配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑴
H2208-04〔 製品技術情報 〕

配管・フランジの新しい保護・防錆方法

New protection and corrosion prevention methods for piping systems and flanges＜米国テキサス州 Precision Piping Systems（P3）社製
フランジ保護パッケージシステム＞
㈱CSJ

岡 志史雄

1．はじめに
これまで配管施設・システムの加工・待機・保管・輸送時におけるフランジ面保護は、世界中の造船・機械・石油・ガス産業のプラント保守、電力・EPC・発電所・プラント建設・メンテナンスなどさまざまな現場で、長い間課題とされてきた。現場では樹脂フィルム・円形に加工されたベニヤ板・マスキングテープ・樹脂キャップ・グリース類・金属製閉止板などそれぞれ独自に工夫されたものが使用されているが、耐候（耐光）性・耐食性・密着性などの物性ばかりでなく、作業性・安全性・コストに問題を抱えている例が未だ散見されている。フラ

写真１

ンジ保護は安全で効率的なインフラ保全のための重要な課題であるにも関わらず、その危険予ジで保管されていた結果、フランジシート面に知が難しく、問題が顕在化するのに時間がかか腐食・損傷のあったものが4,112本。その再加工ること、そして復旧対策の緊急性が高いため現に１億５千万円、配管内部の洗浄に８千万円と場の判断に任され暫定対策に終始してしまいが２億３千万円の直接費用を要したばかりでなく、ちなことなどから、これまで抜本的な対策が検足場・クレーン作業、プロジェクト遅延により討されてこなかった。

７億円の追加費用と利益損失が発生した。この本フランジ保護のパッケージシステムは同じ事故の再発防止策を模索していたプロジェクト問題で課題を抱えた現場のニーズを背景に開発マネージャーが米国系エンジニアリング会社のされ､問題が顕在化した海外でのプロジェクトプリザベーションマネジャーの紹介を受けたのを契機に採用が急拡大しているものである。

がPrecision Piping Products（P3）社製品採用の契機であった。再発防止策として第２トレイ

2．開発裏話しンで採用された結果、トラブルのあった配管シ

2014年、オーストラリア西部でのLNGプラン

ステムが84本（前回の2％）に激減し、P3製品

ト建設プロジェクトの第１トレイン建設の際、７千万円の導入費用で２億３千万円の導入効果保管されていた配管施設のトラブルにより大きと抜群の効果を上げたばかりでなく、計画通りな損失が発生した。海にほど近い屋外のステーの稼働が達成された（第１図）。
配管技術

H2208-04.indd 73

2022. 11. 73

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑵

第２表
保護材

第１図

導入効果

原因物性

課題

フィルム

耐候性
防錆性

素材劣化・サビ・作業性

合板

耐食性
密着性

加工手間
反り・腐食

樹脂キャップ

密着性
水密・気密性外れ・サビ
大口径品の価格

テープ

作業性

熟練度・脱脂・洗浄性・安全性

油脂類

防錆性
脱脂性

異物・キズ防止洗浄性・安全性

金属閉止板

比重（重量）
耐食性

価格・作業性・安全性

3．原因：環境と従来手法の課題
近年気候の変動幅の拡大、輸出入の停滞を背施設の保存を取り巻く環境は厳しさを増してい4．P3のフランジ保護パッケージシステム

る。かような環境にありながら適用されている

Precision Piping Products（P3）社は エネル

保護材は､課題と必要物性について十分な議論

ギー資源が豊富で石油ガス産業の盛んな米国テのないまま継続使用され、作業標準の完成度がキサス州ヒューストンで2014年に設立された。

低いこととあいまって発生してしまう事故が後地域企業のニーズの高まりを受け開発されたP3を絶たない（第１表）。

社のフランジ保護製品は、磁石型、自己粘着型、景としたスケジュール遅れの常態化など、配管

第１表

フランジ損傷の原因トップ10

工程・環境洗浄防錆油剤
気化性防錆剤
保護材

原因
異物・防錆剤の除去不足
不適切な工具・研磨材の選択
選択の誤り
適用方法の誤りその他

成され配管システムをサビ・キズ・異物の侵入から守り、企業の現場の課題解決と利益向上に貢献している。
P3社のフランジ保護製品は12種以上に及ぶが、ここでは装着タイプ別に簡単に紹介する。

耐候性・耐光性不足

4－1

耐食性不足

⑴ flangeDOTS（写真２）

密着性不足
環境

閉止フランジ型、テーパー付きナットなどで構

悪天候
スケジュール遅延

自己粘着（貼り薬）型①用途：マスキング 屋外保管／FF・RF・
RTJフランジ／出荷用に（3M径も）作業マニュアルの不備（出典：Toolbox Talkより）経験のある作業者・管理者の不足は、今後懸念すべき課題であり、誰でも簡単にできる配管施設の製品品質の維持・保全のための作業マニ
ュアル整備の必要性が増してきている。
各保護材の問題の原因物性と課題をまとめた
（第２表）
。
74

配管技術

H2208-04.indd 74

写真２

flangeDOTS

2022. 11.

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑶②特長：強い密着・気密性と耐候性でフラ4－2

磁石型

ンジ面と配管内部を保護／精密カットで⑴ flangeMAGS（写真６）

施工時間短縮／VCIインヒビターが腐食①用途：異物混入防止を防止／糊残りが無い／油脂・溶剤削減②特長：最適磁力で取り付け・取外し、再で環境負荷を低減

利用が簡単⑵ flangeDOTS+Tag（写真３）・特長：オレンジ色のタグが取り忘れを防止

写真６

写真３

flangeDOTS+Tag

flangeMAGS⑵ paddleMAGS（写真７）①用途：位置合わせ⑶ flangeRINGS（写真４）②特長：取っ手付きで挟まれ事故を防止①用途：ブラスト・塗装②特長：ガスケット面の保護と、内部へのアクセスを両立

写真７
写真４

flangeRINGS

paddleMAGS⑶ flangeMAGNUM（写真８）①用途：出荷用⑷ batROLLS（写真５）①用途：金属加工面のマスキング②特長：3mm厚の発泡樹脂製、適度な剛性と耐衝撃性②特長：巾広で広い面積／重ね貼り不要／
切断が簡単

写真８
写真５flangeMAGNUM

batROLLS

配管技術

H2208-04.indd 75

2022. 11. 75

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑷4－3

軽量閉止フランジ型⑴ flangeBUMPER（写真９）ート面と配管内の目視が可能／結束バン
ドかmultiNUTSで①用途：金属製閉止フランジの代わりに

4－4②特長：軽量でも優れた耐衝撃・耐候性／⑴ multiNUTS（写真12、第２図）

良好な作業性／安価（金属製の1/3）／サ
ビ無しで保管と再利用が簡単／3M径もファスナー①用途：フランジバンパー、フランジコアの取り付け／圧力クラスに応じた穴位置取り付けは②特長：フランジバンパー締結用樹脂ナッ

ボルトナット、結束バンド、マルチナット／大中小３種類で大半のボルト穴サイトでズをカバー／セルフセンターで異種金属接触フリー／軽量でサビないから再利用が簡単／資材管理を劇的に改善

写真９

flangeBUMPER写真12⑵ flangeBUMPER+Gasket（写真10）

multiNUTS・特長：ガスケット付きフランジバンパー／優れた水密・気密性でサビ無し／フランジ面を保護

第２図

写真10

flangeBUMPER+Gasket

4－5

セルフセンター（断面イメージ）

その他⑴ pipeCOVERS（写真13）⑶ flangePORTHOLE（写真11）①用途：直管、開先加工・ネジ切り配管①用途：目視確認が必要な用途に②特長：折りたためて保管・作業が簡単／②特長：透明／硬質・軽量／外さずともシ

写真1176

配管技術

H2208-04.indd 76

flangePORTHOLE

強い耐候性／大口径で特に安価

写真13

pipeCOVERS

2022. 11.

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑸⑵ flangeCORR（写真14）①用途：合板の代替、国際海上輸送に②特長：軽量で良好な耐候性／反り、吸湿、

5．保護システム（米国特許）の使用法
高い水密性・気密性を付与する保護システム（米国特許10,619,785）の使用方法を紹介する。

腐食無し／安価 再利用可能

写真17 特許システム（flangeDOTS、flangeBUMPER、multiNUTS）
写真14

flangeCORR⑴ STEP1

・フランジの損傷をP3-GITで検査する⑶ mockGASKET（写真15）

・溶剤で洗浄する①用途：仮合せ時のうず巻きガスケットの代・乾燥したら準備完了

わりに／配管・フランジの仮合わせに②特長：うず巻きガスケット使用量を削減／
安価⑵ STEP2（写真18）・フランジドット裏面フィルムを半分剝がす・フィルムを引き下ろし貼り合わせる

写真18
写真15

保護システム使用法 STEP2

mockGASKET⑶ STEP3（写真19）⑷ P3-GIT（写真16）・フランジドットの上にフランジバンパーを置く①用途：検査用治具②特長：シート面の品質管理に便利／重要位置を明確化／確かな品質管理を実現

・ねじをボルト穴に通しマルチナットをつける・マルチナットを電動ドライバーで締める

写真16

P3-GIT

写真19

保護システム使用法STEP3

配管技術

H2208-04.indd 77

2022. 11. 77

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑹以上のような簡単な工程の本システムを使用

7．コーテックの気化性防錆剤

することで、厳しい環境にある機器・配管内部コーテック（CORTEC CORPORATION）社と重要な金属表面をサビとキズから護ることがは、世界シェア25％の気化性防錆剤メーカーでできる。

あり、世界中の電力・航空機・軍事・石油ガス産業など特に高い信頼性が必要とされる業界で6．mockGASKETSの使用方法製品が使用されている。

配管仮合わせ時の工数とガスケット使用量を削

気化性防錆剤（腐食抑制剤）は常温で気体と減するモックガスケットの使用方法を紹介する。

なりうる金属の腐食抑制剤をいい、米国ではVCI⑴ S
 TEP1：モックガスケットと（Volatile Corrosion Inhibitor）と呼び英国では配管の仮合わせ（写真20）VRI（Vapor Rust Inhibitor）と称されている｡①モックガスケットをセット

コーテック社は顧客のニーズに応え開発した②マルチナットで２ヶ所を締結

数多くの製品群：VpCI（ブイピーシーアイ）シ③フランジをセットしてボルト締めリーズを有し、その製品は水性・油性・植物油性・粉状・カップ入り・小袋入り・気化性防錆フィルムなど多岐にわたる。

写真20

モックガスケットの仮合わせ⑵ S TEP2：モックガスケットの取り外し
（写真21）①２ヶ所のマルチナットを外す②下部の２本以外のボルトを外す③モックガスケットを取り出す

第３図

気化性防錆剤VpCI

P3社はコーテック社製品との組み合わせでの顧客への解決策の提供が、沿岸部・気候の厳しい地域での配管施設の品質維持と腐食抑制対策
写真21

モックガスケットの取り外しに有効であることを背景に、近年P3社・コーテック社の連携の度合いを増している。

⑶ STEP3：ガスケットの装着（写真22）①うず巻きガスケットを装着②ボルトを締める

配管施設の保護用として使用されるコーテッ
ク製品をP3製品と併せて紹介する。
7－1

カ ップ入り気化性防錆剤（VpCI-105,111）とflangeDOTS①特長：カップに入った粉状気化性防錆剤がバルブ内部を保護／VpCI-105は140L、VpCI-111は300Lの空間を２年間保護防錆②用途：バルブ内
写真2278

配管技術

H2208-04.indd 78

ガスケットの装着

制御・配電盤

梱包包装／乾燥剤では難しい用途（重量物部品・長2022. 11.

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑺期保管）の改善策として②用途：屋外保管時のシート面の一時防錆に③使い方：内部に貼るだけ③使い方：適用部位の洗浄後、刷毛塗りで二度塗りを推奨／フランジバンパー＋ガスケ
ットで保護／除去はVpCI-414、416など水性アルカリクリーナーで7－4

油性防錆剤（VpCI-368）①特長：速乾性・油性一時防錆剤／ワックス
写真23

VpCI-105,111エミッター状のドライな被膜／屋外での機器類の保護に／除去はVpCI-414、416など水性アルカ
リクリーナーで7－2

小 袋入り気化性防錆剤（VpCI-308,309）②用途：回転機械・予備部品の屋外・長期保管用①特長：小袋中の粉状防錆剤が通気性のある③使い方：洗浄後、刷毛塗り・スプレーで不織布を通じ気化。配管内部を保護。
②用途：配管・圧力容器など塗油できない部品に③使い方：内部に置くだけ／空間1ｍ 3 当たり１個／取り忘れ防止の注意ラベル貼付を推
奨
写真27

7－5

VpCI-368

水 性気化性防錆剤（VpCI-337）と防錆フィルム①特長：水性気化性防錆剤／多くの場合洗浄
写真24

VpCI-308、309ポーチ不要／窒素ガス置換、乾燥空気での防錆対策に代わる防錆方法②用 途：配管・容器内、HRSGボイラーの点

7－3

水 性防錆剤（VpCI-391)とflangeBUMPER+Gasket①特長：速乾性・水性一時防錆剤／耐紫外線
性に優れ屋外での中長期の防錆が可能／ド

検時に③使い方：VpCI-337を配管の両端から交互に噴霧／空間1m3 あたり400cc目安／防錆フィ
ルムVpCI-126でカバー

ライな乾燥被膜を形成

写真28
写真25

VpCI-391

写真26

VpCI-337

写真29

flangeBUMPER

配管技術

H2208-04.indd 79

VpCI-1262022. 11. 79

2023/03/01 16:29

配管・フランジの新しい保護・防錆方法…⑻7－6防 錆フィルム（VpCI-126）とflangeDOTS

9．おわりにP3のフランジ保護製品は未だ日本国内では認①特長：多種金属に対し接触防錆と気化性防知度が低い「導入期」のものであるが、低炭素・錆の二つの防錆性能に優れた防錆フィルム

脱炭素社会の実現とエネルギー課題の解決を目②用途：塗油のできない部品、乾燥剤で腐食指す顧客企業とともに、徐々に事例を積み上げした場合の再発防止対策として③使 い方：包むだけ（HP-UVはLPガスバーナーで熱収縮）つつある。本稿が契機となり、企業の現場の配管・フランジのサビ・キズ・異物混入で課題を抱える方々への情報の認知と導入検討が進み、P3のフランジ保護製品とコーテックの気化性防錆製品普及の一助となり製品品質の向上に貢献することができれば幸甚である。
■問い合わせ先
TEL：03-5307-7123

写真30

写真31

ウェブサイト

VpCI-126

p3-info@csj1.co.jp

動画

VpCI-126 HP-UV（屋外保管）

8．実績と展望
P3の配管､フランジの新しい保護パッケージ
システムは費用対効果が抜群であるばかりでなく見た目も美しく、導入した企業の製品品質の信頼性とブランドイメージの向上への影響が顕著であり､世界中の石油ガス産業他、様々な産業の現場で急速に拡大中である。
今後は、国内でも企業ロゴを印刷したP3製品で保護された配管システムを見る機会が増えてくることが予想される。
80

配管技術

H2208-04.indd 80【筆者紹介】岡志史雄㈱CSJ 代表取締役〈主なる業務歴および資格〉
化学品専門商社にて米国製気化性防錆剤の輸入、加工、品質管理、販売に従事。2013年、防錆技術コンサル、性能試験、加工製品の販売を目的に会社を設立。
防錆管理士（施設防食・防錆包装）

2022. 11.

2023/03/01 16:29