仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター ＳＪ型

ＳＪ－Ｄ２４大容量直流電源用避雷器
本器は直流電源のケーブルに生じた誘導雷サージを吸収し、電子機器を保護するための電源用避雷器です。
単体で比較的大きな電力を消費する重要な電子機器、又は制御機器のバックアップ電源に最適です。

■ 形式
ＳＪ－Ｄ２４
直流電源用
ＤＣ２４Ｖ用■ 用途
公称回路電圧 ＤＣ２４Ｖ電源ライン

ＮＣ

Ｌ１
Ｌ１－Ｌ２
ＭＯＮＩＴＯＲ

直流電源用避雷器
ＭＯ ＤＥ ＬＳＪ－Ｄ２４連続使用電圧
サージ電流耐量

日本雷研■ 対応規格Ｌ２

常 時：点灯故障時：消灯

２０ｋＡ

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮＥ

ＥＥ

ＪＩＳ Ｃ ５３８１－１１ クラスⅡ
ＲｏＨＳ指令適合■ 特長
・サージ吸収能力が大きく、応答速度が早い高性能です。
・温度ヒューズを採用した二重安全設計です。
・ＪＩＳ協約形ケース採用しています。
・ＤＩＮレール取付け可能
・内部素子異常に対して交換通報ランプ付き。

■ 性能
最大連続使用電圧 Ｕｃ ＤＣ３８Ｖ動作開始
電圧

ＤＣ４７Ｖ ±１０％（Ｖ１ｍＡ ）線間

線接地間 ＤＣ４３０Ｖ ±１０％ （Ｖ１ｍＡ ）

電圧
９３Ｖ （８／２０μｓ）
線間防護レベル（制限電圧 ）Ｕｐ 線接地間 ７１０Ｖ （８／２０μｓ）■ 接続図

サージ電流耐量

２０，０００Ａ （８／２０μｓ）２Ｔｉｍｅ

漏れ電流５μＡ以下 （ＤＣ１８Ｖにて）

応答速度

０．
０５μｓ以下交換通報出力

なし

Ｌ１＋

Ｌ２－
避雷器

断路器
ＤＳ

Ｌ１＋

Ｚ

ＴＦ

ＥＺＮＣ

■ 機器仕様使用温度範囲：－４０～＋６０℃
使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）
取付：壁取付け、又はＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）
寸法：Ｗ７５×Ｈ１０５×Ｄ６６（端子カバー含む）
重量：約３３０ｇ
ハウジング材質：樹脂
接 続 方 式：Ｍ５ねじ端子接続
セムスねじ 鉄端子ねじ材質 ：鉄 三価ホワイト
締付けトルク

１．６－３．０ Ｎ・ｍ（１６．３－３０．６ｋｇｆ／ｃｍ）

ＤＳ

Ｌ２－Ｅ

ＰＬ
ＴＦＥ
接地
１００Ω以下
但し連接接地とする
Ｚ

被保護機器

Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＰＬ：ヒューズ切れ表示用ランプ（常時緑色発光）
ＴＦ：温度ヒューズ（主回路切り離し用９８℃）
Ｌ１（＋極），Ｌ２（－極）：電源側端子ＮＣ：接続不要
Ｅ：接地側端子（内部で接続しています。）
ＤＳ：断路器（定格電流３０Ａ以上）オプション

端子カバー（付属）：黒色ＡＢＳ樹脂■ 取付方法および端子配列（単位：ｍｍ） ＪＩＳ協約形ケース
６６７５
１３

直取り付けの場合

３２ＣＬ

ＮＣ

Ｌ２

常 時：点灯故障時：消灯８３

直流電源用避雷器
ＭＯＤＥＬ

ＳＪ－Ｄ２４連続使用電圧
サージ電流耐量 ２０ｋＡ

Ｍ５×１２セムス
適用電線
Ｍａｘ．２２ｍｍ２

日本雷研
Ｅ

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ

Ｅ

Ｅ

２５２０１７．０４．１４９９Ｌ１－Ｌ２ＭＯＮＩＴＯＲ

１０５Ｌ１ＤＩＮレール

交換通報ランプ
常時点灯：緑色発光
故障時：消灯直取付け穴
Ｍ４ねじ使用端子カバー
ＤＩＮレール脱着用フック

図番 ＺＳ－１２２１

サージハンター

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター ＳＪ型

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒ

ＳＪ－Ｄ２４
ＳＪ－Ｄ２４Ｚ

大容量直流電源用避雷器

配線例■ 断路器につきまして直流電源装置

充電
回路

交流電源

サージ侵入路蓄電
池

屋
外負荷ブレーカ■ 交換通報ランプにつきましてＤＳ

母線に電源供給されている状態で避雷器が正常の場合は、緑色で点灯しています。

断路器
避雷器
Ｌ１
Ｌ１－ Ｌ２ＭＯＮＩ ＴＯＲ※３ 渡り配線ＮＣＬ２

常 時 ：点 灯
故障 時 ：消 灯

直流電源用避雷器
Ｍ Ｏ ＤＥ Ｌ

ＳＪ － Ｄ２ ４ Ｚ

連続使用電圧
サージ電流耐量

日本雷研
Ｅ断路器とはサーキットブレーカから過電流引きはずし素子を取り除いた開閉器です。
目的：避雷器のメンテナンスをおこなうとき、回路切り離しに使用します。
仕様：定格電流３０Ａ以上をご使用ください。

避雷器が異常の場合は、１．仕様以上のサージ電流が通過した際は、内蔵のヒューズが溶断しランプは消灯となります。
２．度重なる雷エネルギーにより吸収素子が徐々に劣化した際は、（ＯＦＦ）
素子に熱が生じ通報出力の感温ヒューズが開となります。

２０ｋＡ

Ｍ ＡＤＥ ＩＮ ＪＡ ＰＡＮ

ＡＬＭＥ

※２

■ 接地端子につきまして
※１

銅ブスバー
接地

■ 交換通報用コネクタの接続方法（ＳＪ－Ｄ２４Ｚの機能）

電線の抜き差しはマイナスドライバーで突起部を押しながらおこなってください
通報端子

内部で接続していますので、外部で短絡する必要はありません。
交換通報出力付きは，中央の端子部分をＡＬＭ（通報出力）端子として使用しています。

■ 効果的配線・長すぎて余った線はループ状にしないこと。※１
サージインピーダンスの増加になり高電圧が発生することになる。
・接地線は太く短くすること。
等電位化を考慮するために銅ブスバーなどを利用する。※２
・被保護機器のフレームグランド端子を避雷器の接地端子Ｅに接続してから接地施工をおこなってください。＜渡り配線＞※３■ 交換通報用端子応用回路 （ＳＪ－Ｄ２４Ｚの機能）
１．ロガーなどで定期的に導通を確認する方法。
Ｌ１
Ｌ１－Ｌ２
ＭＯＮＩＴＯＲＮＣ

Ｌ２

常 時：点灯故障時：消灯直流電源用避雷器
Ｍ ＯＤ ＥＬＳ Ｊ － Ｄ２ ４ Ｚ

連続 使 用 電圧

標準剥き線長さ１１ｍｍ定格適合電線
単線：φ１．２ｍｍ（ＡＷＧ１６）
撚線：φ１．２５ｍｍ２（ＡＷＧ１６）
使用可能電線範囲
単線：ＡＷＧ２６～ＡＷＧ１６
撚線：ＡＷＧ２４～ＡＷＧ１６

サ ー ジ 電流 耐 量

日 本雷 研

Ｅ２０ｋＡ

ＭＡ Ｄ Ｅ ＩＮ Ｊ Ａ ＰＡ Ｎ

ＡＬ Ｍ

２．リレーを介して警報ブザー、警報ランプなどを作動させる回路を設ける。 但し、避雷器をはずした場合、リレーの励磁が解除となります。

Ｅ監視盤（例）ＲｙＡＬＭ（Ａｌａｒｍ）：交換通報用端子
・正常時ｂ接点（閉）、感温ヒューズ溶断でａ接点（開）となります。
・電源のＯＮ／ＯＦＦに関係なく常に閉の状態です。

■ 使用上の注意事項
１）長期受雷によるサージ吸収素子の劣化や定格以上のサージを受けた場合は、端子間のヒューズを溶断させて主回路から切り離します。この時点でランプが消灯となりますので調査をおこない、素子の短絡、オープン、劣化などがある場合は速やかに新品と取替えてください。
２）耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て接地回路、又は避雷器専用の開閉器を開放してください。試験後は必ず元の状態に戻してください。
３）接地はＤ種（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。

■ 定期点検の方法
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器が誘導雷サージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１７．０４．１４

図番 ＴＨ－１２２１