平ケーブルました。パッチパネル、アウトレット、コード部分には、A社、B社、C社製のものを用いました。試験機にはネットワークアナラ
イザ(アジレントテクノロジー社製)を用いました。

試験チャネルの構成

チャネル1

A社製

チャネル2

B社製

チャネル3

C社製

TSUNET-1000E
AWG24-4P

試験器

試験器
4m

3m

90m

FD側

3m

TO側
A社、B社もしくはC社製のCAT6
コード
TSUNET-1000E

AWG24-4P

A社、B社もしく
はC社製の
CAT6
パッチパネル、アウトレット

図-1 試験チャネルの構成(チャネル全長100m)

試験結果
本試験は、チャネルの両端から試験を行っています。試験
結果のグラフ中、｢(FD)｣と記されているものは、図-1のチャネル左側(FD側)から信号を投入した場合の特性を示して
います。
同様に｢
(TO)｣
と記されているものは図-1のチャネル右側(TO側)から信号を投入した場合の特性を示しています。
ここで「
FD側」
とは、水平配線上のフロア配線盤(FD:Floor Distributor) 、いわゆる機器室、配線室側にあたります。また「TO側」とは、ワークエリアの通信アウトレット(TO:Telecommunication Outlet)、いわゆる端末側をさしています。
通常、リンク試験は、FD、TOの両端から試験(信号投入)を行います。後述するデータ内にもFD側から信号を投入した場合、TO側から信号投入した場合とで特性が大きく異なる伝送パラメータもあります。この点についても、注意しな
がら結果のデータをご覧ください。

結果として、チャネル1〜3は、すべてTIA/EIA-568-B.2-1
CAT6規格(Draft7)を満たし、十分なマージン(余裕度)が確認されました。ここで、すべてのチャネルの全測定値を紹介することは、ページの都合上難しいので、代表項目のみ
を次ページ以降のグラフに紹介します。

図-2は、水平ケーブルTSUNET-1000EとA社製CAT6部
材を組み合わせた場合の挿入損失量です。規格に対して十分なマージンが得られています。

部材と組み合わせた挿入損失量です。こちらも共に大きなマージンが確認されました。
次に図-5〜7にそれぞれA社、B社、C社と組み合わせた場
合の近端漏話減衰量(NEXT)を示します。3つのグラフの示す波形や、最悪対などは異なるものの、規格に対しては、どのグラフも5dBのマージンが確認されました。近端漏話減材とを組み合わせた場合の反射減衰量です。
規格(Draft)に対して、約5dBのマージンが確認されました。
3チャネルともに、同じような波形を示しています。

結論
今回の検証試験では、弊社CAT6ケーブル TSUNET1000Eと他社製CAT6部材とを組み合わせ、CAT6チャネ
ル特性の検証を行いました。結論としては、各メーカとの組
み合わせにおいて、TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6チャネル
規格(Draft7)を各特性とも十分なマージンで満たしておりました。

ケーブルやコネクタの相性は多少なりとも存在します。今回のデータからも読みとれる部分があるかと思います。ケーブル自体の特性が規格ギリギリであった場合、他の部材との相性により、規格を満足しないケースもあり得ます。弊社のケーブルは、各メーカとの相性を考慮し、高いマージンを持たせていますので安心してご利用いただけます。

本検証試験データは、あくまでも参考値です。今回のデー
タ以上の性能を保証するものではありませんのでご理解く
ださい。今後ともみなさまのお仕事に参考となるノウハウをご紹介していきたいと思います。

次回は、3メーカ混在したCAT6チャネルの相互接続性についてご紹介します。

ひとくちコラム

図-3はB社部材と組み合わせた挿入損失量、図-4はC社

最後に図-11から13はTSUNET-1000Eと各社CAT6部「4倍!!」
この数値は、ANSI/TIA/EIA-568-Aの10.6.3.2に規定されているケーブルを曲げる時の最小曲げ半径を表しており、通常はケーブルの直径に対する倍率で表しています。

衰量については、メーカを問わず十分な特性が得られていこれ以上の小さな曲げ半径では、ケーブルの中のます。

対と対の間隔を変化させ、その結果、対間の近端
漏話減衰量に影響を与えます。ほとんどのケーブ

図-8〜10は等レベル遠端漏話(EL-FEXT)を示しています。

ルラックやハンガーなどはこの数値以上でケーブル

こちらもNEXT同様、波形、最悪対などは、それぞれ異なっを曲げるように設計されています。 簡単な幾何学ていますがレベル的には、低周波側から高周波側まで十分的な対比ですが、１インチの曲げ半径では、直径なマージンが得られています。

２インチのコンジットの外径に等しい径で曲げてい
るのです。

40

挿入損失量

(dB)

30

12
36
45
78

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

20

10

0
1

5

10
周波数（ＭＨｚ）

50

100

250

図-2 TSUNET-1000E + A 社製部材を用いたチャネルの挿入損失量

40

12
36
45
78

挿入損失量

(dB)

30

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

20

10

0

1

5

10
周波数（ＭＨｚ）

50

100

図-3 TSUNET-1000E + B社製部材を用いたチャネルの挿入損失量

6

250

40

12
36
45
78

挿入損失量

(dB)

30

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

20

10

0

1

5

10

50

100

250

周波数（ＭＨｚ）
図-4 TSUNET-1000E + C社製部材を用いたチャネルの挿入損失量

近端漏話減衰量

(dB)

100

80

60

12-36(FD)12-45(FD)12-78(FD)36-45(FD)36-78(FD)45-78(FD)12-36(TO)12-45(TO)12-78(TO)36-45(TO)36-78(TO)45-78(TO)

40

20

1

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

5

10

50

100

周波数（ＭＨｚ）
図-5 TSUNET-1000E + A 社製部材を用いたチャネルの近端漏話減衰量

7250

近端漏話減衰量

(dB)

100

80

60

12-36(FD)12-45(FD)12-78(FD)36-45(FD)36-78(FD)45-78(FD)12-36(TO)12-45(TO)12-78(TO)36-45(TO)36-78(TO)45-78(TO)

40

20

1

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

5

10

50

100

250

周波数（ＭＨｚ）
図-6 TSUNET-1000E + B 社製部材を用いたチャネルの近端漏話減衰量

近端漏話減衰量

(dB)

100

80

60

12-36(FD)12-45(FD)12-78(FD)36-45(FD)36-78(FD)45-78(FD)12-36(TO)12-45(TO)12-78(TO)36-45(TO)36-78(TO)45-78(TO)

40

20

1

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

5

10

50

100

周波数（ＭＨｚ）
図-7 TSUNET-1000E + C社製部材を用いたチャネルの近端漏話減衰量

8250

等レベル遠端漏話

(dB)

100

80

60
12-36(FD)12-45(FD)12-78(FD)36-45(FD)36-78(FD)45-78(FD)12-36(TO)12-45(TO)12-78(TO)36-45(TO)36-78(TO)45-78(TO)40

20

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

0
1

5

10

50

100

250

周波数（
ＭＨｚ
）
図-8 TSUNET-1000E + A 社製部材を用いたチャネルの等レベル遠端漏話

等レベル遠端漏話

(dB)

100

80

60
12-36(FD)12-45(FD)12-78(FD)36-45(FD)36-78(FD)45-78(FD)12-36(TO)12-45(TO)12-78(TO)36-45(TO)36-78(TO)45-78(TO)

40

20

0

1

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

5

10

50

100

周波数（
ＭＨｚ
）
図-9 TSUNET-1000E + B 社製部材を用いたチャネルの等レベル遠端漏話

9250

等レベル遠端漏話

(dB)

100

80

60
12-36(FD)12-45(FD)12-78(FD)36-45(FD)36-78(FD)45-78(FD)12-36(TO)12-45(TO)12-78(TO)36-45(TO)36-78(TO)45-78(TO)

40

20

0

1

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

5

10

50

100

250

周波数（ＭＨｚ）
図-10 TSUNET-1000E + C社製部材を用いたチャネルの等レベル遠端漏話

50

(dB)

40

反射減衰量

30

20
12(FD)
36(FD)
45(FD)
78(FD)
12(TO)
36(TO)
45(TO)
78(TO)

10

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6チャネル規格 (Draft7)

0
1

5

10

50

100

周波数（ＭＨｚ）
図-11 TSUNET-1000E + A 社製部材を用いたチャネルの反射減衰量

10

250

50

(dB)

40

反射減衰量

30

20
12(FD)
36(FD)
45(FD)
78(FD)
12(TO)
36(TO)
45(TO)
78(TO)

10

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

0
1

5

10

50

100

250

周波数（ＭＨｚ）
図-12 TSUNET-1000E + B 社製部材を用いたチャネルの反射減衰量

50

(dB)

40

反射減衰量

30

20
12(FD)
36(FD)
45(FD)
78(FD)
12(TO)
36(TO)
45(TO)
78(TO)

10

0

1

TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6 チャネル規格 (Draft7)

5

10

50

100

周波数（ＭＨｚ）
図-13 TSUNET-1000E + C 社製部材を用いたチャネルの反射減衰量

11

250

LAN規格の動向

ANSI/TIA/EIA-570A
Residential Telecommunication Cabling Standard「住宅内通信ケーブル配線規格」
1. はじめに考慮する。

今回は第6号に引き続き、LAN関連規格類のひとつとして「AN

インフラとしては、音声、データ、テレビ、ビデオ、マルチメディア、ホSI/TIA/EIA-570-Ａ 」
についてご紹介する。 この標準は当初1991

ームオートメーショ
ン、システム環境管理、セキュリティ、オーディオ、セ

年に「住宅内および準商用ビル通信配線規格(Residential and

ンサーおよびインターホンまでをサポートできること。

Light Commercial Telecommunications Wiring Standard)」として制定され、昨年10月をもって改定され、名前も「住宅内通信

3.住宅内の配線

ケーブル配線規格(Residential Telecommunications Cabling

3.1グレード分けStandard)」と変更になっている。 一般に米国内の規格や標準類

住宅内のケーブル配線をグレード分けして、それぞれのグレードでのは制定後5年経ったら改定されることになっている。

仕様を明確にしている。(表1、表2参照）

ANSI/TIA/EIA-568やその他の標準類も5年後には改定されるよ(1)グレード1について

うに、制定された委員会などでその前から改定のための作業が進め

グレード1は住宅内の通信配線システムの内最も基本となる最小られている。最近では、技術の進歩が早いせいか、規格の改定時

限の範囲を規定するものである。一般に電話、衛星放送、共聴ア

期として5年の周期では遅いく
らいであるとの意見もでていると聞いてンテナ、テレビ(CATV)、およびデータサービスについて提供できるよういる。

になっている。 配線はＵＴＰケーブルと同軸ケーブルがそれぞれ1本

しかし、この標準は初版制定後、最初の改定までに8年の歳月をずつで構成され、全てスター型の配線を使用することになる。 平衡

要している。 ＬＡＮ関連とはいうものの、住宅用のケーブル配線につ型ケーブル配線は、最小限の要求としてはカテゴリ3のケーブル及びいては変化が多様で、ひとつの流れを見極めるまで時間を要したのコネクタでよいことになっているが、将来、サービスの多様化と品質のではないだろうか。 すなわち、準商用ビルが対象から外れて、住宅向上に合わせてグレード2にグレードアップできるように、出来るだけカ

ひとつにまとめられたわけだが、その理由のひとつとしては、この規格のテゴリ5のケーブルおよびコネクタを使用するように推奨されている。

適用対象としてSOHO(Small Office Home Office)の普及があ

同軸ケーブルとしては、米国内規格としては採用されていない「るのではなかろうか。

SCTE、IPS-SP-001June 13. 1996. Flexible R.F. Coaxial

そして、日本でも住宅内の情報配線システムとして、HBSやＨＩ
Ｉ
なDrop Cable」に決められているシリーズ6タイプの同軸ケーブルが推どと様々な動きがあるように、米国内でもANSI/TIA/EIAの規格とし奨されているが、詳細については不明である。グレード1の使用ケーての位置づけから住宅内の情報配線に的を絞って制定する流れがブルの中には光ファイバケーブルは含まれていない。

感じられる。

(2)グレード2について
グレード2は、住宅内で基本的な配線、中級の配線およびマルチ

2.規格の目的と適用範囲

メディア配線までを範疇として、ほとんどの住宅内で考えられる通信

この標準の目的は、次の各点にある。

サービスに対するケーブル配線を考慮している。既設または開発中

・住宅内の通信用ケーブル配線に関する要求について標準化するの通信サービスが適用できるように考慮されており、全てスター型配こと。
・
住宅の種類では、新築と増改築を問わず、一戸建てや複数居
住者用住宅の全てに適用する。
・
配線の種類としては、個人別のケーブル配線から、共有配線および幹線ケーブル配線までを含む。
・
既存および今後開発される可能性のある通信サービスの設備を線が適用され、UTPケーブル、同軸ケーブルが各2本ずつで、オプションとして光ファイバケーブルが使用できる。使用するケーブルはグレー
ド1で指定されているケーブルと同じであるが、ＵＴＰケーブルの場合、
カテゴリ5が指定されているが、将来のことを考えた場合、エンハンスドカテゴリ5を使用するように推奨されている。 また、同軸ケーブルは、同じ標準「SCTE、IPS-SP-001June 13. 1996. Flexible R.F.

Coaxial Drop Cable」の中のシリーズ6またはシリーズ11タイプに適

浴室

主浴室

クロゼット

寝室

合するケーブルが推奨されている。これについても詳細は不明である。
グレード2で使用できる光ファイバケーブルについては、ケーブルのタ
イプ、減衰量および伝送帯域について表3に示す特性が要求されて

DDから

OC

いる。
表1 サービス項目とグレード
サービス項目

グレード1

グレード2

電話

○

○

テレビ

○

○

データ

○

○

マルチメディア

ー

○

主寝室

寝室

二階

責任分界点
WP

ADO
Cable

カウンタ
多用途部屋
キッチン

To2
Floor

表2 登録済み住宅用ケーブルとグレード
サービス項目

グレード1

グレード2

カテゴリ3
(カテゴリ5を推奨)

カテゴリ5(エンハンスド
カテゴリ5を推奨)

75Ω同軸

○

○

光ファイバ

ー

○(オプション)

4対UTP

OC
ADO
DD

一階
▲：
通信アウトレット/コネクタ
DD：
配線機器
ADO：
切離し用アウトレット
OC：
アウトレットケーブル
WP：
防水アウトレット箱

表3 光ファイバの仕様
光ファイバの種類

波長(nm) ロス(dB/km) 伝送帯域(MHz・km)

50/12562.5/125

850

3.5

500

1300

1.5

500

850

3.5

160

1300

1.5

500

1310

1.0

N/A

1500

1.0

N/A

1310

0.5

N/A

1500

0.5

N/A

居間

ダイニング

図1

最大長150m
最大長90m

SM構内用

SM宅内用

切離し用
アウトレット
アクセスする
プロバイダ

配線機器コード

切離し用
アウトレット
機器コード
ケーブル 電子機器類

備考:伝送帯域はメーカで測定すること。
測定値はこの条件に満足すること。

責任分界点

配線機器

アクセス回線
ネットワーク
この標準の インタフェース
適用範囲外 装置

アウトレットケーブル
通信アウトレット/コネクタ 機器コード

この標準の
適用範囲外

最大長100m

3.2 一戸建て住宅の配線
図2(1)責任分界点
地域通信事業者またはプロバイダとの責任の所在を明確にするのが責任分界点である。 一般には、建物の外側壁面ということになるが、プロバイダによっては、適用する規制が異なることもあり、責任分界点を指定することになる。 また、責任分界点より最も遠い
アウトレットまでの距離は150mを超えないこと、となっている。
(2)切り離しアウトレット

3.3 複数居住者用住宅の情報配線
複数居住者用住宅の情報配線例および構成部材などについてはそれぞれ図3および図4に示す。

エンドユーザが、宅内通信設備の試験または再配置のために回線を切り離すのに用いるもので、それぞれの加入者回線にひとつのモジュラジャックと配線接続用の入力端子が内蔵されている。

複数居住者用住宅の責任分界点について次のように決められている。
(1)複数居住者用住宅の責任分界点(3)一戸建て住宅の標準的な情報配線
一戸建ての住宅での標準的な情報配線について、図1および図2に示す。

複数居住者用住宅の場合、責任分界点は少なくとも出入り口の所か、それぞれの居住者の空間ということになる。共有部分に設ける

最大長90m場合の管理は、建物のオーナか管理者にまかせることになる。責任分界点から最も遠い通信アウトレットまでの合計距離は一戸建ての場合と同じで150m以下となっていて、アクセスするプロバイダ側で、設計の段階で規定に適合するかどうかを考慮することになっている。

居住ユニット
配線機器

切離し用
アウトレットケーブル

切離し用
アウトレット

フロア用
ターミナル

アウトレットケーブル

配線機器コード

切離し用
アウトレット
切離し用
アウトレットケーブル

通信アウトレット/コネクタ
配線機器

フロア用
ターミナル

機器コード
中間フロア

通信ケーブル
引き込み設備

主成端
スペース

責任分界点
ビル内幹線ケーブル

アクセスする
プロバイダへ
ユニット1

この標準の
適用範囲外

ユニット2

ユニット3

地下室

幹線ケーブルビル内幹線ケーブル
アクセスする
プロバイダへアクセスする
プロバイダ

機器室

アクセス回線
ネットワーク
インタフェース
装置

図4 複数居住者用住宅の情報配線部材るカテゴリの部材を使用した場合は、リンクを構成する最も低いカテ
ゴリの性能とする。このカテゴリは記録すること。
幹線ケーブル他の建物への幹線ケーブル玄関

図3 複数居住者用情報配線の図

備考：
ここでは、最近規格化の中に取り入れられつつある、バック
ワードコンパティビリティを定義している。記録をとることをはっきりと明記しているところに注意すること。
・接続部材を成端する場合はギリギリ近くまで撚りを維持する。撚り
を戻す距離は、カテゴリ３の場合、最大75mmまでとし、カテゴリ５およびエンハンスドカテゴリ５の場合は最大13mmまでとする。

4.敷設工事上の注意点
住宅用配線部材の内ＵＴＰケーブルとコネクタの配線上の注意点については次のように述べられている。
(1)曲げ半径についてUＴＰの成端箇所では、ケーブルの曲げ半径はケーブル外径の4倍以上であること。
備考：
他の規格でもほとんどが４倍以上の数値を採用しているが、最近この数値で本当に大丈夫であろうかとの議論が出てきた。その理由は外径の４倍の曲げ半径では、リターンロス性能に影響する場合も観測されている。４倍という数値が決められたのは、リ
ターンロスについての要件が規定される以前の事であった。
(2)引っ張り強さ
ＡＷＧ24の4対ＵＴＰケーブルを配線する時は、110Ｎ以上の強さ
で引っ張らないこと。
備考：
ケーブルの外径に関係なく、ケーブル１本当たりの荷重を決めているがkg単位に換算すると、約11.2kg／本となる。
(3)接続部材の成端・ケーブルと同一またはそれ以上のカテゴリのコネクタを使うこと。異な・
アウトレットの中では、少なくとも余長を200mm とすること。
備考：
従来、カテゴリ３については、他の規格書類では約１イン
チ以下の撚り戻しを規定しているが、ここでは3インチまで良しとしている。
(4)電力線からの離隔距離
通信ケーブルと電力線ケーブルの離隔距離は電線のコードにより異なるが、一例として、通信ケーブルが金属素子からなる場合、壁または天井の内側を遮蔽のない電力ケーブルと平行して配線される
場合、電力線から少なく
とも50.4mm以上離すこと。 また、通信用ケーブルの配線に、接地が完全にとれたレースウエイまたはコンジットを使用すること。
備考：
電力線との離隔距離についてはANSI/TIA/EIA 569(1991)でも詳しく規定されていたが、改版時(1998)に削除された経緯がある。 削除された理由が、規定以内の離隔距離でもノイズによる障害が発生しなかったためとのことである。ここでは５０.４mm以上離す事が明記されている。今後の改版時にどのような判断が下されるか、興味深いところである。

5.工事後の試験
5.1 試験構成

材の構成を示す。
実験室においてチャネルやパーマネントリンクを構成して試験する

カテゴリ3〜5のUTPケーブル配線に関しては、ANSI/TIA/EIA-

場合とは違って、実際の敷設現場においては、ケーブルの条長や使568-Aに基づいて試験し、エンハンスドカテゴリ5については追補AN用するコネクタ類および敷設環境等が異なるために、一つ一つの回SI/TIA/EIA-5の記述に基づいて試験すること。試験構成はTIA/

線にそれぞれの個性が観測され、性能評価が正しく行われることが

EIA TSB-67に基づいたチャネルまたはベーシックリンク(近々パーマ

ぜひとも必要なことである。

ネントリンクと改称され、構成も若干異なる)で試験することが必要である。

5.2 試験項目

ベーシック
リンクの端末アウトレット/コネクタ
または集合点、
フィールド
または変換点
テストコードカテゴリとして評価できるUTPケーブル配線については、次の規格項目を試験することと決められている。

配線機器

アウトレットケーブル
ベーシック
リンクの端末(1)カテゴリ3〜5までについて・
ワイヤマップ
・
条長
・
減衰量

フィールド
フィールド テストコード
テスタ

最大長90m

備考：テストコードは長くても2m以下。
図-5 ベーシックリンク試験構成

・
近端漏話減衰量(NEXT)(2)エンハンスドカテゴリ5について
・
電力和近端漏話減衰量(Ps-NEXT)

集合点または変換点(妥当な場合)機器用コードチャネルの端末

・
電力和等レベル遠端漏話(Ps-ELFEXT)・リターンロス
配線機器

敷設後のケーブル配線の伝送性能は、ケーブル、接続部材およびパッチコード、クロスコネクトの配線、接続点の合計数およびそれらがアウトレットケーブル
チャネルの端末

機器用コード

最大長90m

敷設される時の敷設担当者の注意の程度と、敷設後のメンテナン
図-6 チャネル試験構成

スの状況に依存する。TIA/EIA TSB-67にレベルIとレベルIIとして規定されている試験機器は、必要とあればいつでも購入できるが、敷設されたケーブル配線がTIA/EIA TSB-67またはANSI/TIA/EIA568-Aにみられるような伝送性能を満足するかどうかの確認がぜひとも必要であることはいうまでもない。
エンハンスドカテゴリ5のケーブル配線では、フィールド試験ができる
ことは、測定に使用できる試験機器が発売されたこととともに、その

6.おわり
ANSI/TIA/EIA-570-Aについて紹介してきましたが、最近は日本国内でも、SOHO(Small Office Home Office)としてだけではなく、単純に家庭内でLANを構築して家族で楽しむために、住宅内の情報通信用の配線をするという動きが活発になってきている。

試験器を使用して試験することによるANSI/TIA/EIA-568-A-5に

これまで弊社のホームページに問い合わせがあった個人的な家庭規定する要件を満足するかどうかを見極めることが必要である。

内の情報配線の構築についても十数件を数える。このような自宅内

一般に、チャネルとパーマネントリンクでは、部材の性能を元にリンクで情報配線の必要性を認識し、自分のできる範囲内でケーブルのを評価しようとする場合、チャネルで試験をすれば、その中にはリンク敷設を試みようとする傾向が日を追うごとに増えてきていることをみるを構成する部材、例えばケーブル、接続部材、パッチコード、機器コ

につれて、今後の通興ニュースレターでも、住宅内で情報通信用のードおよびジャンパなどの部材すべてが含まれるので、実際の配線構配線が実際にどのように行われているかを、実施例として紹介してい成の性能を試験するには十分な成果が得られるのであるが、パーマきたい。

ネントリンクでの性能評価も欠かせないことでもある。 なぜならば、パーマネントリンクの構成は、必ずチャネルの中に組み込まれているものだからである。 その上、ほとんどのフィールド試験器には、チャネルの性能を評価すると同様に、パーマネントリンクの性能をより正確に評価できるように専用のテストアダプタが用意されているからである。
図-5,6にベーシックリンクとチャネルでの性能を試験する場合の部

LAN関連規格の動向について、第5号、6号と本号ニュースレター

ブルがワークステーショ
ンに引き込まれるセル構造の床面部分のこと

ではANSI/TIA/EIA -569-AおよびANSI/TIA/ EIA-570-Aの解説である。 スチール製のセル構造のメンバーの長さは、電気通信用クをして参りました。 今回のキーワードでは、読者からのご要望やお問

ローゼットから建物全体に直接布線されるフィーダーの長さである。

い合わせの多かった、規格の中で使われている専門用語について、
電子工業振興協会発行の専門用語解説集(第３版、平成１２年

敷居(かまち)８月発行)に記載の解説を紹介します。

出入り口のドアなどの下にある部屋の境界となる横木。

door sill

常日頃LAN用ケーブルとしての専門用語に親しんでいる方々にとっては、耳新しい用語または、電話系の配線によく使われているも

引き出し用蓋のも含まれていることと思います。 参考になれば幸いです。

パイプシャフトや配線盤などについている引出し用の蓋。

1.ANSI/TIA/EIA-569(-A)に記載の用語

egress plate

火炎止め fire stop
ケーブルが壁などを貫通する場所において、防火のために封止するもの(こと)。

アクセスフロア：
Access floor

継目テープ fish

完全に取り外し可能で、また交換可能な床面パネルからなるフロア

配管などの継ぎ目に巻いて防水や絶縁などを行うテープのこと。

システムであり、これらの床面パネルは、下側からアクセスできるように調整可能なペデスタル(支柱)または、梁(またはその両方)で保持さ管継手 fittings

れている。

管どうしをつなぐための短い管。

隔壁(弱電と強電の) barriers

埋込みダクトflush duct

屋内強電流電線と屋内電線を郵政省令で定める隔離距離未満

床に埋め込んで用いる角型の配管経路。

で設置するときに用いる。屋内強電流電線が300Ｖ以下の場合は、絶縁性の隔壁を設ける。高圧の強電流ケーブルの場合は、耐火性

埋め込み形アウトレットflush (mounted ) outletのある堅牢な隔壁を設ける。(有線電気通信設備令施行規則第床に埋め込んで用いるアウトレット。

18条)

内部ダクト Inner duct
ブランクセル blank cell

ダクトの中に収納される非金属の絶縁又は離隔を目的としたダクト。

中空構造の金属またはコンクリート製のフロアユニットの中空部分。
ただし、工場で製造した部品を除く。

多重溝レースウエイmultichannel raceway
内部に隔壁があり、それぞれ独立した部分を持つレースウエイ。

ボンディング Bonding
電気的回線の接続を保護する導電性の経路を形成する金属製の埋設レースウエイrecessed raceway

恒久的な結合部分。

ケーブルを敷設する目的で地中に埋められたトラフなどの管路。

天井配線経路 ceiling pathway

吊り下げボルトrod suspension

天井の空間を使ってテーブルを配線する経路のこと。

天井スラブに天井・ケーブルラック・
照明器具などを吊り下げるために用いるボルト。

セルラフロア cellular floor
床の配線ダクトにケーブルを通す床配線方式で、電源ケーブルや通

スラブslab

信ケーブルを配線するための既設ダクトを備えた金属性あるいはコン

コンクリートなどで造られた、床下の配管ルートとなる面をいう。

クリート床のこと。

トレンチダクト trench duct
配線用セル distribution cell

セルラフロアにケーブルを敷設するために設けられた溝状のプレート(ダケーブルを敷設するために床下又は床内に設置したレースウェイをいクト)をいう。

う。セル構造の床面システムにおける配線用セルとは、配線及びケー

下地 under slab
コンクリート床面の平板をいう。

ユーティリティカラム utility column

壁面プレートface plate
駆体壁、造作壁に埋め込む通信設備用などの取り出し口。

圧接接続(IDC) Insulation displacements connection

天井からワークエリアまでのレースウェイをいう。 天井スペースから押し込みなどの方法によって、圧接してケーブルを端子台などに接ワークエリアまでのケーブルを隠す(保護する)ために使用する。

続する方法。

トレンチダクト用のカバーvoid closure

ジャック・コンタクト jack contact

セルラフロアは、コンクリートで囲われていることが多い。 このセルラフ

モジュラ・ジャック内の電流が流れる金属製の接触片。

ロアにトレンチダクトを設置した場合のトレンチダクトの上蓋(カバー)の回線割当ことをいう。

line assignment

通信クローゼット内で使われる「対割当」
に対して、回線の送受信

ワイヤハンガーwire hanger

信号線を通信クローゼット内のピンに割り当てること。

ワイヤハンガー(ケーブルハンガー)とはケーブルをちょう架する器具。

機器用コード line cords

2.ANSI/TIA/EIA-570(-A)に記載の用語
切り離しアウトレットauxiliary disconnect outlet

通信機器を水平、幹線配線に接続するために用いる柔軟な撚り対線を使ったケーブルまたはケーブルアセンブリ。 機器用コードには金
糸コードを使ってもよい。

最小入り口引き込み方式 minimum-point-of-entry
電話局の機器が私的回線を交差する場所において、実用的に最13頁参照も近いポイント、または電話局の機器が複数テナントビルに入る位置

責任分界点 demarcation pointに置いて、実用的に最も近いポイント。

２つのサービスの接続点で責任区分が明確に分界できる点をいう。

呼び返し試験 ring back

13頁参照

リンクの信号をリングの回帰側を使って戻して試験する。たとえば、電エントランスブリッジ entrance bridge

話などで受話器を上げたときに聞こえる音のようなこと。

ネットワーク・インターフェース装置内のオプショ
ン器具である成端点の接続片である。成端点の接続片は、配線の接続用に用いられる。

リップコードrip cord
ケーブル内部の引き裂きひも

加入者線

exchange access line

エンドユーザが発呼および着信ができるように、責任分界点で第一種通信事業者の電話局によって提供される電気通信回線。

なお、ANSI/TIA/EIA-569-AとANSI/TIA/EIA-570-Aには、その標準で使用されている用語について詳しく定義されておりますので、参考にしていただければ幸いです。

市内公衆網 exchange access line
通信事業者が提供する市内の交換接続型の電気通信回線網。

記録的な猛暑が続いた長い夏もようやく峠を迎えたようでほっと

ページでも取り上げる予定です。

一息ついたこの頃ですが、南半球のオーストラリアではオリンピッ

さて、長い前置きの後ですが今号のニュースレターのQ&Aは異クもたけなわ、まだ熱い戦いが続いています。日本もメダル獲得なる３メーカーの部材とCAT6ケーブルを組み合わせてＣＡＴ６

数が前回を越える良い成績を上げています。特にサッカーのブ

チャネルを評価してみました。 ＬＡＮ規格の動向では住宅内通

ラジル戦では熱い声援が送られ、テレビの視聴率も４０％に近い

信ケーブル配線規格（ＡＮＳＩ/ＴＩ
Ａ/ＥＩ
Ａ‑５７０Ａ）について、キー数字を上げたとの報道もあり、にぎやかな季節となっています。

ワードではＡＮＳＩ/ＴＩ
Ａ／ＥＩ
Ａ‑５６９（‑Ａ）の用語について解説し国内では私ども通信興業も、フルーク・パンドウイットさまとの合ています。 最近ではメールによるお問い合わせも増えていま

同で「最新のカテゴリー６情報」ジョイントセミナーを全国にて開す。読者の皆さまも気軽にニュースレターへのご要望をメールに催中です。札幌・仙台・東京の一回目が終了していますが、なかて入れていただければと思います。

なか盛況で同業の方からも高い評価をいただいております。 こ
れから、大阪・名古屋・広島・福岡・東京の二回目と順次開催いたします。 セミナーの内容はニュースレターやTSUKOホーム

2000年10月1日
発行責任者
営業部LANシステム担当 大津光夫
oht
s
u@t
s
uk
o.
c
o.
j
p