南条文化会館 大ホール舞台照明設備●主な特長
・ DMX512 規格によるフルデジタル調光システムを採用（XLR-5 コネクター）
・ ステージ上手袖から 10 パターンの舞台調光、客席調光のリモートコントロールが可能
・ 前明かり（シーリング、フロントサイド）照明器具は 1KW 仕様
・ 地明かり（1 サス、2 サス）照明器具は 500W 仕様
・ ホリゾントライトは３回路仕様（（ＲＧＢの３色混合）
・ 各回路および照明器具コンセント形状は C 型 20A（ミニ C 型）
・ 調光用回路数が全体に少ないため複雑・多様な舞台照明演出には不向●調光回路、コンセント仕様（供給電圧 100V）
回路名称

回路内容（コンセント口数）

1B（№1 ボーダーライト）
2B（№2 ボーダーライト）
1S（№1 サスペンションライト）
2S（№2 サスペンションライト）
UH（ロアーホリゾントライト）
LH（ロアーホリゾントライト）F（フットライト）FC（フロアコンセント）CL（シーリングライト）
FRS（フロントサイドライト）
DL（客席ダウンライト）

DMX 回路No

C 型（20A） 6 回路（2 口/回路毎）

1～6C 型（20A） 6 回路（2 口/回路毎）

7～12C 型（20A） 8 回路
（1～6 回路 3 口/回路毎、7～8 回路 2 口/回路毎）
C 型（20A） 8 回路
（1～6 回路 3 口/回路毎、7～8 回路 2 口/回路毎）（上・下手）3 回路（中央）3 回路C 型（20A） （上手）3 回路 （1 口/回路毎）
C 型（20A） （下手）3 回路 （1 口/回路毎）

備考
切換式
（全回路）

13～20

バトンダクト21～28

バトンダクト29・31・33
30・32・34
35・37・39
36・38・40

固定式（コンセント無し）

T 型（20A） ３回路（1 口/回路毎）

41～43

フロアコンセントC 型（20A） （上手）3 回路 （1 口/回路毎）
C 型（20A） （下手）3 回路 （1 口/回路毎）

44～46
47～49

フロアコンセントC 型（20A） 6 回路（2 口/回路毎）

50～55

バトンダクトC 型（20A） 6 回路（上下 各 1 口/回路毎）

21～28

上下並列回路62～69

固定式（コンセント無し）（天井）6 回路、（サイド）2 回路※メイン調光卓からの調光不可（専用コントローラによる調光）

フロアコンセント※各 1 回路あたりの最大負荷 20A（2Kｗ）まで●直回路、コンセント仕様
回路名称
ピンスポット用（調整室）
フロアコンセント（ステージ袖）仮設用コンセント（楽屋口配電盤内）

回路内容（コンセント口数）
専用コンセント（200V 20A） 2 回路（1 口/回路毎）※専用コンセントから C 型（30A）変換ケーブルあり

摘 要
供給電圧 200V、最大負荷 20A

C 型（20A） （上手）2 回路 （1 口/回路毎）
C 型（20A） （下手）2 回路 （1 口/回路毎）

供給電圧 100V、最大負荷 20A

C 型（30A） 2 回路（1 口/回路毎）

供給電圧 100V、最大負荷 30A

●舞台照明設備仕様（調整室）
名 称
照明調光卓仕様（製造メーカー・型番）
パナソニック電工 PAREITUS-SX（旧 松下電工）

数量
1※ホール内への移設可能

入力主幹ブレーカー

パナソニック電工

調光ユニットパナソニック電工●舞台照明関係備品（その１）
名 称
ピンスポットライト

平凸レンズ スポットライト（1Kw）
平凸レンズ スポットライト（500W）
フレネルレンズ スポットライト（500W）
パーライト（500W）

数量
1（不明）
National

112124
88
168
12
6
2列
1列
1列
1列
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1

National
MARUMO
NationalMARUMO
RDS

ボーダーライトホリゾントライト

NationalNational

フットライトエフェクトスポットライト（エフェクトプロジェクション）

NationalRDS

ディスクプレート（エフェクトプロジェクション）

RDS4×5 型マット
（エフェクトプロジェクション）

RDS

1618

舞台用 2PMCCB 付（30AT）
客席用 2PMCCB 付（20AT）※ 網掛け 器具は既設で使用のため移動設置は不可

仕様（製造メーカー・型番）
USHIO
XPS-1003SR※玉替で ナロー⇔ミディアム変更可

網掛け

MCCB 3P
400AF/400AT
1L AC100V 20A
1L AC100V 16A

摘 要
最大 96cH（512 回路）
プリセットフェーダー（48 本×2 段）※96 本×1 段も可サブマスター（10 本×10 ページ）
シーン記憶（360 シーン）
チェイス機能（16 パターン×100 ステップ）
カラーディスプレイ付

NQ30137K

NQ30127K
CSQ500W
NQ30128K
FQ500W
Par64L-5N
Par64L-5M
NQ34019
NQ34019
NQ37016
NQ32063
EQS-10
OL-4
EDM-D
TP-5
ECS
DM-2
DM-8
DM-23QC-41
QF-1
QI-5
QI-24
QI-26
QI-36
MC-6
MI-4
MI-7

器具は既設で使用のため移動設置は不可

摘 要
1Kw クセノン球（整流器付 KSX-45MHXC6）
1Kw ハロゲン球
1Kw ハロゲン球（CL 既設用）
1Kw ハロゲン球（FRS 既設用）
1Kw ハロゲン球
500W ハロゲン球（1S 既設用）
500W ハロゲン球（2S 既設用）
500W ハロゲン球（1S、2S 既設用）
500W ハロゲン球
500W ナロー球（狭角）
500W ミディアム球（広角）150W 白熱球 3 回路（1B、2B 既設用）
150W 白熱球 3 回路（UH 既設用）
150 W 白熱球 3 回路（LH 既設用）
60 W 白熱球 3 回路（FT 既設用）
1Kw ハロゲン球
オブジェクティブレンズ（6 インチ 85°）
ディスクマシン（回転可変）
ターレットプレート（4×5 型マット）
スライドキャリアマスク（4×5 型マット）
雲-2（メタルディスク）
雨-2（メタルディスク）
雪-4（メタルディスク）（ガラスマット）
メラメラ・炎（ガラスマット）（ガラスマット）
渦巻き（ガラスマット）
林・樹木（ガラスマット）
オーロラ・カーテン（ガラスマット）
雲（メタルマット）
稲妻（メタルマット）
花火（メタルマット）

●舞台照明関係備品（その２）
名 称
カッターライト（ソースフォー）仕様（製造メーカー・型番）
ETC
ソースフォー
436
ROSCO
メタルゴボ
(A サイズ)

カッターライト（アイティオー）

ITO
ITO

ITO650W
メタルゴボ

2

スタンド

RDS

平置ベース

MARUMO
National
MARUMO

794
731
ST3C-9NK32122
SHB-10
SHB-5

2
62
456

ロングハンガー数量42

摘 要750W ハロゲン球（36°）
575W ハロゲン球（36°）
BLOSSOMS（ブロッサムズ） 6 枚
STAINED GLASS（ステンドグラス） 4 枚
FRENCH DOORS 2（フレンチドア） 2 枚
FLOWERS（フラワーズ） 2 枚
PALM（パーム） 3 枚
STARS ４（スターズ） 2 枚
FLAMES ２（フレームズ） 2 枚
RIPPLE BREAKUP（リップルブレイクアップ） 1 枚
GLADE（グレード） 2 枚
INTERNAL REFLECTION（インターナショナルリフレクション） 2 枚
BUBBLES（バブルズ） 2 枚
650W ハロゲン球 ITO
005 星 2 枚
101 アメーバー 2 枚
滑車付 3 段クランク収縮式（1.5～3.5m）
三脚型 3 段収縮式（1.0～2.0m）
滑車付 2 段収縮式（1.2～2.8m）
滑車付 2 段収縮式（1.0～1.5m）
大（1KW 用）小（500W 用）
ボーダーバトン用ロングハンガー

南条文化会館大ホール 舞台照明調光回路 一覧
２０１３/４/１ 現在※ 各調光回路毎の 供給電圧：１００Ｖ

調光器

回路名称
(位 置)
ＤＭＸ №電源相

上①

最大負荷：２０Ａまで（ブレーカーは３０Ａ仕様）

１Ｂ（１ボーダーライト）
中① 上② 中② 上③

中③上①２Ｂ（２ボーダーライト）
中① 上② 中② 上③

中③(袖側) (中央) (袖側) (中央) (袖側) (中央) (袖側) (中央) (袖側) (中央) (袖側) (中央)

１●
２●
Ｒ相

３４５

Ｔ相

６
Ｒ相

７●
８●
Ｔ相

９１０

１１Ｒ相

１２Ｔ相

※ ●印は、作業灯回路（強電パッチ）、 ボーダー回路はライト・コンセント・反響板天反DL（2Bのみ）の手動切換式※ 回路③のみ Ｂ・青（＃７２）カラー入調光器

回路名称
(位 置)
ＤＭＸ №
電源相調光器

回路名称
(位 置)
ＤＭＸ №
電源相調光器

回路名称
(位 置)
ＤＭＸ №
電源相

①１Ｓ（１サスペンションライト）③④⑤⑥②⑦⑧(上手) (上手) (上手) (下手) (下手) (下手) (中央) (中央)１３１４１５Ｒ相①１６１７Ｔ相

１８Ｒ相２０Ｔ相２Ｓ（２サスペンションライト）③④⑤⑥②

１９⑦⑧(上手) (上手) (上手) (下手) (下手) (下手) (中央) (中央)２１２２２３Ｒ相

２４２５Ｔ相２６２７Ｒ相２８Ｔ相ＵＨ（アッパーホリゾントライト）①②③

上①ＬＨ（ロアーホリゾントライト）
下① 上② 下② 上③

下③(袖側) (中央) (袖側) (中央) (袖側) (中央) (上手) (下手) (上手) (下手) (上手) (下手)２９３０

３１Ｒ相３２３３Ｔ相

３４３５Ｒ相３６３７Ｔ相３８３９Ｒ相４０Ｔ相※ ホリゾント３色混合 標準色： ①→赤（＃２２）、 ②→緑（＃５９）、 ③→青（＃７２）

調光器

回路名称
(位 置)
ＤＭＸ №
電源相

調光器

回路名称
(位 置)
ＤＭＸ №
電源相

Ｆ（フットライト）①②③ＦＣ（フロアーコンセント）②③①②①③(上手) (上手) (上手) (上手) (上手) (上手) (下手) (下手) (下手)

４１４２
Ｒ相

①②４３Ｔ相４４Ｔ相４５４６４７Ｒ相ＣＬ（シーリングライト）③④⑤４８４９Ｒ相Ｔ相⑥①ＦＲＳ（フロントサイドライト）②③④⑤⑥(上手) (上手) (上手) (下手) (下手) (下手) (上下) (上下) (上下) (上下) (上下) (上下)５０Ｒ相

５１５２Ｔ相５３５４Ｒ相

５５Ｔ相

５６Ｔ相

５７５８Ｒ相５９６０Ｔ相※ フロントサイド回路は上手・下手並列回路【参 考】
ＤＬ（客席ダウンライト）①②③④⑤⑥⑦⑧
調光器(前１) (前２) (前３) (後１) (後２) (後３) (上手) (下手)ＤＭＸ № ６２６３６４６５６６６７６８６９Ｔ相
Ｒ相
Ｔ相
Ｒ相
電源相
客席フェーダー№
Ｆ１Ｆ２Ｆ３
回路名称(位 置)※ 客席ダウンライト回路は、メイン調光卓へのＤＭＸ割付不可（専用コントローラー操作のみ）

６１Ｒ相

40 ③38 ②36 ①262524262524262524232221232221232221⑥ ⑤ ④ ⑥ ⑤ ④ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ③ ② ① ③ ② ①⑧⑦

③ 39
② 37
① 3528 27②①1849 ③17161817161817③②①③②①

12 10 8

11 9714131615141315141315⑥ ⑤ ④ ⑥ ⑤ ④ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① ③ ② ① ③ ② ①
⑧⑦
20 19

48 ②47 ①

上段

③②①

③②①

65423②①③ 46
② 45
① 44

1下段

下段

③②①

58 ③⑥ 61
57 ② ⑤ 60
56 ① ④ 59

43 42 41

55

54

5355

54

535251505251

50⑥⑤④⑥⑤④③②①③②①

上段

61 ⑥③ 58
60 ⑤ ② 57
59 ④ ① 56※ ○なし数字はＤＭＸ回路番号、○付数字はコンセント番号