取扱説明書（お客様保管）住宅用太陽光発電システム

屋外用集中型パワーコンディショナ( 接続箱一体型 )（遠隔出力制御システム対応型）

品番 SPSS-55D-NX(5.5kW タイプ )も安全上のご注意

2

システムの構成とはたらき

4

各部の名前

5

ご使用の前に

7

本体操作
運転

8

停止

9

一括制御リモコンによる操作
運転

10

停止

11

発電電力の表示12

積算電力量の表示

13

こんなときは14

点検とお手入れのしかた

17

使用後のお願い

18

仕様

19

BM164120216000

必要なときに一括制御リモコンの点検コード 16

保証とアフターサービス

ご使用方法● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（ 2 ～ 3 ページ）を必ずお読みください。
● この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This equipment is designed for domestic use
in Japan only and cannot be used in any othercountries.

じご使用の前に

このたびは、パワーコンディショナをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。

く

裏表紙

FJ0518-0安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「死亡や重傷を負うおそれがある内容」「軽傷を負うことや、財産の損害が警告 です。

注意 発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）
   してはいけない内容です。

   実行しなければならない内容です。

警告
設置環境について■ 運転前に次のことを確認する
必ず守る● 製品質量（保護ガード・壁取付板などを含み約 30 kg）に十分耐える取り付けか（落下によるけがや故障のおそれ）● 激しい風雨にさらされないか（水の浸入による感電、発煙・発火のおそれ）● 潮風が当たらないか（腐食による感電、発煙・発火のおそれ）● 腐食性ガス、温泉など硫化ガスの発生はないか（感電、発煙・発火のおそれ）● 爆発性・可燃性ガス、引火性液体は近くにないか（爆発・火災のおそれ）● 冬季に雪に埋もれるおそれや、屋根からの落雪による衝撃を受けないか（製品落下による事故のおそれ）● C 種接地相当工事（ただし接地抵抗 100 Ω以下）が行われているか（感電のおそれ）● 一括制御リモコンは屋内や屋外設置用 BOX 内に設置されているか（感電、故障のおそれ）取り扱いについて
接触禁止■ 機器本体や保護ガードに手を触れたり、保護ガード周辺のすき間に指を入れないけがややけどのおそれがあります。

必ず守る

止

転落、落下によるけがや事故のおそれがあります。別売の平地置台にも手をかけたり乗ったりしないでください。（設置時）

そのまま運転を続けると、感電、火災や故障の原因になります。

■ 分解・改造・お客様ご自身での施工・修理は行わない
分解禁止

火災、感電、故障の原因になります。

■ 一括制御リモコンはぬれた手で触れたり、ぬれた布で拭かない
ぬれ手禁止

2

感電、故障の原因になります。

やけどや感電のおそれがあります。

■ 異常・故障時は直ちに運転を停止し、太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする■ 上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしない禁■ お手入れをする際は、運転を停止し太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする■ 衝動・振動を加えない
禁止落下によるけが、故障の原因になります。

■ 水 抜 き 穴 を 塞 い だ り、 水 抜 き 用
キャップを外したりしない
感電、発煙、故障のおそれがあります。

注意
設置環境について■運転前に次のことを確認する
必ず守る●必要な放熱スペース（5 ページ参照）が確保されているか（発煙・発火・故障のおそれ）●屋内設置の場合、壁紙の変色が気にならないか（高温によるホコリ付着で壁紙変色のおそれ）取り扱いについて
接触禁止

禁

止

■ 雷鳴時、災害発生時にはパワーコンディショナや一括制御リモ
コンに手を触れない
感電のおそれがあります。

禁止■ ペースメーカー装着者は、パワー
コンディショナ本体に手の届く範囲に近づかない■ 運転スイッチ操作時以外は必ず
運転スイッチ扉を閉める
必ず守る

水の浸入により、感電・故障のおそれがあります。

ストーブ、加湿器、炊飯器などを近くで使用しないでください。感電・火災・故障の原因になります。

■ 水没、埋雪した後は使用しない
感電や発火のおそれがあります。
お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。

ご使用の前にペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。

■ パワーコンディショナや一括制御
リモコンの近くで発熱機器や蒸気の出る機器、火気を使用しない■ 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しないやけどや火災のおそれがあります。

設置・使用上のお願い■ アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところでは、無線機にノイズが発生するおそれがあります。
■ ラジオ・携帯電話などは、パワーコンディショナの近くで使用しないでください。
受信障害発生の可能性があります。

■ 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品は、パワーコンディショナの近くで使用しな
いでください。
電気製品の正常な動作ができなくなる原因になります。

3システムの構成とはたらき
パワーコンディショナは太陽電池モジュールの直流電力を交流電力に変換し、商用電源として住宅用分電盤に供給します。商用電源とは電力会社から供給される交流電源のことです。

● 連系運転（通常時）
・ ご家庭の商用電源と接続し、電力を供給します（連系運転）。
・ ご家庭の消費電力量とパワーコンディショナの発電量に応じて自動的に電力会社との間で売買電されます。（電力会社との契約によります。）
・ 日没時など太陽電池モジュールの発電がなくなった場合、自動的にパワーコンディショナは運転を停止し、日の出時に発電を開始すると自動的に運転を再開します。
・ 商用電源が停電するとパワーコンディショナは自動的に運転を停止し、復電すると自動的に運転を再開します。

太陽電池モジュール
複数の太陽電池（セル）を直列または並列に接続し、1枚のパッケージに封入し所要の電圧、電流が得られるようにしたものです。

住宅用分電盤ブレーカを介して電気を各部屋に分配します。

パワーコンディショナ
太陽電池で発電した直流電力を電力会社から供給されるのと同じ交流電力に変換します。

（ イメージ図であり、実際の設置状況を示すものではありません。）
売電用電力計発電電力のうち、住宅で使用されずに電力会社に売電される電力量を計量します。

買電用電力計夜間や日射量の少ない時に電力会社から購入する電力量を計量します。

一括制御リモコン
住宅屋内の壁に取り付け、パワーコンディショナ使
用時に操作します。

● 遠隔出力制御について
本製品は、2015 年 1 月 22 日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。
・パワーコンディショナ（遠隔出力制御対応）
・出力制御ユニット（送信ユニット、モニター等）
また、電力会社によっては、原則インターネット接続が必要です。
なお、インターネット回線をご準備いただく場合は、下記の費用はお客様のご負担となります。
・インターネット回線契約・利用に伴う費用 など
遠隔出力制御の内容につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。
遠隔出力制御の対応のため、出力制御ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。

4

各部の名前パワーコンディショナ本体
保護ガード上

前面パネル

保護ガード下
警告表示ラベル

連系ランプ（緑） 抑制ランプ（黄）リモート 停止

運転
運転スイッチ運転スイッチ扉の開け方

運転スイッチ扉

ご使用の前に※底面の運転スイッチ扉を開けた場合のイラストです。
本パワーコンディショナは一括制御リモコンがなくても運転できます。
本パワーコンディショナのみで運転する場合は「運転」、
一括制御リモコンを使用して運転する場合は、「リモート」にしてください。

※運転状況に応じて、連系、抑制、それぞれのランプが点灯します。( 動作移行中は点滅します。)※ランプが全点滅時には、パワーコンディショナの運転に問題が発生しています。一括制御リモコンがある場合には、一括制御
リモコンの表示をご確認ください。一括制御リモコンがない
場合には、お買い上げ販売店へご確認ください。

運転スイッチ扉固定ネジ

右図の運転スイッチ扉固定
ネジを緩めて運転スイッチ
リモート 停止

扉を開けてください。

運転

運転スイッチ扉固定ネジが緩まない場合は、マイナス
ドライバーをご使用ください。
ご注意●運転スイッチ扉を開ける際は、運転スイッチ扉と運転スイッチ扉固定ネジが落下しないように気をつけてください。

■ パワーコンディショナの前方には点検スペースとして 800 mm 以上を確保することを推奨します。また、上下左右は放熱、点検のために、右図に示すスペースが必要です。絶対に物を置かないでください。

200 mm以上
50 mm以上

50 mm以上

パワーコンディショナ本体
500 mm以上

5各部の名前（つづき）
一括制御リモコン（別売品：SPUR-1MA-NX）
一括制御リモコンで最大 5 台（工場出荷時）までのパワーコンディショナを操作できます。
パワーコンディショナおよび一括制御リモコンの設定を変更することで、最大 10 台まで操作することができます。設定変更を行う場合、お買い上げの販売店または施工店へご連絡ください。
ご注意●最大 10 台の設定変更は、各機器の施工説明書で対応可能なパワーコンディショナ、送信ユニット等をご確認のうえ実施してください。
運転 / 停止スイッチ

自立ランプ
運転

停止

運転に切り替えると赤い色が現れます12345678910

表示部
発電量・運転状態を表示します※図は説明のため、全ての内容を表示しています

連系

自立

総積算ボタン
総積算電力量を表示します（13 ページ）

パワコン切換ボタン
総積算
パワコン切換連系ランプ（緑）本パワーコンディショナには自立運転機能がないため、点灯しません。ただし、他に自立運転機能を有する
パワーコンディショナを接続時、その自立運転中は点灯します。

連系運転中に点灯します（8 ページ）

ボタンを押すたびに各パワーコンディショナの発電量を表示します（12 ページ）
また、総積算ボタンを押してから、パワコン切換ボタン
を押すと各パワーコンディショナの総積算電力量を表示します（13 ページ）
（ボタン操作は、爪や硬いもの、先のとがったもので行わないでください。破損や故障の原因になります。）

専用別売品
部品名

長さ
5m
15 m
30 m
1.5 m
5m
30 m
3m
15 m
15 m
30 m

① パワコン・リモコン間ケーブル
通信ケーブル② パワコン間ケーブル③ リモコン・送信Ｕ間ケーブル④ パワコン・送信Ｕ間ケーブル
部品名

形状

リモコン

停止

一括制御リモコン

運転

連系

自立

総積算
パワコン切換

部品名
設置用部材

6

屋外パワコン用
平地置台セット

形状

品番
POKC050B
POKC150B
POKC300B
POKC015P
POKC050P
POKC300P
POKC030F
POKC150F
POKC150C
POKC300C

用途
パワーコンディショナ本体と一括制御リモ
コンを接続します
パワーコンディショナを複数台設置する場
合に、パワーコンディショナ本体を相互にわたり接続します
送信ユニットを設置した場合に一括制御リモ
コンやパワーコンディショナと接続します

品番

用途
一括制御リモコン１台で、複数台のパワーコンディショナを操作することができます
SPUR-1MA-NX （パワーコンディショナ本体に運転・停止ス
イッチおよび表示部がありますので、一括制御リモコンは必須ではありません）
品番

POKBP55UD2G

用途
パワーコンディショナ本体を壁に掛けずに平地置きする場合に必要ですご使用の前に＊ご利用地域の周波数に自動設定されます。

はじめてお使いになるときは、施工店にて『連系運転を開始する』までを実施していただいてください（運転前に電力会社との連系協議と竣工検査が必要です。）

電源を入れる（本ページ）
連系運転を開始する（8、10ページ）
停電
通常時

停電時
停電から復旧※連系運転

連系運転を停止

電源を入れるご使用の前に住宅用分電盤の※分電盤と別置きの太陽光発電システム
場合があります。
専用ブレーカ

1. 住宅用分電盤の太陽光発電システム
専用ブレーカをON（入）にする

ON

7

本体操作
運転
昼間の晴れているときに、停電でないことを確認してから操作を始めてください。

連系運転を開始する
パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、ふだんの運転操作は不要です。お客様の操作で運転を停止した場合（9 ページ）は、以下の操作で運転を再開することができます。

1. パワーコンディショナ下部の運転ス
イッチを「運転」にする● 連系ランプが点滅し、約300秒（5分）後、運転を開始します。

リモート 停止

運転※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

● 連系ランプが点灯します。
● 日射条件などにより、待機時間が変わる場合があります。

お知らせ● 一括制御リモコン使用時の電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。（システムの容量、天候などによっても変化します。）
発電量の目安としてご活用ください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）● 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば 5 分程度で自動的に運転を再開します。（ 運転スイッチは操作不要です。）※工場出荷時の値です。変更された場合はこの限りではありません。
● 夜間や日中晴れていても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止し連系ランプも消灯します。

■ 抑制ランプが点灯（点滅）しているとき（これは機器の故障ではありません。）● 抑制ランプが点灯するときは、商用電源の電圧が規定値（電力会社による指定値）を超えないように、パワーコンディショナは発電電力を自動で抑えています。機能が働くと売電量が少なくなる可能性があります。
● 商用電源の電圧が正常範囲に戻れば、自動的に電圧上昇抑制を停止し、抑制ランプも消灯します。頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店や管轄の電力会社にご相談ください。

8

停止
連系運転を停止するにはパワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますが、お客様の操作により停止させることもできます。

1. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「停止」にする● 連系ランプが消え
運転を停止しますリモート 停止

運転＜お知らせ＞● 日没後は、自動的に運転を停止します。
（上記操作を行った場合は、翌朝、太陽電池が※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

発電を始めても運転を開始しません。
）● 運転を開始する時は、8 ページの運転に従って操作してください。

太陽光発電システム全体を停止したい場合は…
※異常時や故障時、お手入れを行う前には、必ず下記操作を行いシステム全体を停止してください。

リモート 停止

ご使用方法

1. パワーコンディショナ下部の運転ス
イッチを「停止」にする

運転※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

2. 太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする

住宅用分電盤の※分電盤と別置きの太陽光発電システム
場合があります。
専用ブレーカOFF

9

一括制御リモコンによる操作
別売品の一括制御リモコンを用いて操作できます。（本体の運転スイッチは、リモートに設定する必要があります。
設定方法は 5 ページを参照ください。）

運転
昼間の晴れているときに、停電でないことを確認してから操作を始めてください。

連系運転を開始する
パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、ふだんの運転操作は不要です。お客様の操作で停止した場合（11 ページ）は、以下の操作で再開することができます。

1.

スイッチを「運転」にする（運転に切り替えると赤い色が現れます）● ピッと音がして「待機中あり」、0.0kW と表示● 約 5 分後、運転を開始●「発電」および発電電
力を表示（この例では12.5 kW）● 連系ランプが点灯● 日射条件などにより、待機時間が変わる場

合があります。
● 自立ランプ（橙）が点灯した場合は、太陽
光発電システム専用ブレーカが OFF（切）になっていないか確認してください。
※上のイラストは3台接続時の例です。
お知らせ● 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。（システムの容量、天候などによっても変化します。）
発電量の目安としてご活用ください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）● 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば 5 分
程度で自動的に運転を再開します。（ 運転スイッチは操作不要です。）※工場出荷時の値です。変更された場合はこの限りではありません。
● 夜間や日中晴れていても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくな
ると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。
●日没後は何も表示されません。

■「抑制」の表示について（これは機器の故障ではありません。）●表示部に「抑制」が表示されるときは、商用電源の電圧が規定値（電力会社による指定値）を超えないように、パワーコンディショナは発電電力を自動で抑えています。機能が働くと売電量が少なくなる可能性があります。
● 商用電源の電圧が正常範囲に戻れば、自動的に電圧上昇抑制を停止し、抑制ラ（発電電力の値は例です）
ンプも消灯します。頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですの
で、お買い上げの販売店や管轄の電力会社にご相談ください。
● 総積算ボタンを長押し（5 秒程度）すると、パワコン 1 の累積抑制時間が表示されます。
（総積算ボタンをさらに 2 回押すか、5 秒放置で元の表示に戻ります）● 累積抑制時間表示中にパワコン切換ボタンを押すと、各パワーコンディショナの累積抑制時間が順に表示されます。
（総積算ボタンをさらに 2 回押すか、5 秒放置で元の表示に戻ります）（パワコン 1 の累積抑制
時間が 75 分の例）

10

停止
連系運転を停止するにはパワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますが、お客様の操作により停止させることもできます。

1.

スイッチを「停止」にする●「ピーッ」と音がして「発電」および発電電
力表示が消えます● 連系ランプが消え運転を停止します（この例では、アドレスを1～3に設定しています）※上のイラストは3台接続時の例です。

お知らせ
ご使用方法

● 日没時は、自動的に運転を停止します。
（上記操作を行った場合は、翌朝、太陽電池が発電を始めても運転を開始しません。）● 運転を開始する時は、10 ページの運転に従って操作してください。
● 一括制御リモコン操作時に太陽光発電システム全体を停止させる時は、一括制御リモコンを停止にし、さらに9 ページの「太陽光発電システム全体を停止したい場合は・・・」に従って操作してください。

11

一括制御リモコンによる操作（つづき）
発電電力の表示・ 各パワーコンディショナの発電電力を一括制御リモコンで簡単に確認できます。
・
ボタンを押す前は、各パワーコンディショナの合計の発電電力が表示されています。

各パワーコンディショナの発電電力を表示させる

1.

ボタンを押す●各パワーコンディ

ショナの発電電力を表示

2.

ボタンを押すたびに

パワコン123

パワコン1

パワコン3

パワコン2
● 左記のように表示が※上のイラストは3台接続時の例です。

12

切り替わります（この例ではパワコン
2の発電電力4.2 kW、
パワコン3の発電電力
4.3 kW、パワコン３台の合計発電電力
12.5 kW)● 操作しないと約 5 秒
後に元の画面に戻ります積算電力量の表示
・ 各パワーコンディショナの総積算電力量と合計の総積算電力量を一括制御リモコンで簡単に確認できます。
・ 夜間にパワーコンディショナが自動で運転を停止している場合でも、以下の操作は可能です。

各パワーコンディショナの合計の総積算電力量を表示させる

1.

ボタンを押す● 太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの各パ
ワーコンディショナ
の合計の総積算電力量を表示（この例ではパワーコンディ
ショナ 3 台の合計が12345 kWh）

2. 再度

ボタンを押す●各パワーコンディ

ショナの合計の発電
電力表示に戻る● 操作しないと約 5 秒
後に元の画面に戻ります※上のイラストは3台接続時の例です。

各パワーコンディショナの総積算電力量を表示させる

1.

ボタンを押してからご使用方法

ボタンを押す● 太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの各パ
ワーコンディショナ
の総積算電力量を表示

2.

ボタンを押すたびに●各パワーコンディ※上のイラストは3台接続時の例です。

ショナの総積算電力
量が順に表示されます● 操作しないと約 5 秒
後に元の画面に戻ります13こんなときは本体の状態表示やリモコンの表示が以下の場合には、下記を参考に処置してください。
表示

処置内容

本体状態表示部のランプが全点滅している

パワーコンディショナの運転に問題が発生しています。
お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

日中、一括制御リモコンに何も表示されない

商用電源と接続するケーブル、一括制御リモコンの通信線の断線または一括制御リモコンの故障の可能性があります。
お買い上げの販売店または施工店に連絡してください。

夜間、一括制御リモコンに何も表示されない

夜間は一括制御リモコンには何も表示されません。

一括制御リモコンに「抑制」と表示されている

商用電源の電圧が整定値（電力会社の指示により設定される）を超えないように、パワーコンディショナは出力を抑制しますが、異常ではありません。売電量が少なくなる可能性があります。
商用電源の電圧が正常な範囲内にもどれば、自動的に抑制動作をやめて、通常運転にもどります。
頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

発電電力が少ない（「抑制」の表示なし）

発電電力の低下は、機器故障だけでなく、日射状況や系統の電圧によって起きる場合もありますが、異常ではありません。
頻繁に発生する場合は、設置場所等の変更が発生する場合がありますので、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

お知らせ● 発電電力について
太陽電池の定格出力は、JIS（日本工業規格）で定められた一定の条件下で算出された数値が示されています。実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。
したがって、晴天日であっても常に定格通りの発電が行われているわけではありません。晴天の日中では、定格出力の約 7 ～ 8 割の発電電力が、おおよその目安です。なお年間の発電電力量の目安は南面設置で太陽電池 1 kW あた
り約 1,000 kWh です。

● 積雪時の運転について
太陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量が増えてくるとパワーコンディショナが停止することがありますが、故障ではありません。
太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。

● 余剰電力（売電電力）料金のご請求
電力会社が、毎月売電用電力量計を読み取り、お客様に購入電力量を通知します。これにもとづき電力会社に請求を行ってください。自動で振込みがある電力会社もあります。電力会社との契約書などをご確認ください。

● パワーコンディショナが発生する音について
キュー音
ジィージィー音
チリチリ音
チャリチャリ音
キー音
カチッ音
ブーン音

14

左記の音は故障ではありません● キュー音は朝・夕の日射の少ないときや、太陽電
パワーコンディショナ運転による池モジュールが降雪・落ち葉などで覆われている
インバーターの高周波スイッチングと、しばらくの間発生することがありますが故障動作により発生する音です。
ではありません。
● とくに小さなお子様や青少年の方に周波数の高い
連系用リレーの動作音です。
音（キー音）が聞こえる場合がありますが故障では（運転開始時と、停止時に発生します。）
ありません。
内蔵ファンの動作音です。
制御電源の起動音です。

● パワーコンディショナの温度上昇について日射が多く、パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、パワーコンディショナの放熱フィンや上面などが温度上昇しますが、故障ではありません。
パワーコンディショナ本体は不用意に手を触れないでください。やけどの原因になることがあります。

● パワーコンディショナのにおいについて
パワーコンディショナの使用当初や運転状況により、においがすることがありますが故障ではありません。

一括制御リモコン使用時●一括制御リモコンの連系ランプの点滅について一括制御リモコンで複数のパワーコンディショナを操作時、停止中（待機中、点検コード表示中を含む。ただし、本体操作で停止させた機器は除く。）のものがあると、連系ランプが点滅することがあります。
点検コードが表示された場合、16 ページの内容に従って処置してください。

●「リモート無効機器あり 本体運転 / 本体停止」の表示について
以下の場合は一括制御リモコンの表示部に「リモート無効機器あり本体運転 / 本体停止」と表示されます。該当のパワーコンディショナについては一括制御リモコンでの運転操作はできません。
・ 運転スイッチが「運転」または「停止」に設定されている（リモートに設定されていない）パワーコンディショナを接続している場合。（一括制御リモコンでの運転操作を行う場合は「リモート」に設定してください。）
・ 屋内用集中型パワーコンディショナを渡り接続している場合。
（屋内用集中型パワーコンディショナは一括制御リモコンでの運転操作に対応していません。）● 停電時のデータ保存について
太陽電池モジュールの発電停止のタイミング（日没や日射不安定時）と商用電源の停電が重なった場合には、積算電力量などのデータが正常に保存されない場合があります。

● 電力量表示の最大値について■一括制御リモコンの場合
・ 各パワーコンディショナの積算電力量を 199999 kWh まで表示し、それを超えると 0 kWh 表示に戻り積算を続けます。また、各パワーコンディショナの合計の積算電力量は工場出荷時設定（最大 5 台接続）では999999 kWh まで、最大 10 台接続設定へ変更した場合は 1999999 kWh まで表示され、それを超えると0 kWh 表示に戻り積算を続けます。
・ 各パワーコンディショナの累積抑制時間を 999999 分まで表示し、それを超えても 999999 分表示が続きます。

●下記の設定を変更する場合、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。
また、各設定内容の詳細につきましても、併せてご確認ください。
・ 保護リレー時限の設定について（工場出荷時は自動（300 秒）になっています。）
保護リレー時限の設定を手動復帰にすると、系統側で異常があった場合に異常が解消されても、自動で復帰しません。本体表示もしくは一括制御リモコンにて、E99 が表示されていることを確認して運転スイッチ操作により、手動復帰させてください。

必要なときに

15

一括制御リモコンの点検コード
一括制御リモコンの表示部に右図のような点検コード（E または F と数字の組み合わせ）が表示された場合は、下記に従って処置してください。

●連系運転時の点検コード
1. E の点検コード（商用電源側）の内容と処置の仕方（パワコン 1 で E14 の点検コードが表示された場合）

これは故障ではありません。

1～

E

停電または商用電源の乱れによる運転停止
原因が解消されれば、自動的に運転を再開
します。

E14

E99

商用電源が正常になるまでお待ちください。
住宅内の他の電気製品が、正常に使用できるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合は太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）でないかを確認し、OFF（切）であれば ON（入）にしてみてください。また、太陽光発電シ
ステム専用ブレーカが頻繁に OFF（切）になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。

停電または商用電源の乱れにより運転停止 頻繁に表示されるようであれば、お買い上げの販売店にご連しました
絡ください。
原因は解消されているため、運転・停止ス
イッチをいったん停止にしてから再度運転にすることで 10 秒後に運転を再開します。
（保護リレー時限の設定が手動になっているため自動復帰しません）

お知らせとお願い● パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転 / 停止スイッチを「運転」にしたときに連系ランプと抑制ランプが点灯する場合は、商用電源が停電しているか、太陽光発電シ
ステム専用ブレーカが OFF（切）になっている可能性があります。
一度、運転スイッチまたは、運転 / 停止スイッチを「停止」にし、停電であれば商用電源が正常に戻った後に、太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）になっていれば ON（入）にし、再度運転スイッチまたは、運転 / 停止スイッチを「運転」にしてください。太陽光発電システム専用ブレーカが頻繁に OFF（切）になるようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
●複数のパワーコンディショナで点検コードが表示された場合、一括制御リモコンの表示部には、2 秒毎に各パワーコンディショナの点検コードを表示します。

2. F の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方
お客さまの使用環境により設定変更が必要となる場合があります。

こんなときは再度ご確認ください。

1
～

F

～

F50
F57
F70
F16

正常にもどれば 10 秒～数分後に自動的に運転を再開します。
運転を再開しない場合や、頻繁に表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
※ F47 の場合、ブザーは鳴りません。

パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。
正常にもどれば 10 秒～数分後に運転を再開します。
頻繁に表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
表示直後はブザーが鳴りませんが、表示したまま 5 分経過するとブザーが鳴ります。通信が復帰し正常にもどると自動的に運転を再開します。
頻繁に表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※ F の点検コードでは、一括制御リモコンのブザーが鳴ります。ブザーを止めるには、一括制御リモコ
ンの運転 / 停止スイッチを「停止」にしてください。

16

点検とお手入れのしかた
注意■ 水洗いはしない■ 高圧式洗浄装置や洗剤、薬品類（スプレー剤などを含む）を使わない
禁止

火災・感電、故障の原因になります。

日常点検● 製品を長く安全にお使いいただくために、日常の点検を行ってください。

お手入れのしかた
1.

パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「停止」にして、運転を停止します。

2.

太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にします。

3.

パワーコンディショナ本体が十分に冷えたことを確認します。

4.

置かれた物や落ち葉などを取り除いたり、乾いた布または固く絞った布で本体を拭いてください。
一括制御リモコンが汚れたら、乾いた布でから拭きしてください。
● パワーコンディショナ本体や一括制御リモコンには直接水をかけないでください。
● シンナー・アルコールなどの溶剤は使わないでください。（変形・変色の原因になります）

お手入れ後は、太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）にし、パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「運転」にして、運転を行ってください。

特にこのような場合はご注意
以下の 3 つのケース、・ 頻繁に漏電遮断機（ELCB）が動作した場合
・ 太陽電池パネルに損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合
・ 太陽光発電システムを取り外す場合のいずれかに該当する場合は、太陽電池および架台には手を触れずに下記の①②をおこなってから、販売店もしくは施工店までご連絡ください。
①パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転 / 停止スイッチを「停止」にする。
②太陽光発電システム専用ブレーカを切（OFF）にする。
必要なときに

17

使用後のお願い●使用後は速やかにお買い上げの販売店へ連絡し、取りはずし、廃棄を行ってください。
太陽光発電システムは、関係法令（廃棄物処理法、建設リサイクル法など）に従って産業廃棄物として適切に廃棄してください。詳しくは、平成 28 年 4 月 1 日に環境省より公表された「太陽光発電設
備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）」を参照ください。
●取りはずし、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、必ずお買い上げの販売店へお問い合わせください。

18

仕様● パワーコンディショナ（系統連系用）
項

目

品
主

仕

様

番 SPSS-55D-NX
回路

方式 電圧型電流制御方式

ス イ ッ チ ン グ 方 式 正弦波 PWM 方式
入

力

定

格

回
入

路

数 4 回路電

圧 DC330 V力

入 力 運 転 電 圧 範 囲 DC50 V ～ DC450 V
定
定

格
格

定

出

出

力

格

力
電

力

5.5 kW（力率 1.0 時）
5.5 kW（力率 0.95 時）

圧 AC202 V（単相 2 線式

但し連系は単相 3 線式）

率 0.95

定 格 出 力 周 波 数 50 Hz/60 Hz
定

格

出

力

電

流 28.7 Arms

電

力

変

換

効

率

絶
電

縁
力

保
連

方

制

御

護
系

式 トランスレス方式（直流地絡保護機能、出力直流分検出機能）
方

機

保

護

式 太陽電池最大電力追尾制御
能 直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常機

能単 独 運 転 検 出 機 能
消 費 電 力95.5％（入力電圧 DC330 V 時、力率 1.0 時）
95.0％（入力電圧 DC330 V 時、力率 0.95 時、いずれも JIS C 8961 による）

交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制、
多数台連系対応型単独運転防止、FRT（系統事故時運転継続）要件、力率一定制御
能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動方式：電圧位相跳躍検出方式

運転時 0 W/0 VA

待機

時 1 W 未満 / 50 Hz：25 VA 未満、60 Hz：30 VA 未満

遠 隔 出 力 制 御 機 能 対応（別途必要となる機器あり）
外形

寸

法 706（幅）× 407（高さ）× 214（奥行）（mm）

質

量 約 26 kg（保護ガード・壁取付板などを除く）

設

置

場

所 屋外・屋内動作

温度 － 20 ℃～＋ 50 ℃

動

作

湿

度 90％以下（結露のないこと）

お 客 様 用 取扱説明書（1）

付

属

品

施

工

施工説明書（1）、検査成績書（1）、工事用型紙（1）、壁取付板（1）、保護ガード（上・下）（各 1）、壁取付板固定ネジ M5X60（11）、保護ガード固定ネジ M4X12（6）、用 開閉器用端子カバー（4）、開閉器用圧着端子（5.5-AF4A-S）（8）、
アース線用圧着端子（R5.5-5）（1）、系統側接続用ケーブル用圧着端子（8-5NS）（3）、
絶縁キャップ TCM-53（赤：4/ 青：4/ 緑：1）、絶縁キャップ TCM-81（青：3）、● 一括制御リモコン（別売品）項目

品

番 SPUR-1MA-NX

液

晶

表

示

仕

様

部 Ｗ５０×Ｈ２３（ｍｍ）、7 桁表示（工場出荷時は 6 桁表示の設定）

デ ー タ 通 信 方 法 ワイヤード（ＲＳ－４８５）
置

特

方

徴

法 屋内壁固定方式機

必要なときに設

能 LED 表示部（運転状態）、点検コード表示

定

格

入

力

電

圧 DC ８V（パワーコンディショナより給電）

最

大

消

費

電

力 0.1 W使 用 温 度 範 囲（ 推 奨 ） － 20 ℃～＋ 50 ℃
使
外

用

湿

度

形

寸

質
付

範

囲 90％以下（結露のないこと）
法 70（幅）× 120（高さ）× 18（奥行）（mm）※突起物を除く
量 0.09 kg（取付金具を除く）

属品

一括制御リモコン（取付金具を含む）（1）、リモコン用木ネジ（2）、かんたん操作ガイド（1）、
パワコン番号識別ラベル（1）、静電気注意チラシ（本体貼り付け）（1）●この仕様は JIS（日本工業規格）に基づいた数値です。

19

保証とアフターサービス
保証について●保証に関する内容につきましては、お買い上げの販売店または施工店へご確認ください。

修理を依頼される前に●修理を依頼される前に、本書の「こんなときは」14 ～ 15ページにしたがってご確認ください。

修理を依頼されるとき●パワーコンディショナに異常を確認した場合は速やかに運転を停止し、お買い上げの販売店または施工店へご連絡ください。
ご連絡の際は次の項目をお知らせください。
・お客様名
・ご住所
・ご連絡先
・パワーコンディショナ型式・製造番号
・設置時期
・不具合の状況・点検コード（16 ページをご参照ください）・お買い上げの販売店または施工店
お客様名
ご住所（設置場所）
ご連絡先

TEL（

パワーコンディショナ
型式・製造番号

型式：
製造番号：

設置時期

年

不具合の状況

表示されている点検コード（16 ページをご参照ください）
お買い上げの販売店または施工店〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
お問い合わせ先 : インフォメーションセンター
E-mail : info@nextenergy.jp
URL : http://www.nextenergy.jp）

フリーダイヤル : 0120-338647－

月日