仕 様電気方式

単相 3 線 AC202V

定格出力電圧AC202V

定格出力

系統連系時
出力

出力電圧範囲システム

50Hz または 60Hz

電気方式

単相 3 線 AC202V

最大出力

3.0kVA

定格出力電圧

単相 3 線 AC202V

定格周波数50Hz または 60Hz

使用温度範囲

-10°
C〜40°
C

充電温度範囲温度環境

0℃〜40℃

放電温度範囲蓄電池ユニット

型

-10°
C〜40°
C

NXA-LU30100

式

10.24kWh蓄電池搭載容量

9.216kWh

定格容量（実効容量）
冷却方式

自然空冷方式重約 148Kg

型量NEコネクト表示モニター間（無線）

寸法・重量

NEMT-101S

表示モニター

1920×1200

IEEE802.11 b/g/n

寸W251.8×H166.6×D9.9（mm）

約 450g（本体のみ）

0〜40℃（結露なきこと）

PV

集電ボックス

動作環境

ACアダプタ、スタンド付属品

ハイブリッドパワーコンディショナ搭載ルーター

10.1インチ

法

蓄電池ユニット

充電時電力

太陽光充電 3kW、系統充電 2kW
自立運転時 3kW

入出力回路数

１回路

力率一定制御0.80〜1.00（0.95/1.0 時のみ最大 4kW の出力可能）

4kW ※蓄電池ユニットのみの場合は2kW

冷却方式

自然空冷（内部循環）方式

重約 98Kg

W694×H1,150×D310（mm）

量

3,575,000円（税込）

希望小売価格SIM

約 225g量

系統連系時 2kW
自立運転時 3kW

オプション

無線通信
質

放電時電力

IEEE802.11b/g/n型

液晶パネル画素数

3 回路

外形寸法

W126×H126×D36（mm）

LCD画面サイズ

2kW/1 回路、4kW/3回路トータル定格出力電力
系統出力

NE コネクト表示モニター

型式

UD-LT1/EX-D5

WAN

RJ-45×1ポート ※LANポートとして 設定変更し、提供

RJ-45×1ポート

LAN

使用温度範囲使用湿度範囲
重量-20〜60℃35〜80％（結露なきこと）
約 350g（本体のみ）

ACアダプターより供給

電源

4.4W（Typ）
SKD-ESS003

消費電力
型番

入力回路数

2 回路

定格電圧

DC330V

最大入力電圧

DC450V

最大入力電流11A(5.5Aずつ/回路 )SIM 搭載ルーター

1,150mm

126mm

870mm

NXS-MHESS001

DC75〜435V

入力回路数
蓄電池
ユニット
入出力

蓄電池搭載容量 10.24kWh

DC70〜435V

100BASE-T、RJ45
ACアダプタ式

DC0〜450V

DC330VMPPT 出力容量-20℃〜60℃/0% RH〜90%（結露なきこと）

付属品
本体外形寸法
本体重量

入力電圧範囲住宅用ハイブリッド蓄電システム

1 回路 11A（3 回路とも）

MPPT 追従範囲-10℃〜50℃/0% RH〜90%（結露なきこと）

保存環境温度/湿度
ルーター間（有線）NXB-MHP40330

運転可能範囲NEDL-103FS

式

使用環境温度/湿度
インターフェース

太陽光電池モジュール入力W870×H870×D350（mm）

外形寸法

式
最大入力電流（DC）
定格入力電圧

ハイブリッドパワーコンディショナ

AC202V ±10％

定格周波数
自立運転時
出力型

15kVA（PCS⁚4kVA+系統⁚11kVA）

PV 集電ボックス

166.6mm
314mm
25mm

870mm

694mm

126mm

安全に関する注意

251.8mm

105mm

112mm

319mm

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご利用ください 。

危険●緊急停止や故障などの場合は販売店または当社に連絡し、必要な指示を受けてください。指示があるまでハイブリッドパワーコンディショナ、蓄電池ユニット、NE コネクト、蓄電システムアダプタ、表示モニター（以下「本システム」とします）に近づかないでください。●専門の技術業者以外はハイブリッドパワーコンディショナ及び蓄電池ユニットの扉を開けないでください。●生命に関わる機器（医療機器等）には絶対に接続しないでください。●本システムを分解、改造、塗装しないでください。●点検、緊急時は販売店または当社にご連絡ください。●本システムに変形・割れ目・異音が発生した場合は販売店または当社にご連絡ください。

警告●本システムに水をかけたり、上に乗ったり、物を置いたり、部品を取り外したりしないでください。●本システムの吸排気口をふさいだり、触ったり、手や物を入れたりしないでください。●災害発
生時や雷鳴時には本システムに触れないでください。●ケーブル類が破損するような状況で使用しないでください。破損したまま使用した場合、感電・ショート・火災の原因となります。●本システ
ムを子供の周囲で遊ばせたり、表示モニターおよび蓄電システムアダプタを子供に触らせたり操作させたりしないでください。●本システム付近で薬剤の散布はしないでください。●ハイブリッド
パワーコンディショナ及び蓄電池ユニットに接続されているアース線は外さないでください。●人為的に本体を蹴ったり物をぶつけたり強い衝撃を与えないでください。●無線機など高周波機器に近づけないでください。

注意●本システムに冷気や蒸気をあてたり、火気に近づけたりしないでください。●ご家庭以外でご使用される場合は、事前に販売店にご相談ください。●ご契約の深夜電力が変更になった場合は、お客様または販売店様にて充電時刻の設定変更を行ってください。●本システムにスプレー（殺虫剤、整髪料、カセットコンロ用ガス等）をかけないでください。●ハイブリッドパワーコンディショナ、蓄電池ユニット、蓄電システムアダプタの取り外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため販売・施工店、または当社までご相談ください。

＜お願い＞ ●本システムは設定工事や系統連系接続工事などが必要です。設置工事は販売店または当社までご相談ください。●ハイブリッドパワーコンディショナ ( 蓄電システムアダプタ含む )、蓄電池ユニットは移動ができません。●病院・診療所の医療用機器には使用しないでください。また、家庭用医療機器について本システムより蓄電した電気を、停電時の非常時に使用しないでください。●本システムは無停電電源装置（UPS）ではありませんので、停電時の無瞬断切り替え機能は搭載していません。●停電中に本システムの蓄電容量が 0％になると太陽電池モジュールによって蓄電池ユニットが 10% まで充電されるまで稼働しません。●表示モニターに表示できるのは単相 3 線 200V/100V で 100A までとなります。
＜本体の設置場所について＞ ●製品の重量に十分耐えられる場所に設置してください。●蓄電池ユニットの左右 20cm 以上、正面 60cm 以上、背面 20cm 以上、上部 100cm、ハイブリッドパワーコンディショナの左右 20cm 以上、正面 60 cm 以上、背面 10cm、上部 50cm 以上のメンテナンススペースが必要です。ハイブリッドパワーコンディショナの上、背面、メンテナンススペース内に物を置かないで下さい。●使用周囲温度は−10〜40℃です。
＜本体は、以下の場所に設置しないでください＞ ●浸水のおそれがある場所。●本体周辺温度が 40℃以上になる場所。●湿度が高い（85％以上）場所。●ガスなどが漏れるおそれのある場所。●無線機など高周波機器がある場所。●振動または衝撃を受ける場所。●鉄粉及び有機材のシリコンなどを含む粉塵がある場所。●海風が当たる場所。●別途当社が定める塩害地域。●油煙が多い場所。●水や油の蒸気にさらされる場所。●標高が 1,000ｍを超える高地。●静電気やノイズの多い場所。
●ホコリの多い場所。●温泉など硫化ガスが発生する場所。●可燃性ガスが発生するおそれがある場所。●直射日光があたる場所。●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。●その他仕様書等に記載されている設置不可の場所。
＜リサイクルについて＞ ●本システムは、リチウムイオン電池モジュールを内蔵していますが、リチウムイオン電池モジュールには、貴重な金属が使用されています。限りのある資源の有効活用のために、リチウムイオン電池モジュールの回収・リサイクルにご協力ください。なお、使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
＜保有期間について＞ ●補助金の支給を受けて本製品をご購入されたお客様は、「法定耐用年数（6 年間）の期間、適正な管理・運用を図らなければならない」とされておりますので必ずお守りください。

その他付記事項●製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●本カタログに記載の製品は、日本国内専用の為、日本国外では使用できません。

〈販売元〉

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社
本社
東 京 本 社
大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所■ お買い上げ・お見積もりはこちらまで〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14 階〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1丸中ビル201〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-17 第 6岡部ビル 3 階

ホーチミン事務所 ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市3区カック・マン・タン・タム62A
Lim Ⅱタワー 15階
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 インフォメーションセンター

0120-338647

製品に関するお問い合わせ

営業時間：10 時〜17 時（土・日・祝日を除く）※掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。

iedenchi

検索2021年4月版

iedenchi-Hybrid