b

展示会
レポート報告25

2005

CONTENTS
製品のご紹介1

TSUNET-MC1000E-LA-MP
TSUNET-1000E-LA

海外技術情報2

銅線上の10ギガ伝送−次のビッグレース-10GB/S Over Copper- The Next Big Race

LANケーブリング入門

4

第3回 ケーブリングの規格と要求されている電気特性

リンク試験データ

8

ツイストペアケーブルのCPを含んだ
チャネル特性Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ

展示会レポート報告

編集後記［その21 ］
14 お客様の質問に答えて光コネクタ関連2005 Spring カンファレンス
16 BiCSi
in Las Vegas 報告

17

TSUNET®-MC1000E-LA-MP●導体がより心線で柔軟性があるCAT6 ScTP
パッチコードです。
●高品質／高信頼性の工場生産製品です。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛 PVC を使用しています。

製品のご紹介 〜 TSUNET -1000E SERIES 〜®

●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 対応製品です。
●TSUNET-1000E-LA AWG24-4PとTSUNET-MC1000E-LA-MPの組み合わせで、
CAT6対応のリンク全てを、シールドケーブル（ScTP）にて構築できます。
●エイリアンクロストーク対策に最適なScTPケーブリングです。
）（10GBASE-Tにも使用できます。

●導体が単線のCAT6 ScTP水平系ケーブルです。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。

＊シールドはアルミとポリエステルを張り合わせたアルペットテープを巻いています。TIAでScTPと呼ばれています。 ISO 11801:2002
またはJIS X 5150:2004ではF/UTPと表記します。
＊エイリアンクロストークについてはUTPの4Pケーブルを長い距離（20m以上）密着させて配置すると影響が出てきますが、ScTP
だと、他の4Pケーブルからは全く影響を受けませんので、ビルの配管に余裕がなく、4Pケーブルが密接して張られる場合のエイリアンクロストーク対策では最適となります。 もちろん二重床での配線でも、余裕がない場合は、同じように最適です。
＊このケーブルはRJ45のプラグを付けることはできません。 シールドケーブルのための絶縁外径やシース外径が太くなるためです。 ただし、このケーブルは水平ケーブルとして使いますので、もともとプラグ付けはいたしません。 RJ45のジャックで受ける形（パッチパネル−TO：テレコムアウトレット）になります。

TSUNET®-1000E-LA AWG24-4P(CAT6 ScTP)TSUKO ニュースレター No.25

1

海外の技術情報
銅線上の10ギガ伝送−次のビッグレース-10GB/S Over Copper - The Next Big Race
出 典：Cabling Business Magazine（2005年3月号 P.40〜） 執筆者：Carol Everett Oliver, RCDD

今回はCabling Business Magazineから、IEEEでするのに対して、経済的に有効な解決法であるかもしれないとい審議中の10ギガビットイーサネットに関する記事を翻訳うことである。 しかし、ケーブル性能に関する挑戦に打ち勝つ

いたしました。

ため、業界は現実的な変化に打ち勝つ配線システムの開発に直

現在のところIEEEでの規格制定は2006年6月に予定されており、並行してTIA/EIAでは面している。

新たなケーブル規格 オーグメンテッドCAT6 が審議さ100mの距離まで電気的特性をサポートできるシステムに使える

れております。 ご参考になれば幸いです。

ような異なるメディアを見直している。

同時に規格制定機関は、最低限の信号減衰で多くのメーカが、まだ規格化されていないオーグメンテッド（＝エンハンスド）CAT6 UTPケーブルの販売の初期段階にある。
この業界が水平系（通信クローゼットからワークステーション
アウトレットまで）の銅配線に左右されているのは常識になっている。

一方すでに試験され認定されているCAT6 FTP配線システムを提供しているOrtronics やBerk-Tekといったメーカもある。

エンドユーザが、必要なアプリケーションを満たすた

めに、新しいアクティブ・パッシブ機器を再インストールして周
波数帯域やスピード仕様を増加させるために何百万ドルも使い

2

規格の開発

ネットワー

発展している技術においては必ず規格や基準体系がある。

キングシステムへのより大きな要求の流れが直面する答えは、

それは製品の製造や品質・安全性・信頼性を保証するための試

既存技術を利用することである。

験に適用される一貫した仕様や基準を確保するためである。

たくない、と考えていることは容易に予想できる。

ネットワークの設計・敷設・保守のコストは、ネットワー
ク構造・マネージメント・ソフトウェアを維持することで最現在まで、最初のIEEE802.3 10Gb/sは、光ファイバのみの仕様しか含んでいない。

現在ほとんどのアプリケーションは、

この2年間に、IEEEはツイストペア配線上に10Gb/sを伝送で100MHzで運用可能である。 しかし、焦点が帯域幅を必要ときるイーサネットネットワークの実現性を検討する802.3an検討する画像伝送や最近出現してきたPoE（パワーオーバーイーサ

部会を創設した。

ネット）などのアプリケーションに移行すると、UTPをベースと電気特性範囲内で、100mよりも短いある距離までで、10Gb/s

したネットワーキングシステムはシグナルスピードと電気的性能を展開する方法を開発することであった。 また配線規格で定の面で課題に直面する。 次のハードルは10Gbase-Tであろう。

義されている100mの距離をフルに10Gb/sでサポートするオー

これは周波数帯域が2倍になり、500MHzを提供して100mまで

グメンテッドCAT6 UTPシステムへの追加必要条件も調査して運用できる。

いる。

低限におさえられる。

検討部会の目的の１つは、現在のCAT6の統合が容易であることと経済的な実現性が鍵になる。 光ファ

これらの配線の目的を達成し、チャネルの電気性能モデルのイバシステムのコストは、ギガビットやマルチギガビットのスピードを

基本条件を明確にするため、ワーキンググループのメンバーは、

デスクトップまで引けるレベルまで下がっていない。 つまりツイ

TIA/EIA TR-42やISO/IECなど他の規格グループからの情報協ストペア上で10ギガビットを運用するのは、光ファイバで展開力を得た。 基準になる3つのリンクセグメントモデルは、異な【表1】IEEE802.3an 基準リンクモデルの配線目標

モデル

インサーションロスの必要条件
クラスF

CAT7 STP またはエイリアンクロストーク（at 100MHz）

60dB

1

100m

2

55m

クラスE （CAT6

UTP）

47dB

3

100m

クラスE （CAT6

FTP）

62dB

TSUKO ニュースレター No.25

オーグメンテッドCAT6

UTP

海外の技術情報
銅線上の10ギガ伝送−次のビッグレース-10GB/S Over Copper- The Next Big Raceるケーブルのカテゴリ、長さの目標値や特にエイリアンクロス

ク（NEXTやFEXT）の影響を補うことを計画した。

トーク（ANEXT）の影響を取り込んだ電気特性をベースにしてIEEEは、ANEXTは10Gbase-T伝送システムのSNRを制限するいる。

支配的なノイズ源であり、DSP技術では相殺することが難しい

表1に見られるように、モデル1と3はTIAやISOの配線規格にことを確認した。

しかし

そしてその性能にもよるが、ANEXTをDSPよる水平系にあてはまる100mの配線チャネルをサポートするよで相殺するには10Gbase-Tのトランシーバに膨大なコストと複うに設計されたモデルである。

雑さが加わる。

モデル1のUTP要素（オーグメンテッドCAT6）はまだ定義されていない。

モデル2は距離エイリアンクロストークにはケーブルの長さにより、近端と遠に制限があることから現在限定されている。

その結果、モデ端、あるいはANEXTとパワーサムANEXT（PS ANEXT）、同様

ル3が現在通用している規格に適合した唯一実行可能な選択肢にエイリアンFEXTとパワーサムAFEXT（PS AFEXT）など二つになる。

の構成要素がある。
ANEXTをテストするために、すでに異なるいくつかのテスト

いろいろなカテゴリ

方法が開発された。

最初のテストは、2本のケーブルを並べ

クラスFのCAT7ケーブル−各対遮蔽と4対一括の編組遮蔽−てコンジット（配管）の中に入れてそれぞれをテストするものでは 、A N E X T に 影 響 されず 6 0 0 M H z の チャネ ル を 用 意し 、ある。 通常2本以上のケーブルが束にされて敷設されるため、

10Gb/sを提供する。

各対遮蔽は同一ケーブル内の対間クロ

最も厳しいテストは、6アラウンド1と呼ばれている。 1本の検ストークを実質的に排除する。 しかしながらその各対遮蔽の査媒体ケーブルを6本の干渉ケーブルに囲ませ、テストするのでため、CAT7はコストが高く太くなり、より大きなコンジット（配ある。 このテスト方法は、これから先に出てくるテスト方法を管）やトレイを必要とする。 CAT7は欧州の多くの国々で使わ適格にするための レフェリーテスト（審査テスト） となった。

れており、ISO/IEC 11801では承認されているが、TIA/EIAではサマリーと推薦すること承認されておらず、米国では販売も定義もされていない。
オーグメンテッドCAT6はいまだ初期段階にあり、規格の審議

UTPケーブリングシステムでの100mのオペレーションには、機関であるTIA/EIAでは、いまだガイドラインのドラフトもチャ

既存のCAT6仕様の相当な拡張が必要であろう。

ネル仕様も発行されていない。

これは結局ケーブル設計の初期段階で10Gbase-T伝送用に明確に設計された新しいケーブルの規格

は、ANEXTを小さくするため、ケーブル外径は0.295−0.325イをもたらす。 現在TIA/EIA TR-42や他の配線規格委員会では、

ンチ（7.49−8.26mm）を利用しており、現在のCAT6 UTPケーブ

周波数帯域500MHzまでのケーブルとチャネル性能のデータをルやFTPケーブルよりも太くなった。 オーグメンテッドCAT6の目標にしている。

懸案事項には、ANEXTの測定方法やそのパラメータの明確化

多くの検討事項が残されている。

これらの新しい性能仕様が決まるにはまだ

もし今のシステムがCAT6適合品の10ギガビットイーサネット

を含む。
CAT6 UTPの現在の性能仕様は、250MHzまでの周波数帯域をサポートする55m以上を必要とするのであれば、選択肢は明IEEEモデル2配線目標をサポートするたらかである。 その場合は認定されたCAT6 FTPシステムを選め、TIAは敷設済みCAT6ケーブルが10Gbase-Tをサポートでき

ぶか、銅線上の10Gb/sアプリケーションとオーグメンテッド

る距離−100mよりかなり短くなることが予測される−を定義す

CAT6配線規格が制定されるのを待つのである。

るためのTSB-155を発足させた。

はまだ長くかかりそうであるが。

をカバーしている。

それまでに他のカテゴリで可能な解決法を検討すると、クラスF以外のはっきりした選択肢はCAT6 FTPと思われる。 これはIEEEでReprinted with permission, Cabling Business Magazine,

10Gb/s対応として承認され、また水平配線としてTIA/EIAでも認March 2005

められている。
この記事でご覧いただけるように、10ギガビットイーサネット

エイリアンクロストークについて自体がまだ規格審議中の段階であるため、これに使われるメタ

10Gbase-Tの重要な性能パラメータはANEXTである。

伝

ルケーブルについてもいくつかの選択肢が提案されている状況

送速度が増し、信号が高周波数帯域になると、他の外部ノイズです。

が発生する。

通信興業ではFTPケーブルも含めた規格承認済みの

ANEXTは互いに隣接した配線チャネル間の信CAT6ケーブルの提供はもちろんのこと、審議中の規格を睨ん

号の結合が原因となる。 チャネル性能に与えるその影響は抑だ10ギガビットイーサネットに最適なケーブルの検討も進めて圧することが難しいため、より懸念されてきている。

おります。

ANEXT

により、CAT6 UTPは55mまでに制限され、複雑な検証試験が要求されるであろう。
IEEEは現在のDSP技術は、同一シース内の対間クロストー
TSUKO ニュースレター No.25

3第3回 ケーブリングの規格と要求されている電気特性

1 はじめにLANケーブリング入門も第3回となりました。 前回までは、LAN
全体の中でのケーブリングの役割やツイストペアを用いたケーブリン
グの部材を中心に、ケーブリングとアプリケーションの関係についてお話しました。
今回はケーブリングの性能を定めた規格について、お話をさせていただきたいと思います。 新しいLANの仕様が生まれるたびに、
ケーブリングの性能仕様も開発されます。 規格もそれに合わせて生まれます。

2 規格の歴史4

現在日本で参考にされているLAN配線の規格としては、米国規格
ANSI/TIA/EIA-568（商用ビルの通信配線規格）
シリーズ、国際規格ISO/IEC 11801（構内情報配線システム規格）、JIS規格JIS X
5150があげられます。 これらの規格の目的は構造化配線システムの設計の統一性や、安全性、品質レベルの保持などです。規格に準じた設計、施工を行えば対応するすべてのアプリケーションが確
実に動作するように定められていますので、例えば設計者が使用ア
プリケーションを知らない場合でも、その配線グレード（カテゴリ、クラス）
でサポートされたアプリケーションは動作します。
ANSI/TIA/EIA-568シリーズの初版は1991年にEIA/TIA-568として発行されました。 その後更新された568Aが発行され568は廃止されました。 この568Aが2001年に発行され、現行の規格568Bの基本となっています。
568Bは3つの規格書に分けられています。 規格を使用する目的、職種により用途が分けられ、より使い易くなりました。 568-B.1はインストラー向「一般的要求条件」、568-B.2はメーカ向「接続ハードウ
ェアとコンポーネント」、568-B.3は「光ファイバの配線」となっています。
ISO/IEC 11801シリーズは1995年に初版が発行されました。 その後1999年に追補が発行されました。 現行の規格ISO/IEC
11801:2002は2002年に発行されました。 この規格は、よりTIAの
規格との整合性を考慮したものになっています。 このISO/IEC
11801シリーズを日本語訳しJIS化した規格がJIS X 5150シリーズとなります。 最新版は昨年発行されたJIS X 5150:2004となります。
この規格はISO/IEC 11801:2002をそのまま翻訳したものとなります。
日本にてLANのケーブリング関係の仕事を行う時には、この3つの規格を参考にしてください。

3 規格の種類（1）
米国規格
情報配線は長年米国の技術がリードしてきました。 現行の情報配線規格の基礎も、前記したEIA/TIA-568が基本になっていると言えます。 では、この568シリーズと関連する規格にはどのようなものがあるか、簡単にご紹介したいと思います。 詳細は解説書や規格本体を参考にしていただければと思います。
情報配線システム568シリーズの大きな特徴としては、構造化配線システムという考え方になっていることが挙げられます。 構造化
配線システムは、LANシステムはもちろんのこと、電話システム、ホスト・コンピュータシステム、ビデオシステムなど、様々な形態の通信シ
ステムをサポートすることを目的としています。 独立した配線リンク
TSUKO ニュースレター No.25

やサブシステムと呼ばれる役割分担された配線で構成されていて、相互に役割を果たすことによってシステムが完成されます。
●サブシステムの種類◎ワークエリア・サブシステム ◎水平サブシステム◎バックボーン・サブシステム ◎通信室
（TR）
◎機器室
（ER） ◎引き込み口設備（EF）
それぞれの配線サブシステムが独立しているため、ひとつひとつのシステムが独自に敷設できる様に設計されています。 例えば、ひとつのサブシステムの内容を変更してもシステム全体は動くので、アップグレードや拡張が容易に行えることが最大の特徴といえます。

構造化配線システムが生まれた背景
構造化配線システムが生まれる以前の米国では、ベルが電話用配線に必要なケーブルをすべて扱っていました。 その配線では
UTPケーブルが用いられていました。
一方で、データ通信はコンピュータシステムを提供しているベンダが、そのシステムに必要な配線の敷設と維持を行っていました。 シ
ステム毎に異なったケーブリングを用いていたために、システムの変更を行う場合には、ケーブリングも変更しなければなりませんでした。
システム毎のケーブリングの変更といった問題を解決するため、音声、データの配線の統合を行う動きが生まれました。 IBM、AT＆T、
DECは、それぞれ独自の構造化配線システムを開発しました。 そのシステムをベンダに依存しないものにすべく、仕様化を担当した団体がEIAとTIAであり、その仕様を規格化したものがEIA/TIA-568となります。

ANSI/TIA/EIA-568-B
568B発行までの経過を下図に示します。
EIA/TIA-568（1991年）
改版

ANSI/TIA/EIA-568-A（1995年）
改版

ANSI/TIA/EIA-568-B.1（2001年）
ANSI/TIA/EIA-568-B.2（2001年）
ANSI/TIA/EIA-568-B.3（2001年）
ANSI/TIA/EIA-568-B.123の各追補

現
行
の
規
格

ANSI/TIA/EIA-568-Bのガイドライン

ANSI/TIA/EIA-568-Bは現行規格となります（2001年に発行）。
568シリーズから引き続き下記の内容を定めています。
◎配線トポロジー ◎最大配線距離◎ケーブルと接続ハードウェアの性能◎通信アウトレット/コネクタの配列
使用可能なアプリケーションは以下になります。
◎音声システム ◎データ・システム◎ビデオ・システム ◎映像システム◎セキュリティ及びコントロール・システム◎ビルのエネルギー管理システム

第3回 ケーブリングの規格と要求されている電気特性

ANSI/TIA/EIA-568-Bは前記の通り、3つの規格書に分けられました。 使用する目的（対象者）別になっています。
◎568-B.1 一般的要求条件◎568-B.2 接続ハードエアとコンポーネント◎568-B.3 光ファイバの配線
568Bは全く新しいものではなく、基本は568Aのものとなっています。その内容に加え、568Aが発行された1995年から2001年までの間に開発されたアプリケーション（ギガビットイーサネットなど）に対応するために、アデンダム
（追補）
やTSB
（ガイドライン）が発行されてきました。 その内容を取り入れた568Bが発行されました。
568Bの元になった、568A発行後に追加された文書には以下のものがあります。
●アデンダム（追補）◎568-A-1 100Ω系4ペアケーブルの伝搬遅延と時間差◎568-A-2 568-Aの訂正と追加◎568-A-3 568-Aの訂正と追加◎568-A-4 モジュラコード試験方法◎568-A-5 CAT5eの伝送性能●TSB（ガイドライン）◎TSB67 UTP、ScTPのフィールド試験のための伝送性能◎TSB72 中央集中光ファイバ配線システム◎TSB75 オープンオフィスの水平配線実務◎TSB95 100Ω CAT5の追加伝送性能のガイドライン（NEWCAT5と呼ばれている）

構造化配線システムの内容構造化配線システムは図の様になっています。

◎使用するコードに用いるケーブルは、撚線導体を用いたツイスト
ペアケーブルでなければなりません。
（撚線導体は繰り返しの曲げに強いという特徴があります。そのため規格の中ではワークエリアに用いるコードは撚線導体に限定されます。
）◎最大の長さは5ｍとなります（。機器コード、クロスコネクトジャンパとの長さにより増減可、合わせて10ｍ以内とします）②水平配線サブシステム
ワークエリアに設置する通信アウトレットから、通信室（TR）に設置したパッチパネルなどのクロスコネクト部分までの配線をさします。
●水平配線サブシステムの構成◎水平ケーブル ◎通信アウトレット/コネクタ◎通信室内の水平クロスコネクト◎パッチコード、ジャンパ
◎変換点
（TP）
や分岐点
（CP）
を追加する事は可能●水平配線サプシステムの内容◎物理的にスター配線で行います。
◎水平配線サブシステムには、アプリケーション特有のデバイスを入れてはいけません。
◎特殊なデバイス、特殊なアダプタなどはワークエリアサブシステムに敷設します。
◎水平配線部分は、両端ジャックにて成端します。
●水平配線サブシステムの長さ◎水平配線部分の長さは90ｍを超えてはいけません。
◎パッチコードおよびクロスコネクトジャンパの長さは5ｍを超えないのがよい。
ラック

水平ケーブル

水平配線サブシステム
ワークエリア
サブシステム1次
パッチパネル

バックボーン配線
サブシステム【図3】水平配線サブシステム
機器室

2次
パッチパネル

通信室

通信室

引込口設備

クロスコネクトジャンパ
またはパッチコード③水平配線部分 パーマネントリンク
ジャックとジャックで成端され、恒久的（簡単に張替えができない）
配線部分がパーマネントリンクとなります。

【図1】構造化配線システム①ワークエリア・サブシステム
通信アウトレット/コネクタからPCや電話機、プリンタなどの機器を接続する配線のことです。

【図4】パーマネントリンク

ワークエリアに設置された通信アウトレット（ジャック）
からパッチパネル（二次側）
までの配線となります。
ワークエリアサブシステム
水平配線【図2】ワークエリア・サブシステム◎永久的な配線ではなく、パッチコードのように取替えが容易なものとなります。
◎ワークエリアに使用するモジュラコードは、両端を同一のコネク
タで成端しなければなりません。

●水平配線サブシステムにて使用されるケーブル使用されるケーブルの種類には次のものがあります。
◎4ペアの100ΩUTPケーブル又はScTPケーブル◎2心以上の50/125μｍ以上のマルチモードファイバケーブル◎2心以上の62.5/125μｍ以上のマルチモードファイバケーブル◎568Aで認定されていた150ΩSTPケーブルは新設で配線することはできなくなっています。
UTP、ScTPケーブルに用いられるケーブルの導体は、単線導体でなければなりません。また、長さは90ｍが最長となります。
TSUKO ニュースレター No.25

5

④クロスコネクト
各ケーブルの終わり（終端）を相互接続し、配線の切り替えをパッ
チコードやジャンパによって行う部分です。 クロスコネクトとインタコ
ネクトの違いは、図5, 図6の機器配線部分を参照。
◎最長5ｍ以内にしなければなりません。
※機器コード、ワークエリア・サブシステムとの合計の長さを10ｍ以内にしなければなりません。
◎コードに使用するケーブルは、撚線導体を使用してください。
⑤機器コード◎機器を配線盤やパッチパネルに接続するコードです。
※クロスコネクトコード、ワークエリア・サブシステムとの合計の長さを10ｍ以内にしなければなりません。
◎使用するコードに使用するケーブルの使い分け
単線導体→パッチパネルなどのIDC（圧接）を行う場合。
（クロ
スコネクト）
撚線導体→パッチパネルから、コードを使用する場合。
（インタ
コネクト）
⑥チャネルリンク
ワークエリア・サブシステムと水平配線サブシステムを合わせたものをチャネルリンクといいます。
（ただし測定時には、両端のコネクタの値は含みません）

機器配線（インタコネクト）

6

ワークエリア
配線

撚線

水平配線

ハブなどの
機器

TPまたはCP
単線90cm

通信室

バックボーン配線

配線距離は使用するメディアによって異なります。光ファ
イバでの配線の最大サポート
距離については、弊社カタ
ログ「LANのエース」に記載
していますので参考にしてく
ださい。

通信室

【図7】バックボーン配線サブシステム

ケーブル、ケーブリングに求められる電気性能
ニュースレターにて様々なリンク試験の結果を紹介させていただいていますが、電気試験項目についてわからない、難しいといった声を聞きます。 基本的に、規格にて定められているのは、実際に通信を行う時に妨げになる信号の減衰、雑音などの量を定めています。
試験を行うには、測定する状態を統一しなければなりません。 コ
ネクタの数、配線の状態により規格と測定方法が決められています。
◎ケーブル単体◎コネクティングハードウェア単体（プラグやジャック）◎パッチコード ◎パーマネントリンク ◎チャネルリンク

信号の減衰する量①挿入損失：IL（インサーションロス）通信の基本となる信号が減衰していく割合のことです。

撚線

ワークエリア配線と機器配線の合計長さは10mまで◎50/125μｍマルチモード
ファイバケーブル◎62.5/125μｍマルチモー
ドファイバケーブル◎シングルモード光ファイバ
ケーブル

抵抗発熱

【図5】インタコネクトチャネル
機器配線（クロスコネクト）
ワークエリア
配線

撚線

送信

水平配線
TPまたはCP
単線90cmワークエリア配線と機器配線の合計長さは10mまで

受信

ハブなどの
機器

単線
撚線

【図6】クロスコネクトチャネル⑦バックボーン配線サブシステム
商用ビル内の通信室（TR）
や機器室（ER）の相互接続を行う配線となります。またキャンパス間の配線においても用います。
●バックボーン配線サブシステムの構成◎バックボーン・ケーブル ◎中間クロスコネクト（IC）◎主クロスコネクト（MC）◎バックボーンのクロスコネクトで使用するパッチコード、ジャンパ
ケーブル●バックボーン配線サブシステムの内容◎階層型のスター配線で行なわなければなりません。
◎各水平配線サブシステムのクロスコネクトから、主クロスコネクトに、または中間クロスコネクト（IC）を介して主クロスコネクト（MC）に接続されます。

不均衡反射

漏洩損失

近接・表皮効果【図8】挿入損失

さまざまな雑音②近端漏話減衰量：NEXT（ネクスト）
近端側から送信した信号が、別のペア線の近端側に漏れる信号の割合を示します。 10BASE-Tや100BASE-TXのように、2対以上を用いる伝送システム（1対を送信、残り1対を受信など）において、全二重通信を行う場合、重要な項目となります。
③減衰対漏話比：ACR（アッテネーションクロストークレシオ）
ケーブリングの実力を示す項目となります。信号を送った時に、減衰する量（IL）と雑音（NEXT）の量を引き算し、実際の信号が雑音にかき消される度合いを示しています。 S/N（シグナルノイズ）
比とい
えます。
減衰

近端漏話

送信

受信

受信

送信
雑音
信号

●使用されるケーブル◎100Ωツイストペアケーブル
TSUKO ニュースレター No.25

ACR＝近端漏話減衰量−減衰量【図9】NEXTとACR

第3回 ケーブリングの規格と要求されている電気特性④電力和近端漏話減衰量：PS-NEXT（パワーサムネクスト）
すべての対で送受信を行った時に、一対に漏れる雑音（NEXT）
を計算にて求めた数値です。
⑤等レベル遠端漏話：EL-FEXT（エルフェクスト）
近端側から送信した信号が別のペア線の遠端側に漏れる信号の割合を示します。 1000BASE-Tのように、2対以上同時に送信または受信を行う場合重要な項目となります。
減衰

受信

受信

送信

EL-FEXTは
近端漏話減衰量のACRと同じ様なもの

ELFEXT

＝（ −（

漏話の量

−

CAT6ケーブリングにおける10GBASE−Tの検証●568Aからの変更点（ポイント）◎CAT5eがベーシックなグレードとなり、CAT3、CAT5は参考グ
レード、CAT4は定義がなくなりました。
◎STP-A（150Ω系シールド）は新規の配線工事に使うケーブルとして認められなくなりました。
◎50/125μmＭＭファイバが使用ケーブルに追加されました。

））

信号の減衰量【図10】等レベル遠端漏話⑥等レベル電力和遠端漏話：PS-ELFEXT（パワーサムエルフェクスト）全ての対で送受信を行った時に、一対に漏れる雑音（ELFEXT）
を計算にて求めた数値です。
⑦反射減衰量：RL（リターンロス）
1000BASE-Tなど、同一の対で送信受信を行う方式で大きな影響を与える雑音です。 インピーダンスの不整合等により送信した信号が跳ね返ってくる大きさを示します。
全
二
重
伝
送

●ガイドライン◎TSB-155

568Bの追補についての詳しい内容はニュースレターのNo.20
P8-11を参考にしてください。

遠端漏話

送信

●追補
◎568-B.2 追補1
CAT6ケーブリング◎568-B.2 追補10 オーグメントCAT6（ドラフト）◎568-B.3 追補1 50/125μm光ファイバの追加性能

全
二
重
伝
送

【図11】反射減衰量（2）
国際規格とJIS
ISO/IEC 11801とJIS X 5150
米国規格EIA/TIA-568の考え方、内容を元に国際規格ISO/IEC
11801（構内情報配線システム規格）が1995年に発行されました。その後、情報配線の発展に伴い追補、改定版が発行されてきました。
JIS X 5150はISO規格を翻訳しJIS規格化されています。この2つの規格の関係やJIS X 5150についてはニュースレターNO.14のP13〜
15「JIS X 5150に関するホットニュース」
を参考にしてください。
ISO

JIS

翻訳し規格化

ISO/IEC 11801:1995

JIS X 5150:1995

ISO/IEC 11801（追補1、2：1999）

JIS X 5150（追補1：2000）

ISO/IEC 11801:2002

JIS X 5150:2004

現行規格

現行規格

その他の項目⑧伝搬遅延：Propagation Delay（プロパゲーション・ディレイ）
実際に電気信号を送ったときに送信側から受信側までにかかる時間を示します。 大きすぎると通信に影響を与えます。
⑨伝搬遅延時間差：Delay Skew
（ディレイ･スキュー）
伝搬遅延の差となります。4対に分けデータを送るシステムにて重要となります。

伝搬遅延【図12】伝搬遅延と遅延時間差

伝搬遅延
時間差

⑩縦方向変換損：LCL（ロンジチュージナルコンバーションロス）ケーブリングのツイストペア間でのバランス（平衡度）を現す指標です。
このように規格には正確な伝送を行う為に、性能が定められています。

568Bの追補568Bが発行された2002年以後も、568Aと同様に発行後のLANシステムに対応するために、追補やガイドラインが発行されています。
主なものを下記に挙げます。

現行規格はCAT6（クラスE）
やCAT7（クラスF）
までを規格化して
おり、TIAとの整合が図られています。 細かい相違点はここでは省略させていただきます。 ニュースレターNO21、22 P15-16「JISX 5150改定のポイントその1、その2」を参考にしてください。

（3）光ファイバケーブリング関連の規格
光ファイバの関連の規格に関しては、基本となる規格が前記の規格以外にも多数あります。 LANに限らず通信全体の規格がありますので、LAN関連規格や通信全体の規格の双方を見る必要があります。
ニュースレターのNo,25のP14〜16に「光ファイバの規格について（規格の種類の紹介）」No26のP14〜16に「光ファイバの規格について その2（リンクでの測定方法）」を参考にしてください。

4 まとめ
LANの規格は、規格に準じた性能の部材を用い、規格を守り施工すれば、性能が得られるよう規格化されています。 また、ケーブルをはじめとする私どもメーカも、規格に対し余裕（マージン）を持った製品を送り出しています。 しかし、そうではない規格ぎりぎりの部材
や、間違った配線や施工法によりトラブルが生じます。 施工後性能が出ない、また検証しなかったためにシステムが作動しないといったことが生じないためにも、きちんと規格を守った施工が配線の品質を保ち、より高めることになります。
次回は検証の方法とデータ（電気特性）の見方、工事を行う上での注意点について紹介する予定です。
TSUKO ニュースレター No.25

7

ツイストペアケーブルのCPを含んだ
チャネル特性はじめに

試験構成

本誌23号の「リンク試験データ」において CAT5eケーブルの本試験データのCAT5eチャネルでは、CAT5eパッチパネル、アCPリンク特性 をご紹介しました。今回はその続編として、CAT5e

ウトレットと弊社製CAT5eケーブルTSUNET-350Eシリーズを組みおよびCAT6ケーブルのCPが入ったチャネル特性をご紹介します。

合わせ、CP入りCAT5eチャネルを構成しました。またCAT6チャ

まず、本誌23号にも記載しましたが、 CPリンク とは、どのようネルでは、CAT6パッチパネル、アウトレットと弊社製CAT6ケーブ

なリンクでしょうか？CP（Consolidation Point）とは、 分岐点 をを組み合わせ、CP入り
ルTSUNET-1000Eシリーズ（写真1）

意味しています。よってCPリンクとは「分岐を含むリンク」というこ。本試験に用いた構成部材
CAT6チャネルを構成しました（図2）とになります（CPリンクについては、ISO/IEC 11801:2002やJISは表1の通りです。なおCPには、それぞれCAT5eアウトレット、X 5150:2004に定義されています）。このCPリンクを図で示すと

CAT6アウトレットを用いています。

図１のようになります。
ＣＰを含むそれぞれのリンクを簡単に説明しますと、
この図１から、
チャネルはパッチコード、端末コード、機器コードを含んだend

to

endのリンク（機器と端末の間）を定義しています。よって、図１のように４つのコネクタ（４つのかん合）を持ちます（クロスコネクトとＣ8Ｐ含む場合）。
次にパーマネントリンクは、固定配線部分として定義され、CPを含んだ場合、３つのコネクタ（３つのかん合）を持ちます。パーマ
ネントリンクは文字通りPermanent Link（永久的なリンク）といった、変更がされないリンク部分を示しており、コードやコネクタかん
合部を途中に持たないというのが本来の定義です。しかしながら、配線のレイアウトの変更などを容易に行う手段としてパーマネント【写真1】TSUNET-1000Eシリーズ（CAT6ケーブル）

リンクの中にＣＰを設けることが認められているのです。

チャネル

そしてこのCPリンクの定義は、パーマネントリンクの一部、パッパーマネントリンク

チパネル（機器室）
からＣＰまでのリンクということになります
（この

CPリンク
CP

場合、ＣＰリンクを 固定配線部分 と呼ぶべきかもしれません）。
ＣＰリンクはパーマネントリンク同様、両端のコネクタを含みます。
を測
今回は、図１のCPを含んだチャネル（CAT5eおよびCAT6）

フィールドテスタ(DTX-1800)

フィールドテスタ(DTX-1800)
水平ケーブル

定しました。

CPケーブル

パッチパネル
アウトレット

機器コード

チャネル

パッチコード、端末コード

パーマネントリンク【図2】試験チャネル構成

端末

CPリンク

機器

【表1】チャネル構成部材

CP

CAT5eチャネル（CPあり） CAT6チャネル（CPあり）
水平ケーブル

パッチパネル、
アウトレット

機器、端末、パッチコード
CPケーブルCP

CP(分岐点)【図1】リンクの定義（ISO/IEC 11801:2002およびJIS X 5150:2004）

コネクタ類

CAT5eパッチパネル、アウトレット CAT6パッチパネル、アウトレット

水平ケーブルTSUNET-350E-BD-24P TSUNET-1000E-BD-24P

CPケーブル、機器コード TSUNET-350E 0.5-4P TSUNET-1000E AWG24-4P
パッチコード、端末コード TSUNET-MC350E 8C TSUNET-MC1000E 8C
今回は試験機にフィールドLANテスタDTX-1800（（株）
フルー。
ク・ネットワークス社製）
を使用しました（写真2）

TSUKO ニュースレター No.25

ツイストペアケーブルのCPを含んだ
チャネル特性次はCAT6チャネル（CP入り）の特性グラフをご紹介します。まず図15と図18は挿入損失量の特性を示しています。これらのグラ
フから、特性に問題ないことが確認できます。
図16と図19がCAT6チャネルのNEXT性能を示しています。十分なマージンを確認できます。ここでCAT5eのNEXTデータ（図4、
図7）とこのCAT6のNEXTデータを比べてみましょう。図4（CAT5e）と図16（CAT6）のデータを比べてみると同じようなグラフで、CAT6が特別優れているようにみえません。これは、CAT5eと【写真2】フィールドテスタDTX-1800（チャネルアダプタ装着時）

CAT6のグラフの尺度が異なっているためです。縦軸のスケールは同じですが、横軸のスケールが異なっているため、同じようなグ
ラフ（特性）にみえます。横軸のスケールに注意してグラフを比べ

本試験データは、ページの都合上、すべての特性値をご紹介する

ると、やはりC A T 6 の 方 がレベ ル の 高 いことが 確 認できます

ことができません。主立った特性値のみご紹介させていただきます。

（CAT5eは、100MHzで約40dB、CAT6は250MHzで約40dBの値を示しています）。

試験結果

図17と図20は、CAT6チャネルのEL-FEXTです。EL-FEXTについても良好な性能であることが確認できます。

次ページの図3〜図14が、CAT5eチャネル（CP入り）の測定デ

図21〜図25が前ページのNEXTおよびEL-FEXTから計算で求ータです。図15〜図26がCAT6チャネル（CP入り）の測定データ

めたPS-NEXTとPS-ELFEXTです。これらも規格に対し大きなマを示しています。またグラフ中の規格値にJIS X 5150:2004規格

ージンが確認されました。

を記載しておりますが、ISO/IEC 11801:2002規格も同じ規格値となります。

最後の図23と図26は、CAT6チャネルの反射減衰量を示しています。安定した特性がグラフから確認することができます。

から
まず図3は、CAT5eチャネルを試験機本体側（図2の左側）測定した挿入損失量（インサーションロス）を示しています。図6は、試験機リモート側（図2右側）から測定したCAT5eチャネル（CP入まとめり）の挿入損失量です。これら挿入損失量については、規格に対

今回は、CPを含んだチャネル（CAT5eおよびCAT6）の性能にして十分マージン（余裕）があり、問題ないことが確認できます。挿ついてご紹介しました。ＣＰは、とても便利に用いられます。ＣＰを入損失量は、その特性上リンクのどちら側から測定しても同じ値設けることによって、配線システムにより柔軟性を持たせ、ワークが得られます（フィールドテスタにおいて通常の試験では片側からエリアの移動、変更などを容易に行うことができます。ＣＰのそののみ試験されます）。

他のメリットとして、ワークエリア変更時に大きなコストを必要とし

図4と図7がCAT5eチャネルの近端漏話減衰量（以降ＮＥＸＴ）特ないことが言えます。デメリットとしては、ＣＰを設置しない場合と比性を示しています。ともにClassD（=CAT5e）
チャネル規格に対しべ、初期の導入コストと時間がかかります。また、ＣＰケーブルを取て、約１０dBのマージンが確認されました。低周波から高周波側まり替えた場合、パーマネントリンクを再度測定し、性能の確認がで安定した性能が得られています。

必要となります。さらにＣＰにはいくつか設置に関する条件がありま

図5と図8は、CAT5eチャネルの等レベル遠端漏話（以降す。まずパッチパネル（機器室）
から１５ｍ以上離れたところに設置

ELFEXT）特性を示しています。こちらもNEXT同様本体側およびしなければなりません。つまり１５ｍ未満のＣＰリンクは認められない

リモート側からの測定において安定した性能が得られ、10dB以上ことになります。また、ＣＰにはクロスコネクトは認められておらず、のマージンを確認することができます。

インタコネクトとしなければなりません。

次に図9と図12は、電力和近端漏話減衰量（以降PS-NEXT）の特性を示しています。先ほどのNEXT測定値から計算されたパ以上のメリット、デメリットおよび敷設条件を踏まえた上で、ＣＰの採用をケースに応じて検討されることをお勧めします。

ワーサム値です。NEXT同様バランスの良い特性が確認できます。

本試験データは、CAT5e、CAT6部材を用いたチャネル性能デ

つづいて電力和等レベル遠端漏話（以降PS-ELFEXT）の特性

ータのご紹介を目的としております。本試験に用いている部材のグラフです（図10、図13）。PS-NEXT同様、良好な特性が確認でメーカ、型番などに関するお問い合わせについては一切お答えできます。

きませんのでご理解下さい。弊社ではみなさまに安心してご使用

図11と図14は、CAT5eチャネルの反射減衰量（リターンロス）

いただけるようさまざまなケースを想定し、検証実験を行っておりを示しています。反射減衰量について、4コネクションであっても十ます。今後も、みなさまのお仕事に参考となる情報を提供してい分なマージンが確保されています。

きたいと思います。
TSUKO ニュースレター No.25

9

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.7820
挿入損失量（dB）

挿入損失量（dB）

20

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

1010
周波数(MHz)01

100【図3】 CAT5eチャネル（CPあり）挿入損失量（本体側）

NEXT
（dB）
ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-78

20
1

60

40
JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)80
EL-FEXT（dB）

80
EL-FEXT
（dB）

100

60

20

0
1

40

20

100

【図5】 CAT5eチャネル（CPあり）ＥＬ−ＦＥＸＴ（本体側）

TSUKO ニュースレター No.2510周波数(MHz)

100

60

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格【図7】 CAT5eチャネル（CPあり）ＮＥＸＴ（リモート側）100

ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-12
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-12
ピン No.45-36
ピン No.45-78
ピン No.78-12
ピン No.78-36
ピン No.78-45

ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-78

20
1

100

【図4】 CAT5eチャネル（CPあり）ＮＥＸＴ
（本体側）

40

100

80

60

40

10
周波数(MHz)【図6】 CAT5eチャネル（CPあり）挿入損失量（リモート側）

80
NEXT（dB）

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10

0
1

10

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

01

ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-12
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-12
ピン No.45-36
ピン No.45-78
ピン No.78-12
ピン No.78-36
ピン No.78-45

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)100【図8】 CAT5eチャネル（CPあり）ＥＬ−ＦＥＸＴ（リモート側）ツイストペアケーブルのCPを含んだ
チャネル特性100

100

PS-NEXT（dB）

PS-NEXT（dB）

80

60

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

40

20
1

60

40
JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)

80

80
PS-ELFEXT（dB）

100

40

20

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.780110周波数(MHz)

100

11

60

40

20

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格【図12】 CAT5eチャネル（CPあり）PS-NEXT（リモート側）100

60

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

20
1

100

【図9】 CAT5eチャネル（CPあり）PS-NEXT（本体側）

PS-ELFEXT（dB）

80

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.7801100【図10】 CAT5eチャネル（CPあり）PS-ELFEXT（本体側）

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)100【図13】CAT5eチャネル（CPあり）PS-ELFEXT（リモート側）6050
反射減衰量（dB）

反射減衰量（dB）

50
40
30
20
10
0
1

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

30
20
10

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)40

100【図11】 CAT5eチャネル（CPあり） 反射減衰量(本体側）

01

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

JIS X 5150-2004
ClassD チャネル規格

10
周波数(MHz)100【図14】 CAT5eチャネル（CPあり） 反射減衰量(リモート側）

TSUKO ニュースレター No.25

40

40

挿入損失量（dB）

30

20

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

20

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10

10

0
1

10
周波数(MHz)

100

0
1

250

【図15】 CAT6チャネル（CPあり）挿入損失量（本体側）

80
NEXT（dB）

80
（dB）
NEXT

100

60

40

ピンNo.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-78

20
1

20
1

250

【図16】 CAT6チャネル（CPあり）ＮＥＸＴ
（本体側）

80

80
EL-FEXT（dB）

100

60

20

0
1

ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-12
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-12
ピン No.45-36
ピン No.45-78
ピン No.78-12
ピン No.78-36
ピン No.78-45

250【図17】 CAT6チャネル（CPあり）ＥＬ−ＦＥＸＴ（本体側）

TSUKO ニュースレター No.25

40

20

100

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250

60

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10
周波数(MHz)250【図19】 CAT6チャネル（CPあり）NEXT（リモート側）

100

40

ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-78

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

100

100

60

40

10
周波数(MHz)10
周波数(MHz)【図18】 CAT6チャネル（CPあり）挿入損失量（リモート側）

100

EL-FEXT（dB）

12

30

挿入損失量
（dB）

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

01

ピン No.12-36
ピン No.12-45
ピン No.12-78
ピン No.36-12
ピン No.36-45
ピン No.36-78
ピン No.45-12
ピン No.45-36
ピン No.45-78
ピン No.78-12
ピン No.78-36
ピン No.78-45

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250【図20】 CAT6チャネル（CPあり）ＥＬ−ＦＥＸＴ（リモート側）ツイストペアケーブルのCPを含んだ
チャネル特性80

80

PS-NEXT（dB）

100

PS-NEXT
（dB）

100

60

60

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

40

20
1

40
JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10
周波数(MHz)

100

20
1

250

100

100

80

80

40
ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

20

0
1

60

60

50

50

20
ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

10
0
1

10
周波数(MHz)100

250【図23】 CAT6チャネル（CPあり）反射減衰量（本体側）

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250

40
30
20
10

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78【図25】 CAT6チャネル（CPあり）PS-ELFEXT（リモート側）

反射減衰量（dB）

反射減衰量（dB）【図22】 CAT6チャネル（CPあり）PS-ELFEXT（本体側）

30

250

13

0
1

250

40

100

40

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10010
周波数(MHz)

60

20

10
周波数(MHz)JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格【図24】 CAT6チャネル（CPあり）PS-NEXT（リモート側）

PS-ELFEXT（dB）

PS-ELFEXT（dB）【図21】 CAT6チャネル（CPあり）PS-NEXT（本体側）

60

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

01

ピン No.12
ピン No.36
ピン No.45
ピン No.78

JIS X 5150-2004
ClassE チャネル規格

10
周波数(MHz)

100

250【図26】 CAT6チャネル（CPあり）反射減衰量（リモート側）TSUKO ニュースレター No.25

?
お客様の質問に答えて［その21］

光コネクタ関連
Question ? ：MT-RJコネクタのピンの有無とはどのようなことなのですか？
Answer !

図1にMT-RJコネクタを紹介します。 赤丸で示 し た と こ ろ が ピ ン の 有 無 を 表 し て い ま す。
図の上がピン無で、下が有となります。 このようにMT-RJコネクタには雄雌のような区別があり、このピン有がピン無と組み合わされることによって接続が固定されます。 コネクタ組
立完成後にピン有から無へ、または無から有への変更はできませんのでコネクタを発注する際は、相手側がピン有、ピン無のどちらなのかを【図1】MT-RJコネクタ
知っておく必要があります。

14＜構1）はじめに造＞

近年、光コネクタの種類が非常に多くなってきました。

ピンもしくは穴

また、各コネクタにはそれぞれの特徴があり、使用する際には知識が必要となるものもあります。

▲

今回は弊社の主要となる光コネクタ付コードの一部の仕様や、使用する上での（発注する上での）注意点等について紹介したいと思います。
ファイバ2）MT-RJコネクタ付光コード【図2】MT-RJコネクタ端面図※写真については図1を参照してください。

MT-RJコネクタはMINI-MTフェルールを用いてコネク
タ1個でファイバ2心を同時接続するコネクタです。
MT-RJのRJはRJ45モジュラプラグを意味しており、RJ
ラッチ機構により脱着する仕組みになっております。
弊社の製品の仕様を以下に紹介します。

3）
SCコネクタ（2連SCコネクタ）付光コード
1987年NTTにより開発された、現在LANの世界標準となっているコネクタです。

単心タイプと2連タイプ（SCF

コネクタ）があります。 弊社では2連コネクタの通常の結＜主な仕様＞①コード外径②コード色線は、図5のようにJIS規格で述べられている結線方法とな

1.5φ×3.0φ（2心コード）っています。 しかし、逆の結線がない訳ではありません。

青マルチモード 50/125 タイプ

結線を誤ってしまった場合は、入替はできませんので注意

若草

マルチモード 62.5/125 タイプが必要です。 最近では、単心を2連にするための治具が、黄シングルモード

各コネクタメーカから発売されているようです。

③コネクタ

ピン有タイプ、ピン無タイプ④研磨方法

フラットPC研磨

TSUKO ニュースレター No.25

弊社の製品の仕様を以下に紹介します＜主な仕様＞①コード外径2φor3φの単心、2心（心線タイプ有）マルチモードFOはFan Out（扇形に広げる）の略です。 通常は片端で水色（2φコード） 10ギガタイプ

使用し、反対側は融着等の接続を行ないます。 弊社には4

若草、橙
②コード色

他

黄
③コネクタ
④研磨方法
⑤その他

＜写

5）
コネクタ付FOコード

シングルモード

単心、2連タイプ
マルチモード：PC研磨

心のテープコードタイプがあります。
弊社の製品の仕様を以下に紹介します。

シングルモード：PC、SPC研磨＜主な仕様＞

2心コードの分岐長 標準0.3m①コード

4心テープコード※2連の場合は0.2m②分岐部外径8φ③単心コード外径

2φ

真＞

④コード色
⑤研磨方法

若草

マルチモード黄

シングルモード

マルチモード：PC研磨
シングルモード：PC、SPC研磨＜写 真＞【図3】単心SCコネクタ【図4】2連SC（SCF）
コネクタ【図5】2連SCコネクタ結線方法（通常）4）LCコネクタ（2連LCコネクタ）付光コード【図8】コネクタ付FOコード

15

6）
おわりに

LCコネクタはルーセント社で開発されたSFFコネクタです。

今回は、弊社の光コネクタ付コードの一部についての仕様

形状はSCコネクタと似ていますが、SCコネクタと比べて実装密や発注における注意点について紹介いたしました。 2連タイ

度が約2倍程度と小型化されています。 SCコネクタ同様に2連タプのコネクタの結線やMT-RJコネクタのピン有、無は、完成後

イプ
（LCF）
があります。 結線方法は、SCコネクタと同様です。

には単純に変更できないので十分に注意してください。

弊社の製品の仕様を以下に紹介します。

弊社では、ここで紹介した以外のコネクタも取り扱っております。 ニュースレター21号にも掲載していますが、詳細は弊社＜主な仕様＞

営業部までお問い合わせください。

①コード外径2φor3φ（心線タイプ有）マルチモードまた、近年、現場加工型コネクタも特性が良いものが開②コード色

水色（2φのみ） 10ギガタイプ

発されております。 しかし、機械的強度や信頼性等は工③コネクタ

単心、2連タイプ

裸ファイバを扱う光コネクタ加工では、0.2％程度の確率でマルチモード：PC研磨

断線が発生すると言われております。 作業環境の悪い状

若草、橙

他

黄

④研磨方法
⑤その他

シングルモード

シングルモード：SPC研磨

2心コードの分岐長 標準0.3m※2連の場合は0.2m＜写 真＞

場加工品が優れていると思われます。 通常の雰囲気中で態ではこの数字がさらに増すことになりかねません。 弊社
工場ではクリーンな環境で製造を行い、スクリーニングによる断線検査や検査後の端面チェックを実施し、信頼性を高めております。信頼性、安定性を求めるならば、工場加工品をお勧めいたします。
また、最後に本記載内容は、弊社製品の内容であることを御了承願います。
以【図6】単心LCコネクタ

上【図7】2連LCコネクタ

TSUKO ニュースレター No.25

BiCSi 2005 Spring カンファレンス
in Las Vegas 報告
1

BiCSiカンファレンスとは

2-1

10GBASE-SRの長距離仕様

BiCSiは米国のフロリダ州タンパを本部として世界110ヶ国に会OM3で知られる10Gの光システムで、操作可能距離が長い仕様員を有し、情報伝送システム産業界の発展に寄与するための非営ができつつある。 現在のIEEE802.3aeに規定されている50μm

利の教育機関である。 米国内ではカンファレンスを冬、春、秋のコアの短波長システムで300mまでの他、550mまで使用できるも年3回場所を変え開催され、そしてそれは会員の知識向上のためののが取り上げられていた。
（表1参照）

セミナーと各メーカーや商社の展示会が行われる。 今回はラス【表1】（50/125 MMF）

ベガスで行われたSpringカンファレンスに参加したのでこの模様を報告する。
カンファレンスは2005年5月1日〜5日でちょうど日本のゴールデン
ウィークの中、カジノで有名なラスベガスのホテル ミラージュ（写真

波長(nm)

850

850

850

850

帯域(MHz/km)

500

950

2000

4700

操作距離(m)

82

150

300

550

1）
のコンベンションホールで開催された。
1日〜2日は個別の有料セミナーで、中心となる総合会場のセミ

米国では、ビルディングのバックボーンで150mまでで40％が、さナーと展示会は3日〜5日となっていた。 1日
（日）
と2日
（月）
は半

らに300mまでで92％がカバーできるというが、やはりそれ以上の日・全日のプログラムがあり、事前にカンファレンス申し込みと同時長さが必要になってきているためであろう。

に選択し登録することになっている。 それと2日の午後からはカン
ファレンスの登録受付もあり、セミナーの合間に登録ができる。

この550mまで使用できるものをLO（レーザオプティマイズド
［レーザ最適化］）550と呼んでいる会社もある。

渡されるものは名札とそれにつける色付のリボン（RCDDや企業会
員そして会員になって5年を単位として、それぞれの年数を示すいわば階級章のようなもので、多くそしてカラフルであるほどBiCSiに貢

16

2-2

10GBASE-LRM

献していることになる）、プログラム、CD-ROM（驚いたことに有料・

これは、前出の1 0 G 光システムの短 波 長ではなく、長 波 長で無料のセミナー資料としてパワーポイントのPDFがすべて納められ

50/62.5μmコアのマルチモードを使用するシステムでIEEE802.3aqている）、スポンサー企業の広告パンフレット、そしてそれらを入れるのタスクフォースで審議している。 最長300m（最新の情報ではデイパック型のバッグなどである。 カンファレンスには会員だけで220mとなったようだ）まで操作可能としていて、OM3のコアではなく、その家族も無料で参加でき、近くにあるグランドキャニオンの必要ないが、伝統的な50/62.5μmコアではモードコンディショニン

見学ツアーや親睦のゴルフ大会などもあり、かなり多くの会員が家

グパッチコードを必要とする。 これは62.5μmコアを最近まで敷族を連れて参加していた。 カンファレンスの終わる夜からは自由設していた米国ではとてもありがたい方式と言えるだろう。

行動になるので、カジノや無料で行われている各ホテルの海賊

ただし機器はシングルモードのシステム以上に高いものとなるが、ショーや噴水のショー、あるいは、かなり高額になるが超人気の数年先にはコスト（表2参照）もこなれるとの予測から、今後米国「O（オー）」、「Ka（カー）」、「セリーヌディオン」などのショーが楽し

では使用する可能性があると思われる。

める。 またストリップと呼ばれる大通りは治安も良いため深夜【表2】まで人通りが絶えないので安心してショッピングもできる。 このような場所を選び会員やその家族にも十分楽しめるよう配慮されているのが、BiCSiカンファレンスのようである。

2

セミナー

1日〜2日のセミナーで8タイトル、3日〜5日のセミナーで14タイト

2005年
SR

$1800

$800

LR

$2700

$1385

LRM

―

$1435

LX4

$2850

$1655

ルが行われた。 その中から情報のいくつかを紹介する。

【写真1】カンファレンス会場のホテル ミラージュ 【写真2】総合セミナー会場

TSUKO ニュースレター No.25

2008年予測【写真3】BiCSi展示会の入口

2-3

シールドケーブルのシステムなど、日本ではまだ見られない、最新の次世代の光システム開発状況

試作品を出展していた。

次のイーサネット光システムは、40Gとなり2006〜2007年にかけ

4て討議がなされるだろう。 その次は100Gの出番となる予想だ。

たまたまINTEROPが同じラスベガスのマンダレイベイ ホテル（表3参照）のコンベンションセンタで行われていたため半日見学した。 幕

【表3】

可能な技術

40G

100G

シリアルOC-768

NA

CWDM 4×10G
商業利用可能な年

3

NETWORLD+INTEROP in Las Vegas

2008年

2015年

張メッセでいうとホール6〜8の1/2程度の規模で、入口が4m×1程度と小さな規模で行われていた。
最大のスポンサーであったマイクロソフトが出展をとりやめ、ブースで最大規模なのはシスコシステムズとなっていて、中心をエクストリーム、ファンドリーなどのスイッチメーカが占めていた。 他はセキュリティー、ワイヤレスが多く、物理層では日本展示会で良く知られている会社として、フルーク・ネットワークス社、パBiCSiの展示会はすべて平等に同じ大きさのブースで、カンファ
レンスの3日間 16:30〜19:30までの3時間行われる。
米国内のコネクタ、ケーブルメーカはほとんど出展していて、メーカ

ンドウイット社、そしてPSI社（光メディアコンバータメーカ）が見受けられた。米国のネットワーク展示会は年々縮小しており、日本のINTEROPのほうが規模はかなり大きい。

だけでなくアニクスター、グレイバーといった商社も出展しており、物5

理層はほとんどが出展しているようだ。 雰囲気は大変カジュアル

おわりにで、立食パーティのように料理や飲み物(ビールを含む)のスタンド

今回初めて米国BiCSiカンファレンスに参加したが、参加会員もが8箇所程度設けられ、展示ブースを見て歩き、スタンドで友人な多く、セミナーや展示会の内容も充実しており、参加する意義もあ

どと好きなスナックを食べ、飲み、そして話し合うという、気楽なスると感じた。 BiCSi日本支部のカンファレンスも9月13日（火）船タイルをとっている。

堀駅（都営新宿線）の横にある、船堀タワーで行われた。

コネクタ・ケーブルメーカの大半は、10GBASE-TのUTPあるいは

17【写真4】INTEROP展示会の入口【写真5】INTEROP展示ブース【写真6】INTEROP展示ブース

夏も終わりを迎えようとしています。 今年の夏はなぜか、普通に感じられました。 きっと去年の酷暑が記憶に残っていたためでしょうね。 読者の皆様にはどのようにお過ごしになられましたか？ 前号から今までの出来事ですが、海外では中国の反日デモで暴動が起きたことで、中国への旅行に大きな影響がありました。 それからフィリピン南部ミンダナ
オ島で、元日本兵2人が生存しているとの情報が流れました。 結局それはうそとわかったわけですが、戦後60年経っていても、まだ戦争の跡は残っているということでしょうか。 国内では4月の終わりに、JR福知山線の尼崎で信じられないミスにより、脱線事故が起きました。 事故から55日ぶりに運転が再開されましたが、地震津波などの自然災害ではないわけで、二度と起きないようお願いしたいものです。 ほほえましいニュースですが、レッサーパンダ風太くんの直立が話題になりましたね。 これがきっかけでしょうか、各地で直立する動物がでてきました。 また省エネ対策の一環として実施された、ノーネクタイ、上着なしのクール・ビズ（夏のビジネス軽装）
も経済効果を上げたようですが、逆にネクタイ業界は悲鳴を上げていました。 それからアスベスト（石綿）問題です。 これは繊維状の鉱物で、耐熱、絶縁、吸音などに優れているという特性から建築物によく使われたわけですが、その一方で、繊維を吸入すること
により肺がんや胸膜や腹膜にできるがんの一種、中皮腫などを引き起こすと言われています。 私は報道で知りましたが、米俳優の故スティーブ・マックイーンもレーサー用の耐熱服に使用されたアスベストによる中皮腫で亡くなったそうです。 そして７月の終わりに首都圏地震がありました。 首都圏では久しぶりの大型地震で私もビックリしました。 やはり地震に対する備えはいつも忘れずにしたいものです。 政治では参議院で郵政法案の否決から衆議院の解散そして選挙となりました。 ご存じのとおり自民党の勝利となったわけです。
さて、海外技術情報は10GBASE-Tの情報「銅線上の10ギガ伝送−次のビッグレース」で、センセーショナルなタイトルとなっています。
リンク試験データは「ツイストペアケーブルのCPリンクを含んだチャネル特性」です。 Q＆Aは「光コネクタ」についてですね。 そして、
LANケーブリング入門の3回目です。 最後に米国のBiCSiカンファレンス報告となっています。
次号のニュースレターのために、新しい情報や取り上げた方が良いと思うことがあれば、メールでsales@tsuko.co.jpまでお寄せください。
お待ちしております。
2005年9月30日 発行責任者 営業部 大津光夫（RCDD）

ネットワークコミュニケーション

www.tsuko.co.jp●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 対応製品です。
●TSUNET-1000E-LA AWG24-4PとTSUNET-MC1000E-LA-MPの組み合わせで、

CAT6対応のリンク全てを、シールドケーブル（ScTP）にて構築できます。
●エイリアンクロストーク対策に最適なScTPケーブリングです。
ケーブリングです（。10GBASE-Tにも使用できます。
にも使用できます。
）

TSUNET -MC1000E-LA-MP(CAT6 ScTP パッチコード)®

●導体がより心線で柔軟性があるCAT6 ScTPパッチコードです。
●高品質／高信頼性の工場生産製品です
高品質／高信頼性の工場生産製品です。
。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています
十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。

TSUNET -1000E-LA
AWG24-4P (CAT6 ScTP)®

●導体が単線のCAT6 ScTP水平系ケーブルです。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています
十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
営業部：大津（RCDD）

TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:sales@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。