太陽光発電システム向け
出力制御ユニット・監視装置

SOLGRID MANAGER
取扱説明書【運用・監視】WEB 操作編
1版

型

名

PV-WATCH-ST2-3G/
PV-WATCH-ST2-LAN

お願い●本装置の操作または保守を行う前に本取扱説明書をよくお読みください。
●本取扱説明書を十分理解してから、操作または保守を行ってください。
●本装置（装置本体、ソフトウェア）の改造はしないでください。改造によって起きた事故および本装置の損傷につきましては一切の責任を負いません。
●本取扱説明書を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。
●本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に置いてください。
●本装置は次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。

INS-180012-1

1 / 117

ごあいさつこのたびは、本製品をご採用いただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

「SOLGRID MANAGER は新電元工業株式会社の商標登録出願中です。」
本取扱説明書の記載内容は、製品改良などのためお断り無しに変更することがありますのでご了承ください。

INS-180012-1

2 / 117

目次
安全上のご注意 ..................................................................... 5
1

はじめに ....................................................................... 6
1.1 目的について .................................................................. 6
1.2 準備していただく PC について ................................................... 6
1.3 本編の目的別参照先 ............................................................ 7

2

WEB の接続 ..................................................................... 9
2.1 LAN の接続 ..................................................................... 9
2.2 IP アドレス設定 ................................................................ 9
2.3 Internet Explorer の設定 ...................................................... 13

3

WEB による状態監視・各種設定 ................................................... 16
3.1 WEB ブラウザの起動方法 ........................................................ 16
3.2 画面共通仕様 ................................................................. 22
3.2.1 共通メニューバー ....................................................... 22
3.3 監視 ......................................................................... 23
3.3.1 監視メニュー画面 ....................................................... 23
3.3.2 PCS 状態画面 ............................................................ 24
3.3.3 PCS 警報画面 ............................................................ 26
3.3.4 整定値・外部計測設定表示画面 ........................................... 29
3.4 端末情報画面 ................................................................. 31
3.5 設定 ......................................................................... 32
3.5.1 設定メニュー画面 ....................................................... 32
3.5.2 基本情報設定画面 ....................................................... 33
3.5.3 PCS 接続設定画面 ........................................................ 35
3.5.4 メール宛先設定画面 ..................................................... 38
3.5.5 メール通知設定画面 ..................................................... 41
3.5.6 ネットワーク設定画面 (3G 通信タイプ) .................................... 44
3.5.7 ネットワーク設定画面 (LAN 経由通信タイプ) ............................... 47
3.5.8 メンテナンス時期お知らせ設定画面 ....................................... 50
3.5.9 オリジナル運転カレンダーアップロード画面 ............................... 52
3.5.10 パネル表示設定画面 ..................................................... 55
3.6 保守 ......................................................................... 56
3.6.1 保守メニュー画面 ....................................................... 56
3.6.2 ファイル保存画面 ....................................................... 57
3.6.2.1 計測ログをダウンロードする場合 ......................................... 59
3.6.2.2 警報ログをダウンロードする場合 ......................................... 61
3.6.2.3 統計情報をダウンロードする場合 ......................................... 62
3.6.2.4 更新スケジュールをダウンロードする場合 ................................. 63
3.6.2.5 固定スケジュール(年間)をダウンロードする場合 ........................... 64
3.6.2.6 固定スケジュール(月間)をダウンロードする場合 ........................... 65
3.6.2.7 オリジナル運転カレンダーをダウンロードする場合 ......................... 66
3.6.3 プログラム更新画面 ..................................................... 68
3.6.4 設定ファイルのインポート/エクスポート画面 .............................. 73
3.6.5 ネットワーク接続確認画面 ............................................... 77
3.7 ログアウト ................................................................... 82
3.8 パネル表示画面 ............................................................... 83
3.8.1 パネル表示の起動 ....................................................... 83
INS-180012-1

3 / 117

3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

長時間パネル表示する対応 ............................................... 85
発電情報表示 ........................................................... 91
グラフ表示 ............................................................. 92
コマーシャル表示 ....................................................... 93

4

WEB 機能一覧 .................................................................. 94

5

通知メールのフォーマット ...................................................... 96
5.1 通知メールの種類 ............................................................. 96
5.2 統計情報通知メール ........................................................... 97
5.3 状態・警報通知メール ........................................................ 102
5.4 設定確認メール .............................................................. 104
5.5 メンテナンス時期お知らせメール .............................................. 1056

ブラウザのセキュリティ設定解除 ............................................... 106
6.1 セキュリティ証明書の警告画面 ................................................ 106
6.1.1 Windows7 をご使用の場合 ................................................ 106
6.1.2 Windows10 をご使用の場合 ............................................... 107
6.2 セキュリティで保護されたページと保護されていないページを移動の警告画面 ...... 108
6.3 警告メッセージの解除手順 .................................................... 108
6.4 確認 ........................................................................ 114

7

オリジナル運転カレンダーフォーマット ......................................... 115

8

製品に関するお問い合わせ ..................................................... 116

INS-180012-1

4 / 117

安全上のご注意
運転・点検・保守の前に必ず本取扱説明書を熟読し、本製品の取り扱い安全の情報と注意事項について確認してからご使用ください。
本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本製品が万一故障することにより人命、身体または財産に重大な損害が予測される場合は、弊社にお問い合わせください。
本取扱説明書および本製品への表示では、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危険や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

INS-180012-1

5 / 117

1 はじめに
1.1 目的について
本取扱説明書は、SOLGRID MANAGER 運用時に SOLGRID MANAGER と同一 LAN 上にパーソナル
コンピュータ(以下 PC と称します)を接続し、PC の WEB ブラウザにより状態監視および各種設定を行うことを目的としています。
なお、本取扱説明書で扱う SOLGRID MANAGER は型名 PV-WATCH-ST2-3G(以下 3G 通信タイプと称す)、型名 PV-WATCH-ST2-LAN(以下 LAN 経由通信タイプと称す)のタイプがあります。
本取扱説明書では、SOLGRID MANAGER の一般ユーザ(通常運用時の監視・確認対応等を行う作業者様)を対象とした内容を記載しています。

1.2 準備していただく PC について
WEB ブラウザで状態監視および各種設定を行うためには次の動作環境をもっている PC を準備願います。
① 画面解像度は 1024×768 ピクセル以上② OS･･････････････ Windows7 (以下 Windows7 と称します) またはWindows10(以下 Windows10 と称します)③ WEB ブラウザ･････ Internet Explorer 11(以下 IE11 と称します)または
Microsoft Edge(以下 Edge と称します)「Windows、Internet Explorer および Microsoft Edge は Microsoft の商標です。」

INS-180012-1

6 / 117

1.3 本編の目的別参照先
本編の目的別参照先について、以下の表に示します。
表 1.3-1 目的別参照先-1
目的

初 エントランス等に設置したモニ
期 タに、発電電力量等を表示させ設 る設定をしたい
定
PCS へ独自にリアルタイム電力
指令を送りたい

提
供
機
能

参照先

3.5.10 パネル表示設定画面

55 ページ○

3.5.9 オ リ ジ ナ ル 運 転 カ レ ン ダ ー ア ッ プ
ロード画面 52 ページ○

運 各 PCS の監視をしたい
用監
視 各 PCS の整定値を確認したい

3.3.2 PCS 状態画面○

3.3.4 整定値・外部計測設定表示画面
29 ページ○PCS の故障内容を確認したい

3.3.3 PCS 警報画面○

24 ページ

26 ページ

設 設置場所のサイト情報を変更したい 3.5.2 基本情報設定画面 33 ページ
定
変 ネットワーク設定を変更したい
3.5.6 ネットワーク設定画面 (3G 通信タイ
更(PV-WATCH-ST2-3G)プ) 44 ページ
ネットワーク設定を変更したい
3.5.7 ネットワーク設定画面 (LAN 経由通信タ(PV-WATCH-ST2-LAN)イプ) 47 ページ○○○

3.5.4 メール宛先設定画面

38 ページ○

3.5.5 メール通知設定画面

41 ページ○

メール通知の設定を変更したい
次回点検時期の通知設定を変更
したい設置したモニタの表示内容を変
更したい
PCS への独自のリアルタイム指
令値を更新したい

3.5.8 メンテナンス時期お知らせ設定 画面
50 ページ○

3.5.10 パネル表示設定画面○

55 ページ

3.5.9 オリジナル運転カレンダーアップロー
ド画面 52 ページ

INS-180012-1○

7 / 117

表 1.3-2 目的別参照先-2
目的

保 計測・警報・統計情報をダウ
守 ンロードしたい
現在の出力制御スケジュール
をダウンロードしたい
PCS のファームウェア更新を行いたい
SOLGRID MANAGER の設定情報をバックアップ/復旧したい
SOLGRID MANAGER のネットワー
ク接続状態を確認したい
端
末 SOLGRID MANAGER の状態を確認したい
パ
ネ 設置したモニタに発電電力量
ル 等を表示させたい

提
供
機
能

参照先

○
3.6.2 ファイル保存画面

57 ページ○

3.6.3 プログラム更新画面

68 ページ○

3.6.4 設定ファイルのインポート/エクスポー
ト画面 73 ページ○

3.6.5 ネットワーク接続確認画面 77 ページ○

3.4 端末情報画面 31 ページ○

3.8 パネル表示画面○

83 ページINS-180012-1

8 / 117

2 WEB の接続
2.1 LAN の接続
接続方法は SOLGRID MANAGER 取扱説明書本体編 「5.5 PC／インターネット環境と LAN で常時接続する場合」および「5.9 PC と一時的に LAN 接続する場合」を参照してください。
ケーブルの準備ができたら、次に PC の準備を行います。
SOLGRID MANAGER は工場出荷時に、下表のように設定されています。
表 2.1-1
設 定 項 目
IPAddress
SubnetMask

工場出荷時の IP アドレス

説 明
Ethernet 用の IP アドレス
上記のサブネットマスク

初期値
192.168.1.100
255.255.255.0

2.2 IP アドレス設定
１） PC の OS が Windows7 の場合は、スタート⇒コントロールパネルを選択し、コントロールパ
ネルを表示させます。
PC の OS が Windows10 の場合は、スタート⇒Windows システムツール⇒コントロールパネ
ルでコントロールパネルを表示させます。
コントロールパネルが表示されたら、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

図 2.2-1 スタート画面(Windows7)

図 2.2-2 コントロールパネル表示画面(Windows7)

INS-180012-1

9 / 117図 2.2-4 コントロールパネル表示画面(Windows10)
図 2.2-3 スタート画面(Windows10)

INS-180012-1

10 / 117２）「アダプターの設定の変更」をクリックします。
続けて本装置へ接続しているアダプター名（例：ローカルエリア接続）を右クリックしプ
ロパティを開きます。(画面は Windows7 のものです。Windows10 でも選択する項目は同じものとなります。)

図 2.2-5「アダプターの設定の変更」選択

図 2.2-6「プロパティ」選択

３）インターネット プロトコルバージョン 4 をクリックして選択しプロパティボタンをクリックします。(画面は Windows7 のものです。Windows10 でも選択する項目は同じものとなります。)

図 2.2-7 プロトコルバージョン 4 のプロパティ選択

INS-180012-1

11 / 117

４） IP アドレス(I) を 192.168.1.254
サブネットマスク を 255.255.255.0に設定します。
入力後に、「OK」ボタンをクリックします。
(画面は Windows7 のものです。Windows10 でも設定する項目は同じものとなります。)

図 2.2-8 IP アドレス設定
以上で、PC の IP アドレス設定は完了です。

INS-180012-1

12 / 117

2.3 Internet Explorer の設定
次に Internet Explorer の設定を行います。
１） IE11 を起動します。ツールバーのインターネットオプション(O) を選択します。インターネットオプション ウインドウが表示されます。(画面は Windows7 のものです。)

図 2.3-1 インターネットオプション選択
Windows10 の場合は、スタート⇒Windows アクセサリ⇒Internet Explorer で IE11 を起動します。

図 2.3-2 IE11 起動(Windows10)
INS-180012-1

13 / 117２）「接続」タブの「LAN の設定（L）」をクリックし、「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」ウインドウを開きます。①が “レ”（チェック）されていない場合は以降の設定は必要ありません。
チェックされている場合は、②をチェックした後、「詳細設定（C）」ボタンをクリックし「プロキシの設定」ウインドウを開きます。(画面は Windows7 のものです。)

図 2.3-3 「LAN の設定」選択①②③
図 2.3-4 プロキシサーバの設定

INS-180012-1

14 / 117

３） 「プロキシの設定」の「例外」に 192.168.1.* を 追加します。最後に「OK」ボタンをクリックして終了です。(画面は Windows7 のものです。)①②
図 2.3-5 プロキシの例外設定≪補足説明≫
上記は初期設定時の例です。
初期設定値以外のネットワーク設定で使用したい場合は、ネットワー
ク管理者にご確認ください。

INS-180012-1

15 / 117

3 WEB による状態監視・各種設定
3.1 WEB ブラウザの起動方法(１) 添付 CD から起動する方法
添付 CD で「SOLGRID MANAGER の初期 WEB 接続」アイコンをクリックしますと、次ページのログイン画面が表示されます。
（IP アドレスが初期値“192.168.1.100”のままの時のみ有効）

図 3.1-1

添付 CD からの起動

INS-180012-1

16 / 117

ローカルネットワーク設定の IP アドレスを変更した場合は、以下の手順でアイコンのリンク先を変更することで、ショートカットを使用することができます。
【ショートカットアイコンリンク先変更手順】①ショートカットを右クリックし、プロ
パティを選択します。

図 3.1-2

ショートカットプロパティを選択②リンク先の IP アドレス部分を変更した値に修正し、OK ボタンをクリックします。

図 3.1-3

リンク先アドレスを修正

INS-180012-1

17 / 117

(２) 直接 URL を入力して起動する方法
ブラウザの URL 入力に IP アドレスを入力することで、初期 WEB 接続画面を表示することができます。
URL に IP アドレス(初期値は“192.168.1.100”)を入力します。
下図のログイン画面が表示されますので、ユーザ名およびパスワード入力してログインします。

図 3.1-4

ログイン画面アカウントおよびパスワードを入力し OK ボタンをクリックしますと、PCS 状態画面が表示されます。ただし、PCS が１台も接続されていない時は基本情報設定画面が表示されます。
表 3.1-1 ユーザ毎のユーザ名とパスワード
ユーザ名
user

デフォルト
1111

パスワード

備考

パスワードは基本情報設定画面で、定期的に変更してください。
≪補足説明≫
ユーザ名またはパスワードを忘れた場合は、取扱説明書本体編の「7.4 工場出荷時に戻す」
を参照して、ログインパスワードを初期化してください。
ま た 、 パ ネ ル 表 示 画 面 を 表 示 す る た め に は 、 ブ ラ ウ ザ の URL に IP ア ド レ ス ＋“/panel.html”(IP アドレスの初期値は“192.168.1.100”)を入力してください。

INS-180012-1

18 / 117【ログイン時の注意事項】
SOLGRID MANAGER に PC を接続してご使用になる場合、1 台の SOLGRID MANAGER に対して 3 ユー
ザまでログインすることができます。すでに 3 ユーザがログインしている状態でログインしようとした場合、下図の画面が表示されてログインに失敗します。

図 3.1-5

ログイン画面(接続数超過)

接続リセットボタンをクリックしますと、現在ログイン中の全ユーザを強制的にログアウトさせることができます。
接続リセットを行った場合に、SOLGRID MANAGER の WEB 画面からの操作を行っていた他のユーザが操作を続行できなくなりますので、ボタンをクリックする際は他のユーザが操作を行っていないことを確認して実行してください。

INS-180012-1

19 / 117

【WEB ブラウザ起動時の注意事項】
SOLGRID MANAGER に PC を接続してご使用になる場合に、ブラウザによるセキュリティ確認の警告メッセージが表示されます。
PC を SOLGRID MANAGER 以外と接続することがなくこの警告を煩わしいと感じる場合は、
6.ブラウザのセキュリティ設定解除を参照し、警告を解除することができます。
ただし、Edge をご使用の場合は警告の解除はできませんのでご注意ください。
以下の手順で警告画面から WEB 画面を表示させることができます。

図 3.1-6 セキュリティ証明書の警告画面(Windows7)
Windows7 の IE11 の場合、上図の画面で「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。
」
をクリックすることで WEB 画面を表示させることができます。

INS-180012-1

20 / 117

①詳細情報をクリック② Web ペ ー ジ に 移 動(非推奨) をクリック

図 3.1-7 セキュリティ証明書の警告画面(Windows10)
Windows10 の IE11 の場合は、初期表示される警告画面では WEB 画面を表示させるリンクは表示されていませんので、①「詳細情報」をクリック後に表示される、②「Web ページに移動(非推奨)」をクリックすることで、WEB 画面を表示させることができます。Edge で表示する場合も同様の手順で表示させることができます。

INS-180012-1

21 / 117

3.2 画面共通仕様
ここでは、SOLGRID MANAGER の WEB 画面で行える各種機能について解説します。

3.2.1 共通メニューバー
各画面の上部(下図赤枠部分)には、各画面共通で画面遷移アイコンが表示されます。各
アイコンをクリックしますと対象の画面が表示されます。
⑤ログアウトアイコン
ログアウトします①監視アイコン
監視メニュー画面を表示します③保守操作アイコン
保守メニュー画面を表示します④端末情報アイコン
端末情報画面を表示
します

⑥表示日時
画面が表示された日時を表示します②設定アイコン
設定メニュー画面を表示します各画面の内容が表示されます。

図 3.2-1 共通メニューバー≪補足説明 – WEB 画面の更新≫
WEB 画面を更新する場合に、WEB ブラウザの更新ボタンは使用しないでください。

INS-180012-1

22 / 117

3.3 監視
ここでは、SOLGRID MANAGER の WEB 画面で行える監視機能について解説します。

3.3.1 監視メニュー画面
各画面の共通メニューバーの監視アイコンをクリックしますと、下図の監視メニュー
画面が表示されます。

①

②

③

図 3.3-1④

監視メニュー画面

表 3.3-1 監視メニュー画面の表示項目内容説明
項目名① PCS 状態アイコン②

PCS 警報アイコン③

整定値・外部計測設定表示
アイコン
パネル表示アイコン④

説明クリックすることにより PCS 状態画面を表示します。
クリックすることにより PCS 警報画面を表示します。
クリックすることにより整定値・外部計
測設定表示画面を表示します。
クリックすることによりパネル表示画
面を表示します。

補足

INS-180012-1

23 / 117

3.3.2 PCS 状態画面
ログイン後または監視メニュー画面で「PCS 状態」アイコンをクリックしますと、下図の PCS 状態画面が表示されます。おおよそ 5 秒で自動更新されます。

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦

⑫
⑧

⑨

⑩

⑪
⑬

図 3.3-2

PCS 状態画面

INS-180012-1

24 / 117

表 3.3-2 PCS 状態画面項目詳細
総合

項目名① 運転状態② 現在の発電電力③ 気温④ 日射強度
⑤ 全体のリアルタ
イム指令値

個別

⑥ 今日の発電電力量⑦ 累積の発電電力
量⑧ PCS №
（区画-番号）⑨ 発電電力⑩ 積算発電電力量⑪ 個別電力指令値
⑫ 状態

⑬ 警報

説明
補足
接続する PCS 全体の運転状態を
下記の色で表示します。
通信異常（紫色）
異常（赤色）
停止（灰色）
系統異常（橙色）
待機(黄色)
自立運転(青色)
連系運転（緑色）
接続する PCS 全体の発電電力を表示します。
気温を表示します。
日射強度を表示します。
出力制御をする時、接続する PCS
全体のリアルタイム指令値を表示します。
接続する PCS 全体の今日の発電電力量を表示します。
接続する PCS 全体の今日までの累積発電電力量を表示します。
接続する PCS 番号(通信 ID)および（発電所区画番号－区画内のPCS 番号）を表示します。
接続する PCS の発電電力を表示します。
接続する PCS の積算発電電力量を表示します。
出力制御をする時、接続する PCSの個別電力指令値を表示します。
接続 PCS 個別の状態を下記の色で表示します。
通信異常（紫色）
異常（赤色）
停止（灰色）
系統異常（橙色）
待機(黄色)
自立運転(青色)
連系運転（緑色）
クリック時に「PCS 警報」画面へ 異常が発生中の PCS のみ「警遷移します。
報」ボタンがアクティブになります。

INS-180012-1

25 / 117

3.3.3 PCS 警報画面
PCS 状態画面で「警報」ボタン表示時に「警報」ボタンをクリック、または監視メニュー
画面で「PCS 警報」アイコンをクリックしますと、下図の PCS 警報画面が表示されます。
おおよそ 5 秒で自動更新されます。

①
②

③
⑦

④

⑥

⑤

図 3.3-3

PCS 警報画面

表 3.3-3 PCS 警報画面項目詳細①

項目名
PCS 状態アイコン②③

PCS 選択
表示ボタン

④
⑤

発生時刻
名称

⑥

詳細ボタン

⑦

詳細エラー情報説明クリック時に「PCS 状態」画面へ遷移します。
表示したい PCS を選択します。
選択した PCS の警報を表示します。
警報の発生時刻を表示します。
発生した警報の内容を表示します。
複数の詳細エラーの可能性がある警報は、“詳細”ボタンを表示します。
クリック時に詳細エラー情報を表示します。
詳細エラーが特定可能な PCS では、特定した詳細エラーを表示します。
特定できない場合は、発生している可能性がある詳細エラー一
覧を表示します。

補足

詳細エラー特定可能な PCS 機種は、
表 3.3-4 接続機種 を参照してく
ださい。

INS-180012-1

26 / 117

表 3.3-4

接続機種
PCS の実装機能

機種名選択された接続機種

計
測
状
態
監
視

PVS005T200
PVS010T200

PVS005T200
PVS010T200○○

PVS010S200
PVS9R9T200
PVS9R9T200A
PVS100T200A
PVS100T200B

PVS010S200
PVS9R9T200/
PVS9R9T200A
PVS100T200A
PVS100T200B
PVS100T200B(出力制御対応)
PVS9R9T200B

○
○
○
○
○

PVS9R9T200B

PVS010T200B

PVS9R9S200B
PVS012T200B

PVS9R9T200B(出力制御対応)
PVS9R9T200B(機種調査対応)
PVS010T200B
PVS010T200B(出力制御対応)
PVS010T200B(機種調査対応)
PVS9R9S200B
PVS012T200B

詳
細
エ
ラ
ー
特
定

備考

注1

○
注1

○
○
○

○

○

注1

○
○

○

○
○

○

注 1：PCS が出力制御対応または機種調査対応かどうかは、表 3.3-5 にてご確認ください。

INS-180012-1

27 / 117

表 3.3-5 出力制御対応および機種調査対応機種

機種名

電気方式
（出力電
力）

PVS9R9T200B(注 2)

三相 3 線式(9.9kW)

PVS010T200B(注 2)

三相 3 線式(10kW)

機能版数
管理銘板
のアルフ
ァベット
（注 4）
H 以降
A～G

H 以降
A～G

PVS100T200B-DN-SA-S

三相 3 線式(100kW)－

PVS012T200B

三相 3 線式(12.3kW)

D 以降
A～C
(注 5)

納入時期

対象製造番号（注 1）

選択する接続機種

PVS9R9T200B(機種調査対応)2015 年 5 月 7 日 B*-S-000201 以 上 PVS9R9T200B
以降(注 3)(出力制御対応)2015 年 8 月 24 日 B*-M-000201 以上
以降
上記以外
上記以外
PVS9R9T200B
PVS010T200B－－(機種調査対応)2015 年 5 月 7 日 A*-S-000201 以 上 PVS010T200B
以降(注 3)(出力制御対応)2015 年 5 月 7 日 A*-M-000201 以上
以降
上記以外
上記以外
PVS010T200B
2015 年 5 月 7 日 S-000301 以上
PVS100T200B
以降(出力制御対応)
上記以外
上記以外
PVS100T200B－－
PVS012T200B
－
－
－

－

注 1：対象製造番号の「*」部分はオプション構成により異なります。
注 2：機種名のオプションは、-SK、-SA、-PFG、-NFG を含みます。
注 3：対象製造番号の 9.9kW：B*-S-000001～B*-S-000200、10kW：A*-S-000001～A*-S-000200
は、出力制御機能をアップデートするための費用が発生します。必ず製造番号をご確認ください。
注 4：以下に機能版数管理銘板の位置を示します。
注 5：機能管理版数 A～C は整定値の“電圧上昇抑制待機時間”の設定対象外です。

正面扉(裏側)機能版数管理銘板
PCS

INS-180012-1

28 / 117

3.3.4 整定値・外部計測設定表示画面
監視メニュー画面で「整定値・外部計測設定表示」アイコンをクリックしますと、下図の整定値・外部計測設定表示画面が表示されます。

①
②

③

④

⑤
⑭

⑫

⑥
⑮

⑦

⑧

⑨

⑩

⑯

⑰

⑱

⑲

⑪
⑳

㉑

⑬

㉒

㉓

図 3.3-4㉔㉕

整定値・外部計測設定表示画面

INS-180012-1

29 / 117

表 3.3-6 整定値・外部計測設定表示画面項目詳細①

項目名
整定値・外部計測設定取得

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

OVR 検出レベル
OVR 動作時間
UVR 検出レベル
UVR 動作時間
OFR(50Hz)周波数
OFR(60Hz)周波数
OFR 動作時間
UFR(50Hz)周波数
UFR(60Hz)周波数
UFR 動作時間
電圧上昇抑制検出レベル
電圧上昇抑制待機時間
単独運転検出（受動）レベル
単独運転検出（能動）ゲイン
復帰後の投入阻止時間
系統電圧上昇抑制機能
力率一定制御機能
力率一定制御値
外部入力接点設定㉑㉒

外部入力復帰時間
停電運用設定㉓㉔㉕

日射量計測有無
日射計感度
気温計測有無説明クリック時共有メモリから整定値・外部計測
設定値を取得して表示します。
220～240V
0.5～2.0s
160～180V
0.5～2.0s
50.5～51.5Hz
60.6～61.8Hz
0.5～2.0s
47.5～49.5Hz
57.0～59.4Hz
0.5～2.0s
202～233V
0s／ 200s
3°／4°／5°／6°／7°／8°／9°／10°
A/B/C
5s／150s／200s／300s／手動
無効／有効
無効／有効
0.80～1.00
以下のいずれかを表示します。
a 接点／b 接点
5s／150s／200s／300s／手動
以下のいずれかを表示します。
再連系待機／自立運転
無し／有り
0.000～9.999
無し／有り

備考

(注 1)

(注 2)

注 1：PVS012T200B の機能管理版数 A～C の機種は“－”を表示します。
注 2：自立無し機種は“－”を表示します。

INS-180012-1

30 / 117

3.4 端末情報画面
各画面の共通メニューバーの「端末情報」アイコンをクリックしますと、下図の端末
情報画面が表示されます。おおよそ 5 秒で自動更新されます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

図 3.4-1

端末情報画面

表 3.4-1 端末情報画面項目詳細
項目名① ソフトウェアバー
ジョン② MAC アドレス
③ 製造番号④ 自局電話番号⑤ 電波強度⑥ CF カ ード の 全容
量
⑦ 状態

説明
補足
SOLGRID MANAGER のソフトウェアバージョンを表示します。
SOLGRID MANAGER の LAN インタフェースの
MAC アドレスを表示します。
SOLGRID MANAGER の製造番号を表示します。
SOLGRID MANAGER の 3G 通信モジュールに挿 LAN 経 由 通 信 タ イ プ の 場 合入されている SIM の電話番号を表示します。 は’-‘を表示する。
3G 回線の電波強度を表示します。
LAN 経 由 通 信 タ イ プ の 場 合
0： -113dBm 以下
は’-‘を表示する。
1： -111dBm
2～30： -109～-53dBm 以下
31： -51dBm 以上
99： 測定不能または圏外
SOLGRID MANAGER の CF カードの全体容量を表示します。
以下の状態発生時に表示します。
PCS～SOLGRID MANAGER 間通信異常
ファイルシステムエラー
PCS 異常発生中
PCS プログラム更新実行中

INS-180012-1

31 / 117

3.5 設定
ここでは、SOLGRID MANAGER の WEB 画面で行える設定機能について解説します。

3.5.1 設定メニュー画面
各画面の共通メニューバーの「設定」アイコンをクリックしますと、下図の設定メニュー画面が表示されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

図 3.5-1

設定メニュー画面

表 3.5-1 設定メニュー画面項目詳細
項目名①

基本情報設定アイコン②

PCS 接続設定アイコン③

メール通知設定アイコン
メール宛先設定アイコン
ネットワーク設定アイ
コン
メンテナンス時期お知
らせ設定アイコン
オリジナル運転カレン
ダーアップロードアイ
コン
パネル表示設定アイコ
ン

④
⑤
⑥
⑦

⑧

説明

補足

クリックしますと基本情報設定画面を表示します。
クリックしますと PCS 接続設定画面を表示します。
クリックしますとメール通知設定画面を表示します。
クリックしますとメール宛先設定画
面を表示します。
クリックしますとネットワーク設定
画面を表示します。
クリックしますとメンテナンス時期
お知らせ設定画面を表示します。
クリックしますとオリジナル運転カ
レンダーアップロード画面を表示します。
クリックしますとパネル表示設定画面を表示します。

INS-180012-1

32 / 117

3.5.2 基本情報設定画面
初回ログイン後または設定メニュー画面で「基本情報設定」アイコンをクリックしま
すと、下図の基本情報設定画面が表示されます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

図 3.5-2

基本情報設定画面

表 3.5-2 基本情報設定画面の設定項目内容説明
項目名メ ニ ュ ー ① PCS 接続設定
バー
アイコン
基本情報 ② 基本情報設
設定
定③ ユーザ名
④

サイト名

⑤

住所

⑥

管理者

⑦

ログインパ
スワード

説明
クリック時に PCS 接続設定
画面へ遷移します。
クリック時に基本情報を登録します。
発電所の所有者などユーザを設定します。
発電所のサイトを設定します。
発電所の住所を設定します。
発電所の管理者を設定します。
WEB ログイン時のパスワードを設定します。

初期値

設定範囲

―

―

―

―

空白

最大全角 50 文字

空白

最大全角 50 文字

空白

最大全角 50 文字

空白

最大全角 50 文字

1111

半角 4～16 文字の英数字

INS-180012-1

33 / 117【設定手順】① 必要項目を入力します。

図 3.5-3 基本情報設定の入力② 「基本情報設定」ボタンをクリック
し、基本情報を登録します。

図 3.5-4 基本情報設定の登録以上で設定は完了となります。

INS-180012-1

34 / 117

3.5.3 PCS 接続設定画面
基本情報設定画面または設定メニュー画面で「PCS 接続設定」アイコンをクリックしま
すと、下図の PCS 接続設定画面が表示されます。

①

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

図 3.5-5 PCS 接続設定画面

INS-180012-1

35 / 117

表 3.5-3 PCS 接続設定画面の設定項目内容説明
項目名メ ニ ュ ー ① 基本情報設バー
定アイコン② ネットワー
ク設定アイコン
設定③ PCS 接 続 設
定
日射・気温 ④ 日射・気温の取得先
取得先
発 電 所 区 ⑤ 発電所区画
画
設定
PCS 接続設 ⑥ 機種調査
定
⑦ PCS No.( 通信 ID)⑧ 区画－番号⑨ 型名⑩ 製造番号⑪ 製造年月⑫ 接続機種⑬ 出力制御⑭ 太陽光パネル容量⑮ 実効 PCS 定
格出力電力
(kW)
⑯ 変化レート(min)

説明クリック時に基本情報設定画面へ遷移します。
クリック時にネットワーク設定画面へ遷移します。
クリック時に PCS 接続情報を登録します。
日射・気温の取得先を設定します。
発電所区画毎の開始 PCS No.と終了 PCS No.を設定します。
クリック時に接続中の PCS の機種を調査します。
（注 2）
PCS No.（RS485 の通信 ID）を表示します。
PCS が属する発電所区画および区画内の PCS No.を表示します。
通信 ID(01～30)に対応する各 PCSの型名を設定します。
通信 ID(01～30)に対応する各 PCSの製造番号を設定します。
通信 ID(01～30)に対応する各 PCSの製造年月を設定します。
PCS の機種または未接続を設定します。
接続形態が「接続」の PCS に出力制御する／しないを設定します。
出力制御「する」の PCS に太陽光
パネルの容量を設定します。
出力制御「する」の PCS に実効 PCS
定格出力電力を設定します。
出力制御「する」の PCS に変化レー
トを設定します。

初期値

設定範囲

―

―

―

―

―

―

無し

無し／PCS01～
PCS30

―

（注 1）

―

―

―

―

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

―

（注 1）

注 1：設定はできません。

INS-180012-1

36 / 117【設定手順】① 日射・気温の取得先を選択します。

図 3.5-6 PCS 接続設定の入力②「PCS 接続設定」ボタンをクリックし、
PCS 接続設定情報を登録します。

図 3.5-7 PCS 接続設定の登録以上で設定は完了となります。

INS-180012-1

37 / 117

3.5.4 メール宛先設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「メール宛先設定」アイコンをクリックしますと、下図のメール宛先設定画面が表示されます。

①

②
③

④

⑤

⑧

⑥

⑦

⑨

図 3.5-8 メール宛先設定画面
表 3.5-4 メール宛先設定画面の設定項目内容設定
項目名

説明

メ ニ ュ ー ① メール通知設バー
定アイコン② メンテナンス
設定アイコン登録③ メール宛先設
定

クリック時にメール通知設定画面へ遷移します。
クリック時にメンテナンス時期お知らせ設定画面へ遷移します。
クリック時に送信先メールアドレス、
統計情報メール送信時刻を登録します。
エンドユーザ様アドレス。
統計情報や故障情報を本宛先に送付します。

メ ー ル 宛 ④ 送信先メール
先
アドレス

⑤ 統計
⑥ 警報
⑦ メンテナンス
お知らせ
メ ー ル 送 ⑧ 統計情報メー
信時刻
ル送信時刻
テ ス ト ⑨ テストメール
メール送
送信
信

チェックしますと、統計メールとして使用します
チェックしますと、警報メールとして使用します
チェックしますと、メンテナンスメー
ルとして使用します
以下のいずれかの設定となります。
4/5/6/7/8/9/10/11/12 時
テストメール送信ボタン有効時、クリックしますと、登録されたメールアド
レスにテストメールが送信されます。

初期値

設定範囲

－

－

－

－

－

－

空白

半角英数字および . - _ @が使用可能、
最大 256 文字

チェック
無し
チェック
無し
チェック
無し

－
－
－

7

－

－

－

INS-180012-1

38 / 117【設定手順】①送信先メールアドレスと統計
情報メール送信時刻を入力します。

図 3.5-9 メール宛先の入力②宛先毎に通知メールの種別を選択します。

図 3.5-10

宛先毎の通知種別を選択③「メール宛先設定」ボタンをクリックし、宛先アドレスを登録します。

図 3.5-11

メール宛先の登録

INS-180012-1

39 / 117

④「テストメール送信」ボタンをクリックし、設定したアドレスすべてに設定確認用メールが送信されることを確認します。

図 3.5-12

テストメール送信

テストメールが送信されたことを確認して、設定は完了となります。

≪補足説明≫
各メールの通知内容は、「5 通知メールのフォーマット」を参照してください。

INS-180012-1

40 / 117

3.5.5 メール通知設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「メール通知設定」アイコンをクリックしますと、下図のメール通知設定画面が表示されます。

①

②
③

④
⑤
⑥
⑦

図 3.5-13

メール通知設定画面

INS-180012-1

41 / 117

表 3.5-5

メール通知設定画面の設定項目内容説明

項目名メ ニ ュ ー ①バー②

説明

メール宛先設定アイコン
メンテナンス
設定アイコン
メール通知設定

クリック時にメール宛先設定画面へ遷移する。
クリック時にメンテナンス時期お知らせ設定画面へ遷移する。
クリック時にメール通知情報を登録します。
日報の送信有無を設定します。
月報の送信有無を設定します。
年報および年度報の送信有無を設定します。
PCS からの各警報に対して、個別にメール通知対象とするか設定を行います。
PCS～SOLGRID MANAGER 通信異常
重故障
異常検出
入力過電圧
直流地絡検出インバータ過電流
直流成分流出異常
装置温度異常制御電源異常CVCF 同期異常連系リレーショート故障
直流リンク過電圧
直流リンク低電圧
IPM／IGBT 故障
自立運転時異常
系統瞬時過電圧系統瞬時低電圧
直流過電流
電圧上昇抑制中（有効電力制御）
系統過電圧(OVR)
系統低電圧(UVR)
系統周波数上昇(OFR)
系統周波数低下(UFR)
単独運転受動検出
単独運転能動検出
温度制限動作中
出力制御中

設定

③

メール通知
設定

④
⑤
⑥

日報送信
月報送信
年報送信

⑦

警報別メール
通知

初期値

種別

－

－

－

－

－

－

送信無し
送信無し

－
－

送信無し

－

－

－

送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信有り
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し
送信無し

故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
故障
異常
異常
異常
異常
系統異常
系統異常
系統異常
系統異常
系統異常
系統異常
状態
状態

INS-180012-1

42 / 117

① メール送信対象をチェックします。

図 3.5-14

メール通知項目を選択② 「メール通知設定」ボタン
をクリックし、メール通知
項目を登録します

図 3.5-15

メール通知項目の登録以上で設定は完了となります。

INS-180012-1

43 / 117

3.5.6 ネットワーク設定画面 (3G 通信タイプ)
3G 通信タイプの場合、基本情報設定画面または設定メニュー画面で「ネットワーク設定」
アイコンをクリックしますと、下図のネットワーク設定画面が表示されます。

①
②
③
⑤
⑦
⑨

④
⑥
⑧

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

図 3.5-16 ネットワーク設定画面(3G 通信タイプ)

ローカルネットワーク設定内容を変更した場合は、接続 PC 側のネットワーク設定を変更
内容に合わせて再設定してください。設定方法は、“2 WEB の接続(9 ページ)”を参照ください。
添付 CD のアイコンのリンク先も変更してください。リンク先の変更方法は“3.1 WEB ブラ
ウザの起動方法(16 ページ)”を参照してください。

INS-180012-1

44 / 117

表 3.5-6 ネットワーク設定画面の設定項目内容説明(3G 通信タイプ)
項目名
メニューバー
設定
3G 通信設定① メール宛先設
定アイコン② ネットワーク設定③ SIM 種類

④ APN(注 1)⑤ PPP ユーザ(注1)⑥ PPP パスワード(注 1)⑦ 認証方式(注 1)
ロ ー カ ル ネ ッ ⑧ IP アドレス
トワーク設定⑨ サブネットマ
スク
SMTP サーバ設 ⑩ SMTP サーバ選定択

⑪ SMTP サーバ(注 2)⑫ SMTP ポート番号(注 2)⑬ SMTP 認 証 ( 注2)⑭ SMTP ユーザ(注3)⑮ SMTP パスワード(注 3)⑯ SSL(注 2)⑰ 送信元メール
アドレス(注 2)

説明クリック時にメール宛先設
定画面へ遷移します。
クリック時にネットワーク
情報を登録します。
弊社で提供した SIM カード
か、お客様で準備していた
だいた SIM をご使用になるかを設定します。
APN を設定します。

初期値

設定範囲

―

―

―

―

新電元提供

―

半角英数字および . - _が使用可能、最大 64 文字
PPP ユーザを設定します。
半角英数字および . - _ @空白（未設定）が使用可能、最大 64 文字
PPP パスワードを設定しま
半角英数字および . - _空白（未設定）す。
が使用可能、最大 64 文字
認証方式を設定します。
CHAP
CHAP／PAP／認証なし
PC と通信する場合等でネットワーク接続するための192.168.1.100―
SOLGRID MANAGER の IP アド
レスです。
ネットワーク接続する際の
SOLGRID MANAGER のサブネ 255.255.255.0―
ットマスクです。
弊社で提供した SMTP サー
バか、お客様で指定した
新電元提供―
SMTP サーバをご使用になるかを設定します。
お 客 様 で 指 定 す る SMTP
半角英数字および . - _空白（未設定）サーバを設定します。
が使用可能、最大 64 文字使用する SMTP のポート番
25
25/465/587
号を設定します。
認証有無を設定します。
なし―
SMTP ユーザを設定します。

空白（未設定）半角英数字および . - _ @が使用可能、最大 64 文字
SMTP パスワードを設定し半角英数字および . - _空白（未設定）ます。
が使用可能、最大 64 文字
SSL の有無を設定します。
なし―
送信元メールアドレスを設
半角英数字および . - _ @定します。
空白（未設定） が使用可能、最大 256 文
字
空白（未設定）

注 1：APN、PPP ユーザ、PPP パスワード、認証方式の設定については、SIM 種類で“その他(FOMA)”SIM（お客様でご用意された SIM）を選択時に必要になります。
注 2：SMTP サーバ、SMTP ポート番号、SMTP 認証、SSL、送信元メールアドレスの設定については、SMTP サーバ選択でその他を選択時に必要になります。
注 3：SMTP ユーザ、SMTP パスワードの設定については、SMTP 認証でありを選択時に必要になります。
≪補足説明≫
・ APN、PPP ユーザ、PPP パスワード、認証方式についてはお客様でご用意された SIM カー
ドの内容を設定してください。
・ IP アドレスとサブネットマスクを変更しネットワーク設定を実行すると、SOLGRIDMANAGER は自動的に再起動します。再起動実行時に、一時的に SOLGRID MANAGER の機能が停止いたします。
INS-180012-1

45 / 117【設定手順】① 必要項目を入力します。必要項目については表 3.5-6～表 3.5-7 を参照してください。

図 3.5-17

ネットワーク設定項目を入力② 「ネットワーク設定」ボタンをクリックし、ネットワーク設定を登録します。

図 3.5-18

ネットワーク設定の登録以上で設定は完了になります。

INS-180012-1

46 / 117

3.5.7 ネットワーク設定画面 (LAN 経由通信タイプ)
LAN 経由通信タイプの場合、基本情報設定画面または設定メニュー画面で「ネットワー
ク設定」アイコンをクリックしますと、下図のネットワーク設定画面が表示されます。

図 3.5-19

ネットワーク設定画面(LAN 経由通信タイプ)

INS-180012-1

47 / 117

表 3.5-7 ネットワーク設定画面の設定項目内容説明(LAN 経由通信タイプ)
項目名

説明① メール宛先設
定アイコン
設定② ネットワーク
設定
ロ ー カ ル ネ ッ ③ IP アドレス
トワーク設定クリック時にメール宛先設
定画面へ遷移します。
クリック時にネットワーク
情報を登録します。
PC と通信する場合等でネットワーク接続するためのSOLGRID MANAGER の IP アド
レスです。
ネットワーク接続する際の
SOLGRID MANAGER のサブネットマスクです。
ネットワーク接続する際の
SOLGRID MANAGER のデフォ
ルトゲートウェイアドレスです。
お客様で使用する優先 DNS
サーバを設定します。
お客様で使用する代替 DNS
サーバを設定します。

メニューバー④ サブネットマスク⑤ デ フ ォ ル ト
ゲートウェイアドレス⑥ 優先 DNS サー
バ設定⑦ 代替 DNS サー
バ設定
プ ロ キ シ サ ー ⑧ プロキシ対応
バ設定⑨ プロキシサー
バアドレス(注1)⑩ プロキシポー
ト番号(注 1)
⑪ プロキシ認証(注 1)⑫ プロキシユーザ(注 2)⑬ プロキシパス
ワード(注 2)
NTP サ ー バ 設 ⑭ NTP サーバアド
定レス
SMTP サーバ設 ⑮ SMTP サーバ選定択

⑯ SMTP サーバ(注 4)⑰ SMTP ポート番号(注 4)⑱ SMTP 認 証 ( 注4)⑲ SMTP ユーザ(注5)⑳ SMTP パスワード(注 5)㉑ SSL(注 4)㉒ 送信元メール
アドレス(注 4)

初期値

設定範囲

―

―

―

―

192.168.1.100―

255.255.255.0―

0.0.0.0―

半角英数字および . - _が使用可能、最大 64 文字
半角英数字および . - _空白（未設定） 空白が使用可能、最大 64
文字
空白（未設定）ネットワーク接続する際にプロキシサーバを経由する
なし―
かを設定します。
お客様で指定するプロキシ
半角英数字および . - _サーバを設定します。
空白（未設定）が使用可能、最大 64 文字
使用するプロキシのポート番号を設定します。
認証有無を設定します。

空白(未設定)―なし―

プロキシユーザを設定しま
半角英数字および . - _ @空白（未設定）す。
が使用可能、最大 64 文字
プロキシパスワードを設定
半角英数字および . - _空白（未設定）します。
が使用可能、最大 64 文字
優先接続の場合にお客様で
半角英数字および . - _使用する NTP サーバを設定 空白(未設定) 半角スペースが使用可能
します。
(注 3)
弊社で提供した SMTP サー
バか、お客様で指定した
新電元提供―
SMTP サーバをご使用になるかを設定します。
お 客 様 で 指 定 す る SMTP
半角英数字および . - _空白（未設定）サーバを設定します。
が使用可能、最大 64 文字使用する SMTP のポート番
25
25/465/587
号を設定します。
認証有無を設定します。
なし―
SMTP ユーザを設定します。

半角英数字および . - _ @が使用可能、最大 64 文字
SMTP パスワードを設定し半角英数字および . - _空白（未設定）ます。
が使用可能、最大 64 文字
SSL の有無を設定します。
なし―
送信元メールアドレスを設
半角英数字および . - _ @定します。
空白（未設定） が使用可能、最大 256 文
字
空白（未設定）INS-180012-1

48 / 117

注 1：プロキシサーバ、プロキシポート番号、プロキシ認証の設定については、プロキシ対応でありを選択時に必要になります。
注 2：プロキシユーザ、プロキシパスワードの設定については、プロキシ認証でありを選択時に必要になります。
注 3：NTP サーバ設定は、半角スペースで区切ることにより、複数の NTP サーバを設定できます。
注 4：SMTP サーバ、SMTP ポート番号、SMTP 認証、SSL、送信元メールアドレスの設定については、SMTP サーバ選択でその他を選択時に必要になります。
注 5：SMTP ユーザ、SMTP パスワードの設定については、SMTP 認証でありを選択時に必要になります。

設定手順に関しては 3.5.6てください。

ネットワーク設定画面 (3G 通信タイプ)(44 ページ)を参照し

INS-180012-1

49 / 117

3.5.8 メンテナンス時期お知らせ設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「メンテナンス時期お知らせ設定」アイコンをクリックしますと、下図メンテナンス時期お知らせ設定画面が表示されます。

①

②
③

④
⑤

図 3.5-20
表 3.5-8

メンテナンス時期お知らせ設定画面

メンテナンス時期お知らせ設定画面の設定項目内容説明

項目名
メ ー ル 通 ① メール通知設
知設定
定アイコン
② メール宛先設
定アイコン③ メンテナンス
時期設定④ 次回メンテナ
ンス日時⑤ 通知間隔説明
初期値
設定範囲
クリック時メール通知設定画－－面へ遷移します。
クリック時メール宛先設定画－－面へ遷移します。
クリック時にメンテナンス時
期お知らせ設定情報を登録し－－ます。
機能を使用しない時は、年に無効を選択してください。
年は無効、
年：無効、10 年以内の未来
未来の日
その他は
月：空白、1～12時
空白
日：空白、1～31
時：空白、0～23
通知間隔の年と月を設定します。
年：0
年：0～10
月：1
月：0～11

INS-180012-1

50 / 117【設定手順】① 必要項目を入力します。

図 3.5-21 メンテナンス時期お知らせ設定画面② 「メンテナンス時期設定」ボタン
をクリックし、メンテナンス時期
お知らせ設定を登録します。

図 3.5-22 メンテナンス時期お知らせ設定の登録以上で設定は完了になります。

INS-180012-1

51 / 117

3.5.9 オリジナル運転カレンダーアップロード画面
オリジナル運転カレンダーを SOLGRID MANAGER にアップロードする機能です。
設定メニュー画面で「オリジナル運転カレンダーアップロード」アイコンをクリック
しますと、下図のオリジナル運転カレンダーアップロード画面が表示されます。
オリジナル運転カレンダーの作成方法は「7 オリジナル運転カレンダーフォーマット」および「取扱説明書 オリジナル運転カレンダー作成ツール」を参照してください。

①②

図 3.5-23 オリジナル運転カレンダーアップロード画面
表 3.5-9 オリジナル運転カレンダーアップロード画面の項目内容説明
①

項目名
参照

②

アップロード説明
ダイアログが開いて、設定対象となるスケジュールデータファイルを選択します。
SOLGRID MANAGER へスケジュールデータファイ
ルのアップロードを開始します。

備考
拡張子が“.csv”のファイルです。

INS-180012-1

52 / 117【アップロード手順】① 「参照」をクリックします。

図 3.5-24 スケジュールファイルの格納先を指定② ファイル選択画面で、ファイ
ルを選択して、「開く(O)」をクリックします。

図 3.5-25

スケジュールファイルを選択③ 「アップロード」をクリックします。

図 3.5-26 アップロード開始

INS-180012-1

53 / 117

以下の画面が表示されましたら、アップロードは成功です。

図 3.5-27

アップロード完了

アップロードが失敗しますと以下の画面を表示します。
表 3.5-10 を参考にオリジナル運転カレンダーファイルを確認の上、再度実行してください。

図 3.5-28

アップロード失敗
表 3.5-10

項目
ファイル不正データ開始日時無し
データ個数不一致
データ個数超過
電力指令値不正アップロード失敗原因

原因
ファイルが開けない
データ開始日時が設定されていない
指定したデータ個数と実際の個数が不一致
400 日分超過して登録されている
指令値が 0～100%の間にない

処置
正しいファイルをご用意ください。

INS-180012-1

54 / 117

3.5.10 パネル表示設定画面
パネル表示機能に必要な情報を設定する機能です。
設定メニュー画面で「パネル表示設定」アイコンをクリックしますと、下図のパネル
表示画面が表示されます。

①
②
ｚ
④
⑤ｚ

③

⑥
⑧
⑩

⑦
⑨
⑪

図 3.5-29 パネル表示設定画面例

項目名
①
②

パネル表示設定
パネル表示③

コマーシャル④⑥

発電電力量のグラ
フ縦軸スケール
発電電力量のスケール最大値参照⑦

アップロード⑧参照⑨

アップロード⑩

参照⑪

アップロード⑤

表 3.5-11 パネル表示設定画面の項目内容説明説明
初期値
クリック時にパネル表示情報を設定します。
パネル表示（発電表示、グラフ表示、コマーシャ
ル表示の繰り返し）の有効／無効を設定します。
コマーシャル表示(広告等の任意画面を 15 秒間表示)の有効／無効を設定します。
発電電力量のグラフ表示の縦軸のオート／固定を設定します発電電力量のグラフ表示の縦軸を固定設定時にスケール最大値を設定します
ダイアログが開いて、発電情報の背景ファイルを選択します。
SOLGRID MANAGER へ発電情報の背景ファイルのアップロードを開始します。
ダイアログが開いて、グラフの背景ファイルを選択します。
SOLGRID MANAGER へグラフの背景ファイルのアップロードを開始します。
ダイアログが開いて、コマーシャルの背景ファイ
ルを選択します。
SOLGRID MANAGER へコマーシャルの背景ファイルのアップロードを開始します。

備考

－
有効
有効

－

png 形式のファ
イルです。

－
－

png 形式のファ
イルです。

－
－

png 形式のファイルです。

－

INS-180012-1

55 / 117

3.6 保守
ここでは、SOLGRID MANAGER の WEB 画面で行える保守機能について解説します。

3.6.1 保守メニュー画面
各画面の共通メニューバーの「保守操作」アイコンをクリックしますと、下図の保守
メニュー画面が表示されます。

①

②

③

図 3.6-1④

保守メニュー画面

表 3.6-1 保守メニュー画面項目詳細
①
②
③

④

項目名
フ ァイ ル保存 アイ
コン
プ ログ ラム更 新ア
イコン
設 定フ ァイル のインポート/エクス
ポートアイコンネ ット ワーク 接続
確認アイコン

説明
クリックしますとファイル保存
画面を表示します。
クリックしますとプログラム更新画面を表示します。
クリックしますと設定ファイルのインポート/エクスポート画
面を表示します。
クリックしますとネットワーク
接続確認画面を表示します。

補足

INS-180012-1

56 / 117

3.6.2 ファイル保存画面
保守メニュー画面で「ファイル保存」アイコンをクリックしますと、下図のファイル保存画面が表示されます。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦
⑧
⑨

⑩
⑫
⑭
⑯
⑰

⑪
⑬
⑮
「

⑱

図 3.6-2

ファイル保存画面
INS-180012-1

57 / 117

表 3.6-2 ファイル保存画面の項目内容説明 -1
項目名
計測ロ ① 年
グ zip
ファイ ② 月ル作成
③ 計測ログ zip ファ
イル作成
統計情 ④ 年
報 zip
ファイ ⑤ 月ル作成
⑥ 統計情報 zip ファ
イル作成
フ ァ イ ⑦ 計測ログをダウン
ルダウ
ロード
ンロー
(注 1)
ド
⑧ 警報ログをダウン
ロード
(注 1)
⑨ 統計情報をダウン
ロード
(注 1)
ビ ュ ー ⑩ 更新スケジュール
アンドの最新 表示(注ダウン1)
ロード ⑪ 更新スケジュールの最新 ダウンロード(注 1)⑫ 固定スケジュール(年間)の最新 表示(注 1)⑬ 固定スケジュール(年間)の最新 ダ
ウンロード
(注 1)
⑭ 固定スケジュール(月間)の最新 表示(注 1)⑮ 固定スケジュール(年間)の最新 ダ
ウンロード
(注 1)

説明
ダウンロードしたい計測ロ
グの年を設定します。
ダウンロードしたい計測ロ
グの月を選択します。
クリック時に選択された年月日の計測ログから zip ファイルが作成されます。
ダウンロードしたい統計情報の年を設定します。
ダウンロードしたい統計情報の月を選択します。
クリック時に選択された年月の統計情報から zip ファ
イルが作成されます。
「計測ログをダウンロード」リンクを、右クリックすることによりダウンロー
ドできます。
「警報ログをダウンロード」リンクを、右クリックすることによりダウンロー
ドできます。
「統計情報をダウンロード」リンクを、右クリックすることによりダウンロー
ドできます。
クリックしますと別タブで最新の更新スケジュールを表示します。
「ダウンロード」リンクを右クリックすることによりダウンロードできます。
クリックしますと別タブで最新の固定スケジュール(年間)を表示します。
「ダウンロード」リンクを右クリックすることによりダウンロードできます。
クリックしますと別タブで最新の固定スケジュール(月間)を表示する「ダウンロード」リンクを右クリックすることによりダウンロードできます。

初期値

設定範囲

2016
全部

1～12、全部

―

―

2016
全部

1～12、全部

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

INS-180012-1

58 / 117

表 3.6-3

ファイル保存画面の項目内容説明 -2

項目名ビ ュ ー ア ⑯ オリジナル運ンドダウ
転カレンダー
ンロード
ファイル作成⑰ 表示⑱ ダウンロード

説明
現在適用されている、オ
リジナル運転カレンダー
ファイルを作成します。
クリックしますと作成したオリジナル運転カレン
ダーを別タブで表示する。
リンクを右クリックする
ことにより、ダウンロー
ドできます。

初期値

設定範囲

―

―

―

―

―

―

注 1:対象のファイルが存在しない場合は表示されません。
≪補足説明≫・ オリジナル運転カレンダーの表示/ダウンロードはファイル作成ボタンをクリックするまでは表示されません。
・ ダウンロードしたオリジナル運転カレンダーファイルは「オリジナル運転カレンダー
作成ツール」にインポートし、編集することができます。詳細は「取扱説明書 オリジ
ナル運転カレンダー作成ツール」を参照してください。

3.6.2.1 計測ログをダウンロードする場合「計測ログをダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファイルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-3

計測ログのダウンロード
INS-180012-1

59 / 117

ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-4

ファイルの保存先の指定

計測ログの zip ファイルがダウンロードされます。

INS-180012-1

60 / 117

3.6.2.2 警報ログをダウンロードする場合「警報ログをダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファイルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-5

警報ログのダウンロード

ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-6

ファイルの保存先の指定

警報ログがダウンロードされます。

INS-180012-1

61 / 117

3.6.2.3 統計情報をダウンロードする場合「統計情報をダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファイルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-7

統計情報のダウンロード

ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-8

ファイルの保存先の指定統計情報がダウンロードされます。

INS-180012-1

62 / 117

3.6.2.4 更新スケジュールをダウンロードする場合「更新スケジュールの最新」行の「ダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファ
イルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-9

更新スケジュールの最新 ダウンロード

ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-10

ファイルの保存先の指定

更新スケジュールの最新がダウンロードされます。

INS-180012-1

63 / 117

3.6.2.5 固定スケジュール(年間)をダウンロードする場合「固定スケジュール(年間)の最新」行の「ダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファイルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-11

固定スケジュール(年間)の最新 ダウンロード

ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-12

ファイルの保存先の指定

固定スケジュール(年間)の最新がダウンロードされます。

INS-180012-1

64 / 117

3.6.2.6 固定スケジュール(月間)をダウンロードする場合「固定スケジュール(月間)の最新」行の「ダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファイルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-13 固定スケジュール(月間)の最新 ダウンロード
ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-14 ファイルの保存先の指定
固定スケジュール(月間)の最新がダウンロードされます。

INS-180012-1

65 / 117

3.6.2.7 オリジナル運転カレンダーをダウンロードする場合「オリジナル運転カレンダーファイル作成」をクリックします。

図 3.6-15 オリジナル運転カレンダーファイル作成
OK をクリックします。

図 3.6-16

作成確認ダイアログ

OK をクリックします。

図 3.6-17

作成完了ダイアログ

INS-180012-1

66 / 117

表示された「ダウンロード」の上で右クリックし、「対象をファイルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-18

オリジナル運転カレンダーのダウンロード

ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-19

ファイルの保存先の指定

オリジナル運転カレンダーがダウンロードされます。

INS-180012-1

67 / 117

3.6.3 プログラム更新画面
保守メニュー画面で「プログラム更新」アイコンをクリックしますと、下図のプログラ
ム更新画面が表示されます。

①②

図 3.6-20

プログラム更新画面

表 3.6-4 プログラム更新画面表示項目詳細
①

項目名
参照

②

更新

説明
ファイル・ダイアログが開いて、SOLGRID MANAGER
へアップロードするプログラムファイルを選択します。
SOLGRID MANAGER へプログラムファイルのアップロードを開始します。

備考
拡張子が“.tar”のファイルです。

INS-180012-1

68 / 117【プログラム更新手順】①「参照」をクリックします。

図 3.6-21 プログラムファイルの格納先を指定②ファイル選択画面で、ファイルを選択して、「開く(O)」をクリックします。

図 3.6-22

プログラムファイルを選択③「更新」をクリックします。

図 3.6-23

転送開始

INS-180012-1

69 / 117

SOLGRID MANAGER を含むプログラム転送が終了したら、以下の画面を表示します。
この場合は転送終了画面が表示されたのち、4 分程度経過すると SOLGRID MANAGER が再起動します。再起動実行時に、一時的に SOLGRID MANAGER の機能が停止いたします。

図 3.6-24

SOLGRID MANAGER を含むプログラム転送終了

再起動したら「3.1 WEB ブラウザの起動方法」に従って再度ログインし、端末情報画面でソフトウェアバージョンが更新されたことを確認してください。

図 3.6-25 SOLGRID MANAGER のソフトウェアバージョン確認

INS-180012-1

70 / 117

SOLGRID MANAGER を含むプログラム転送終了時に PCS プログラム更新中の場合は、以下の画面を表示します。この場合は、PCS プログラム更新終了後に SOLGRID MANAGER が再起動します。

図 3.6-26 PCS プログラム更新中転送されたプログラムファイルが PCS プログラムのみの場合、SOLGRID MANAGER への転送
終了時以下の画面を表示します。なお SOLGRID MANAGER から PCS へのプログラム転送は、別
途設定の転送時間帯に行います。

図 3.6-27 PCS のみのプログラム転送

INS-180012-1

71 / 117

転送が失敗すると以下の画面を表示します。
表 3.6-5 を参照に転送ファイルを確認の上、再度実行してください。

図 3.6-28

プログラム転送失敗

表 3.6-5
項目
ファイル不正プログラム転送中プログラム転送失敗原因

原因
プログラムファイルが壊れています。
Venus Solar からもプログラム転
送中です。

処置
メーカ支給の正しいファイル
か確認してください
Venus Solar から転送中のプ
ログラムと重複していないか
ご確認し、終了後に再度実行
してください。

INS-180012-1

72 / 117

3.6.4 設定ファイルのインポート/エクスポート画面
保守メニュー画面で「設定ファイルインポート/エクスポート」アイコンをクリックしま
すと、下図の設定ファイルインポート/エクスポート画面が表示されます。

①②③

図 3.6-29

設定ファイルインポート/エクスポート画面

表 3.6-6 設定ファイルインポート/エクスポート画面の項目内容説明①

項目名
ダウンロード②

参照③

アップロード説明
補足
現在の SOLGRID MANAGER の設定ファ
イルを PC にダウンロードする。
フ ァ イ ル ・ ダイ ア ロ グが開 い て 、拡張子が zip のフ
SOLGRID MANAGER へアップロードするァイルです。
設定ファイルを選択します。
SOLGRID MANAGER へ設定ファイルのアップロードを開始します。

≪補足説明≫
本機能は SOLGRID MANAGER の設定のバックアップのための機能です。
設定情報はダウンロード機能でバックアップしておいてください。

INS-180012-1

73 / 117

【設定ファイルダウンロード手順】①「設定ファイルを SOLGRID MANAGER からダ
ウンロード」の上で右クリックし、「対象をファ
イルに保存(A)」を選択します。

図 3.6-30

設定ファイルのダウンロード②ファイルの保存先を指定し、「保存(S)」をクリックします。

図 3.6-31

ファイルの保存先の指定設定ファイルが PC にダウンロードされます。

INS-180012-1

74 / 117

【設定ファイルアップロード手順】①参照をクリックします。

図 3.6-32

設定ファイルの格納先を指定②ファイル選択画面で、ファイルを選 択 し て 、「 開 く (O) 」 を ク リ ッ ク
します。

図 3.6-33

設定ファイルを選択③「アップロード」をクリックします。

図 3.6-34

設定ファイルアップロード処理開始

INS-180012-1

75 / 117

設定ファイルのアップロードが終了しますと、以下の画面を表示します。4 分程度経過すると
SOLGRID MANAGER が再起動しますので、再起動したら「3.1 WEB ブラウザの起動方法」に従って再度ログインしてください。再起動実行時に、一時的に SOLGRID MANAGER の機能が停止いたします。

図 3.6-35

設定ファイルアップロード終了

アップロードが失敗しますと以下の画面を表示します。
表 3.6-7 を参照にアップロードしたファイルを確認の上、再度実行してください。

図 3.6-36
表 3.6-7

設定ファイルインポート失敗
設定ファイルインポート失敗原因

項目
ファイル不正原因
設定ファイルが正しくありません。

プログラム転送中

PCS プログラムの転送中です。

処置
ダウンロードした正しいファイルであるか確認してください。
プ ロ グ ラム 転送 が 終了 した
後、再度実行してください。

INS-180012-1

76 / 117

3.6.5 ネットワーク接続確認画面
保守メニュー画面で「ネットワーク接続確認」アイコンをクリックしますと、下図のネットワーク接続確認画面が表示されます。

①
②

③
④

図 3.6-37

ネットワーク接続確認画面

表 3.6-8 ネットワーク接続確認画面の項目内容説明①

項目名
検索対象ホスト

②

導通確認

③

DNS 名 前解決確
認

④

確認結果

説明
ネットワーク確認を行いたい
サーバ等の IP アドレスもしく
はホスト名を入力します。
クリックしますと、①に入力した IP アドレスに対して通信ができているかの確認コマンドを実行します。
クリックしますと、①に入力したホスト名に対して名前解決ができているかの確認コマン
ドを実行します。
②または③で実行されたコマンドの結果を表示します。

初期値
空白

設定範囲
半角英数字および . - _ @が使
用可能。

-

-

-

-

-

-

≪補足説明≫
・導通確認クリック時に実行されるコマンドは ping コマンドです。
・DNS 名前解決確認時に実行されるコマンドは nslookup コマンドです。
・実際にネットワークに関するトラブルがあった場合は、ネットワーク管理者にご相談の上で、本機能をご利用ください。
・詳細な確認手順は【設定・保守】取扱説明書 WEB 操作編をご確認ください。

INS-180012-1

77 / 117【ネットワーク導通確認手順】①導通確認したいサーバの IP アドレスを「検索対象ホスト」に入力し、「導通確認」をクリックします。

図 3.6-38 導通確認クリック②ダイアログが開くので「OK」をクリックします。

図 3.6-39 OK をクリック③確認中画面が表示されるので、しばらく待ちます。

図 3.6-40 確認中画面④「確認結果」にコマンドの実行結果が表示されます。結果の確認方法の詳細は図 3.6-46
を参照してください。

図 3.6-41 確認結果画面

INS-180012-1

78 / 117

【DNS 名前解決確認手順】①名前解決の確認を行いたいホスト名を「検索対象ホスト」に入力して、「DNS 名前解決確認」
をクリックします。

図 3.6-42 DNS 名前解決確認クリック②ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。

図 3.6-43 OK をクリック③確認中画面が表示されるのでしばらく待ちます。

図 3.6-44 確認中画面④「確認結果」にコマンドの実行結果が表示されます。結果の確認方法の詳細は図 3.6-48
を参照してください。

図 3.6-45 確認結果画面
INS-180012-1

79 / 117

【導通確認結果解説】

図 3.6-46 導通結果・正常時
正常に通信できている場合は、図 3.6-46 に示すように 4 行の応答結果が表示されます。

図 3.6-47 導通結果・異常時
通信異常時には表示される行数が少なくなり、図 3.6-47 に示すようにパケット消失率が 0
ではありません。この場合は、ネットワーク管理者に相談してください。

INS-180012-1

80 / 117

【DNS 名前解決確認結果解説】

図 3.6-48 DNS 名前解決結果・正常時
正常な場合は図 3.6-48 に示すように下段に入力したホスト名とそのホストの IP アドレスが表示されます。表示された IP アドレスが、設定されたものと違っている場合は、ネットワー
ク管理者に相談してください。

図 3.6-49 DNS 名前解決結果・異常時
異常な場合は図 3.6-49 に示すように、入力したホストの情報は表示されません。この場合はネットワーク管理者に相談してください。

INS-180012-1

81 / 1173.7 ログアウト
共通メニューバーの「ログアウト」をクリックしますとログイン状態が解除され、ログアウト画面(下図)が表示されます。

図 3.7-1

ログアウト画面※「SOLGRID MANAGER」をクリックしますと、ログイン画面が表示されます。

INS-180012-1

82 / 1173.8 パネル表示画面
3.8.1

パネル表示の起動
パネル表示画面を表示させるには、以下の 3 種類の方法があります。

(１) 監視メニュー画面から起動する方法
監視メニュー画面で「パネル表示」アイコンをクリックしますと、パネル表示画面が表示されます。

図 3.8-1

監視メニュー画面からのパネル表示の起動(２) 添付 CD から起動する方法
添付 CD で「SOLGRID MANAGER の初期パネル表示」アイコンをクリックしますと、パネル表示画面が表示されます。
（IP アドレスが初期値“192.168.1.100”のままの時のみ有効）

図 3.8-2

添付 CD からのパネル表示の起動

INS-180012-1

83 / 117

(３) 直接 URL を入力して起動する方法
ブ ラ ウ ザ の URL 入 力 に IP ア ド レ ス ＋ “ /panel.html ” (IP ア ド レ ス の 初 期 値 は“192.168.1.100”)を入力することで、パネル表示画面を表示することもできます。

https://192.168.1.100/panel.htmlと入力

図 3.8-3

パネル表示の起動

・ パネル表示画面は“発電情報表示”、“グラフ表示”、“コマーシャル表示”の 3 画面からなります。
・ パネル表示設定で“パネル表示 有効”に設定した場合に、“発電情報表示”→“グラフ表示”→“コマーシャル表示”→“発電情報表示”→・・・の順にローテーション表示します。
またこの時、パネル表示設定で“コマーシャル 無効”に設定した場合は、“発電情報表示”→“グラフ表示”→“発電情報表示”→・・・の順に表示します。
各画面の表示時間は以下の通りです。
表 3.8-1

パネル表示の表示時間

表示する画面
発電情報表示
グラフ表示
コマーシャル表示

時間
30 秒
15 秒
15 秒

・ 画面の背景画像は、パネル表示設定で各々の画面用に登録可能です。
≪補足説明≫
・ パネル表示は同時表示する WEB 端末は最大 1 台までとしてください。
複数の WEB 端末で表示させると、パフォーマンスが低下します。

INS-180012-1

84 / 117

3.8.2

長時間パネル表示する対応

IE11 は長時間起動するとメモリ使用量が増加します。そのためパネル表示画面を長時間表示させるには、以下の方法で定期的に再起動させる必要があります。
(１) バッチファイルの作成
パネル表示画面を自動的に終了、開始するバッチファイルを作成します。添付 CD に
バッチファイルのサンプルを収納しておりますので、修正してご使用ください。

図 3.8-4 添付 CD のバッチファイル
バッチファイルをメモ帳等のテキストエディタで修正します。

本装置のＩＰアドレスに修正します。
（初期値は 192.168.1.100）
図 3.8-5

バッチファイル

バッチファイルを以下にフォルダ配下にコピーします。
(以下のフォルダではなく、任意のフォルダ配下にコピーしても構いません。)
C ドライブㅤ├batㅤㅤㅤ├ie_panel.bat

INS-180012-1

85 / 117

(２) タスクスケジューラの設定① タスクスケジューラを起動します（Windows7 の場合、すべてのプログラム→アクセサ
リ→システムツール→タスクスケジューラ、Windows10 の場合、すべてのアプリ→W→
Windows 管理ツール→タスクスケジューラ）。

図 3.8-6

タイムスケジューラの設定 1② 「名前」に「IE パネル表示バッチ」を入力して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-7

タイムスケジューラの設定 2

INS-180012-1

86 / 117

③

再起動周期（「毎日」を推奨）を選択して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-8

タイムスケジューラの設定 3④ 開始日時（時刻は 0:00 を推奨）を設定して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-9タイムスケジューラの設定 4

INS-180012-1

87 / 117

⑤「プログラムの開始」を選択して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-10⑥

タイムスケジューラの設定 5「プログラム/スクリプト」に［C:\bat\ie_panel.bat］（ローカルに保存したバッチフ
ァイルのファイルパス）を設定して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-11

タイムスケジューラの設定 6

INS-180012-1

88 / 117

⑦ 「完了」ボタンをクリックして、設定完了。

図 3.8-12

タイムスケジューラの設定 7(３) タイムスケジューラでタスクの編集または削除
タスクスケジューラを起動する。
①

左側の「タスク スケジューラ ライブラリ」をクリックする。

図 3.8-13

タイムスケジューラの編集または削除 1

INS-180012-1

89 / 117

②スクロールして、登録したタスクを選択する。

図 3.8-14③

タイムスケジューラの編集または削除 2

右側の「プロパティ」や「削除」をクリックし、選択された項目を編集、または削除を行う。

図 3.8-15

タイムスケジューラの編集または削除 3

INS-180012-1

90 / 117

3.8.3

発電情報表示
パネル表示中は、下図の発電情報表示画面（背景画像は例）を 30 秒間表示します。

①

②

③

④

⑤
図 3.8-16

表 3.8-2①②

項目名
現在の発電電力
今日の発電電力量

③
④
⑤

気温
日射強度
現在時刻

発電情報表示画面

発電情報表示画面表示項目詳細

説明
接続する PCS 全体の発電電力を表示します。
接続する PCS 全体の今日の発電電力量を表示します。
代表の PCS で計測した気温を表示します。
代表の PCS で計測した日射強度を表示します。
現在の時刻を表示します。

備考

INS-180012-1

91 / 117

3.8.4

グラフ表示
発電情報表示画面に続けて、下図のグラフ表示画面（背景画像は例）を 15 秒間表示します。
なお、グラフ表示は 4 時～20 時の期間で採取した計測値です。

③

①
②

④

図 3.8-17

項目名①

グラフ表示画面

表 3.8-3 グラフ表示画面表示項目詳細説明②

1 時間当たりの発電電
力量
気温

③

日射強度

④

現在時刻

備考

接続する PCS 全体の 1 時間毎の発電電力
量を棒グラフで表示します。
代表の PCS で計測した気温の 1 時間の平均値を折れ線グラフ表示します。
代表の PCS で計測した日射強度の 1 時間の平均値を折れ線グラフ表示します。
現在の時刻を表示します。

INS-180012-1

92 / 117

3.8.5

コマーシャル表示
コマーシャルを有効で設定した場合に、グラフ表示画面に続けて下図のコマーシャル表
示画面（背景画像は例）を 15 秒間表示します。
なお、コマーシャル表示は背景画像のみの表示となります。

①
図 3.8-18

表 3.8-4
①

項目名
現在時刻

コマーシャル表示画面

コマーシャル表示画面表示項目詳細説明
現在の時刻を表示します。

備考

INS-180012-1

93 / 117

4 WEB 機能一覧
WEB の機能一覧について、以下の表に示します。
表 4-1
機能

機能一覧-1

項目

運転状態（総合）
PCS 状態
計測値（総合）運転状態と計測値（個別）監
視
警報発生状況
PCS 警報
詳細エラー情報
整定値・外部計測設定表示
ユーザ名
サイト名
住所
基本情報設定管理者
日射・気温の取得先
一般ユーザログインパスワード
日射・気温の取得先
発電所区画毎の開始 PCS No.、
終了 PCS No.
PCS 毎の型番
PCS 毎の製造番号
設 PCS 接続設定 PCS 毎の製造年月
定
PCS 毎の接続機種または未接続
PCS 毎の出力制御
PCS 毎の太陽光パネル容量
PCS 毎の実効 PCS 定格出力
PCS 毎の変化レート
メール通知設定
メール宛先設定
SIM 種類ネットワークAPN
設定
PPP ユーザ(3G 通信タイ
PPP パスワード
プ)
認証方式

提供機能

自動ログアウト
(注)

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△

○
○
○
○
○
○
○
○
○

△
△
△
△
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

備考

○：表示 ×：非表示 △：表示のみ、設定不可
注：30 分間操作しないと自動でログアウトする画面。

INS-180012-1

94 / 117

表 4-2
機能

機能一覧-2

項目

デフォルトゲートウェイアドレス
優先 DNS サーバ
代替 DNS サーバ
プロキシ対応ネットワーク
プロキシサーバアドレス
設 定(LAN 経由
プロキシポート
通信タイプ)
プロキシ認証プロキシユーザ
プロキシパスワード
NTP サーバアドレス
IP アドレス
サブネットマスク設
SMTP サーバ選択
定
SMTP サーバ
ネ ッ ト ワ ー ク SMTP ポート番号
設定(共通)
SMTP 認証
SMTP ユーザ
SMTP パスワード
SSL
送信元メールアドレス
メンテナンス 次回メンテナンス日時
時期お知らせ通知間隔
設定
オリジナル運転カレンダーアップロード
パネル表示設定ファイル保存保 プログラム更新
守 設定ファイルのインポート/エクスポート
ネットワーク接続確認
ソフトウェアバージョン
MAC アドレス
端末 製造番号
情 自局電話番号
報 電波強度CF カードの全容量状態
パ 発電情報表示
ネ グラフ表示ル コマーシャル表示

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

自動ログアウト
(注)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

提供機能

備考

○：表示 ×：非表示 △：表示のみ、設定不可
注：30 分間操作しないと自動でログアウトする画面。

INS-180012-1

95 / 117

5 通知メールのフォーマット
5.1 通知メールの種類
本装置から通知するメールは、以下の種類があります。
各々のメールの通知要否および通知契機の設定は、3.5.5 メール通知設定画面および 3.5.8
メンテナンス時期お知らせ設定画面で行います。

表 5.1-1 通知メールの種類
項目
統計情報通知メール

状態・警報通知
メール

種類
日報
月報
年報
年度報
起動時
故障
異常
系統異常
状態

設定確認メール
メ ン テ ナン ス時 期 お知 らせ
メール

内容
前日の発電状態を翌日の設定時刻に通知します。
前月の発電状態を翌月の 1 日の設定時刻に通知します。
前年の発電状態を翌年 1 月 1 日の設定時刻に通知します。
前年度の発電状態を翌年度 4 月 1 日の設定時刻に通知します。
本装置に電源供給時または不足の電源断からの復旧による起動時に通知します。
PCS の故障発生または復旧時に通知します。
PCS の異常発生または復旧時に通知します。
PCS の系統異常発生または復旧時に通知します。
PCS の状態の変化時に通知します。
メール宛先設定画面で「テストメール送信」を実行した場合に通知します。
メンテナンス時期お知らせ設定画面で設定した初回日時および定期周期に通知します。

INS-180012-1

96 / 117

5.2 統計情報通知メール(１) 日報前日の発電状態を翌日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。
件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[日別]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(日別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-1 日報メールのフォーマット例

発電電力量(kWh)

① 時刻

②

④

③

⑤

⑥

出力(%) 発電電力量(kWh) 日射強度(kW/m2) 気温(℃) PCS #1
0:00
100
0
0.000
13.8
0
0:30
100
0
0.000
13.1
0
1:00
100
0
0.000
12.5
0
:
:
11:30
12:00
12:30
:

50
50
50

22:30
23:00
23:30

100
100
100

PCS #30
0
0
0

62
95
74

0.801
0.911
0.831

18.3
19.1
19.6

2
5
2

4
2
2

0
0
0

0.000
0.000
0.000

15
14.4
14.3

0
0
0
36
24

0
0
0
54
24

INS-180012-1

97 / 117：⑦ 合計⑧ 本日の連系時間(h)1231⑨ 本日の合計発電量(kWh)
図 5.2-2 日報メール添付ファイルのフォーマット例

表 5.2-1

日報メール添付ファイル詳細項目説明

項目名
①
②

時刻
出力(%)

③

発電電力量(kWh)④

日射強度(kW/m2)⑤

気温(ﾟ C)⑥

PCS#1～PCS#30

⑦

合計

⑧

本日の連系時間(h)⑨

本日の発電電力量(kWh)説明30 分毎に採取した時刻を表示します。
各時間毎に、接続する PCS 全体の出力制
御のリアルタイム指令値を表示します。
各時間帯毎に、接続する PCS 全体の発電電力量を表示します。
各時間毎に、指定した PCS で計測した日
射強度を表示します。
各時間毎に、指定した PCS で計測した気温を表示します。
各時間帯毎に、PCS 毎の発電電力量を表示します。
PCS 毎に 1 日の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 日の連系時間の合計を表示します。
接続する PCS 全体の 1 日の発電電力量の合計を表示します。

INS-180012-1

補足

98 / 117

(２) 月報
前月の発電状態を翌月 1 日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。

件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[月別]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(月別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-3 月報メールのフォーマット例②

発電電力量(kWh)
① 日付
１日
２日

PCS #1

PCS #2

PCS #3

PCS #4

PCS #5

PCS #30

14
44

16
47

*
*

*
*

*
*

*
*

１４日
１５日
１６日

29
44
21

32
49
23

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

３０日
３１日

12
17

13
20

*
*

*
*

*
*

*
*

722
286
15351

813
286

*
*

*
*

*
*

*
*

③ 合計
④ 今月の連系時間(h)⑤ 今月の合計発電量(kWh)
図 5.2-4

月報メール添付ファイルのフォーマット例

表 5.2-2
項目名①②

日付
PCS#1～PCS#30

③

合計

④

今月の連系時間(h)⑤

今月の発電電力量(kWh)

月報メール添付ファイル詳細項目説明
説明
採取した日にちを表示します。
PCS 毎に 1 日の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 ヶ月の連系時間の合計を表示します。
接続する PCS 全体の 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。

補足

INS-180012-1

99 / 117

(３) 年報
前年(1 月 1 日～12 月 31 日)の発電状態を翌年 1 月 1 日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。

件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[年別]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(年別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-5 年報メールのフォーマット例②

発電電力量(kWh)①月

PCS #1

PCS #2

PCS #3

PCS #4

PCS #5

PCS #30

１月
２月
３月

740
752
803

773
810
841

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

１０月
１１月
１２月

754
761
722

784
862
813

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

9758
10484
*
*
*
③ 合計
今年の連系時間(h)
4215
4215
*
*
*
④
20242
⑤ 今年の合計発電量(kWh)
図 5.2-6 年報メール添付ファイルのフォーマット例**

表 5.2-3①②

項目名
月
PCS#1～PCS#30

③

合計

④

今年の連系時間(h)⑤

今年の発電電力量(kWh)

年報メール添付ファイル詳細項目説明
説明
採取した月を表示します。
PCS 毎に 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 年の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 年の連系時間の合計を表示します。
接続する PCS 全体の 1 年の発電電力量の合計を表示します。

補足

INS-180012-1

100 / 117

(４) 年度報
前年度(4 月 1 日～翌年 3 月 31 日)の発電状態を翌年度 4 月 1 日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。

件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[年度別]
ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(年度別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-7

年度報メールのフォーマット例②

発電電力量(kWh)①月

PCS #1

PCS #2

PCS #3

PCS #4

PCS #5

PCS #30

４月
５月
６月

813
824
843

773
810
841

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

１月
２月

740
752

773
810

*
*

*
*

*
*

*
*

３月

803

841

*

*

*

*

9754
10504
*
*
*
③ 合計
今年度の連系時間(h)
4198
4198
*
*
*
④
今年度の合計発電量(kWh)20258⑤
図 5.2-8 年度報メール添付ファイルのフォーマット例**

表 5.2-4

年度報メール添付ファイル詳細項目説明

①
②

項目名
月
PCS#1～PCS#30

③

合計

④

今年度の連系時間(h)⑤

今年度の発電電力量(kWh)説明
採取した月を表示します。
PCS 毎に 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 年度の発電電力量の合計を表示します。
PCS 毎に 1 年度の連系時間の合計を表示します。
接続する PCS 全体の 1 年度の発電電力量の合計を表示します。

補足

INS-180012-1

101 / 117

5.3 状態・警報通知メール(１) 起動時
本装置に電源供給時または不足の電源断からの復旧による起動時に下記メールを通知します。

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 状態・警報通知メール[状態]
ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
電源投入もしくは停電後の復電により SOLGRID MANAGER が起動しました。
2016/11/10 14:41:00 現在、発生している警報はありません。
端末 MAC アドレス

：00:a0:6c:00:31:01※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、
図 5.3-1 起動時通知メールのフォーマット例
お返事はできませんので、ご注意ください。

INS-180012-1

102 / 117

(２) 故障／異常／系統異常／状態
PCS において故障、異常、系統異常または状態に変化があった場合に、下記メールを通知します。

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 状態・警報通知メール[故障]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場ＥＭＳ棟
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：工場管理部
状態・警報メールです。
①
内容をご確認ください。

①

②

③

④

⑤

⑥

"日時","PCS No.","発生／復旧","種別","内容","警報 ID""2016/11/10 14:50","1(1-1)","発生","故障","入力過電圧","B01"
上記内容についてお問い合わせの際は、下記の ID をお伝え下さい。

⑦

状態・警報お問い合わせ ID：003101-161110-002⑧ 端末 MAC アドレス

：00:a0:6c:00:31:01※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。
図 5.3-2 状態・警報通知メールのフォーマット例

表 5.3-1
項目名

状態・警報通知メール詳細項目説明
説明
該当事象の発生または復旧日時を表示します。
PCS No.（RS485 の通信 ID）を表示します。
括弧内は、PCS が属する発電所区画および区画内の PCS No.を表示します。
該当事象が発生、復旧のどちらのイベン
トなのかを表示します。
該当事象の種別（故障、異常、系統異常、状態）を表示します。
該当事象の内容を表示します。

①

日時

②

PCS No.

③

発生／復旧

④

種別

⑤

内容

⑥

警報 ID

事象について更に詳細エラーが特定可能な
PCS では、特定した詳細エラーの警報 ID を表
示します。

⑦

状態・警報お問い合わせID

本メールにユニークに付与した管理番号です。

⑧

端末 MAC アドレス

SOLGRID MANAGER の MAC アドレスです。

補足

注

注：詳細エラー特定可能な PCS 機種は、接続機種を参照してください。
警報 ID に対応する警報内容は、該当 PCS の取扱説明書を参照してください。

INS-180012-1

103 / 117

5.4 設定確認メール
メール宛先設定画面で「テストメール送信」を実行した場合に、下記メールを通知します。

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 設定確認メール
SOLGRID MANAGER へのユーザ様宛通知メールの受信確認用メールです。
登録した全てのメールアドレスに本メールが送信されていることを確認してください。
2017/12/13 12:08:09 現在、正常稼働中です。
"PCS No.","型名","製造番号","製造年月","SYS Ver","INV Ver","CONVVer","状態","通信""1(1-1)","PVS012T200B","DA-S-000001","2016/01","--.--","--.--","--.-","正常","正常"※※※※※本監視装置(SOLGRID MANAGER)及びご使用のパワーコンディショナのご登録はお済みでしょうか？
お手元に製品の保証書をご用意の上、下記アドレスにてご登録のお手続きをお願い致します。
http://pcs.shindengen.co.jp/stdreg/※※※※※
お心当たりのない場合は本メールを削除願います※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.4-1 設定確認メールのフォーマット例

INS-180012-1

104 / 117

5.5 メンテナンス時期お知らせメール
メンテナンス時期お知らせ設定画面で設定した初回日時および定期周期に下記メールを通知します

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 定期メンテナンスのお知らせ
ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
定期メンテナンスアラートメールです。
設備の保守・点検の実施について確認してください。
次回のアラートメールは「2018/05/01 12:00」に通知される予定です。
※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.5-1 設定確認メールのフォーマット例

INS-180012-1

105 / 117

6 ブラウザのセキュリティ設定解除
SOLGRID MANAGER に PC を接続してご使用になる場合に、ブラウザによるセキュリティ確認の警告メッセージが表示されます。
PC を SOLGRID MANAGER 以外と接続することがなくこの警告を煩わしいと感じる場合は、以下の手順でメッセージを表示させなくすることができます。

注意●以下の設定の変更に関しては、セキュリティのレベルが低下する（警告が表示されなくなる）ことになるため、内容をよく理解した上にご利用の方の責任により設定を変更してください。

6.1 セキュリティ証明書の警告画面
6.1.1 Windows7 をご使用の場合
SOLGRID MANAGER で提供する WEB 機能は特定のユーザの方によるご利用を対象とさせてい
ただいているため、認証機関から発行された「セキュリティ証明書」を使用しておりません。
そのため SOLGRID MANAGER に WEB 接続時、ブラウザにて以下の警告画面が表示されます。
（下
記は IE11 の表示例）
このまま、「このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。」をクリックしていただけ
れば WEB 接続が可能です。

図 6.1-1 セキュリティ証明書の警告画面(Windows7)

INS-180012-1

106 / 1176.1.2 Windows10 をご使用の場合
Windows10 で SOLDRID MANAGER に WEB 接続時は、下記の画面が表示されます。
詳細情報リンクをクリックしますと、下記のように WEB ページに移動(非推奨)が表示されますのこのままクリックしていただければ WEB 接続が可能です。

図 6.1-2 セキュリティ証明書の警告画面(Windows10 IE11)

INS-180012-1

107 / 117

6.2 セキュリティで保護されたページと保護されていないページを移動の警告画
面
通常、セキュリティ保護つき／保護なしのページを移動する際に下記の警告画面が表示され
ます。
このまま、
「OK」または「はい(Y)」をクリックしていただければ WEB 接続が可能です。
保護なしのページから保護ありのページへ移動

図 6.2-1

保護ありへの移動保護ありのページから保護なしのページへ移動

図 6.2-2

保護なしへの移動

6.3 警告メッセージの解除手順

注意●Edge では警告メッセージの解除は行えません。Windows10 をご使用の場合でも、IE11 では下記手順で警告メッセージの解除を行うことは可能ですので、警告を抑止したい場合、WEB 画面
操作は IE11 で行ってください。

警告を抑止するには次の手順に従って、IE11 の設定を変更します。
1） 下記の様に、IE11 のメニューバーから「ツール(T) 」→「インターネット オプション(O) 」
を選択します。(画面は Windows7 のものです。)

図 6.3-1 インターネットオプション選択

INS-180012-1

108 / 117

2） インターネット オプション画面が表示されますので、「詳細設定」タブを選択し、下図に示すように「証明書のアドレス不一致について警告する」および「保護付／保護なしのサイト間を移動する場合に警告する」のチェックをはずします。
①選択

②チェック
をはずす
③チェック
をはずす

④クリック

図 6.3-2

インターネットオプション 詳細設定画面

3) 続けて「セキュリティ」タブを選択し、下図に示すように「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」をクリックします。
①選択
②選択
③クリック

図 6.3-3 インターネットオプション

セキュリティ画面

INS-180012-1

109 / 117

4)

192.168.1.* （初期設定時）を 追加し、「追加」をクリックします。

図 6.3-4 信頼済みサイトの追加
5) WEB サイトに移動したのを確認し、「閉じる」をクリックします。

図 6.3-5 信頼済みサイト画面を閉じる
6) 「OK」をクリックします。

図 6.3-6 インターネットオプションの設定

INS-180012-1

110 / 117

7） IE11 で SOLGRID MANAGER のホームページをアクセスする
下図に示す警告画面が表示されますので、「このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。
」を選択します。
①SOLGRID MANAGER のIP アドレスを入力②クリック

図 6.3-7 警告画面表示
8） IE11 の証明書のリストに、SOLGRID MANAGER の証明書が登録されていないため、下図のように「証明書のエラー」と表示されます。
この「証明書のエラー」をクリックし、証明書を IE11 のリストへ加える手続きを開始し
ます。
クリック

図 6.3-8 証明書エラー表示

INS-180012-1

111 / 117

9）下図の画面が表示されますので、「証明書の表示」をクリックします。
続けて「証明書のインストール（I）」をクリックします。

①クリック

図 6.3-9「証明書の表示」選択②クリック

図 6.3-10「証明書のインストール」選択

10）証明書のインポート ウイザード 画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
続けて「証明書をすべて次のストアに配置する（P）」を選択して、「参照」をクリックし
ます。

②選択

③クリック
①クリック

図 6.3-11 証明書のインポート開始

図 6.3-12

証明書ストア選択

11）「信頼されたルート証明機関」を選択し、「OK」をクリックします。
続けて「次へ（N）」をクリックします。
①選択

②クリック
③クリック

図 6.3-13 信頼されたルート証明機関選択

図 6.3-14「次へ」遷移INS-180012-1

112 / 117

12）以上で証明書の登録は終了となります。

①「完了」をクリック

図 6.3-15 証明書登録完了②「はい」をクリック
図 6.3-16 証明書のインストール③「OK」をクリック
図 6.3-17

インストール完了

以上で、警告画面が表示されなくなります。

INS-180012-1

113 / 117

6.4 確認
IE11 を終了させ再度起動し、SOLGRID MANAGER のページにアクセスします。
下図のように南京錠が閉じたアイコンが表示され、各種の警告画面が表示されないことを確認します。

図 6.4-1

証明書エラーの消去画面

INS-180012-1

114 / 117

7 オリジナル運転カレンダーフォーマット
オリジナル運転カレンダー（CSV テキスト形式）は、下記のフォーマットで作成してください。
「オリジナル運転カレンダー作成ツール」をご使用いただくことで、下記フォーマットのファイルを作成・編集することができます。詳細は「取扱説明書 オリジナル運転カレンダー作
成ツール」を参照してください。
① 201504010000② 1488③ 100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,80,80,・・・
図 7-6.4-1 オリジナル運転カレンダーフォーマット

①

表 7-6.4-1 オリジナル運転カレンダーの項目内容説明
項目名
説明
データの開始日時（YYYYMMDDhhmm）を設定しデータ開始日時

備考ます。ただし開始時刻は 0000 固定です。
②

データ個数

登録する電力指令値の個数を指定します(1～19200(400 日分))③

電力指令値(％)

30 分毎の電力指令値(％)を 48 個毎（1 日分）に改行し、必要個数分設定します。

INS-180012-1

115 / 117

8 製品に関するお問い合わせ【お問い合わせについてのお願い】
本装置についてのお問い合わせは、下記の窓口までご連絡をお願い申し上げます。

新電元工業株式会社【お客様相談窓口】
TEL 0120-055-595（フリーダイヤル） FAX 042-971-1016
E-mail pcs_call1@shindengen.co.jp【営業窓口】
東京都千代田区大手町二丁目２番１号 （新大手町ビル）〒100-0004
TEL 03-3279-4537（ダイヤルイン）
FAX 03-3279-4495
2018 年 3 月

INS-180012-1

116 / 117□本社
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1

Head Office

New-Ohtemachi Bldg., 2-1,Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan
TEL: 03-3279-4431

Hanno Factory

10-13, Minamicho, Hanno City Saitama
357-8585, Japan
TEL: 042-973-3111□大 阪 支 店〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2 南船場ハートビル
電話 06 (6264) 7770 (代)Osaka Branch Office

Minami Senba Heart Bldg., 3-2, Minami Senba
2-chome, Chuo-ku, Osaka City, Osaka 542-0081, Japan
TEL: 06-6264-7770□ 名古屋 支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-19-24 名古屋第一ビル
電話 052 (221) 1361 (代)Nagoya Branch Office Nagoya Daiichi Bldg., 19-24, Nishiki 1-chome, Naka-ku
Nagoya City, Aichi 460-0003, Japan
TEL: 052-221-1361

新大手町ビル
電話 03 (3279)

4431 (大代)□飯 能 工 場〒357-8585 埼玉県飯能市南町 10-13
電話 042(973)

3111 (代)INS-180012-1

117 / 117