仕様書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター モリブデン避雷器

ＮＲＲ－２００Ａ

交流電源用避雷器■ 形式■ 対応規格ＮＲＲ－２００Ａ

ＪＩＳ Ｃ ５３８１－１１準拠

ＡＣ２００Ｖ／１００Ｖ系
交流電源

■ 特長
・超高速応答時間４ナノ秒（４×１０－９秒）
・自復作用
・極微少静電容量２ｐＦ以下
・超高速弁作用（０．
０３μｓ）
・サージ電流耐量公称値６，０００Ａ
・無続流ですから、長時間の過電圧やノイズに影響を受けやすい精密機器の電源保護に最適です。
・エレメント部をはずしても信号は途切れません。

■ 用途
計測器など小容量電子機器の電源用■ 性能
最大連続使用電圧 Ｕｃ

ＡＣ２４０Ｖ

防護レベル Ｕｐ 線間

ＤＣ７７５Ｖ（８／２０μｓ）

動作開始電圧線間

ＤＣ４３０～５１７Ｖ

放電開始電圧線接地間 １０００～１５００Ｖ インパルス電圧線間

漏れ電流クラスⅢ■ ブロックダイヤグラム
ソケット内にて接続

１００μＡ以下最大連続使用電圧にてＬＥＤ消費電流 ３ｍＡ以下
６，０００Ａ （８／２０μｓ）

最大負荷電流（ソケット内通過可能な電流値）

５Ａ以下
並列接続の場合５Ａ以上可能

１２

Ｌ１線接地間 １００μＡ以下（ＤＣ１２５Ｖにて）サージ電流耐量

機器側

ライン

８

Ｌ２ ９
機器のＦＧより

５ Ｄ２Ｅ
１３短絡板
接地端子
１００Ω以下■ 設置仕様

Ｅ

Ｄ１Ｍ

ＴＦ

Ｍ

ＰＬ

ＴＦ

Ｚ

４

１４１ＮＣ
ＮＣ

使用湿度範囲：５～９０％ＲＨ以下（結露しないこと）

Ｍ：モリブデン吸収素子
Ｚ：酸化亜鉛吸収素子
ＴＦ：温度ヒューズ
ＰＬ：ヒューズ切れ表示用ランプ（常時緑色発光）
Ｌ１，Ｌ２：ライン符号
Ｄ１，Ｄ２：被保護機器側端子重

Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）

使用温度範囲：－１０～＋６０℃
量：約７５ｇ

式：ＰＹＦ０８Ａ－Ｓ

構

造：プラグイン構造

ＮＣ：接続不要１）通電時電源モニターは点灯していますが、温度ヒューズが溶断した場合は消灯します。

■ ソケット仕様 （標準付属品）
形

ＦＧ：フレーム グランド２）端子１２と８及び９と５はソケット内で配線しています。
エレメント部を抜いてもラインの通電は途切れません。

接 続 方 式：Ｍ３ねじ端子接続（締付トルク１．２Ｎ・ｍ以下）

３）端子１３と１４には短絡板を付属していますので、はずさずにご使用ください。

端子ねじ材質 ：鉄にクロメート
ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）取付：直取付けまたはＤＩＮレール取付け（３５ｍｍ巾）■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）
６ソケット部■ 端子配列６エレメント部

８－３×８
セムスねじ

端子名称番号符号名称
シール

機器側

８５Ｄ１Ｄ２

本体
固定ねじ

ライン

１２９Ｌ１Ｌ２接地

１３－１４Ｅ

空き４１ＮＣＮＣ

１５±０．２３０６７２０１８．０８．３０±０．３５９７１３５．５

モニター２２取付け穴
２－Ｍ４又は
φ４．５穴

４ １８１２５９

１４ １３短絡板（付属）１３－１４ 短絡用

図番 ＺＳ－３１８３

サージハンター

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

サージハンター モリブデン避雷器

ｉｇｈｔｎｉｎｇｒｒｅｓｔｅｒ

ＮＲＲ－２００Ａ

交流電源用避雷器

本器は、屋外ケーブルから通過してきた誘導雷サージを吸収し、電源設備機器を保護する、大規模サージ耐量の直流電源用モリブデン避雷器です。

■ 各部名称 （単位：ｍｍ）■ 効果的配線・保護したい機器のフレームグランド端子を避雷器のソケット部端子Ｅに接続してからパネル接地端子に接続するとセムスねじ ８－３×８
被保護機器に誘導雷サージが及ばないようになります。
圧着端子の幅は６ｍｍ以下をご使用ください。
表示ランプ（緑色ＬＥＤ）
避雷器
被保護機器
電源ＯＮにて正常時点灯。
消灯の場合、内蔵のヒューズが溶断しています
ＥＦＧ
ので、エレメント部の交換をしてください。
渡り配線
固定用ねじ取り替え作業はエレメントを軽く引きながら、Ｅ パネル接地
ねじを緩めてください。

６７１

エレメント部

取り付け穴（適応ねじＭ４）
パネルに直付けの場合に、ご使用ください。
接地配線用端子（１３－１４番）
短絡板（付属）はずさないでご使用ください。

接地 １００Ω以下・サージ侵入路の配線はツイストペア線でおこなう。
・接地線は太く短くすること。
・長すぎて余った線はループ状にしないこと。※１

・受送信双方に、避雷器の取り付けをお勧めします。
ＤＩＮレール脱着用フック
ＤＩＮレールよりソケットごと取りはずす場合、 ・被保護機器のインターフェイス、又はフィルター回路にマイナスドライバーなどをご使用ください。
ノイズ対策用コンデンサや、低電圧動作のサージ対策用の部品がある場合は避雷器より先に雷サージが侵入■ 接続例することがあります。※２並列接続※３直列接続※３
被保護機器
被保護機器
２２

雷サージ＋
※４－
Ｌ１，Ｌ２：
ライン符号

※２

ＦＧ

Ｌ１ Ｌ２（Ｄ１）（Ｄ２）

Ｄ１，Ｄ２：
被保護機器端子ＥＥ：接地端子※４

Ｌ１ Ｄ１

Ｌ２ Ｄ２ＮＲＲ－２００Ａ
Ｅ＋＋Ｒｙ－ｉ＝３ｍＡ以下－ＦＧ

ＮＲＲ－２００Ａ
直流電源回路リレー励磁回路など

イベント表示回路※２Ｌ１（＋）ＲＬＥＤＤＬ２（－）※１

ＦＧ：フレーム グランド

直流での動作電圧試験の場合は、逆極性でおこなってください。（Ｌ１側が＋極です。）※４※３ 負荷電流が多い場合は、並列接続にてご使用ください。

■ 使用上の注意事項
１）定格電流以上の誘導雷サージでヒューズが溶断した場合ランプは消灯します。この時、素子は電源回路より切り離されていますから、速やかに新品と取り替えてください。
２）接地工事はＤ種接地（１００Ω以下）にて必ずおこなってください。
接地線は２ｍ㎡以上を使用して、避雷針アースや高圧電力アースとの共用は避けてください。
３）被保護機器の受送信回路にノイズ対策のコンデンサーや低圧のサージアブソーバがある場合、保護しきれないことがあります。
４）ネジの緩みがないように注意
雷サージ通過時ネジの緩みによるギャップがあると、接合部で放電を起し高周波および高電圧を発生します。また、避雷器の応答速度に遅れが生じたり、破損することもあります。（続流対策のない、ギャップ式避雷器との併用もしないでください。）
５）設置場所の湿度範囲は９０％以下（結露しないこと）であることをご確認ください。
６）絶縁抵抗試験時および耐電圧試験時には、漏れ電流により不良と見誤ることがありますので、関係先の了承を得て避雷器の接地端子接続線を取りはずしておこなってください。

■ 定期点検の方法
・ＪＩＳ規格による直流電圧を印加して１ｍＡ時の電圧を見る方法は、ラインと接地間のモリブデン素子には、おこなわないでください。性質上、直流インパルス電圧もしくは交流電圧による方法となります。
・避雷器専用の簡易チェッカーＣＬＡ－２０００（２０００Ｖ用）をご使用ください。
・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年２回位、定期点検の実施をお勧め致します。
交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧め致します。

■ 保証期間仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、１年間とします。
ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
２０１８．０８．３０

図番 ＴＨ－３１８３