施工説明書（お客様保管）住宅用太陽光発電システム

屋内用集中型パワーコンディショナ

品番 SPUS-55E-NX （5.5kW タイプ）
SPUS-40E-NX （4.0kW タイプ）

SPUS-30E-NX （3.0kW タイプ）

もくじ
はじめに

リモート

連系

自立

抑制

ｋW kWh積算
運転停止

施
 工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施 工 し て く だ さ い。 特 に「 安 全 上 の ご 注 意 」（2 〜 3 ページ）
は、施工前に必ずお読みください。
● 
施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
ま た、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
● 施工終了後、この施工説明書と取扱説明書は、お客様で保管していただくようお渡しください。

工事

【お願い】
● 圧 着端子は適正に加工し、端子ネジは指定のトルク値で確実に締め付けてください。
● 太 陽電池モジュールからの直流と系統からの交流の接続配線を間違えないでください。製品が故障します。
●

設定・確認
その他

8A4846000010

安全上のご注意

2

施工の流れ

3

設置場所の選定

3

外形図・各部の名前

7

設置前の確認

8

設置

10

配線

12

一括制御リモコンの設置

14

外部機器との接続

18

配線後の確認20

整定値の設定21

自立運転による確認25

点検コード履歴、積算電力のクリア

25

連系運転開始準備

28

お客様への説明

29

点検コード

30

整定値の設定一覧

裏表紙

BE0524-0安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告

注意「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

気をつけていただく内容です。

警告
感電、発煙、火災、けが、故障のおそれ

禁 止

必ず守る

■ 以下のような場所には設置しない● 屋外、屋側、屋外とみなされる場所（機器内に水が入ります）● 高温、多湿、塵埃の多い場所（作業場など）● 換気・風通しの悪い場所（車庫、納屋、物置・ 押入れ、屋根裏、トイレなど）● 水・湯気や油煙にさらされる場所（浴室・キッチンなど）● 温泉地、畜舎などで腐食性ガスの発生する場所● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所● 小動物や虫などのすみかになる場所● 不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所● 自動車、船舶などその他特殊な条件下（電磁波雑音の原因にもなります）■ 壁面設置時に、固定ネジを壁中の金属製部材（ラス網等）に接触させない
漏電した場合に発熱し、火災のおそれがあります。（電技解釈 第 145 条 3 項）
■ 落下させた機器や変形した機器は使用しない■ 指示のないカバーを外したり、分解、改造、取り外しをしない■ この「施工説明書」に指示のない配線、ネジなどには触れない■ 施工を行う際に専用の部品以外は使用しない■ 専門知識が必要なため、施工業者以外は施工を行わない■ 自立運転コンセントを増設する場合は、湿気の多い場所に設置しない■ 4 ページの設置基準や 5 ページに示すスペースを確保する
必要なスペースが不足すると、発煙・発火・寿命低下の原因になるおそれがあります。
脱衣所に設置する際は、脱衣所暖房や衣類乾燥機等の熱風が当たる場所には設置しないでください。また、洗剤による塩素ガス発生や整髪料による金属腐食も考慮をお願いします。
■ 施工は、この「施工説明書」に従って確実に行う■ 製品の質量（取付板などを含む最大約 18kg）に十分耐える場所に確実に設置する落下防止のため必要に応じて壁を補強してください。
■ 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」「労働安全衛生規則」など関連法令に従って法的有資格者が施工する
屋外から接続箱や本機にケーブルを引き込む際は、水が浸入しないように対策してください。
■ トルク指定がある場合、トルクドライバーを使用して指定のトルク値で締め付ける■ 太陽光発電システム専用ブレーカ、接続箱の全ての開閉器が OFF（切）であることを確認してから作業する
接続箱を複数台設置する場合は、全ての開閉器を OFF（切）にしてください。
■ 太陽電池モジュールとの接続作業は日没後に行い、日中に作業する場合は太陽電池モジュー
ルに遮光シートをかぶせる
感電のおそれがあります。
■ 電気配線工事作業中は絶縁手袋を着用する■ 内線規程に従い、C種接地工事（ただし、接地抵抗 100 Ω以下）を確実に行う
感電のおそれがあります。また、雷などによる機器故障やテレビ・ラジオの受信障害のおそれがあります。（本書では、アースを接地と記載しています）
アース線接続2注意
けが、発煙、感電、故障のおそれ■ パワーコンディショナ本体にホールソーや電動ドリルなどで穴を開けない
削りカスが基板などに付着して、火災・故障の原因になります。
禁 止■ 設置場所、背面からの配線引込口選定などは付属の「工事用型紙」を使用する
正しく設置しないと、本機の落下によるけがのおそれがあります。
必ず守る■ 作業時には、板金の端部やコーナー部に注意する
けがのおそれがあります。
注 意

施工の流れ
設置場所の選定…………………… P.3

設置前の確認……………………… P.8

設置………………………………… P.10

整定値の設定……………………… P.21

自立運転による確認……………… P.25

はじめに

配線………………………………… P.12

配線後の確認……………………… P.20

点検コード履歴、積算電力のクリア…………… P.25
連系運転開始準備………………… P.28

一括制御リモコンの設置… … … … P.14
外部機器との接続………………… P.18
（設置時のみ）お客様への説明…………………… P.29

設置場所の選定
悪い設置場所の例

雨のかかる（おそれのある）屋外への設置（本機は屋内設置用です）

塵埃（ホコリ、排気ガス、金属粉など）の多い場所（作業場など）への設置

3

設置場所の選定（つづき）■ 2 ページの警告表示欄に記載の設置禁止場所に加え、次のような場所への設置や接続は行わない
1. 直射日光の当たる屋内
2. 周囲温度が− 10℃〜＋ 40℃の範囲を超える場所
3. 点検やメンテナンスが容易に行えない場所（お客様による点検を含む）
4. 標高 2000m を超える場所
5. 垂直に立っていない壁・柱などへの設置
6. 排熱や機器特性上の電磁音が気になる場所
7. 照明器具（ダウンライトなど）の直下近接限度内への設置
8. 本機の電力線と通信線の並走配線
9. 商用電源の電圧を制御する機器（調光器など省エネ機）との併用
10. 高周波ノイズを発生する機器のある場所
11. 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近くや、テレビ、ラジオなどのアンテナ・アンテナ線
より、3 ｍ以上の間隔を取れない場所
PLC など通信を利用する機器は、相互干渉し正常な動作ができなくなる場合があります。
12. アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがある場所に太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電シス
テムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信障害となる場合がありますので設置はお控えください。

脱衣所・洗面所などに設置する場合① 浴室扉や洗面ボウルの端から半径 150mm 以上の離隔を設けることで設置可
・浴室や洗面ボウルからの湯気がパワーコンディショナ下部に直接かからないように設置位置を調整する。
② 浴室扉の上部および洗面ボウルの上部（真上）… 設置不可
③ パワーコンディショナの一部が浴室扉上部や洗面ボウル上部にかかる … 設置不可
④脱衣所暖房や衣類乾燥機等の温風が当たる場所 … 設置不可①

設置禁止範囲①

150mm以上設置禁止範囲150mm以上

150mm以上〈天井側から見た図〉①

浴室扉の左右端から半径150mm以内は設置禁止①

扉上辺より上でも設置可
洗面ボウル端より150mm以上②

設置禁止範囲③

設置禁止範囲③

浴室扉の左右端から半径150mm以内は設置禁止①

洗面ボウル端より150mm以上● 腐食性ガスによる金属腐食についてトイレ用洗剤・漂白剤・排水管用洗剤などによる塩素ガスの発生や、ヘアースプレーなどの整髪料の飛散により金属腐食などが発生することがあります。湯気や結露による影響に加え、腐食性ガスや薬品などによる影響も考慮し、パワーコンディショナの取付場所を選定してください。

4

放熱・据付工事に必要なスペース●●●

付属の工事用型紙に従って選定してください。
印の寸法は、本体と境界（壁など）のスペースです。

上
150以上

※右側面の自立運転コンセントに接続する機器をお客様とご相談の上、プラグ挿入スペー
スを確保ください。

左40以上

前方のスペース：800mm 以上（推奨）
確保が難しい場合は、あらかじめ施工やメンテナンスが可能であることをご確認のうえ、設置してください。

右70以上（※）
パワーコン
ディショナ本体

下
100以上

単位（mm）

パワーコンディショナを上下設置する場合は 2 台までとし、パワーコンディショナの排熱の影響を緩和するために下記条件を必ず守ってください。
・下図の離隔距離を守る（木製遮へい板は現地手配）。
・上側には容量の小さい方のパワーコンディショナを設置する。
なお、この条件を守った場合でもパワーコンディショナの入力電流、設置環境によっては下側のパワーコ
ンディショナの排熱が上側のパワーコンディショナに影響を与え、上側のパワーコンディショナが 10％以上出力抑制する可能性があります。

●

木製遮へい板
厚さ 5以上

パワーコンディショナを左右並列設置する場合には、
2 台の間隔は 70mm 以上必要です。

220以上

70
以上

640以上

リモート

連系

自立

抑制

ｋW kWh

リモート

積算
運転
停止

連系

自立

抑制

ｋW kWh
積算
運転
停止

はじめに

遮へい板

（離隔距離）

100以上

150以上
単位（mm）

単位（mm）

配線ダクトを使用する場合
80mm以下

配線ダクトを使用する場合に限り以下の条件で設置可能です。
①パワーコンディショナ下側と配線ダクトの離隔距離が 80mm 以上②パワーコンディショナ上側と配線ダクトの離隔距離が 100mm 以上③パワーコンディショナ右側と配線ダクトの離隔距離が 40mm 以上
●

配線ダクト

壁

※①＋③または、②＋③の併用はできますが、①＋②の併用は行わないでください。
※配線ダクトは 70℃以上の耐熱仕様かつ高さ寸法が 80mm 以下のものを使用してください。

【①＋③の場合】【②＋③の場合】40mm以上
配線
ダクト

リモート

80mm以上連系

自立抑制100mm以上

配線
ダクト

ｋW kWh
積算
運転
停止

リモート

連系

自立

抑制

底部の通気孔を塞がないことｋW kWh
積算
運転
停止

40mm
以上
底部右側は通気孔がないので離隔０ｍｍも可です5太陽電池モジュール出力線の処理について
太陽電池の設置後、開閉器への接続までに時間を要する場合は、雨水や露、湯気などによる短絡を防ぐため、太陽電池モジュールからの各出力線の先端部分が重ならないよう右図のように確実に絶縁および防水処理を行ってください。
（特に子供の手の届かない高さで処理してください。）＋（黒）と －（白）の出力線が短絡すると火花が発生して大変危険です。
（日射がある限り直流電流が流れ続けます。）

太陽電池モジュール
出力ケーブル
先端は絶縁・防水処理● 遠隔出力制御について

本製品は、2015 年 1 月 22 日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うためには、本製品以外に以下の機器が必要です。
・出力制御ユニット（電力検出ユニット、モニターなど）
今後新たに発表される遠隔出力制御の仕様によっては、出力制御ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業が必要となる場合もあります。
なお、下記の費用はお客様のご負担となります。
・出力制御ユニットの機器代や工事代
・インターネット回線の契約や利用に伴う費用など
遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。

■ 説明書内の記載について

出力制御ユニットを電力検出ユニットと表記する場合があります。
一括制御リモコンをリモコンと表記する場合があります。
● 
本書や取扱説明書のイラストなどはイメージであり、実際とは異なる場合があります。
●●

6

外形図・各部の名前
外形図
550

270

190

リモート

連系

自立

抑制

ｋW kWh
積算
運転
停止（単位：mm）

各部の名前
通気孔（上部）
設定変更ボタンESC DOWN UP

通気孔（右側面）

ENT

自立運転コンセント（最大15A）

保護カバー
前面パネル

整定値一覧ラベル

連系ランプ
（緑色）

表示部

リモートランプ
（緑色）
底面部

自立ランプ
（橙色）

抑制ランプ
（黄色）

電源チェック用LED（赤色、内部の基板上）

はじめに運転スイッチ（前面パネルを外した状態 ）

定格表示ラベル 警告表示ラベル

工事

配線カバー固定ネジ（2か所）

ノックアウト穴（3か所）
通気孔（下部）

別売品：一括制御リモコン SPUR-1MB-NX 寸法図

1
5
0
～
1

10

φ

112.5

（突起部は含みません）
26

120

70

60

単位（mm）

7

設置前の確認
本機 施工上の注意事項
・ 別売品の装着なしで、脱衣所に設置可能です。（必要な離隔距離を守ってください。）
・ 整定値は本書をよく確認のうえ設定してください。
・ パワーコンディショナ同士や一括制御リモコン SPUR-1MB-NX へ接続する通信線には、FCPEV 線（φ 0.9-2P）を使用してください。従来のケーブル（POKC シリーズやパワコン通信接続ケーブル）は使用できません。
・ 一括制御リモコンにより、発電量の確認に加えて運転 / 停止操作が可能です。
（整定値の設定により表示部のリモートランプ（緑色）が点灯し、パワーコンディショナ本体の運転スイッ
チを「運転」にすることでリモコン操作可能となります。リモコンに「リモート無効機器あり / 本体停止」と表示される場合は、整定値や運転スイッチを確認してください。）
・ パワーコンディショナに接続可能なリモコンの種類は、パワーコンディショナの説明書をご確認ください。

付属部品
付属部品を確認し、本機の外観にキズ、へこみなどの異常が無いことをご確認ください。
付

属

部

品

形

状

個数

絶縁キャップ TCM-141（黒/白/赤）絶縁キャップ TCM-53（緑）

絶縁キャップ TCM-81
接地線用圧着端子 R5.5-5

付

属

部

品

1/1/1 取付板
15

配線用圧着端子（14-5NS）

3

トラス小ネジ M4×6

一括制御リモコン※
最大20台まで
表示・運転操作可能

番

－

形

状

SPUR-1MB-NX

自立ランプ（橙）

自立運転中に点灯します

連系ランプ（緑）

連系運転中に点灯します

パワコン切換ボタン

8

1
1
1

運転/停止スイッチ

発電量・運転状態を表示
します※図は説明のため、全ての内容を表示しています

11

施工説明書（本書）※ 別売品は、同梱の説明書を本書と併せてお読みになり正しく施工してください。

表示部

1

1

必要に応じて、以下の別売品を選んでご用意ください。
品

個数

工事用型紙

別売品
品名

状

1

（黒/白/赤/青） 1/2/1/1 トラスタッピンネジ 4×25
検査成績書
1 取扱説明書

配線用圧着端子（8-5NS）

形

総積算ボタン
※ボタン操作は、爪や硬いもの、先のとがったもので行わないでください。
破損や故障の原因となります。

－

システム接続例（本機２台設置例）
1

接続箱

太陽電池アレイ

接地線

1

太陽電池アレイ

接地線

Ｂ

1

接続箱

2

パワー
コンディショナ

2パワー
コンディショナ
1

A

1

住宅用分電盤（専用ブレーカ）

接地

インターネット
自立運転コンセント
（増設用）

電力会社

ルーター

電力検出ユニット

モニター
パソコンなど

現地調達品

ケーブル種類

1 接続箱接続用ケーブル

CVまたはVV2心2 系統側接続用ケーブル

CVまたはVV3心

1 接地線

太陽光発電システム専用ブレーカ※定格電流40A（SPUS-55E-NX）、
30A（SPUS-40E-NX、SPUS-30E-NX）、
感度電流30mAの漏電ブレーカをご使用ください。

ケーブル径（mm2）

配線長 ※１圧着端子型番 ※2

8
14
8
14
5.5

15 ｍ以内25 ｍ以内15 ｍ以内25 ｍ以内

8－5NS
14－5NS
8－5NS
14－5NS
R5.5－5A 通信線：ツイストペア線

スイッチボックス
丸皿小ネジM4×35

工事

1対
FCPEV
φ0.9-1P（電力検出ユニットの接続用）
B 通信線：ツイストペア線 2対
FCPEV
φ0.9-2P、外径φ7.0mm以下（一括制御リモコン用電源線込み）
自立運転コンセント一式
お客様からのご要望により設置してください。
（増設時のみ）※3
ケーブルはVVF2心 φ2.0
スイッチボックスを使用してリモコンを壁に固定する場合に必要です。

パテ（低分子シロキサン低減タイプ） 難燃・不乾タイプのパテを現地調達してください。

※１ 配線長は推奨値です。接続箱←→パワーコンディショナ間は電流値が増加するため、配線長が短くなるように施工してください。
パワーコンディショナ←→分電盤間は、系統電圧と電圧上昇抑制値とのマージンに対して、電圧降下値を小さくしてください。
※ 2 圧着端子の型番は参考品番（日本圧着端子製造株式会社製）を記載しております。
適合する絶縁チューブも用意してください。
※3 自
 立運転コンセントはパワーコンディショナ側面にありますが、お客様からのご要望により増設してください。
（合計 15A 以内）

9

設置
取付板の固定と配線引込口

1. 工事用型紙の （位置決め用ポイント）の位置に

警告

合わせて付属の固定ネジ（トラスタッピンネジ
4 × 25）1 本を仮止めしてください。

2. 工事用型紙に従って配線引込口範囲■ 壁面設置時に、固定ネジを壁中の金属製部材（ラス網等）に接触させない
漏電した場合に発熱し、火災のおそれがあります。
（電技解釈 第 145 条 3 項）に必要な大きさの穴を開けてください。
（配線が壁の中からの場合）

3. 壁の固定ネジを外して工事用型紙を外してください。（5. で使用しますので捨てないでください）
4. 再度、固定ネジを仮止めして固定ネジに取付板の を引っ掛けてください。
5. と ◎ 穴の計 9 か所が標準取付穴となりますので、工事用型紙を参照して必ず付属の固定ネジ（トラスタッピンネジ 4 × 25）で取付板を水平に固定してください。
さらに任意の ○ 穴 2 か所を選び付属の固定ネジ（トラスタッピンネジ 4 × 25）で固定してください。
ここは任意の○穴となります

引っ掛け部

取付板

パワ－コンディショナ本体◎穴8か所を固定

位置決め用ポイント※図は型紙参考図です。

配線引込口範囲（配線が壁の中からの場合）

最大110

10

最大55

任意の○穴
2か所を固定10

単位（mm）

パワーコンディショナの壁取付け

1. 前面パネルを外します（1）下 部 2 本の前面パネル固定ネジを外します。

（2）前面パネル下部を手前に引きながら、上に持ち上げ、ツメ 3 か所を外します。

ツメ（3か所）

1.-（1）（2）

前面パネル
前面パネル固定ネジ
（2か所）

10

2. 配線カバーを外します（1）底 部にある配線カバー固定ネジ 2 本を外します。

保護カバー固定ネジ

矢印の保護カバー
固定ネジ以外は外さないこと保護カバー

3.

（2）少し手前に引いて配線カバーのツメを外し、下方向に取り外します。

ツメ

3. 保護カバーを外します

保護カバー固定ネジ 1 本を外し保護カバーを取り外します。

2.-（2）
2.-（1）

配線カバー固定ネジ

4. パワーコンディショナを取り付けます壁

パワーコンディショナの背面の差し込み部（1 か所）に、取付板の引っ掛け部（1 か所）
を差し込むように取り付けます。
（パワーコンディショナを 50mm 以上あげて 4.
から取付板に沿ってゆっくりさげるとスムーズに取り付けられます。）

5. パワーコンディショナを固定します

配線カバー

引っ掛け部

差し込み部

取付板
固定部

※背面から見た図5.
トラス小ネジM4×6（1本）（右下1か所）パワーコンディショナと取付板を付属のネジ（トラス小ネジ M4 × 6、1 本）で固定します。

6. パテで隙間をシールします 動物などの侵入防止のため、壁とパワーコ
小ンディショナ背面との隙間をパテでシールしてください。

工事

6. パテ埋め5. トラス小ネジ

M4×6（1本）

露出配線用ノックアウト穴
露出配線時は、下図の区分に従い外した配線カバーに必要なノックアウト穴を開け、配線してください。
ノックアウト穴は、マイナスドライバーの先をノックアウト穴の接合部に当て、変形・バリに注意しながらハンマーでたたいてください。配線カバーが変形するとパワーコンディショナ本体に取り付けられなくなります。

配線カバー

φ20

2-φ35

ノックアウト穴

系統側接続ケーブル
通信線

接続箱接続用ケーブル
自立運転コンセント用ケーブル（増設時）

11

配線
ご注意
● 日中、太陽電池モジュールからの出力線は高電圧がかかった活線です。配線作業は日没後に行ってください。やむを得ず日中に作業する場合は充電部に触れると危険なため、太陽電池モジュールに遮光シートをかぶせた上で必ず絶縁手袋をはめ、感電に十分注意して作業してください。
● 太陽電池モジュールからの出力線などを短絡すると火花が飛び大変危険です。
（日射がある限り直流電流が流れ続けます。）端子台に配線する場合は絶縁処理を施し、各部に正しく接続してください。
● 太陽光発電システム専用ブレーカ、接続箱内の全ての開閉器が OFF（切）であることを確認してから作業してください。
● 静電気による機器の損傷を防ぐため、除電してから作業してください。

■入力側定格

最大許容入力電圧 ：DC450V（いかなる条件でも 450V 以下となるようなシステム設計を行ってください。）● 入力運転電圧範囲 ：DC40 〜 450V
● 起動電圧：DC50V ± 3V 以上 150 秒以上継続または、DC80 Ｖ± 3V 以上 10 秒以上継続● 最大入力電流：44A（SPUS-30E-NX は 33A）●

■接地

パワーコンディショナは接地端子付仕様としています。
感電防止のため、必ず確実に接地してください。
● 設置場所の変更や移設の際にも、必ず再度接地してください。
● 接地がないときは電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士による接地工事を行ってください。
● ガ
 ス管や水道管、電話や避雷針の接地線および漏電遮断器を入れた他の製品の接地線には、接続しないでください。

お願い● パワーコンディショナは通常、使用電圧が 300V を超過しますので C 種接地（電技解釈第 29 条）です

が、低圧電路に接続され、地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するシステムでは、接地抵抗値は 500 Ω以下に緩和されます（電技解釈第 17 条 3 項一号）。
より安全性を高めるために接地抵抗 100 Ω以下の接地工事をお願いします。

接地線の配線方法

1 点接地を基本としますが、現場の状況に応じた接地工事を行ってください。
接地線は太いケーブルで、短かく配線することが原則です。
屋外のケーブルを筐体内に引き込む際は、水が浸入しないよう対策してください。

〈1点接地の例〉
接続箱

パワー
コンディショナ

住宅用分電盤

太陽電池
架台

接続箱

パワー
コンディショナ

住宅用分電盤

太陽電池
架台

接地

②

接地

接地

接地

接地

③
接続箱

パワー
コンディショナ

住宅用分電盤

太陽電池
架台

接続箱

パワー
コンディショナ

住宅用分電盤

太陽電池
架台

接地

パワーコンディショナの接地端子は１つです。接地線の共締めは、右図のように行ってください。

12〈多点接地の例〉

①

接地

接地

接地

配線の接続1. 圧着端子と絶縁チューブは配線に合うもの（9 ページ参照）を使用し、適合工具（YHT-2210 など）
で確実に取り付けます。

ケーブルの加工●接続箱接続用ケーブル/系統側接続用ケーブル
圧着端子

導体

L

絶縁体

シース※
1～2mm

絶縁体

●接地線

導体

絶縁体

L
●自立運転コンセント用
ケーブル

導体

L

シース※

絶縁体

絶縁チューブ

圧着痕※シースは絶縁体を保護するためのものです。
シースをむいた部分がパワーコンディショナの外に出ないようにしてください。
また、ケーブルの導体露出長さは参考値です。

絶縁チューブ

0.5～2mm

ケーブル名称
接地線

ケーブル径

窓

導体露出長さL

5.5 mm2
8 mm2

7.5～8.5 mm
9.5～10.5 mm

14 mm212.0～13.0 mm

φ2.0 mm15 mm

接続箱接続用
系統側接続用
自立運転
コンセント用

絶縁体

着脱ボタン
自立運転出力端子2. 配線作業は右図に従って、以下の順で間違いの

自立端子

P

N

①接地線

AC100V
AC200V工事③系統側接続用ケーブル
単相3 線式（0は中性相）ご注意● 電動ドライバー・インパクトドライバーなどは絶対に使用しないでください。端子台を破壊す
るおそれがあります。
● 配線作業は、短絡、地絡（端子緩み、隣接端子との導電部接触、絶縁被覆の破れ、配線の挟み込み）に十分気をつけてください。
● 増設した外付け自立運転コンセントは、他の家
庭内コンセントと区別してください。またパワー
コンディショナを複数台設置する場合、他のパ
ワーコンディショナの自立運転コンセントと接続しないでください。

②外付け自立運転
コンセント ※

④接続箱接続用ケーブル（太陽電池より）（－）（＋）

け固定します。
（締付トルク 2.0 〜 2.4N・m）※ トルクドライバーを使用してください。

交流の接続配線に間違いがないか、極性の間違いがないかを確認してください。
（接続を間違えると製品が故障するおそれがあります。）

U O W
E

3. 配線を端子台に指定のトルク値で確実に締め付

4. 太陽電池モジュールからの直流と、系統からの

交流端子

U1 V1

直流端子

ないように行ってください。
① 接地② 外付け自立運転コンセント（増設時）③ 系統側④ 太陽電池側※ ② の自立運転出力端子は速結端子です。ケーブルは、奥までしっかり差し込み、端子の窓からケーブルの導体が見えることを確認してください。
外 す場合には着脱ボタンを押しながら、ケーブルを引き抜いてください。

200
V※外付け自立運転コンセント（現地調達品）はお客様からのご要望により増設可能です。
定格AC100V、15A以上のものをご使用
ください。
正しい
導体

端子台

圧着の際、カシメ部分から出す導体は
0.5～2mm程度としてください。
長いと端子台へ正しくネジ締めができない場合があります。

ネジ
悪い

カシメ部分から出す導体が長い
導体
端子台

ネジ

導体
配線用
圧着端子
端子台

13

一括制御リモコン（別売品）の設置
お願い● 静電気による一括制御リモコンの故障を防ぐため、必ず除電してから作業を行ってください。

設置前の確認■はじめに●●一 括制御リモコン 1 台で、最大 20 台の屋内用集中型パワーコンディショナを操作できます。
接 続箱内の全ての開閉器、太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）、パワーコンディショナの運転スイッチが停止であることを確認してください。

■設置場所のご注意●●

一括制御リモコンは屋内設置です。
下記の場所には取り付けないでください。
①動作温度範囲（-20 ℃～ +50 ℃）外の場所②直射日光の当たる場所③洗面所や脱衣所、台所など湿度の高い場所④温度変化の激しい場所⑤指定の設置スペースを確保できない場所⑥振動や衝撃を受ける場所⑦火気・湯気・煙・油・塵・塩分・腐食性物質・爆発性 / 可燃性ガス・化学薬品・油脂系の洗剤にさらされるおそれのある場所⑧電気的雑音の影響を受ける場所⑨標高が 2000 m を超える場所■一括制御リモコン設置時のご注意 モコン用通信線は熱の影響を受けないところに配線し､ 電力線と並走させたり同一電線管に収めなリ
いでください。
● 壁に貫通穴を開けるときは、壁内部にある柱・鉄筋を避けて、取付位置を決めてください。
● 
リモコン用通信線をコンクリート壁などに通す場合は、電線管などに納め通信線に傷がつかないようにしてください。
●

設置スペースと取付金具寸法
60

右のスペース20以上

20以上

φ10～15

10

左のスペース112.5

上のスペース
30以上

下のスペース
20以上

単位（mm）

単位（mm）

印の寸法は、一括制御リモコンと境界（壁など）のスペースです。必ず確保してください。

14

 ぺい配線の場合は上図を参考に、壁に隠
通信線を通す穴を開けてください。
※壁 の穴と通信線の隙間はパテなどでシール
してください。
●

取付け方法1. 裏面にある取付金具を矢印の方向にスライドさせて外します。

2. 取付金具を壁に固定します。

取り付ける壁材の種類などにより、固定方法が異なります。

ご注意● 電気ドライバー、インパクトドライバーなどは絶対に使用しないでください。締め付け過ぎると金具が変形し不具合が発生するおそれがあります。
● 壁面に設置するときに、固定ネジ・金属電線管を壁の中にある金属製部材に接触させないでください。
●木 質壁面への固定
付属のリモコン用木ネジを使用します。

●

木質

石コウボード壁面への固定石コウボードネジ・ボードアンカー（現地調達品）などを使用します。
石コウボードコンクリート壁面への固定
取付金具の固定用穴（φ 6 ×深さ 25 〜
30mm）を開け、オールプラグ 6 × 25
（現地調達品）を打ちこみ、付属のリモ
コン用木ネジを使用して固定します。

●●

スイッチボックスへの固定
丸 皿小ネジ M4 × 35（現地調達品）を使用します。

工事

スイッチボックス

コンクリート

取付金具（上下、裏表に注意してください）

3. 一括制御リモコン本体裏面のふたを外し

3.

ます。

●

 ジ（１か所）を外しふたを外してく
ネ
ださい。

15

一括制御リモコン（別売品）の設置（つづき）
4. 先に一括制御リモコン側から配線します。

4.-(1)

リモコン裏側左のパワコン通信速結端子に、通信側（S+、S －）と電源側（+、－）それぞれ間違えないよう通信線を接続します。

露出配線の場合（1） 先にリモコン左下側の通信線取入口（矢印部）を、ニッパーなどで切り取ってください。隠ぺい配線の場合は通信線
取入口を切り取る必要はありません。

通信線取入口4.-(2) ５.

（2） 左側の速結端子に通信線を接続し、右下図を参照して凹部へ通信線を収め、通信線取入口より外側へ引き出してください。
●

通信線：FCPEV 線

終端

φ 0.9-2P、8 〜 9mm むく
線色により４本を識別し、誤配
線しないでください抵抗

パワコン通信RS-485

通信 電源

1

2

FCPEV線

隠ぺい配線の場合（左側速結端子を使用時）
右図を参照して一括制御リモコンの裏側の凹部へ通信線を収め、壁内側へ引き回してください。
壁の穴と通信線の隙間はパテなどでシールしてください。

・露出配線時・隠ぺい配線時

5. 終端抵抗スイッチが ON であることを確認してください。
終端抵抗スイッチ：ON（初期値）

6. 一括制御リモコン本体裏面のふたを取り付けます。
●

6.

通信線を挟み込まないように注意してネジ（1 か所）を固定してください。

7. 壁に固定した取付金具に一括制御リモコン本体を取り付けて

7.

ください。

●

16

取付金具の両側上下のツメ（矢印計 4 か所）に一括制御リ
モコン裏側の穴を引っ掛けてください。
（リモコン底面の固定ネジはありません。）

上下ツメ（両側4か所）8. 通信線をパワーコンディショナの速結端子に接続してください。
●

 色により通信（S+、S －）と電源（+、－）を識別し、それぞれ極性を間違えないよう注意して線ください。誤配線により機器が故障する可能性があります。

渡り

S－ S+ －
（Ｂ）
（A）

終端抵抗

ON

通信アドレス1（機器間通信選択）

パワーコンディショナを複数台設置し渡り配線する場合はこちらも使用+

S－ S+ －（Ｂ）
（A）

通 信 電源 通 信 電源

ON

極性注意

終端抵抗

パワコン通信OFF+

終端抵抗スイッチ：ON（初期値）

一括制御リモコンから

他のパワー
コンディショナへ

FCPEV線：φ0.9-2P、心線を傷つけないように被覆を8～9mmむくON
一括制御リモコン（REM-A）

パワー
コンディショナ

FCPEV線 φ0.9-2P● 複数台設置で渡り配線を行う例

終端抵抗

ON

OFF

通信アドレス

1

2（REM-A）（REM-A）（機器間通信選択）ON
一括制御リモコンパワー
コンディショナ

工事

9. 全ての配線終了後、本書に沿って通信に必要な整定値（機器間通信選択、通信アドレス）を設定してください。

 初に「配線後の確認」（20 ページ）を実施してください。
最その後、21 ～ 24 ページの「整定値の設定」の手順に従い、１．機器間通信選択と ２．通信アド
レスは必ず設定してください。
● 
全てのパワーコンディショナで設定が必要です。
●●

17

外部機器（別売品）との接続
接続可能な外部機器は以下のとおりです。
（2024 年 3 月現在）
本書と共に各機器の説明書を参照してください。
■ 電力検出ユニット

SPW277-NX※出力制御対象の場合

電力検出ユニットは、下記に沿って本パワーコンディショナと接続してください。
（電力検出ユニットおよびモニターにはパワーコンディショナの運転 ON/OFF 機能はありません。）
ご注意● 各機器により計測可能な電力の上限や接続可能台数などが異なりますので、各機器の説明書をご確認ください。
● 全ての配線終了後、通信に必要な整定値（機器間通信選択、通信アドレス）を設定してください。
品番

最大 5 台設定 ※SPW277-NX○※付 属の主幹電流センサ（CT）の最大貫通電流は150A です。

最大 20 台設定○
（全量設定時）DIP-1 スイッチの
1 番は買取制度に合わせて余剰 / 全量を切り替え、
2 番（RS485 通信方式）は OFF 側（Modbus）です。

接続方法

渡り

+
S－ S+ －（Ｂ）
（A）+
S－ S+ －
（Ｂ）
（A）

ON

極性注意

終端抵抗

パワコン通信OFF

終端抵抗スイッチ：ON（初期値）

通 信 電源 通 信 電源

・以下は、一括制御リモコンを使用しない場合です。
（リモコン使用時は、次ページを参照）
・線色により識別し、極性を間違えないよう注意してください。誤配線により故障する可能性があります。

電力検出ユニットから心線を傷つけないように被覆を8～9mmむく●

パワーコンディショナが 1 台の場合
終端抵抗

ON

1
通信アドレス（機器間通信選択） （OTHER）① FCPEV線 φ0.9-1P

電力検出
ユニット

パワー
コンディショナ
①●2 台〜 20 台の場合（20 台の例）
終端抵抗

ON

1
通信アドレス（機器間通信選択） （OTHER）
パワー
コンディショナ

OFF

OFF

2
（OTHER）

3（OTHER）………………………

20（OTHER）

②

②

②

②

OFF

パワーコンディショナ間の渡り配線には、② FCPEV線 φ0.9-2P を使用してください

18

電力検出
ユニット
①

●

一括制御リモコン使用時（パワーコンディショナ２台の例）
終端抵抗

ON

1
通信アドレス（機器間通信選択） （REM-A）

OFF

ON

2
（REM-A）

リモコンパワー
コンディショナ

②

②

電力検出
ユニット
①

一括制御リモコン使用時は、必ず上図のよう（電力検出ユニットをリモコンにつなぐ）に接続してください。
接続順や通信アドレス設定を間違えると正常に動作しない場合があります。
一括制御リモコン使用時の詳細接続図
裏面

終端

抵抗

パワコン通信RS-485

通信 電源

1

2
終端

FCPEV線抵抗

パワコン通信RS-485

通信 電源

1

2

電力検出
ユニットへ

パワー
コンディショナへ

工事

配線終了後、まず「配線後の確認」（20 ページ）を実施してください。その後、21 ～ 24 ページの「整定値の設定」の手順に従い、通信に必要な整定値の １．機器間通信選択と ２．通信アドレスを設定してください。特に１．機器間通信選択は一括制御リモコンの有り無しで設定内容が変わります。全てのパワー
コンディショナで設定が必要です。

19

配線後の確認1. 接続箱の全ての開閉器を OFF（切）、太陽光発電

システム専用ブレーカを OFF（切）、パワーコン
ディショナの運転スイッチを「停止」にした状態
で、絶縁抵抗を測定してください。
（1） パ
 ワーコンディショナの端子台で、接地端子と直流側の P（＋）、N（−）にて測定して
ください。
● 
絶 縁 抵 抗 計（ 印 加 電 圧 DC500V） で、
各配線 0.4M Ω以上

U O W

P

E

N

2. 接地抵抗計を用いて、接地極の接地抵抗を確認します。
（⇒接地抵抗値については 12 ページを参照してください。）

3. 接続箱の開閉器のみを全て ON（入）にし、太陽電池モジュールが発電している状態で端子台の DC 電圧を測定してください。
（1）テスターを DC 電圧レンジにし、P-N 間で測定してください。
● DC450V 以下のこと。
● プラス側になること。
（2）測定後、接続箱の全ての開閉器は OFF（切）にしてください。

絶縁抵抗計

P

＋

N

－

テスター

－

＋

※テスターの設定・極性に注意して測定してください。

4. 太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）にして端子台の AC 電圧を測定してください。
テスターを AC 電圧レンジにし、U-O-W 間を測定してください。
● 1：U-O 間 （AC95 〜 107V）● 2：W-O 間 （AC95 〜 107V）● 3：U-W 間 （AC190 〜 214V）

U O W

5. パワーコンディショナの運転スイッチが「停止」であることを確認し、接続箱内の全ての開閉器
を ON（入）にしてください。
● 
基 板上の電源チェック用 LED（赤色）が点灯する事を確認してください。
● 
確 認後、60Hz 地域では、住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にしてください。

－

＋

テスター
※テスターの設定に注意して測定してください。

 いて、整定値の設定を行います。
続50Hz 地域で OFR（系統周波数上昇レベル）/UFR（系統周波数低下レベル）の値を初期値から変更する場合は、太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）のままとしてください。
（50Hz 用の候補値を表示するためです。これら２項目の設定を変更しない場合は、専用ブレーカ
を OFF（切）にしてください。）
接続箱の全ての開閉器は ON（入）、パワーコンディショナの運転スイッチは「停止」の状態で、次ページに進んでください。

●

20

整定値の設定
前面パネルが取り付けられている場合は、10 ページ下段の 1. を参照し取り外してください。
電源チェック用 LED（赤）の点灯を確認して、以下の設定を進めてください。

整定値の設定方法

電力会社の指示に従って、整定値の設定を行ってください。

右 図 に 示 す 設 定 変 更 ボ タ ン“ESC”、“DOWN”、“UP”、“ENT” を 操 作 することで、各種設定値の確認や設定が可能です。
● 設定変更ボタンの意味
ESC ：前の画面に戻る
DOWN：下の選択項目に移動
UP：上の選択項目に移動
ENT ：選択項目を確定

電源チェック用LED（赤色）

表示部

設定変更ボタンESC DOWN UP

ESC DOWN UP

ENT

ENT

（前面パネルを外した状態）

ご注意● 日中、十分な日射がある状態で、運転を停止してから設定を行ってください。
（停止状態では表示は消灯しています。）
十分な日射がない場合には、が表示され設定できません。

主な整定値の設定手順
お願い● 以下に一部の整定値の設定手順を示します。裏表紙の整定値の設定一覧を確認のうえ、必要な整定値
項目は全て設定してください。
● 50Hz 地域で 50Hz 用の OFR（系統周波数上昇レベル）/UFR（系統周波数低下レベル）の設定候補
値を表示する場合は、太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）にしておく必要があります。
● 複数台設置時は、全てのパワーコンディショナで整定値の確認・設定が必要です。
● 設定完了後、ESC ボタンを数回押し、初期画面に戻ってください。
■ 機器間通信選択（通信接続する機器に合わせて設定変更しないと、正しく通信できません。）
設定項目は、

です。

候補値

説明
一括制御リモコンを接続する場合は必ずこちらを選択（外部機器がある場合も）使用しません
リモコンを使用せず、外部機器のみを接続（初期値）
何も接続しない場合の設定
設定時は、
17 ～ 19 ページの接続設定例も参照ください。

運転スイッチ: 停止に変更する例です）

ENTを長押し（5秒以上）

ENTを押す※設定変更は必ず停止状態で行ってください。
（操作前の表示は消灯しています）

数秒で戻る

（点灯）

設定・確認

■ 設定方法（下記は

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更 （点滅）（UP・DOWNで初期値から変更
すると、表示が点滅します。
以降の説明でも同様です。）

数秒で移行

機器間通信選択が rEM-Aに設定されました

21

整定値の設定（つづき）■ 通信アドレスです。
設定項目は、
各パワーコンディショナの通信アドレスを 1 から順に最大 20 まで重複のないように設定します。
（下記は２に変更する例です）
運転スイッチ
: 停止

ENTを
長押し
（5秒以上）

UPを
押し選択

ENTを
押す

（点灯）

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更 （点滅）

数秒で移行

数秒で戻る
アドレスが2に設定されました※が表示された場合は再度設定し直してください。
設定後、ESC を１回押し初期画面に戻ってください。
■ 自立周波数

設定項目は、です。
設置地域の商用電源に合った自立運転周波数に設定しますが、20 ページの４. ～５. で系統側の電圧が入力されると、系統の周波数に自動設定されます。自動設定された後は AUto と表示され、変更できません。
初期値は 50Hz です。下記は自動設定前に 60Hz に変更する例です。
運転スイッチ
: 停止

ENTを
長押し
（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

ENTを
押す

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更（点滅）

数秒で移行

数秒で戻る

※

自立周波数が60Hzに設定されましたが表示された場合は再度設定し直してください。

■ 連系自立自動切替
設定項目は、です。
停電時に自動で自立運転を開始し、復電時にも自動で連系運転に戻るか、手動での切替え操作を必要とするかを選択します。お客様（施主様）の希望を確認のうえ、設定してください。初期値は oFF（手動の切替え操作が必要）です。
運転スイッチ
: 停止

ENTを
長押し
（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

ENTを
押す

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更（点滅）

数秒で移行

数秒で戻る

※

22

が表示された場合は再度設定し直してください。

連系自立自動切替がｏｎ（自動）に設定されました。

■ 電圧上昇抑制レベル（以降の項目は、電力会社の指示がある場合や協議のうえで変更してください）
設定項目は、です。
電圧上昇抑制レベルは、系統側の電圧が設定以上に上がらないよう保護します。系統電圧は電気事業法に基づいていますので、電力会社からの指示が無い場合は、109.0V（初期値）のままにしてください。
電力会社の指示がある場合のみ下図の方法で電圧上昇抑制レベルを変更してください。
運転スイッチ
: 停止

ENTを
長押し
（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

ENTを
押す

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更（点滅）

数秒で移行

数秒で戻る

※

電圧上昇抑制レベルが107.0Vに設定されましたが表示された場合は再度設定し直してください。

■ 系統過電圧レベル
設定項目は、です。
系統電圧が上昇し、設定した系統過電圧レベルに達した際に、系統保護のためパワーコンディショナを停止します。
電力会社の指示がある場合のみ下記の方法で変更してください。（初期値は 115.0V）
ENTを運転スイッチ
長押し: 停止（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

ENTを
押す

（点灯）

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更 （点滅）

数秒で移行

数秒で戻る

※

系統過電圧レベルが110.0Vに設定されました。

が表示された場合は再度設定し直してください。

■ 連系保護リレー時限
設定項目は、です。
系統異常による停電検出からの復帰方法を 300 秒 /150 秒 / ５秒 / 手動に設定することができます（初期値は 300 秒）。自動復帰設定時は、系統異常の解除後、設定時限経過しだい復帰します。
手動復帰設定時は、運転スイッチの手動操作で復帰させてください。下図の例を参考に設定してください。
ENTを長押し（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

設定・確認

運転スイッチ
: 停止

ENTを
押す

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更（点滅）

数秒で移行

数秒で戻る

※

が表示された場合は再度設定し直してください。

保護リレー時限がoPr（手動）に設定されました。

23

整定値の設定（つづき）■ 力率
設定項目は、です。
太陽光発電からの逆潮流による系統の電圧上昇対策の 1 つです。
電力会社の指示がある場合のみ、変更してください。
力率の設定範囲は 0.80 〜 1.00（初期値 0.95）で 0.01 ごとに設定が可能です。
■ 並列時許容周波数
整定値設定項目は、です。
電力会社の指示がある場合のみ変更をしてください。
適正範囲を超えた系統周波数の上昇時に、更に周波数が上昇しないよう系統を保護します。
（初期値は 0.1Hz）
運転スイッチ: 停止モード

ENTを長押し（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

ENTを
押す

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更（点滅）

数秒で移行

数秒で戻る
並列時許容周波数が0.15Hzに設定されました。

■ クリップ制御電力値
整定値設定項目は、です。
本項目は、設定すると出力が制限されます。通常の施工時は設定不要です。
故障や劣化により定格出力の異なるパワーコンディショナへの交換が発生する場合に、交換前の設備認
定容量を超えないよう出力上限値を設定します。（初期値：OFF）※本機能は、出力制御非対応の発電設備において、パワーコンディショナ交換により設備容量が増加する場合、かつ 10kW 未満の発電設備で利用が可能です。機能を利用する場合は、最新の制度をご確認ください。また、本体内の保護シートの整定値の設定一覧に変更値を記入して記録してください。
運転スイッチ: 停止モード

ENTを長押し（5秒以上）

数回
UP・DOWNを
押し選択

ENTを
押す

ENTを
押す

（初期値）
UP・DOWN
で変更（点滅）定格電力情報
未取得の場合ESCを押す
数秒で戻る

24

数秒で移行

定格電力情報取得後クリップ制御電力値
が4.0kWに設定されました。

自立運転による確認
1. 自立運転動作を確認してください。

（1）住宅用分電盤内の太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にしてください。
（2）パワーコンディショナ本体の運転スイッチを運転にして、自立ランプが点灯することを確認してください。

2. （1）パワーコンディショナの運転スイッチを停止にしてください。
（2）接続箱内の全ての開閉器を OFF（切）にしてください。

3. 11 ページの 2. と逆の手順で、配線カバー固定ネジ 2 本で配線カバーを取り付けてください。

点検コード履歴、積算電力のクリア
本操作は太陽電池が発電している時に行ってください。
本製品では、以下の操作により、過去に発生した点検コードを最大 15 個まで表示させることができます。
また、点検コードの履歴、積算電力をクリアすることができます。（一度クリアしたデータはもとに戻りませんので、ご注意願います）● 操作する際のお願い● 
前面パネルが取り付けられている場合は、10 ページのパワーコンディショナの壁取付け 1. を参照し取り外してください。
● 
必ずパワーコンディショナの運転スイッチを停止にし、太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にし、接続箱内の全ての開閉器は ON（入）にしてください。
● 電源チェック用 LED（赤）の点灯を確認して、以下の作業を進めてください。
● 点検コード履歴の確認
設定変更ボタンを操作し、点検コード履歴モードにて点検コード履歴を確認します。下記の例を参考に操作ください。
点検コード履歴モードに入ると、最新の点検コードが表示されます。ボタンを押すたびに古いコードが表示され、最大 15 個まで表示可能です。一番古いコードの次は最新のコードに戻ります。
運転中または停止中※停止状態の場合、表示は消灯しています。
数回UPを
押し選択
点検コード履歴モード
ENTを押すESCを押す点検コード表示

DOWN
を押す

UP
を押す

ENTを押すESCを押す連系開始後のデータ連系を開始してから1234日目に発生した場合の例

ENTを押すESCを押す日出検出後のデータ
日出を検出してから5時間5分後に発生した場合の例

設定・確認

点検コードとその発生時のデータが表示されます。
点検コードは最大15個表示されます25

点検コード履歴、積算電力のクリア（つづき）● 点検コード履歴・積算電力のクリア① 積算電力のクリア方法
設定変更ボタンの ESC を 5 秒以上長押し、メイン
リセットモードに入ってください。
UP または DOWN ボタンを押し、積算電力リセッ
ト画面を表示させてください。
その状態で、ENT を 5 秒以上長押しすることでリセット処理が開始されます。
の画面が出ると処理が完了します。
その後、積算電力リセット画面に戻ります。

の画面② 点検コード履歴のクリア方法
設定変更ボタンの ESC を 5 秒以上長押し、メイン
リセットモードに入ってください。
UP または DOWN ボタンを押し、点検コード履歴

停止中（運転スイッチ：停止）

ESCを長押し（5秒以上）
メインリセットモード
ENTを
消去完了
点検コード履歴リセット 長押し（5秒以上）
UP、DOWN
で選択
積算電力量リセット

or
消去失敗

数秒で戻る

を表示させてください。
リセット画面
その状態で、ENT を 5 秒以上長押しすることでリセット処理が開始されます。
の画面が出ると処理が完了します。
その後、点検コード履歴リセット画面の画面に戻ります。
右図の点検コード履歴クリア方法例を参考に操作ください。
ご注意● 日中、十分な日射がある状態で作業してください。

● 一括制御リモコンのクリアについて① 総積算電力量のクリア方法
パワーコンディショナ本体の積算電力をクリアすると、連動してクリアされます。
② 点検コード履歴のクリア方法
パワーコンディショナ本体の点検コード履歴をクリアすると、連動してクリアされます。
③ アドレス番号のクリア方法
パワーコンディショナを複数台接続し、一度通電した後に通信アドレスを設定した場合、設定が反映されずにリモコンのアドレス表示が異なる場合があります。その時はリモコンが記憶したアドレス番
号をクリアする必要がありますので、以下を行ってください。
・ 発電電力表示画面で、パワコン切換ボタンを約 20 秒長押しします。
⇒ リモコン表示部のパワコン番号がクリアされ、表示が消えます。数秒後に再表示されますので、正しいアドレス表示であることを確認してください。

26

■ 積算電力、点検コード、整定値などの表示方法（下記は一部の項目について操作手順を示したものです。）
運転中または停止中※停止状態の場合、表示は消灯しています。
UPを1回押す※各モードはESC選択、無操作150秒、運転スイッチ操作をすることにより初期表示に戻ります

積算表示モード
ENT
ESC
DOWN

積算電力量

DOWN

交互表示

2000kWhUP

電圧上昇抑制時間

UP

電力量表示

交互表示

時間表示
5000分

点検コード履歴モード
ENT

点検コード表示

ENT

ESC

ESC
DOWN

DOWN

UP

UP

連系開始後のデータ連系を開始してから1234日目に発生した場合の例

ENT
ESC

日出検出後のデータ
日の出を検出してから5時間5分後に発生した場合の例

点検コードとその発生時のデータが表示されます。
点検コードはUP、DOWNで操作することで最大15個表示されます
整定値確認モード
ENT

設定項目表示

交互表示

設定データ表示

ESC
DOWN

DOWN

UP

UP

交互表示

設定データ表示

項目番号と項目名（アルファベット）が表示されます。
UP、DOWNを操作し表示させたい項目番号を選んでください。
項目は整定値一覧をご確認ください
特殊表示モード

DOWN

UP

DOWN

設定・確認

UP

ご注意
● 日中、十分な日射がある状態で設定してください。
十分な日射がない場合には、が表示され設定できません。

27

連系運転開始準備
1. 水分・小動物などの侵入を防ぐために必ず防水処理を行ってください。
●

配線が壁の中からの場合

③

●

②

●

配線の引き込みを底面から行った場合（露出配線時）①※ノックアウト穴をパテなどでシールしてください。（①）

 動物侵入防止のため、次の箇所をパテなどでシールしてください。
小① 配線を通す穴② PF 管などを使用する場合は PF 管と中の配線の隙間③ 壁とパワーコンディショナ背面との隙間のシール実施を確認する（11 ページ）

2. 保護カバーを取り付けてください。

下側を先に差し込み、保護カバー固定ネジで固定してください。

3. 10 ページのパワーコンディショナの壁取付け 1. の逆の手順で、前面パネルを取り付けてください。
チェック項目□ 本体は水平・垂直に設置されていますか。上下左右・前方に必要なスペース（離隔距離）はありますか。
□ 接地線の接続は確実ですか。（接地抵抗は 100 Ω以下ですか）□ 電力会社の指示に従って、整定値の設定を行いましたか。また不要な設定、設定間違いがないか確認してください。（裏表紙 参照）□ 接続箱内の全ての開閉器→太陽光発電システム専用ブレーカの順番で ON（入）してください。
□ パワーコンディショナの運転スイッチで運転を開始し、表示部に発電量が表示されますか。（誤接続の場
合点検コードが表示されます）（30 ～ 31 ページ 参照）□ テレビにノイズが発生していませんか。（晴れた日の日中など発電量の多い時に確認してください）
ノイズが発生している場合は、①本体とテレビ（アンテナ線）との距離が 3m 以上離れていますか。
②テレビアンテナと太陽電池モジュールとの距離が 3m 以上離れていますか。
□ 抑制ランプが点灯（点滅）していませんか。（晴れた日の日中など発電量の多い時に確認してください）＊ 本抑制機能は正常な動作であり故障ではありません。ただし、頻繁に発生する場合は電力会社との協議のもと整定値変更など電力系統側での対策が必要となりますので、販売店または施工店にご相談ください。
□ パワーコンディショナの本体表示部に「ALF」と表示されていませんか。
※商用電源の安定待ちを示しています。電力系統側での問題であり、故障ではありません。自動で復帰します。
頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、管轄の電力会社へご相談ください。

28

お客様への説明
操作方法および以下についてお客様にご説明ください。
□ 整定値の項目４. 連系自立自動切替の設定内容□ 太陽光発電システム専用ブレーカの設置場所□ 接続箱の設置場所□ 自立運転コンセントの位置（本体向かって右側面）□ 自立運転コンセントを増設している場合は、その場所● お願い
新築家屋等で施主様のご入居前に工事を終える
場合は、必ず以下を確認してください。
・運転スイッチは「停止」
・太陽光発電システム専用ブレーカは OFF（切）・接続箱の開閉器は全て OFF（切）・自立運転コンセントには何も接続されていない

設定・確認

29

点検コードパワーコンディショナや商用電源の状態を一括制御リモコンやパワーコンディショナ本体の表示部に表示します。

発生箇所番号F121

0：商用電源側
8：システム全体
1： パワーコンディショナ（系統側）
9：一括制御リモコン3： パワーコンディショナ（太陽光側）（900 番台の点検コード
はリモコンにのみ表示されます。
）
点検内容番号

点検コード種別Ｅ ：系統側の問題であり、故障ではありません。
Ｐ ： 問題が解決され次第、自動で復帰します。
Ｕ ： 処置を行い、再起動することで復帰します。
（再起動の方法：運転スイッチを一度停止にし、再び運転にする）
Ｈ、Ｆ ： 修理相談窓口へ連絡してください。

■ E の点検コード（ 商用電源側 ）の内容と処置のしかた

処置方法：故障ではありません。商業電源側が正常に戻り次第復帰します。必要に応じ下記を実施して
ください。
点検コード

E

001 ～ 014

内容
系統異常
●太陽光発電システム専用ブレーカ、および端子台の接続状況、商用電
源の電圧、周波数を確認してください。

■ F の点検コードの内容と処置のしかた
処置方法：修理相談窓口にご相談ください。
点検コード

Ｆ

内容

121

内部異常
●本体で問題があり、保護のために運転を停⽌しました。

810

システム異常●システムで異常があり、保護のため運転を停止しました。

●自立運転時の点検コード（自立運転による確認で発生する可能性もあります。）

処置方法
P：自立運転コンセントへの接続機器を減らしてください。正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。
U：問題が発生し、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らすか、必要により機器を一度全て外して運転スイッチを操作（停止 ⇒ 運転）してください。
H：問題が発生し、運転を停止しました。修理相談窓口にご連絡ください。
点検コード

101

P
U 150、151
H 152 ～ 160164

単独運転検出機能30

内容
昇圧電圧不足異常●自立運転コンセントへの接続機器が多い可能性があります。
保護のため一時的に運転を停止しました。
自立運転開始前異常●接続機器が多い可能性があり、自立運転を開始できません。
自立運転中異常●自立運転中に問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動方式：位相跳躍検出方式

■ P、U、H の点検コードの内容と処置のしかた

P：問題が解決され次第、自動で復帰します。必要に応じて記載の処置をお願いします。
U：処置を行い、再起動することで復帰します。
H：修理相談窓口にご相談ください。
点検コード

内容

101 ～ 104

昇圧電圧異常●機器内部の電圧値に異常があり、停止しました。

105、106

系統電流異常●機器から系統側へ出力する電流値に異常があり、停止しました。
系統側電圧や配線を確認してください。

108

交流電流センサ異常●系統側の電流センサが異常を検出したため、停止しました。
接地電圧や系統側配線を確認してください。

109

直流成分検出●系統側で直流成分を検出したため、停止しました。
接地電圧や系統側配線を確認してください。

110

直流地絡検出
●地絡電流を検出したため、停止しました。
接続箱内の開閉器と太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）し、配線を確認してください。

111

地絡センサ異常●地絡センサが異常を検出したため、停止しました。

112、113系統リレー異常●系統側リレーに異常があり、停止しました。

116、117内部温度異常●内部が高温になりすぎたか、温度センサが異常を検出したため、停止し
ました。

123

交流端子台温度異常●交流端子台の温度異常を検出したため、停止しました。

P
U 124、125H 128

交流端子台誤接続●交流側配線が間違っている可能性があります。正しく接続してください。
IPM(Intelligent Power Module) 異常● IPM の異常を検出し、保護のため停止しました。

301、311、
316

太陽光入力異常●太陽光入力側に異常があり、保護のため停止しました。
太陽電池入力（直流端子）の電圧や極性を確認してください。

339

太陽光直流端子台温度異常●直流端子台の温度異常を検出したため、停止しました。

801、802、
816

外部機器間通信異常●機器間の通信に異常があり、保護のため一時的に停止しました。
通信線や通信アドレスの重複を確認してください。

815

内部通信異常●内部回路の通信異常があり、保護のため一時的に停止しました。
正常になり次第、自動復帰します。

899

系統異常手動復帰待ち●停電または商用電源の乱れにより運転を停止しました。保護リレー時限の設定が手動になっているため、自動復帰しません。
再起動操作で所定時間後に運転を再開します。
一括制御リモコン通信異常●一括制御リモコンとの間で通信異常が発生し、停止しました。

952 ～ 955

内部処理異常●内部回路で異常が発生し、停止しました。

958 ～ 963

出力制御異常●出力制御を行うために必要な条件が揃っていません。
適切な状態になり次第、自動復帰します。

その他

901 ～ 906、
951

31

整定値の設定一覧■工場出荷時は全て初期値（白抜き文字）が設定されています。
【重要】保守点検に支障を来しますので、初期値から変更した整定値は必ず下表に変更値を記入、または○印を付けて記録してください。
設定項目
表示（アルファベット）

整定値
保護機能

変更値

設定候補値（白抜き文字は初期値）

単位（rEM） 機器間通信選択

rEM-A / rEM-b / othEr / - - -－（Adr） 通信アドレス

1 ～ 31－（JFr） 自立周波数

50 / 60

Hz（Jch） 連系自立自動切替

on / oFF－（Avr） 電圧上昇抑制レベル

107.0 / 107.5 / 108.0 / 108.5 / 109.0 / 109.5 /110.0 / 110.5 / 111.0 / 111.5 / 112.0 / 112.5 /
113.0

V

110.0 / 112.5 / 115.0 / 117.5 / 120.0V

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0

秒

80.0 / 82.5 / 85.0 / 87.5 / 90.0V

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0秒

系統過電圧レベル（ＯＶＲ）（ovT） 系統過電圧時限（ＯＶＴ）
系統不足電圧レベル
（Uv）
（ＵＶＲ）
（UvT） 系統不足電圧時限
（ＵＶＴ）
（ov）

（oF）

系統過周波数上昇レベル
（ＯＦＲ）

（oFT）

系統過周波数上昇時限
（ＯＦＴ）

（UF）

系統周波数低下レベル
（ＵＦＲ）

（UFT）

系統周波数低下時限（ＵＦＴ）

50.5 / 51.0 / 51.5 / 52.0 / 52.5
60.6 / 61.2 / 61.8 / 62.4 / 63.0
0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0
47.5 / 48.0 / 48.5 / 49.0 / 49.5
57.0 / 57.6 / 58.2 / 58.8 / 59.4

Hz
秒
Hz

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0

秒（PJP） 位相跳躍

6 / 8 / 10 / 12度

（HLd） 連系保護リレー時限

300 / 150 / 5 / oPr（手動復帰）秒

1.00 / 0.99 / 0.98 / 0.97 / 0.96 / 0.95 / 0.94 /0.93 / 0.92 / 0.91 / 0.90 / 0.89 / 0.88 / 0.87 /0.86 / 0.85 / 0.84 / 0.83 / 0.82 / 0.81 / 0.80－

（ALF） 並列時許容周波数

0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 /0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75 /0.80 / 0.85 / 0.90 / 0.95 / 1.00

Hz（cLP） クリップ制御電力値

oFF（定格出力電力）～2.5（0.1刻み）

kW

（PF）

力率

ご注意
● 日中、十分な日射がある状態で設定を行ってください。
十分な日射がない場合には、が表示され設定できません。

〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂11465-6
お問い合わせ先：インフォメーションセンター フリーダイヤル：0120-338647
URL：https://www.nextenergy.jp