HM-3047 Rｅｖ.5
昼も夜も
バルク供給システムをトータルサポート
安心と実績のＬＰＧバルク貯槽用安全弁

交換要領書
ＬＰＲ－６８０Ｊシリーズ

交換要領書適合表
適合安全弁型式

要領書Ｎｏ．

ＬＰＲ－６８０
ＬＰＲ－６８０Ｐ

ＨＭ－３０４０

ＬＰＲ－６８０Ｓ
ＬＰＲ－６８０Ｊ○ ＬＰＲ－６８０ＪＰ ＨＭ－３０４７
ＬＰＲ－６７０Ｓ

ＨＭ－３０４６

HM-3047 Rｅｖ.5

はじめに
バルク貯槽用安全弁ＬＰＲ－６８０Ｊシリーズは、安全弁元弁（バルク貯槽用マルチバルブ）に取り付けて使用することにより、貯槽内のガスを抜かずに安全弁の交換が可能です。本書は、ＬＰＲ６８０Ｊシリーズの交換方法について説明致します。安全に交換作業を行う為に必ず本書をお読み下さいますようお願い申し上げます。
尚、ＬＰＲ６８０シリーズの交換要領書（ＨＭ－３０４０）と作業内容が異なりますので、ご注意下さい。

お願い■

ＬＰガス設備の安全確保に万全を期すため、交換作業をはじめる前に本書を必ずお読み下さい。

■

本書は、お読みになった後も大切に保管して下さい。

■

本書は、予告なく内容を変更する場合があります。予めご了承下さい。

■

間違った方法で交換をされますと、故障や事故の原因となることがあります。十分に注意して下さい。

■

安全に交換作業を行って頂くために、厳格に守っていただきたい事項が記載されている箇所には、下記のようなシンボルマークをつけてありますので、特に注意してお読み下さい。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、作業者が死亡、または重傷を負う可能
警告性が想定される場合を表しています
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、作業者が負傷する可能性が想定される

注意

禁止

場合、および物質的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
危険の発生回避のため、特定の行為の禁止を表しています。

－1－

HM-3047 Rｅｖ.5

安全のためにバルク貯槽用安全弁（ＬＰＲ６８０Ｊシリーズ）を安全に交換して頂くために下記の事項を遵守して下さい。

安全弁交換作業は、法規などに定める有資格者が行って下さい。
警告

交換時には、少量の LP ガスが放出されます。
禁止

貯槽周辺では、火気を使用しないで下さい。
交換作業中に万一連結弁と安全弁接続部から蟹泡状よりも多い漏れを確認した場合
は交換作業を中止し､本交換作業要領書 P.23｢8.交換治具の使用方法｣の指示に従っ

注意てください｡
適切な処理を行わないと重大な事故につながる可能性があります｡
交換作業中は、必ず保護めがね、革手袋を着用して作業を行って下さい。

注意

バルク貯槽用安全弁は液化石油ガス法等により､前回検査日又は､製造日より 5 年以内に再検査､又は交換を実施することが義務付けられています｡
注意

安全弁の再検査､又は､交換を安全弁本体に刻印された年月日から 5 年を経過する前に実施してください｡
交換する安全弁の取扱には注意をしてください｡

注意

衝撃等か加わると製品の性能に異常をきたす可能性があります｡
連結弁に取付ける前に安全弁ネジ部に傷､変形等異常が無いことを確認してください｡又､O-リングに傷等が無いことも同時に確認してください｡

注意

取り付け不能､取り付け不良によりガス漏れの原因となります｡
作業開始前に既設安全弁と交換安全弁の仕様(ネジサイズ､口径､作動圧力等)が同

注意

一であることを必ず確認してください｡
樹脂製の保護キャップを使用している場合は､既設の保護キャップの再使用はしないでください｡

注意

劣化により内部に水やゴミが入り製品の性能に異常をきたす原因となる可能性があります｡必ず新品の保護キャップに交換してください｡

禁止

本交換要領書指定以外のシール剤は使用しないでください｡
安全弁の交換作業は安全弁や連結弁の種類等により交換方法が異なります｡該当す

注意

る方法で作業をしてください｡
交換用安全弁は連結弁に取付ける直前までビニール袋から取り出さないでください｡

禁止

O-リング部やネジ部への異物付着等により気密性能が低下し漏れが発生する恐れがあります｡
交換作業を行う際には､軍手を使用しないでください｡

禁止

毛羽立ちが O-リング等に付着すると漏れの原因となる可能性があります｡－2－

HM-3047 Rｅｖ.5

目次
はじめに

１

お願い

１

安全のために

２

目次

３

１． ＬＰＲ－６８０Ｊシリーズの特徴

４

２． 作業を始める前に

５

２－１ 安全弁の確認

５２－２ 安全弁元弁（マルチバルブ）

６

３． 交換作業前に準備するもの

８４． 交換作業

９４－１ はじめに

９

４－２ 基本的な作業フロー

９

４－３ 作業方法

１０

４－３－１ 安全弁取り外し

１０

４－３－２ 放出管の点検・整備

１７

４－３－３ 安全弁元弁の点検・整備

１８

４－３－４ 安全弁の取り付け

１９４－４ 検査２２

４－５ Ｏ－リングについて

２２

５． 交換治具の使用方法

２３

６． 資料

２６

７． 保証

２７

－3－

HM-3047 Rｅｖ.5

１． ＬＰＲ－６８０Ｊシリーズの特徴
ＬＰＲ－６８０Ｊシリーズの安全弁には、安全弁交換の際、安全弁と安全弁元弁の間に封入されたＬＰガスを放出するためのブロープラグが装着されています。ＬＰＲ－６８０Ｊの構造及びブロープラグの使用方法
は下の図の通りです。

封印シール
ブロープラグ
開閉禁止

ブロープラグ
ブロー穴
Ｏ－リング
図１ ＬＰＲ－６８０Ｊの構造

ＬＰＲ－６８０Ｊ
封印シールを剥がし、ブロープラグを緩める（１回転以内）と、ブロー穴から内封されたガスを放出することができる。

Ｏ－リング溝の上端が見える位置
内封されたガス

ブロー穴

安全弁元弁
マルチバルブ
安全弁元弁は閉の状態

図２ ブロープラグの使用方法－4－

HM-3047 Rｅｖ.5

２． 作業を始める前に
本交換要領書には、バルク貯槽のプロテクターの取り外し、取付方法は記載されていません。プロテク
ターの取り外し、取付が必要な場合は、各貯槽メーカにお問い合わせ下さい。
また、交換作業を行うまえには、本要領書をよくお読みいただき、熟知した上で作業に当たって下さい。
不明な点などがありましたらお近くの弊社各営業所までお問い合わせ下さい。

２－１ 安全弁の確認作業開始前に既設の安全弁と交換用安全弁が適合しているか以下の内容を確認してから作業を開始して下さい。確認は、現品又は、図面にて行って下さい。（適合表 Ｐ２６）
（１）安全弁が宮入バルブ製作所製であることを、ボディの社マーク表示により確認して下さい。
（２）安全弁がＬＰＲ－６８０Ｊであることを、ブロープラグの有無により確認して下さい。ＬＰＲ－６８０Ｊにはブロープラグが装着されています。
（３）設定圧力が同一であることを、ボディの表示により確認して下さい。
各部分の確認は、ビニール袋から出さずに行って下さい。O-リングに傷注意やゴミが付着すると漏れの原因となります。

● 製品表示（刻印）例 LPＲ－６８０Ｊ

設定圧力１．８ＭＰａの場合① 宮入バルブ製作所社マーク② 設定圧力1

例示 １．８ＭＰａ2③ 認定試験者番号3

例示 MAB-252-N

１．８ＭＰａ4④ 機器番号5

例示 Ｚ００００１

MAB-252-N
Z0000199-8

6⑤ 製造年月
例示 ９９－８（１９９９年８月製造を表します）⑥ 製品コード
例示 ＬＰＲ６８０ＪＰ－２１－２２

図３ 表示例● ブロープラグは、通常封印シールで保護されています。封印シールの下にブロープラグが装着されています。安全弁を取り外すとき以外は、封印シールを剥がしたり、ブロープラグを操作したりしないで下さい。

写真２ ブロープラグ

写真１ 封印シール－5－

HM-3047 Rｅｖ.5

２－２ 安全弁元弁（マルチバルブ）
ＬＰＲ６８０Ｊシリーズは、下記の３種類の安全弁元弁（マルチバルブ）に取り付けられています。
安全弁元弁（マルチバルブ）の型式により形状は異なりますが、交換作業方法
は、すべて同じです。

注意ＣＭＢ－３２Ｔ、ＣＭＢ－３２Ｓの類似製品、ＣＭＢ－２５Ｔ、ＣＭＢ－２５Ｓは安全弁の接続ねじサイズが異なり、ＬＰＲ－６８０Ｊシリーズは接続できません。

注意（１） ＣＭＢ－３２Ｊ● 製品形状及び表示例

安全弁取付部① 宮入バルブ社マーク② 認定試験者番号1

例示 ＭＡＢ－２５２－Ｎ
表示が、高圧ガス設備試験成績書番号で2ある場合もあります。

5

MAB-252-N
Z00001
99-7
CMB-32J3③ 機器番号
例示 Ｚ００００１

4④ 製造年月
例示 ９９－７（１９９９年７月製造を表します）⑤ 型式
ＣＭＢ－３２Ｊ

均圧弁取付部

ガス取出弁取付部
図４ ＣＭＢ－３２Ｊ－6－

HM-3047 Rｅｖ.5（２） ＣＭＢ－３２Ｔ● 製品形状及び表示例① 宮入バルブ社マーク

安全弁取付部② 認定試験者番号
均圧弁

例示 ＭＡＢ－２５２－Ｎ

ガス取出弁

表示が、高圧ガス設備試験成績書番号である場合もあります。
③ 安全弁接続ねじサイズ
表示 Ｇ１１／４④ 機器番号
例示 Ａ００００１

MAB-252-N
G1 1/ 4 A00001 00-03

3

2⑤ 製造年月
例示 ００－０３1

5

4（２０００年３月製造を表します）
図５ ＣＭＢ－３２Ｔ（３） ＣＭＢ－３２Ｓ● 製品形状及び表示例
安全弁取付部① 宮入バルブ社マーク② 認定試験者番号

均圧弁

MAB-252-N
H500
G11 /4 C0000102-8

1

例示 ＭＡＢ－２５２－Ｎ
表示が、高圧ガス設備試験成績書番号である場

5

合があります。
③ 安全弁接続ねじサイズ

4

表示 Ｇ１１／４④ 機器番号3

例示 Ｃ００００１⑤ 製造年月

ガス取出弁2

例示 ０２－８（２００２年８月製造を表します）

図６ ＣＭＢ－３２Ｓ－7－

HM-3047 Rｅｖ.5

３． 交換作業前に準備するもの■

交換用安全弁

（巻末資料参照）■

放出管（既設の安全弁に取り付けてある場合で、破損などにより交換を要する場合
のみ）■

保護キャップ（樹脂製の場合のみ 安全弁本体用又は放出管用いずれか）■

交換治具セット（Ｒ６８０－ＣＭＢ３２）■

平５５スパナ（安全弁六角部用）■

平４六角棒スパナ（ブロープラグ開閉用）■

パイプレンチ

（放出管取り付け、取り外し作業用）■

シリコンオイル（ＧＥ東芝シリコーン株式会社 ＴＳＦ４５１－１０００又は信越化学工業株式会社
ＫＦ９６－３０００相当品）※ 弊社にて販売も行っております。弊社営業までお問い合わせ下さい。
■

封印シール取り外し用工具 （例マイナスドライバー等）■

手袋（革製）

■

保護めがね

■

シールテープ■

ワイヤーブラシ■

ウエス（綺麗な布）

■

検知液

■

鏡

■

脱脂剤（洗浄液）■

タッチアップ用ペイント■

ノギス
交換治具セットは、連結弁に異常がある場合に必要です。必ず作業前に準備して

注意

注意

下さい。
検知液は、液面計ゲージ部にかからないように注意して下さい。
樹脂製の保護キャップは、安全弁交換時に必ず新しいものと交換して下さい。保注意護キャップの劣化により内部に水やゴミ等が入り故障の原因となります。
交換用安全弁には、放出管及び保護キャップは、含まれておりません。必要に応

注意

じて別途手配が必要です。
樹脂製の保護キャップには、安全弁本体用、放出管用があります。安全弁の仕様

注意にあったものを準備してください。
シリコンオイルは当社指定品、または相当品をご使用下さい。

注意

ウエス（綺麗な布）は、毛羽立ちやホコリがでないものを準備して下さい。毛羽立ち
禁止などが、連結弁の性能低下及び漏れの原因になる可能性があります。

－8－

HM-3047 Rｅｖ.5

４． 交換作業
４－１ はじめに●本交換要領書には、貯槽のプロテクターの取り外し、取り付け方法は、記載されていません。プ
ロテクター取り外し、取り付けが必要な場合は、各貯槽メーカにお問い合わせ下さい。

●

交換要領書（ＨＭ－３０４７）をよくお読みの上交換作業を実施して下さい。不明な点がありました
らお近くの弊社営業所までお問い合わせ下さい。

４－２ 基本的な作業のフロー
基本的な作業の流れは、下記フローによります。尚、作業方法の詳細につきましては、項目別に作業手順または、フローを記載しておりますので、各項目をご参照下さい。

作業前の確認及び準備（Ｐ５ ２項、Ｐ８ ３項参照）

安全弁の取り外し（Ｐ１０ ４－３－１項参照）

放出管の整備・点検（Ｐ１７ ４－３－２項参照）

交換作業中止（Ｐ１６ 作業５参照）

マルチバルブの整備・点検（Ｐ１８ ４－３－３項参照）

安全弁の取り付け（Ｐ１９ ４－３－４項参照）

検査（Ｐ２２ ４－４項参照）－9－

HM-3047 Rｅｖ.5
４－３ 作業方法

４－３－１ 安全弁取り外し（１）安全弁取り外しフロー

交換作業開始ない

放出管が安全弁についているあるはい放出管が付いた状態で連結弁から安全弁が外せる

封印シールをはがす（Ｐ１２ 作業 ２）

いいえ

放出管を取り外す（Ｐ１１ 作業 １）

安全弁の O-リング溝上端が見える所まで安全弁を緩める（Ｐ１２ 作業 ３）
ブロープラグを開にし、内封されたガスを放出する。
（Ｐ１４ 作業 ４）ない

ブロー穴部からの漏れの有無（Ｐ１６ 作業 ５）ある

はい

石けん膜が張れる程度の少量の漏れである

安全弁を取り外す（Ｐ１７ 作業 ６）

いいえ

いいえ

安全弁を元に戻す(Ｐ１６ 作業 ５）

安全弁に放出管が付いている

はい安全弁取り外し作業完了

放出管を取り外す（Ｐ１１ 作業 １）

放出管及びマルチバルブ点検・整備に進む－10－

交換作業中止HM-3047 Rｅｖ.5（２）安全弁取り外し作業
作業１ 放出管を安全弁から外す① 安全弁の六角平（平５５）部にスパナ、放出管にパイプレンチを掛け反時計周り（左回り）に回し、放出管を緩める。（写真 ３）

パイプレンチ放出管
安全弁
平５５スパナ

安全弁元弁（ＣＭＢ－３２Ｊ）
写真３ 放出管取り外し作業状態② ある程度緩んだら、手で回し、放出管を外す。
放出管の取り外し時、放出管の取扱には十分注意して下さい。落下などにより放出管が変形した場合、安全弁に放出管が取り付けられなくなる可能性が
注意

あります。
放出管を外す際には、必ず安全弁をスパナで固定してください。
安全弁を固定しないで放出管を緩めた場合、安全弁が先に緩む場合がありま

注意

す。

－11－

HM-3047 Rｅｖ.5
作業２ 封印シールをはがす。
① マイナスドライバーなどを使用し、ブロープラグ開閉禁止と印刷されたシールをはがす。

封印シール
をはがす
封印シール貼り付け状態

ブロープラグの状態

写真４ 封印シールとブロープラグ

注意

爪などではがすと、負傷する恐れがあります。十分に注意して下さい。

作業３ 既設の安全弁を緩める① 安全弁の六角平部に平５５のスパナを掛ける。（写真５）安全弁

平５５スパナ

安全弁元弁（ＣＭＢ－３２Ｊ）

写真５ スパナをかけた状態－12－

HM-3047 Rｅｖ.5② 安全弁を反時計周り（左回り）に回し、Ｏ―リング溝の上端が見える位置まで安全弁を
緩める。
安全弁

Ｏ―リング溝上端

安全弁元弁（ＣＭＢ－３２Ｊ等）
写真６ Ｏ―リング溝上端が見える状態

O-リングと O-リング溝の位置を誤り、安全弁を緩めすぎた場合、内封されたＬＰ
注意

ガスが、O-リングを押し上げ「パン」という破裂音がしますので注意して下さい。

☆ この作業（写真６）で、安全弁元弁が閉状態になり、貯槽と安全弁の通路は、遮断され、安全弁元弁と安全弁の間に、少量のＬＰＧが内封されます。

安全弁
O-リング

ＣＭＢ－３２Ｊ内封されたガス貯槽内ガス

図７ 安全弁元弁閉状態（例ＣＭＢ－３２Ｊ）－13－

HM-3047 Rｅｖ.5
作業４ ブロープラグを開にする。
① O-リング溝上端が見える状態であることを確認する。（写真６参照）
O-リング溝上端が見えない位置で、ブロープラグを開にした場合、安全弁元弁
注意が開のままであるため、LPG が放出され続けます。
O-リング溝の位置を誤り、安全弁を緩めすぎた場合、内封されたガスが、O-リン

注意

グを押し上げ「パン」という破裂音がしますので注意して下さい。
② ブロープラグを操作するときは、ブロープラグの正面にたたないで下さい。

ブロープラグ

安全弁

ブロー穴

安全弁元弁
（ＣＭＢ－３２Ｊ等）

写真７ ブロープラグとブロー穴の位置関係

ブロープラグの正面でブロープラグを開にすると、ブロー穴から放出された内注意

封ガスが、作業者にかかる危険性があります。ブロープラグの正面でブロープラグを操作しないで下さい。

－14－

HM-3047 Rｅｖ.5③ 平４の六角棒スパナを使用し、ブロープラグを反時計回り（左回し）に回し、ブロープラグ
を閉から開にする。尚、ブロープラグの回転数は、１回転以内として下さい。
安全弁
平４六角棒スパナ

安全弁元弁
写真８ ブロープラグに六角棒スパナをかけた状態

ブロープラグを１回転以上回した場合、ブロープラグが外れる恐れがあります
注意ので緩めすぎには注意して下さい。

－15－

HM-3047 Rｅｖ.5
作業５ 漏れ確認① ブロープラグを開にして、内封されたガスを放出する。
② 放出が止まったら、検知液を使用しブロー穴からの漏れ状態を確認してください。

写真９ 漏れ量が少ない状態③ ブロー穴から漏れがない場合、または漏れ量が少ない場合は作業６「安全弁の取り外し」に進んで下さい。漏れが少ない場合とは、検知液により気泡が生成できる状態をいいます。検知液が吹き飛んだり、音を立てて漏れている様な場合は、作業を中止し、安全弁を元通りに安全弁元弁にねじ込んで下さい。このような場合はバルク貯槽のガス抜きを行って安全弁の交換を実施する必要があります。
ブロー穴からの漏れ量が多い時は、無理をせずに作業を中止して下さい。重警告

大な事故につながる可能性があります。

－16－

HM-3047 Rｅｖ.5
作業６ 安全弁の取り外し① 安全弁元弁（マルチバルブ）の安全弁接続部の内部にキズをつけないように安全弁を取り外して下さい。
② 安全弁を取り外した後は、安全弁元弁内部にゴミなどの異物が入らないように、綺麗な布等を安全弁元弁に被せて保護して下さい。
安全弁を外すとき安全弁元弁内部にキズを付けないように注意して下さい。
注意

ガス漏れの原因となる可能性があります。
安全弁内部にゴミ等異物が入らないように注意して下さい。ガス漏れの原因と注意なる可能性があります。
検知液は、液面計のゲージ部にかからないように注意して下さい。

注意

４－３－２ 放出管の点検・整備
この作業は、４－３－１で取り外した放出管または、新規に準備した放出管を交換した安全弁に取り付けるための点検・整備方法です。
作業１ 放出管を交換用安全弁へ取り付けるための点検及び整備① 放出管に変形などの異常がないことを確認して下さい。
② 放出管に汚れやさびがある場合は、軽くワイヤーブラシ等で、除去して下さい。
③ 放出管ねじ部には、必ずシールテープを下図の方向に２～２．５巻して下さい。

シールテープ

放出管

保護キャップ

写真１０
テープシールを巻き付けた状態－17－

HM-3047 Rｅｖ.5
既設の放出管を使用する時は、有害な変形、錆、破損が無いことを確認して下さい。有害な変形、錆、破損がある時は、新品に交換して下さい。

注意

テープシールは、必ず指定の方向に巻いて下さい。反対に巻くと放出管取付時テープシールが剥がれる場合があります。

注意

テープシールの巻数は、当社の推奨値であり保証値では、ありませんので注意して下さい。

注意

４－３－３ 安全弁元弁（マルチバルブ）の点検・整備
安全弁を安全弁元弁から取り外した状態での、安全弁元弁内部の点検・整備を記載しています。
作業１ 脱脂剤を塗布したウエス（綺麗な布）で安全弁元弁の O-リング接触面の古いグリスや汚れを拭き取る。このとき、安全弁元弁内部にゴミなどの異物が無いこと、安全弁取付ねじ部やO-リング接触面に傷及び変形が無いことを確認して下さい。
作業２ O-リング接触面にシリコンオイルを薄く全周に塗布して下さい。
Ｏーリング接触面
プレート（羽部）

安全弁元弁（例示ＣＭＢ－３２Ｊ）

図８ 各部説明

安全弁元弁の安全弁取付ねじ部及び O-リング接触部に有害な傷が有ると安全弁の取り付け不良や気密低下の原因となりＬＰガスが漏洩して重大な事故につながる
警告

可能性があります。
安全弁元弁内部に異物が有った場合は、取り除いて下さい。安全弁の作動不良と注意

安全弁元弁の性能低下の原因となる恐れがあります。
安全弁元弁内部を点検する際は、直接のぞき込まずに、鏡などを使用して点検を行

注意って下さい。
安全弁元弁は、逆止弁が作動していても、微量のＬＰガスが漏洩する可能性があります。貯槽周辺では、火気を使用しないで下さい。ＬＰガスに引火し重大な事故につ禁止

ながる恐れがあります。
安全弁元弁の逆止弁プレートを押さないで下さい。逆止弁が開になりＬＰガスが放出

禁止

され、重大な事故の原因となる可能性があります。

－18－

HM-3047 Rｅｖ.5

４－３－４ 安全弁の取り付け（１）安全弁取付フロー

安全弁取付作業開始

不要

放出管が必要必要

いいえ

放出管が付いた状態で連結弁に安全弁が取り付けられる

O-リングが見えなくなるまで安
全弁を連結弁に取り付ける。
（Ｐ２１ 作業２）

放出管を取り付ける（Ｐ２０ 作業１）

O-リングが弾かれずに安全弁
元弁に取り付けられる。

いいえ

はい

交換治具を使用して安全弁を取り付ける（Ｐ２３参照）)

安全弁を最後まで締め込む（Ｐ２１ 作業２）

はいはい

安全弁をマルチバルブに取り付ける前に放出管をつけた

いいえ

もともと
不要

放出管を取り付ける（Ｐ２０ 作業１）

保護キャップを取り付ける（Ｐ２１ 作業２）

検査を実施（Ｐ２２ ４－４項）

安全弁交換作業終了－19－

HM-3047 Rｅｖ.5（２）安全弁取付作業
作業１ 放出管の取付① 手で、時計回し（右回し）に放出管を安全弁に締め込む。
② ある程度締め込んだ後、安全弁のソケット部にスパナ、放出管にパイレンを掛け時計回し（右回し）に回し、軽く増し締めして下さい。（写真 １１）

パイプレンチ
放出管

交換用安全弁
平５５スパナ

写真１１－20－

HM-3047 Rｅｖ.5
作業２ 交換用安全弁の取り付け① O-リングにシリコンオイルを薄く塗布した後、手で時計回り（右回り）に安全弁を安全弁
元弁に締め込みます。O-リング溝が安全弁元弁で完全に見えなくなったところで安全
弁元弁の逆止弁は、開になります。
尚、安全弁元弁の逆止弁からの漏れが多く、安全弁を締め込んだ時に O-リングが弾
かれて安全弁元弁に入らない場合は、P２３「交換治具の使用方法」に進み適切な処置を行って下さい。
② 安全弁を締め込み安全弁元弁と安全弁の間にスキマが無くなったら、安全弁六角部に平５５のスパナを掛けて、時計回り（右回り）に軽く増し締めして下さい。尚、締め付
けトルクは、６００～８００ｋｇ・ｃｍを目安としてください。（過剰に締め付けると、取り外しが困難となります。取り外し可能なトルクで締め付けて下さい。）③ 安全弁または、放出管に新しい保護キャップを取り付けて下さい。（写真１２）

バルク貯槽プロテクター

新品保護キャップ

写真１２ 放出管に保護キャップを取り付けた状態

交換用安全弁は、封印シールを剥がしたり、ブロープラグを操作したりしない警告で下さい。ガス漏れの原因となります。（Ｐ５ ２－１項 写真１参照）－21－

HM-3047 Rｅｖ.5

４－４ 検査検査１ バルク貯槽と安全弁元弁接続部からの漏れがないことを検知液にて確認して下さい。
検査２ 安全弁元弁と安全弁接続部からの漏れがないことを検知液にて確認して下さい。
検査３ 保護キャップが樹脂製の場合、新品の保護キャップが付いていることを目視で確認して下さい。
検査４ 放出管付きの場合は、放出管取り付けが完了していることを目視で確認して下さい。
以上の４点について確認して下さい。
検査２で、漏れが確認された場合は、安全弁の O-リング及び安全弁元弁の O-リング接続面などに傷などが無いことを再確認して下さい。
以上で安全弁交換作業は終了です。プロテクター等を元の状態に戻して下さい。

４－５ Ｏ－リングについて
バルク貯槽用安全弁のＯ-リングについて

１． 使用上の注意（１）Ｏ-リングを使用する前には、安全弁と適用Ｏ-リング寸法をご確
認下さい。
（２）Ｏ-リングにキズや亀裂、また変形及び寸法変化等の異常が見られる場合は、使用しないで下さい。
（３）Ｏ-リングにシリコンオイル又は、グリスを塗布した上で、Ｏ-リ
ング溝に装着してください。
（４）Ｏ-リング装着時、ねじ山等で、Ｏ-リングに傷を付けないようにしてください。
２．保管方法について（１）直射日光をさけ、湿度の低いところに保管してください。
紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化を促進することがあります。
（２） 一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、できるだけ元通りに包装してください。
（３）油や水などの流体にふれないように保管してください。
ゴムの膨潤などによりゴム材料の劣化が促進されることがあります。
（４）Ｏ-リングの保管期限は、Ｏ-リングご購入日から１年を目安として下さい。
O-リングの誤った取扱及び保管は、O-リングによるシール性を低下させ、ガス警告

漏れ等を発生する危険性が想定されます。

－22－

HM-3047 Rｅｖ.5

５． 交換治具の使用方法
交換治具は、必ずマルチバルブ（ＣＭＢ－３２シリーズ）用の交換治具を準備してください。連結弁（ＣＮＶシリーズ）用の交換治具は使用できません。
適用

交換治具型式

マルチバルブ（ＣＭＢ－３２シリーズ）

Ｒ６８０－ＣＭＢ３２
Ｒ６８０－Ｇ２０

連結弁（ＣＮＶシリーズ）

Ｒ６８０－Ｇ２５
Ｒ６８０－Ｇ４０

なお、２００４年８月現在では、マルチバルブ用として使用できる交換治具は１種類であり、ＣＭＢ－３２Ｊ、ＣＭＢ－３２Ｔ、ＣＭＢ－３２Ｓのみに使用することが可能です。

５－１ 使用条件
交換治具は、Ｐ２１「交換用安全弁の取り付け」において、安全弁元弁の逆止弁からの漏れ量が多く、安全弁の O-リングが弾かれて安全弁元弁に入らない場合に必要となります。

５－２ 部品構成
交換治具セット（Ｒ６８０－ＣＭＢ３２）の部品構成は、写真１３のようになっております。

① 治具Ａ×１個② 治具Ｂ×１個③ 六角穴付きボルト×２本②④ 六角棒スパナ×１本⑤ O-リング×１０本

⑤
①
④
③

写真１３

O-リングを使用して数が残り少なくなった場合 弊社純正具品を補充してくだ
注意

さい。O-リングは、１０本入り１ｓｅｔの販売となります。

－23－

HM-3047 Rｅｖ.5

５－３ 作業手順
作業１ O-リングがマルチバルブから完全に見える状態で治具Ａを写真１４のように取り付けま
す。

安全弁

治具Ａ
マルチバルブ

写真１４
作業２ 治具Ｂを治具Ａに取付、安全弁を挟み込みます。（写真１５参照）

治具Ａ

治具Ｂ

写真１５

作業３ 治具Ａと治具Ｂを六角穴付きボルトで固定します。（写真１６参照）
六角穴付きボルトは、六角棒スパナを使用し、しっかり締めつけてください。
六角穴付きボルト

六角棒スパナ

写真１６－24－

HM-3047 Rｅｖ.5
作業４ 安全弁を時計回り（右回り）に回し、安全弁が治具に当たるまで締め込みます。
作業５ 安全弁を反時計回り（左回り）に１／４～１／２回転させ緩めます。
作業６ 六角穴付きボルトを取り外し、治具Ａ、治具Ｂをマルチバルブから取り外します。
作業７ 安全弁の O-リングが完全にマルチバルブに入っているかを確認してください。（写真１７
参照）

写真１７
作業８ 交換治具を取り外した後、「Ｐ２１ 作業２ 交換用安全弁の取り付け ②」以降の作業を行ってください。
キズのついた O-リングを使用すると漏れの原因となり、重大な事故につながる恐れが注意あるので使用しないでください。
交換が必要な場合メーカ純正品の O-リングを使用してください。
交換治具取り付け状態で安全弁を締め込むときは、必ず安全弁が治具に当たるまで注意

締め込んでください。途中で交換治具を取り外すと安全弁元弁から O-リングが弾かれる場合があります。

－25－

HM-3047 Rｅｖ.5

６． 資料
６－１ 交換用安全弁適合表
既設安全弁製品コード

設定圧力取り付けねじの呼び交換用安全弁製品コード

ＬＰＲ６８０Ｊ－２０－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２１－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２１１－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２４１－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２４２－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２４３－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２４４－２２

１．８ＭＰａＲ１１／４

ＬＰＲ６８０ＪＣ－００－２２

ＬＰＲ６８０ＪＰ－２４５－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２４６－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－２７－２２
ＬＰＲ６８０ＪＰ－３５－２２
ＬＰＲ６８０Ｊ－３８－２２
２００４年４月３日現在

６－２ 各部寸法
型式

口径

取付ねじの呼び六角部

ＬＰＲ－６８０Ｊ

２２

Ｒ１ １／４平５５

６－３ 締め付けトルク（弊社推奨値）
型式

締め付けトルク

ＬＰＲ－６８０Ｊ

６００～８００ｋｇ・ｃｍ（取り外し可能なトルクで締め付けて下さい。）－26－

HM-3047 Rｅｖ.5

７． 保証
７－１

保証期間
貴社での検収完了後 18 ヶ月内または設置後 12 ヶ月内のうち、いずれか早く到来する期間内において、製造上の問題に起因する故障が判明した場合には、無償修理もしくは交換を行
います。
７－２

保証範囲
上記保証期間中、当社の責により故障を生じた場合に限り、本製品の故障部分の交換又は現品の修理を無償で行わせていただきます。
なお、交換にかかる諸費用（ガス抜き、残ガス処理等にかかる費用、ガスの供給停止等による補償等）については当社では負担できかねますので、あらかじめご了承ください。
但し、次に該当する場合はこの補償の対象範囲から除外させていただきます。
①

故障の原因が本製品以外の事由による場合。

②

当社以外の者による改造又は修理による場合。

③

製品本来の使い方以外の使用による場合。

④

取扱説明書、仕様書等で定めた諸条件の事項に反した場合。

⑤

その他、天災、災害など当社の責でない原因による場合。

本製品についてのご質問、及び定期点検のご相談、ご依頼は下記の営業所までご連絡ください。

http://www.miyairi-valve.co.jp
本社〒104-0061

東京都中央区銀座西 1-2(℡) 03-3535-5575(Fax) 03-3567-6834

甲府工場〒400-0206

山梨県南アルプス市六科 1588(℡) 055-285-0111(Fax) 055-285-7175

札幌営業所(℡) 011-786-1110(Fax) 011-786-1120

大阪営業所(℡) 06-6541-8711(Fax) 06-6541-8718

仙台営業所(℡) 022-295-4670(Fax) 022-295-4671

広島出張所(℡) 082-426-5002(Fax) 082-426-5003

東京営業所(℡) 03-3535-5571(Fax) 03-3567-6834

九州営業所(℡) 093-921-0981(Fax) 093-921-0984

名古屋営業所(℡) 052-951-3860(Fax) 052-951-3862－27－