自動電圧調整器
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

AVR-200

さまざまな発電機に対応する
新型ディジタル自動電圧調整器
豊富な制御機能に対応

多様なシステムに対応

表示機能搭載イーサネット搭載

電圧制御、横流補償のほか、界磁電流制御、力率制御、無効電力制御、無効電力制限制御に対応しました。

90R リモート制 御 機 能、単独運転検出用外乱制御
入力回路、回転整流器故障監視機能を装備。

液晶表示器の搭載により、
制 御 状 態や設 定を容易に確認できます。

イーサネット (Modbus TCP)
により、遠方での制御・監視が可能です。

自動電圧調整器
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

AVR-200
交流発電機の電圧制御に用いられ、界磁巻線の電流を制御して発電機の電圧を一定に制御する制御装置です。
発電機と AVR-200 を組み合わせることにより、柔軟なシステム構築およびイーサーネット通信による制御・監視が実現できます。

定格項目

定格

発電機電圧AC110V
AC5A
50/60Hz
AC100V/110V, 200V/220V 50/60Hz
DC100V/110V, 200V/220V

発電機電流
周波数

制御電源

交流直流両用

詳細仕様
項目

仕様

入力回路

三相3 線 (3VT, 3CT)

励磁電源電圧入力

DC20A
DC60 〜280V
DC24〜120V

界磁出力電流 ( 交流励磁機 の 界磁電流 )初期励磁電源入力
直流入力

制御入力

制御出力

AI1
AI2
BICOM
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BO1
BO2
BO3
BO4
BO5
BO6
BO7
BO8

90Rリモート制御入力

単独運転検出装置外乱入力

BIコモン(DC24V)

90Rリモート制御入力

UP
DOWN
PRESET

AQR/APFR スタート
遮断器切状態

無電圧接点入力

DC24V 動作電流 10mA
BICOM端子 からDC24V を 供給

負荷運転状態

ソフトスタート

CCC OFF

電圧設定上限電圧設定下限界磁電流上限制御 モード無効電力制限回転整流器故障
通信出力

LAG 側LEAD 側

ALARM

電源範囲

消費電力
制御電源
突入電流
(時定数 )

1

DC-10V〜+10V ( 入力抵抗100kΩ)
DC0 〜10V, DC±10V, DC0 〜5V, DC1〜5V, DC±5V を設定 で 選択

AC110V
AC220V
DC110V
DC220V
AC110V
AC220V
DC110V
DC220V

1a 光MOS-FETリレー
接点容量 DC24V 100mA または DC110V 50mA
有極性

1b 抵抗負荷 AC125V 0.5A または DC110V 0.5A, DC24V 2A
Modbus TCP
AC80 〜264V 50/60Hz
DC80 〜264V
12VA
16VA
7W
8W
5.5A 以下
11.0A 以下
3.9A 以下
7.8A 以下 ( 約6.2ms)

ccfaa34 | 98-145 (0.9) | 自動電圧調整器 AVR-200 | 株式会社第一エレクトロニクス

自動電圧調整器 AVR-200

計測機能項目

計測範囲

発電機電圧

固有誤差

AC0 〜150V
5〜70HzAC0 〜5A
0 〜1kW
LEAD1〜 0 〜LAG1kvar
LEAD0 〜1〜LAG0
DC0 〜20A-10V〜+10V-10V〜+10V

発電機周波数
発電機電流

発電機電力

発電機無効電力
発電機力率界磁出力電流

90Rリモート制御入力

単独運転検出装置外乱入力±1.0% ( 定格電圧 に対 する%)

±0.03Hz (保証範囲 45 〜65Hz)±1.0% (フルスケールに対 する%)
±1.0% (フルスケールに対 する%)
±1.0% (フルスケールに対 する%)
±3.0%

±5.0% (フルスケールに対 する%)
±1.0% (フルスケールに対 する%)
±1.0% (フルスケールに対 する%)

制御機能
項目機能

定格電圧制御 (AVR)

発電機端子電圧を計測し90R 設定値との 偏差を求 め 界磁電流 を調整して電圧を 制御します。

横流補償 (CCC)

並列運転時、発電機間 に流 れる無効電流 を検出し 、この 無効電流 の 発生 に応じて電圧を 制御します。

自動起動

初期励磁開始後、発電機出力電圧を検出し自動的 に定格電圧制御 を開始します。

V/F 制御周波数低下時 の定格電圧制御 による過励磁 を防止します。

起動時 の90R 設定値 を徐々に 上昇させ、起動時 のオーバーシュートを防止します。

ソフトスタート

発電機出力電圧 の 過電圧検出時、出力増加方向 の 制御状態 においても 検出時点の出力以上 にならないように制限します。

発電機過電圧検出
自動停止

発電機周波数の 低下により定格電圧制御 を 停止します。

90R リモート制御

90Rリモート制御入力（BI1〜3）および 90Rリモート制御入力（ AI1）により90R 設定値 を調整します。
単独運転検出装置 外乱制御入力（ AI2）を90R 設定値と合成し 、発電機出力電圧 へ外乱 を重畳します。
界磁電流 を計測し90M 設定値との 偏差を求 め 界磁電流 を 制御します。

単独運転検出装置 外乱制御
界磁電流制御 (FCR)

系統連系時、発電機無効電力 を計測し無効電力設定値との 偏差を求 め 、90R 設定値 を調整し発電機無効電力を 制御します。

発電機無効電力制御 (AQR)
発電機力率制御 (APFR)

系統連系時、発電機力率 を計測し力率設定値との 偏差を求 め 、90R 設定値 を調整し発電機力率 を 制御します。
発電機無効電力制御 または発電機力率制御中において、発電機無効電力 が 制限値 を 超 えた場合、LEAD 側無効電力制限 (BO6) またはLAG 側無効電力制限 (BO5) を出力します。
また、無効電力 を 制限値内 になる 様 に90R 設定値 を調整し制御します。

無効電力制限制御
電圧設定監視90R 設定値 を監視し 、90R 設定範囲 を 超 えた場合、電圧設定上限 (BO1) または電圧設定下限 (BO2) を出力します。
遮断器切状態 (BI5) 、負荷運転状態 (BI6) の 条件 により界磁電流 の異常検出値(設定変更可 ) を定め 、これを 超 えた場合 に回転整流器故障 (BO7) を出力します。

回転整流器故障監視

電気的強度・機械的強度
項目

仕様

定格電圧 の2倍10 秒間、AC150V 連続

発電機電圧
直流入力

過負荷耐量

2倍10 秒間、1.2倍連続
DC280Vの1.5 倍10 秒間、1.2倍連続
DC120Vの1.5 倍10 秒間、1.2倍連続
AC220Vの1.5 倍10 秒間、1.2倍連続
DC200Vの1.5 倍10 秒間、1.3倍連続定格電流 の40 倍1秒間、1.2倍連続励磁電源電圧入力

初期励磁電源入力
制御電源
発電機電流
絶縁抵抗

電気回路一括とアース間三相入力、直流入力、制御入力、制御出力、制御電源、通信出力相互間

界磁出力、初期励磁電源端子と三相入力、直流入力、制御入力、制御出力、制御電源、通信出力間界磁出力と初期励磁電源間
電気回路一括とアース間" 電圧試験三相入力、直流入力、制御入力、制御出力、制御電源、通信出力相互間(商用周波耐電圧 )"界磁出力、初期励磁電源とアース間（三相入力、直流入力、制御入力、制御出力、制御電源、通信出力 は 接地 )"JEM 1354(2018)
JIS C 1010-1(2019)"
インパルス電圧" 振動JIS C 60068-2-6(2010)"" 衝撃
JIS C 60068-2-27(2011)"

直流入力相互間界磁出力と初期励磁電源間

電気回路一括と外箱（アース）間" 振動数周波数 :10 〜55Hz、振幅:0.15 ㎜ ( 片振幅 )、掃引サイクル 数 :10回、振動方向:前後、左右、上下、回数 :各方向3回
破損 の 無 いこと、表示、界磁出力 の 変化 が10％以内、誤動作 (BO 誤出力)しないこと。""ピーク加速度 :300m/s2、作用時間:18ms 、パルス波形 :正弦半波、方向:X,Y,Z 正逆方向、回数 :各方向3回
破損 の 無 いこと、試験後正常に 動作 すること。"

株式会社第一エレクトロニクス | 自動電圧調整器 AVR-200 | 98-145 (0.9) | ccfaa34

2構造・環境
項目

仕様

材質構造

ケース: SPCC, 端子台 : PBT

外観色

外形寸法

マンセル N9.5 (白色)

保護等級

IP30
300 x 300 x 175mm (W x H x D) 取り付 け 部含 む
約8.5kg-10 〜+55℃, 5〜 95% RH 結露しないこと-20 〜+70℃

質量

使用温湿度範囲

保存温湿度範囲

その他の機能
項目

機能

設定機能

90R 設定値、発電機定格、PIDパラメータ、制御 モードおよび 検出値等 の設定
計測値 , 制御状態等 を 表示

LCD 表示LED 表示CPU異常

表示機能

自己診断機能制御 および 検出状態 を 表示

ウォッチドッグタイマによるCPU 動作異常検出

メモリ異常メモリへのリード／ライトチェック

A/Dコンバータ異常
保存データ異常外部 A/D 、内部 A/D の 基準電圧異常検出、変換異常検出
保存データ（調整値、設定値）範囲外検出

パソコンまたはPLCと通信 を行 い、計測表示、BI/BO 状態 の 確認、制御状態 の 確認、設定値 の 読出し/書込 み 、発生エラーの 確認 が 可能 です。

通信機能

規格
項目

仕様

計測

トランスデューサ IEC60688:2012, JIS C 1111:2019

CE マーキング

低電圧指令

2014/35/EU, EN61010-1

電磁両立性 (EMC) 指令

2014/30/EU EN61000-6-2, EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
2014/30/EU EN61000-6-4, EN55011 classA, Group1

RoHS 指令

2011/65/EU EN50581

安全IEC 61010-1:2010 測定 カテゴリIII, 最大使用電圧300V, 汚染度 2

アプリケーションソフトウェア
項目

仕様

機能

計測表示、BI/BO 状態 の 確認、制御状態 の 確認、設定値 の 読出し/書込 み 、発生エラーの 確認 が 可能 です。
対応OS

CPU

メモリ

動作環境

ハードディスク
ディスプレイインターフェース
プロトコル
コネクタ
その 他

3Microsoft® Windows 8.1（64bit） 日本語版
Microsoft® Windows 10（32bit/64bit） 日本語版
64ビットプロセッサ：1.6GHz 以上
2GB 以上200MB 以上の 空 き容量
解像度 1024×768 以上、High Color（65536 色） 以上
Ethernet IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX
Modbus TCP
RJ-45
マウス, キーボード

ccfaa34 | 98-145 (0.9) | 自動電圧調整器 AVR-200 | 株式会社第一エレクトロニクス

自動電圧調整器 AVR-200

概略制御ブロック図
設定値処理

PID 制御＋出力処理
PID 演算 は 、4ms周期 で 行 います。

単独運転検出装置
外乱信号

2ms周期 のPWM 信号

電圧設定値

電圧制御用
PID 制御90R＋ ＋90Rリモート制御入力

90R

設定値
フィルタ

制御対象＋＋＋2ms
制御量をパルス幅 に変換

PID

演算ー

UP

外乱＋発電機界磁電流制御用PID 制御DOWN＋設定値 へ変換

PRESET

PID

ー

界磁電流演算90R

アナログ入力界磁電流計測発電機
電圧計測（移動平均）

界磁電流
設定値

90M

前面スイッチによる設定値
または、制御切替条件による制御値

結線図

Var/PF 制御

A/D

発電機電圧
発電機電流

変換
発電機
無効電力計測力率計測※本製品 は 単体 での 使用 はできません 。
※励磁用変圧器、整流平滑回路、初期励磁電源 の 外付 け 部品 は 含 まれておりません 。

AI（直流入力）
90R リモート

AI1
AI2

制御入力

単独運転検出装置
外乱入力

BI（制御入力）
BI COM
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8

BI コモン (DC24V)
90R リモート
制御入力

UP
DOWN
PRESET

AQR/APFR スタート
遮断器切状態負荷運転状態17 AI1AI1 1819 AI2AI2 202122BI23COMBI24COM
25 BI1BI2 2627 BI3BI4 2829 BI5BI6 30
31 BI7BI8 32

ソフトスタート

CCC OFFBO（制御出力）

BO1 34
BO2 36

BO1BO2BO3電圧設定上限
界磁電流上限BO4 40

BO4制御 モード

BO5 42

BO5BO6BO7BO8電圧設定下限

無効電力制限LAG 側LEAD 側回転整流器故障

ALARM

BO3 38BO6 44BO7 46
BO8 48

株式会社第一エレクトロニクス | 自動電圧調整器 AVR-200 | 98-145 (0.9) | ccfaa34

33 BO135 BO237 BO3
39 BO441 BO543 BO645 BO747 BO8

1 L12 L2
3 L34 L15 L1
6 L2
7 L2
8 L39 L3101112 E
13 F1
14 F2
15164

ご 注文時 の指定事項（形名・仕様コード） ※ 製品本体の形名、仕様コード、台数をご指定ください。
形名仕様コード

AVR-200外形寸法図

モデルＡ

通信出力制御電源モデル

A

1AC80 〜 264V
50/60Hz
DC80 〜 264V

1Modbus TCP

界磁出力電流120A

質量：約8.5kg 単位 : mm

■ 本製品を 使用するには専門知識 が必要です。取扱説明書を参照のうえ、正しい取り扱いをしてください。
■ 結線 は結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
■ 活線作業は行わないでください。感電、機械の故障 、焼損、火災の原因となります。

保証期間

保証期間はご 注文主のご指定場所に納入後一年といたします。

保証範囲

安全に関するご注意

万一、保証期間中に当社製品に当社側 の責による故障や瑕疵 が明らかになった場合、瑕疵部分 の交換、修理 を無償 で行わせていただきます。ただし、故障や瑕疵 が次の項目に該当する場合 は、当社は責任を負いかねます。
① 取扱説明書や 仕様書に記載されていない取扱いによる場合。
② 故障や瑕疵の原因が購入品及び 納入品以外 の理由による場合。
③ ご購入後あるいは納入後 に行われた当社側 が 係 わっていない改造又は修理 が原因の場合。
④ ご購入時あるいは契約時に実用化されていた科学、技術では予見することが不可能 な現象に起因する場合。

⑤ 当社製品を貴社の機器 に組み込 んで 使用される際、貴社の機器が業界 の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害 の場合。
⑥ 本来 の 使い方以外での用途で 使用した場合。
⑦ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因及び地震、雷、風水害などの天変地異による場合。
なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社 の予見の有無を問 わず 特別の事情 から生じた損害、二次損害、当社製品以外への 損傷及びその 他 の業務に対 する補償については、当社は責任を負いかねます。

システム設計上の配慮

本器 は、内部回路 に信頼性の高い部品を採用しておりますが、部品 の 偶発故障等 により誤動作 や誤不動作 が発生する可能性 があります。システムの 要求 される信頼度水準 に応じてシステム設計上の配慮（二重化、フェールセーフ回路 の設置）をお願いします。

本 社
住所 ：〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
東京営業所 電話 ：03 (3885) 2411 (代表 )FAX ：03 (3858) 3966
京都営業所 住所 ：〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1番19
電話 ：0774 (55) 1391 (代表 )FAX ：0774 (54) 1353

http://www.daiichi-ele.co.jp/※記載内容 は 性能改良等 により予告なく変更 することがあります。
ccfaa3498-145