14

製品紹介
海外技術情報リンク試験データ
Q&A LAN工事上の問題点･ノウハウ
LAN規格の動向
キーワード

夏
2002

CONTENTS
1

製品紹介
TSUNET-1000Eシリーズ

2

海外技術情報情報配線システムの設計と敷設4リンク試験データ
各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性

10

Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ
光ＬＡＮ工事上の注意点・不具合例

13

LAN関連規格JIS X 5150に関するホットニュース

16

キーワード
「エコケーブルについて」／ギガビットイーサネットのクロス（クロスオーバー）結線

17
夏

14

編集後記

製品のご紹介TSUNET-1000Eシリーズ
TSUNET®-1000E
AWG24-4P (CAT6 UTP)
●次世代超高速LAN、1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケーブル。
●TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応。
●十字介在使用により電気特性の大幅安定。
●外被には環境に配慮した
脱鉛PVCを標準使用。

TSUPACTSUNET®-MC1000E(CAT6 UTPパッチコード)●高信頼性の100Ω系CAT6 UTPパッチコード。
●導体がより心線のため、柔軟性があります。
●11色の外被色。
●加工製品には結線／レングス表示チューブを取り付け。

新発売

TSUNET®-1000E
AWG24-デュアル44 (CAT6 UTP)TSUNET-ECO®-1000E●高信頼性の4P＋4Pメガネ型CAT6 UTPケーブル。

●燃焼時に、
有害なハロゲン系ガスが発生しません。

●外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用。

●埋設時に、
有害な鉛の溶出がありません。

●残量のわかるレングスマーク入り。

●ビニルと同等な難燃性（JIS C 3005 60度傾斜試験）を有しております。

●紙製ボビン巻。

(CAT6 UTP)

1

海外の技術情報
情報配線システムの設計と敷設−Designing and Installing a Structured Cabling System
出典：Cabling Business Magazine（2002年5月号

P.6〜）執筆者*：Mel Lesperance, RCDD／Jay Paul Myers, RCDD

今回はBICSI*のRCDD*の方が3回にわたって連載される「情報配線システムの設計と敷設」という記事の第一回目の要旨を翻訳いたしました。ユニバーサルエンター
プライズ社という仮想顧客の事例として、ニーズの掘り起こしから設計まで、各過程を追って記述されております。ご参考になれば幸いです。

顧客ニーズの確定
ユニバーサル社のネットワークマネージャ、Ms. Shawは、ワる最新技術を早期に導入しており、得られるベストな配線を取り入れるべきである。もし現在10BASE-Tで何の問題もなく、100BASE-Tを導入する計画がないなら、その配線システムの使用期間中にCAT6性能が必要になるとは考えにくい。もしCAT5eで進めて数年のうちに新アプリケーションのため再配線をしなくてはならなくなった場合、その中断がビジネスにどれく
らいのインパクトがあるか？証券業者・軍関係・金融業では通ークエリア数200、20,000スクエアフィートの新築ビルに移転す
ると 言 う。 現 在 の オ フィス は す べ て の ワ ー ク エリ ア に

信の中断は非常に高くつく。

100BASE−T、バックボーンにギガビットイーサネット（GbE）、
電話にはデジタルPBXを使っている。これらの機器を新しいビ

予算はどれくらいか？

ルに持っていく計画である。

2

自社ビルなのか？高性能配線は、資産価値を高めるかもしれない。技術導入のレベルはどれくらいか？もし現在すべてのデスクに100BASE-T、バックボーンにGbEがあれば、市場にあ

顧客ニーズと設計のマッチング
それぞれのアウトレットへのサービス

ユニバーサル社は200台のPC、アプリケーションソフト、ネッ
トワーク機器、そしてネットワークオペレーティングシステムを購入し、数十万ドルを投資するであろう。そこで配線が占める割合
は非常に少なく、CAT5eの部材かCAT6かによる費用の違いは全体の１％未満である。全体のたった１％を節約するために、ネシステムの中心から設計を始めるのが論理的に見える。しかットワーク投資の99％の物品を下位に引き下げるのは間違った経済感覚である。将来を見通した上での選択を助ける他の方法

しアウトレットに提供されるサービスが通信室に必要な機器を決定する。ANSI/TIA/EIA-568-B規格はそれぞれのワークエリア

としては、CAT6への余分な投資を保険と考えることである。3年後にCAT6を必要とする新TIA/EIA854規格のGbE機器の購入をに最低2つのサービスを必要とする。データ用と音声用各１つずつのアウトレット−多くの顧客はこれで十分だと感じる。しか決定すると、賭けは成功、再配線の費用や中断を避けられる。

し特別なニーズによりさらにアウトレットを必要とするかもしれない。ユニバーサル社は各アウトレットに3本のツイストペアケ

Ms. Shawはネットワークの利用度が高いこと、新技術を採用する可能性が高いことからCAT6を導入することに決めた。

ーブルを配線。

他の要素

性能のカテゴリ

水平配線の光ファイバ

業界レポートによると、新規の配線敷設では数量ベースで4分の1、金額ベースで3分の1をCAT6が占める。残りのほとん

この話題は出版物やコンファレンスで報道されており、ファ

どがCAT5e。製品ができて2年以上も経過しているにもかかわ

イバ to the デスク(FTTD)の価値が盛んに論ぜられている。銅に対する光ファイバの優位点は以下のとおり：

らずこの状態を、CAT6の浸透力が弱いと見る人もいる。その理由は、規格が制定されていないこと（※TSUKO注：6月ようや

伝送距離が長い・EMI(電磁波妨害)の影響を受けない・セキュリ
ティ・軽量・外径が細い・安全性−サージ電流をビル内に持ち込

くTIAで承認された）、CAT6の性能が必須であるアプリケーシ
ョンに欠けること（GbEの廉価版である新しいTIA/EIA854規格

まず、接地線も必要ない・高周波数帯域（次世代850nmレーザが必須アプリケーションになるであろう）、業界でCAT6が必要

最適化50/125ミクロンファイバは、2000MHz-kmを提供する。
）
しかしほとんどの敷設において、これらの優位点はFTTDのコだという信憑性に欠けることなどである。

ストを正当化できない。配線インフラストラクチャがTIA/EIA規格に従ったものであると、水平配線は最大295フィート（約90m）、顧客への質問そして現在の市場のLANはこの距離であると銅ツイストペアですでに再配線を計画しているのか？新築か、移転か、改修か？その場所をどれくらいの期間使うつもりか？もし新本社ビル
移転までたった2年間しかないのであれば、CAT6性能を必要とするアプリケーションが出現するほど長い期間ではなく、CAT6を導入する理由はほとんどない。

設計されている。水平配線ではケーブルが細いことや軽量なこと、ワークエリアと通信室間のサージ電流、ケーブルの接地やセキュリティも大きな問題ではない。

光ファイバ賛成派と反対派

設計にもどる

現在一般的に使われているLANは周波数帯域100MHzの追加するアウトレットの場所

CAT5eで働かすように設計されている。一方IEEEでは、現在10ギガビットイーサネット(10GbE)が審議中であり、これにはおアウトレットを必要とするのはオフィススペースや個人用スペースだけではない。彼女は会議室の6ヶ所、食堂・図書室に各そらく必要な周波数帯域と距離の点から水平配線であっても光ファイバが要求されるであろう。しかしデスクトップにここまで４ヶ所、物流部にも2台のワークステーションに配線を決めた。

高いスループットが必要とされるのは当分先のことであろう。

バックボーンケーブリング

水平配線の光ファイバに味方して、銅ケーブルと比べてもはやそう高価なものではないという議論がときおりされる。確か

ユニバーサル社はデータ用として、ワークエリアの要求を満たすため2ヶ所の通信室に100BASE-Tのスイッチを設置する。

にこの10年間で光ファイバは敷設・成端・テストが容易になり、頑丈になった。そして同じ10年間でなんでもない古い4対電話

将来の拡張のため、前述の850nmレーザ最適化50/125ミクロンファイバ 6心か12心を提案する。ネットワークマネージャにケーブルがCAT5eやCAT6になったため、ケーブル自体が高価

よっては、マルチモード（MM）
を現在のアプリケーションに、シになり、敷設に注意が必要になり、より戻しに注意して成端する必要があり、測定器も高価になった（CAT6テスタは＄7000にングルモード（SM）
を将来の用途にと考えて複合ケーブルを敷設している。Ms. ShawはSMを含めず、レーザ最適化MMファ

対してワイヤマップテスタは＄200）。これらが本当だとしても、
LANスイッチやNICなど光機器の継続するコスト高は、光ファイ

イバ12心に決めた。
音声サービス用PBXはそれぞれのユーザに銅ケーブル1対をバのトータルシステムコストを高くする。

必要とするのが、増設を予想し少なくとも200対を提案する。

この高コストに対抗して、光ファイバで可能な距離の延長により、多くのユーザが通信室の数を減らすことができ、通信室

クロスコネクトと他の通信室機器自体を無くすこともできる。これはビル内での大きなコスト削減に なる 。しかしこれ は T I A / E I A 規 格 に 反 することに なる 。

こうして水平配線とバックボーン配線が決まれば、どんな機器が通信室に必要であるかが決められる。
ツイストペア水平TIA/EIAはスペース10,000スクエアフィートごとに、あるいは水平距離が295フィートを超えると通信室を設けるように推奨してケーブルを成端するため、各3本のCAT6ケーブルを持つ200のワークエリアと追加設置の20ヶ所を含めて、Ms. Shawはすいる。これは配線変更のニーズに対して、配線インフラストラ

べての場所に同じアウトレット構成をとることにした。
これにクチャを流動的に対応させるためである。
Ms. Shawは光ファイバはすぐに使うわけではないが、前述のより合計660本の4対ケーブルを成端することになる。Ms.
Shawは48ポートパネル14台にし、さらにパッチパネルの上下、とおり3個のCAT６コネクションとともに光ファイバ2心をそれぞれのワークエリアに引くことに決める。デスクまで10GbEを導中間に16台のケーブル管理パネルを取り付けることにした。
水平光ファイバは、2心ずつ220ヶ所、SCパネル上440の成入する可能性のために、彼女は新レーザ最適化50/125ミクロン端となる。2つの通信室それぞれに72ポートパネルを4台ずつファイバを使うことに決める。
次にMs. Shawはどのコネクタを使うかを決めなければならなとした。
PBXの銅バックボーンケーブルの成端として、Ms. Shawはい。568-B規格は新しいいくつかのスモールフォームファクタ（SFF）
コネクタとともにSCデュプレックスコネクタを認めている。

システムの使用期間中に起こる移動・追加・変更に対応しやすいようにモジュラパッチパネルを使うことに決めた。
200対のケーブルの両端に5台の48ポートパネルで必要とされ●SCデュプレックス：
普及しているがサイズが新SFFコネクタの２倍。

る成端を提供する。12心光ファイババックボーンケーブルについては、Ms. Shawは各々の通信室で水平ケーブルを成端し●MT-RJ：
１つのフェルールにファイバが２本、研磨不要で労務費の削減。

ているファイバキャビネットで12のオープンポートを使い、水平ケーブルと混同されないようにラベルをつけた。

機器のフェースプレートに一般的。
●LC：
フェルールのサイズを1.25mmにし、サイズがSCコネクタの半

来月号分。コネクタのロスが最低。
●VF-45：

これらの決定がなされると通信配線の基本設計が完成する。
来月号このシリーズのパート２では、この設計に合う製品を選

フェルールがなく、研磨不要の成端。トータル敷設コストが最も安いと主張。

択し、部品表を作成、そして敷設を行う。

●Opti-Jack：*執筆者:

SCと同じ2.5mmのフェルールを使用、既存のSTやSC用成端工具キットを使える。

Mel Lesperance, RCDD（BICSIのtreasurerに選出・BICSI
ボードメンバーの依頼を受ける。）●LX.5：
サイズの小さいフェルールを使用、コネクタを抜いたときフェル

Jay Paul Myers, RCDD（ANSI/TIA/EIA-606-A改訂を作成する
TR-42.6委員会の責任者・TIA/EIA Optical Fiber Committeeールにシャッターが下りる。

TR-42.8のsecretary）

どのコネクタも圧倒的なマーケットシェアを持っているわけで*BICSI−Building Industry Consulting International （情報配線システムの設計・施工技術や配線規格に関する世界的組織はなく、既存のLANスイッチはバックボーン接続にSCを使用、スペースは十分あるため実装密度は問題ではないため、SCデ網を持った非営利教育機関。
）*RCDD−Registered Communications Distribution Designerュプレックスコネクタに決めた。

（BICSIが認定するケーブル配線設計に関する資格認定制度）

3

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性

はじめにまでの評価が可能で、CAT6までの性能評価ができるフィー

今回は、各社CAT6部材(パッチパネル、アウトレット)と弊社

されており、施工したリンクのどの部分で漏話や、反射が大CAT6ケーブルTSUNET-1000Eを組み合わせたパーマネントリ

きく発生しているか、性能レベルとその位置を知らせてくれ

ンク特性データをご紹介します。

る便利な機能を持っています（この機能はお勧めです）。

ルドテスタです。HDTDXやHDTDR測定といった機能も搭載

これまで、TIA/EIA-568A規格では、基本リンク（ベーシックリン
ク）とチャネルが定義されていました。それに合わせてフィール
ドテスタには、ベーシックリンクアダプタ、チャネルアダプタが用意されておりました。このベーシックリンク、チャネルが定義されて い た A N S I / T I A / E I A - 5 6 8 - A 規 格 は 、2 0 0 1 年 5月に
ANSI/TIA/EIA-568-B規格として改版されています。この改版さ【表1】パーマネントリンク構成部材（すべてCAT6）
パーマネントリンク

パッチパネル
アウトレット

リンク1

A社製

リンク2

B社製

リンク3

C社製

水平ケーブルTSUNET-1000E
AWG24-4P

れたTIA/EIA-568B規格の中にはベーシックリンクと差し替える
かたちで、 パーマネントリンク が定義されています（ベーシッ【写真1】フィールドテスタDSP-4100

クリンクは、過去のものとなってしまいました）。

4

パーマネントリンク とは 永久に変わることのないリンク 、
つまり常設リンクのことをこう呼びます。図1に示したパッチパ
ネルからアウトレット（情報コンセント）までの間のことを指しています。今回は、このパーマネントリンクを評価したデータのご紹介をします。今後パーマネントリンク評価をされる場合の参考となれば幸いです。

試験構成
本試験データでは、A社、B社、及びC社製のCAT6パッチ
パネル、アウトレットと弊社製CAT6水平ケーブルTSUNET-

今回はパーマネントリンク評価を行いましたので、写真2のよ1000Eとをそれぞれ組み合わせパーマネントリンクを構成しうなパーマネントリンクアダプタを用いて評価を行っています。

ています。パーマネントリンクの構成（パーマネントリンク

写真2の黒いケーブル部分が図1の試験機コード部分になります。

長90m）を図1に示します。また、各リンクの構成部材は、
表1のような組み合わせで評価を行いました。

【図1】 パーマネントリンクの構成（全長90m）
パーマネントリンク
フィールドテスタ(DSP-4100)

フィールドテスタ(DSP-4100)

試験機本体

試験機リモート

試験機コードA社、B社およびC社製のCAT6パッチパネル、アウトレット

今回は、試験機にフィールドテスタDSP-4100（（株）
フルーク社製）を用いています（写真1）。このDSP-4100は、350MHz【写真2】DSP-4100用パーマネントリンクアダプタ

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性

本試験データは、ページの都合上すべての特性値をご紹介することができません。主立った特性値のみご紹介させていただきます。

大きなACRが得られています。
最後のグラフ
（図23〜図25）
は、パワーサムACR（減衰対電力和漏話比）を示したグラフです。先ほどのACR同様、パワーサム
NEXT、挿入損失量共に大きなマージンを有しておりますので、試験結果優れたパワーサムACR特性が得られています。また、これらのグラフをそれぞれ眺めるとパワーサムNEXT特性を示す上側のライ

はじめに、図2をご覧下さい。このグラフはパーマネントリン
ク1（A社製部材とTSUNET-1000Eの組み合わせ）のNEXT（近端漏話減衰量）特性を示しています。実線はフィールドテスタの本体側（パッチパネル側）から信号を投入した場合の特性値です（図1の左側から信号を投入した場合の特性値です）。破線はテスタのリモート側（アウトレット側）から信号を投入した場合の特性を示しています。
36-45の組み合わせは、RJ-45プラグの構造上、最悪値を示
しやすいものとなっています。このグラフでも、やはり36-45の組み合わせにおいて最悪値となっています。しかし、低周波側から高周波側まで、CAT6パーマネントリンク規格に対して十分ンと挿入損失量特性を示す下側のラインを高周波側へ延長した
場合、300MHzを超えたあたりで交差することが予想できます（あくまでも予想です）。このパワーサムACRが０
（ゼロ）
になる点
がこのパーマネントリンクの特性の限界値となります。この限界
値とは、このパーマネントリンクに伝送信号を流した際、遠端側において流れてきた信号とノイズのレベルが同じになる値です。
つまり、受信する機器において、送られてきた信号なのか、ノイズなのか全く判別できない点（周波数）ということになります。今回ご紹介したリンクは、このパワーサムACR＝０となる点が、全て300MHzを超えたところと予想できますので、レベルの高いパー
マネントリンクであるということができます。

なマージン（規格に対する余裕度）を持っています。このマージンについて、フィールドテスタでは、HEADROOM（ヘッドルー
ム）という表現を用いています。

まとめ

次に図3〜図4を見ていきましょう。これらのグラフは、B社製

今回ご紹介しましたTSUNET-1000Eを用いたパーマネントリ

部材とC社製部材をそれぞれTSUNET-1000Eと組み合わせた場

ンク試験では、すべての試験項目において、十分な特性を有し合のNEXT特性を示しています。やはり、36-45の組み合わせがていることが確認されました。CAT6の情報配線システムでは、最悪値を示す傾向にあるようです。しかしながら、高周波側までコネクタとケーブルの組み合わせに 相性 があるのではないか

大きなマージンを有していることがグラフから確認できます。

と、お問い合わせをいただくことがあります。弊社のTSUNET-

図5〜図7は、それぞれ左側のNEXT特性値から計算で求めた1000Eは、今回ご紹介した特性でもわかるように、CAT6規格を

パワーサムNEXT（電力和近端漏話減衰量）です。それぞれ波形

大幅に上回る特性を持っておりますので 相性 を気にせずにごには、若干の違いはありますが、十分なマージンが得られてお利用いただけます。

り、安定した特性が確認されています。

今後、ベーシックリンクに代わり、今回ご紹介したパーマネ

図8〜図10は、パーマネントリンク1〜3のEL-FEXT（等レベル遠

ントリンクが、チャネルと共に施工現場における性能チェックの端漏話）を示しています。これらのグラフでは、すべての組み合わせ

標準となります。CAT6の施工法に関するノウハウももちろん大とすべての周波数帯で10dB以上のマージンが得られています。

切ですが、施工後の配線性能評価も大切な作業です。試験機

次に図11〜図13は、NEXT同様、左側のEL-FEXT特性値からの校正やメンテナンスを、しっかり行い、適切な評価を行うこと計算したパワーサムEL-FEXT（電力和等レベル遠端漏話）です。

によりノイズに強い安定した情報配線システムを構築すること

こちらも十分なマージンがあり、安定した特性値が得られています。

ができます。

図14〜図16は、挿入損失量（インサーションロス）のデータです。こちらも問題のない値が確認されています。

次回は、各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000Eを組み合わせた チャネル 特性についてデータをご紹介します。

次の図17〜図19がそれぞれリンク1〜3の反射減衰量（リター

本試験データは、パーマネントリンクのご紹介を目的としておりまンロス）特性を示しています。CAT6パーマネントリンク構成です。本試験に用いている部材のメーカ、型番などに関するお問いは、一般的にこの反射減衰量特性が厳しいといわれていますが、合わせについては、いっさいお答えできませんのでご理解下さい。

こちらは全周波数帯において十分なマージンを有していること

本試験データは、あくまでも参考値です。今回のデータ以上がグラフからも確認することができました。
さらに、ACR（減衰対漏話比）の特性（図20〜図22）をご覧下さい。NEXT、挿入損失量共に十分なマージンを持っており、の性能を保証するものではありませんのでご理解下さい。今後
も、みなさまのお仕事に参考となる情報を提供していきたいと
思います。

5

【図2】 リンク1のNEXT【図5】 リンク1のパワーサムNEXT
12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

NEXT（dB）

100

120
PS-NEXT（dB）

120

100

80

60
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

110 周波数(MHz)

40
100

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

80

60
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

250

12
36
45
78

100

80

10 周波数(MHz)TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

40
100

250

【図4】 リンク3のNEXT

110 周波数(MHz)

100

250

【図7】 リンク3のパワーサムNEXT
12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

100

120

80

60
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10

周波数(MHz)

80

60

40
100

12
36
45
78

100
PS-NEXT（dB）

120

1

100

60

1

40

10 周波数(MHz)120

PS-NEXT（dB）

100

40

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格【図6】 リンク2のパワーサムNEXT

120

NEXT（dB）

1

250【図3】 リンク2のNEXT

NEXT（dB）

80

60

40

6

12
36
45
78

250

1

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10

周波数(MHz)100

250

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性【図8】 リンク1のEL-FEXT【図11】 リンク1のパワーサムEL-FEXT
12-36,45,78
36-12,45,78
45-12,36,78
78-12,36,45

100
PS-ELFEXT（dB）

EL-FEXT（dB）

100

80

60

40
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

1

60

20

10 周波数(MHz)

100

250

【図9】 リンク2のEL-FEXT

1

12-36,45,78
36-12,45,78
45-12,36,78
78-12,36,45

PS-ELFEXT（dB）

60

7

60

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
100

250

1

10 周波数(MHz)

100

250

【図13】 リンク3のパワーサムEL-FEXT
100

12-36,45,78
36-12,45,78
45-12,36,78
78-12,36,45

PS-ELFEXT（dB）

80

60

40
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

20

10 周波数(MHz)

100

1

250

40

【図10】 リンク3のEL-FEXT

20

100

12
36
45
78

80

40

1

10 周波数(MHz)

100

80

20

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格【図12】 リンク2のパワーサムEL-FEXT

100

EL-FEXT（dB）

80

40

20

EL-FEXT（dB）

12
36
45
78

周波数(MHz)

80

60

40

20
100

250

12
36
45
78

1

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10

周波数(MHz)100250【図14】 リンク1の挿入損失量【図17】 リンク1の反射減衰量
50

12
36
45
78

40
反射減衰量（dB）

挿入損失量（dB）

30

20
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

30

20

10
10

0
1

10 周波数(MHz)

100

0
1

250

【図15】 リンク2の挿入損失量

12
36
45
78

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10 周波数(MHz)

250

100

【図18】 リンク2の反射減衰量
5040
反射減衰量（dB）

挿入損失量（dB）

12
36
45
78

20
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

30

20

10
10

0
1

10 周波数(MHz)

100

12
36
45
78

10 周波数(MHz)

100

250

40

20
TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10

30

20

10

0
1

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格【図19】 リンク3の反射減衰量

反射減衰量（dB）

30

12
36
45
78

0
1

250

【図16】 リンク3の挿入損失量

挿入損失量（dB）

8

30

10

周波数(MHz)

100

250

0
1

12
36
45
78

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格
10

周波数(MHz)100

250

各社カテゴリ6部材とTSUNET-1000E（カテゴリ6ケーブル）を組み合わせたパーマネントリンク特性【図20】 リンク1のACR【図23】 リンク1のパワーサムACR

80

80
PS-ACR（dB）

100

ACR（dB）

100

60

40

20

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

10 周波数(MHz)

100

0
1

250

【図21】 リンク2のACR

80

80
PS-ACR（ dB）

100

60

40

20

10 周波数(MHz)

100

250

9

60

40

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

12
36
45
78

20

0
1

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格【図24】 リンク2のパワーサムACR

100

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

12
36
45
78

20

0
1

ACR（dB）

60

10 周波数(MHz)

100

0
1

250

【図22】 リンク3のACR

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

10 周波数(MHz)

100

250

【図25】 リンク3のパワーサムACR

100

80

PS-ACR（dB）

ACR（dB）

80

60

40

20

0
1

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

60

40

20

10

周波数(MHz)

100

250

0
1

12
36
45
78

TIA/EIA-568-B.2-1(Draft11)
Cat6 パーマネントリンク規格

10

周波数(MHz)

100

250

?
お客様の質問に答えて［その13］

光Ｌ
光ＬＡＮ工事上の注意点
ＡＮ工事上の注意点・不具合例
ネットワークの高速化、広帯域化にともない、ＬＡＮにおいても光ファイバの利用が増えて来ています。
今回は光ＬＡＮ工事における注意点と不具合例を取り上げてみました。

Question ?

社内LANの延長のため光ファイバの使用を検討していますが、工事上の注
意点等を教えていただけないでしょうか。

Answer !

光ファイバは石英ガラスでできていますので、銅線を使用したメタルケーブ
ルとは若干取り扱いで注意する必要があります。今回は光LAN工事（特に端末処理部）での注意点・不具合例をご紹介いたします。

はじめに

10

【写真1】 端末処理例

LANの延長として光ファイバを使用する一般的なスタイ
ルとしては、光ファイバケーブルとメディアコンバータの組み合わせがあります。使用する光ファイバケーブルが光コネクタ付きかそうでないかによって、多少異なりますが、ケーブル端末処理、融着接続、光コネクタ接続等の端末処理が必要となります。
写真１は、壁掛けタイプの光成端箱を使用した光ファ
イバケーブル＋融着接続＋光コネクタ接続＋メディアコ
ンバータの組み合わせの端末処理例を示しています。左上方より引き込まれた光ケーブルは、シース、不要な介在物等が除去され、光ファイバは片端コネクタ付き光コードと融着接続されています。その融着部は余長部分とともに、融着トレイに収納され保護されています。
片端コネクタ付き光コードはアダプタを介して両端コネ
クタ付き光コードと接続され、その両端コネクタ付き光コードの片方はメディアコンバータに接続されています。片1）光ファイバケーブル処理

端コネクタ付き光コードを直接メディアコンバータへ接続

光ファイバケーブルの布設・取り扱いで注意しなければすることも可能ですが、将来の回線の変更等に対応する

ならないこととしては、光ファイバの寿命を短くしないためためにアダプタを介して接続するのが一般的であります。

にその光ファイバケーブルの仕様で定められている許容張この端末処理では、光ケーブルの処理、融着接続、光コ

力、許容曲げ径等を守ることであります。

ネクタ接続の作業が必要となります。それでは、これらの作業の注意点・不具合例を紹介いたします。

また、光コネクタ付き光ファイバケーブルを布設する時には、シースが剥がされ光コネクタと光コードが剥き出しになっている部分を保護して布設する必要があります。そして、布設された光ファイバケーブルは、端末にて成端方

法に応じた処理が必要となります。

ともに収納すれば作業は終了です。この融着接続での注意

一般的この端末処理では、シース、不要介在物の除去、点としては、光ファイバに過度な引っ張り、急峻な曲げを与え余長の処理等がおこなわれます。これらの作業で注意しなないのはもちろんのこと、裸ファイバを扱いますので、埃、汚ければならないのは、光ファイバに過度な引っ張り、急峻れ等に注意することです。

な曲げを与えないようにすることと、刃物を使用するため
誤って光ファイバを傷つけないようにすることです。

融着機はもちろんのこと使用する光ファイバリムーバ、光ファイバカッターの清掃、手入れは怠らないことです。また、

写真２−ａ、ｂは、シース、不要介在物の除去作業時に、融着する光ファイバも融着部以外も含めエチルアルコール等

急峻な曲げを与えたために発生したシース剥ぎ際での光で清掃しておくことをおすすめします。なぜなら、融着作業のファイバの曲がり（断線）例を示しております。断線部の確最初に補強スリーブを光ファイバへ通しておきますが、その光認のために入射した可視光（HeNeレーザ）が、光ファイバ

ファイバに埃等があれば補強スリーブ内部に埃が付着し、その曲がり部より漏れているのがわかります。

の埃は、いずれは融着部の裸ファイバに触れることとなり融

写真２−ｂはコード型光ケーブルでの曲がり（断線）例で着部の寿命を短くする恐れがあるからです。

すが、コード上からの目視では光ファイバの曲がり（断線）

写真３−ａ、
ｂは融着接続の不具合例を示しております。写は判別出来ません。コード外被が黒以外であれば可視光

真３−ａは融着接続自体の不具合で、可視光が接続部から（HeNeレーザ）を使用すると、わずかかな漏れ光が確認出

漏れています。写真３−ｂは補強スリーブ加熱時の不具合例来ます。コード外被を取り除くと、写真２−ａと同様に光フで、「 補強スリーブが均等に光ファイバに掛かっていない」、

ァイバの曲がり部より光が漏れていることがわかります。

「補強スリーブ際の光ファイバが曲がりを受けている」
を示し【写真2-a】 光ファイバ断線例ております。光が漏れる写真３−ａの様な融着接続では接続損失が大きくなり使用出来ませんが、写真３−ｂの様な処理ですと接続損失は大きくならないものの接続部の寿命に影響するため、やはりそのまま使用することは出来ません。
余談ですが、融着接続完了後、融着トレイに収納する前に可視光（HeNeレーザ等）
により接続部に不具合が無いことを確認しておくと、最終検査後の再融着が少なく済みます。
【写真3-a】 融着接続不具合例【写真2-b】 コード断線例【写真3-b】 補強スリーブ不具合例

2）融着接続
最近の融着機は単心用、多心のテープ心線用とも自動化がかなり進んでおり、光ファイバをカットしセットすれば、端面の検査、放電融着、そして接続ロス値の推定まで自動で融着作業がおこなわれます。後は、融着部のスクリーニングの実
施、補強スリーブにより接続部を補強し、融着トレイに余長と11?

お客様の質問に答えて［その13］

3）光コネクタ接続

前後での接続損失値を示しております。クリーニング前は接続損失値は大きくバラツキもありますが、クリーニング後は接融着接続、メディアコンバータとの接続に使用するコネクタ

続損失値は小さくなりバラツキも少なくなっています。クリー

付き光コードとしては、既に光コネクタが取り付けられた物かニング前でも0.5dB以下の接続損失を示すものもあります

現場にて光コネクタ加工を施す物があります。現場にて光コが、そのまま接続しますとその光コネクタのみならず相対する

ネクタ加工を施す場合には、融着接続と同様に裸ファイバを光コネクタにもキズ発生の原因となります。光コネクタ接続時取扱いますので、埃、汚れ等に注意する必要があります。もし、には、必ずクリーニングを実施して下さい。

埃、汚れ等に注意せず、決められた手順等を守らないとしたら、【写真5-a】 クリーニング前の端面 【写真5-b】 クリーニング後の端面

見た目には異常がない光コネクタでもフェルール内断線を発生していることがあります。
写真４−ａ，
ｂは、光コネクタのフェルール内断線の発生した物と正常な物を示しています。可視光（HeNeレーザ）
を入射して光コネクタからの出射状態を示していますが、フェルール内
断線が発生した光コネクタ(写真４−ａ)では、光がフェルール
内で漏れて光コネクタ内部が赤くなっているのがわかります。
正常な光コネクタ(写真４−ｂ)では、光はファイバ内から漏れませんので、光コネクタ内部が赤くなることはありません。
そしてこのフェルール内断線を発生した光コネクタの接続損
失値は、マルチモードファイバでは通常は数dB程度になりま12

すがまれに0.5dB程度の損失値を示すことがあります。もし、この接続損失0.5dB程度のフェルール内断線が発生した光コネクタを正常と判断すると、やがて経年変化によって回線全体に影響を及ぼす断線に発展するおそれがあります。

【図1】 光コネクタクリーニング前後の接続損失[SC
（ＧＩ）
]
14
12
10

4
2
0

【写真4-a】断線したコネクタ 【写真4-b】正常なコネクタ

クリーニング前
クリーニング後

8
度
数 6

0.05

0.55

1.05
1.55
接続損失（dB）

2.05

2.55

おわりに
今回は光LAN工事（特に端末処理）での注意点と不具合例を紹介いたしました。通信に使用される光ファイバは石英ガラスでありますので、銅線とは多少異なった取扱いが必要
ですが、それほど難しいことではありません。
IEEEでは10ギガビットイーサネット（GbE）
がまもなく制定され、光コネクタ接続で重要な作業としてはクリーニングがありさらに40GbEの審議も開始されているようですし、日本国内にます。光コネクタ端面はもちろんのこと、光コネクタアダプタ

おいてもFTTHが現実のものとなってきております。これら高速、

内の割スリーブもクリーニングする必要があります。クリーニ

広帯域ネットワークの伝送路としては光ファイバが主役であるこングはエチルアルコールとクリーナ紙等でおこないますが、市とは間違いなく、光ファイバの使用はますます増加するでしょう。

販されている光コネクタクリーナ、光アダプタクリーナ等を使用するのも便利です。クリーニングが不十分であると、接続損失が増加するばかりかコネクタ端面のキズ発生につながるおそれがあります。

【注意】
光ファイバの不具合点を識別するために使用しています赤色可視光（HeNeレーザ）
は、人の目にはよくありませ写真５−ａ，
ｂはマルチモードファイバ光コネクタ端面のクリんので、使用するときは直視しないで下さい。また、同様にーニング前とクリーニング後の顕微鏡画面を示しております。

光通信に使用しています光も人の目にはよくありませんの

画面中央の円形部が光ファイバで、その周りはフェルールでで、可視光でないため目には見えませんが光コネクタ端面

す。図−１はマルチモードファイバ光コネクタのクリーニング等の出射端は直視しないで下さい。

LAN関連規格

JIS X 5150に関するホットニュース（構内情報配線システム規格）

1

はじめに

Standardization 国際標準化機構）が1996年に制定した規格です。その後、LAN技術の急速な進歩とともに情報配線

前回、カテゴリ6規格の行方と題してANSI/TIA/EIA-568-

システムでも大幅な高速化が要求され、追加規格として、

B.2-1「カテゴリ6に関する追加規格」、およびISO/IEC-

1999年にISO/IEC-11801 Amendment 1およびISO/IEC-

11801「構内情報配線システム規格」second editionの中

11801 Amendment 2が制定されました。それぞれので議論されている新しい要求事項についてご紹介いたしAmendmentでは、
リンク定義の変更、
チャネル規定の制定、ました。今回は、日本国内で唯一LAN回線および部材の性

CLASS D ケーブルの性能に関する要求項目の追加といっ能について規定されている規格としてのJIS X 5150「構内た多くの項目の改定がなされました。

情報配線システム規格」改訂の状況を中心に、それぞれのLAN配線規格の現状について紹介したいと思います。

JIS規格は、このISO規格を完全翻訳したものです。翻訳
は、電子情報技術産業協会（通称JEITA（ジェイタ）と呼ばれている団体）の標準化委員会の一つである「情報配線シス

2LAN規格について

テム標準化委員会」で進められています。実際の翻訳を担当しているのはその中の作業部会である規格普及分科会で最初に、ANSI/TIA/EIA-568「商用ビル内配線規格」シリす。この電子情報技術産業協会（JEITA）
は、一昨年11月にーズ（以下TIA規格）、ISO/IEC-11801「構内情報配線シス

電子工業振興協会（JEIDA（通称ジェイダ））と電子機械工業

テム規格」シリーズ（以下ISO規格）およびJIS X 5150「構会（EIAJ（通称イーアイエイジェイ））が合併してできた、日本

内情報配線システム規格」シリーズ（以下JIS規格）等、それ国内の電子機器メーカが組織する団体です。合併以前はぞれの規格についておさらいしてみたいと思います。TIA

JEIDAの「標準化委員会の一つとしての情報配線システム

規格は、米国の業界規格が国内規格として認められた規格

標準化委員会」
で翻訳の作業がなされていました。すなわち、です。TIA（Telecommunications Industry Association 米

JIS X 5150およびその追補版が発行されたときは、JEIDA

国通信機器工業会）とEIA（Electronic Industries Allianceの中で翻訳作業が進められ規格化に至りました。

米国電子工業会）で制定された規格をANSI（ American

ISO規格は翻訳されて1996年にJIS規格として発行され、National Standards Institute 米国規格協会）が国内規格とISO/IEC-11801 Amendment 1と ISO/IEC-11801

して承認した規格です。

Amendment 2は、JIS X 5150の追補1として2000年に発行

TIA規格は、1991年に第一版のANSI/EIA/TIA-568 が制されました。日本国内では、主としてTIA規格とJIS規格の2定され、その後、1995年に最初の改訂版がANSI/TIA/EIA-

つが普及しておりますが、どちらの規格を参考にするかは、

568-Aとして、国内規格に認知されました。それから、1997

工事を発注する顧客次第ということになります。

年〜2000年にかけていくつかの追補規格（ADDENDUM 1

学校や市役所または県庁など、公的な機関でLANの配線〜5）が制定され、それらが一つの規格としてまとめられたを行う場合はJIS規格を参考にする場合が多いようです。

ANSI/TIA/EIA-568-Bシリーズが2000年4月から2001年3月

一般の客先からの受注に関しては、主としてTIA規格に適にかけて発行されました。ここでは、A版までカテゴリ5（以合するかどうかという要求が多いように感じられます。これ

下CAT5）規格と言われていたものが参考要求となり、そのらの発行元の異なる2つの規格は、最近の改訂版について上の性能を目指したエンハンスドカテゴリ5（以下CAT5e）規は双方の作成者同士が整合をとるようになってきているの格がそれに代わる形で主流となりました。ケーブルメーカおでさほど大きな違いは見られませんが、完全に一体化する

よびコネクタメーカでは、それぞれのケーブルおよびコネク

までには至っていないようです。

タについてCAT5からCAT5eへの性能転換が要求されるこ

表1にそれぞれの規格の発行時期をまとめてみました。

とになりました。弊社といたしましても、CAT5規格に適合

表2はISO規格（JIS規格）とTIA規格のリンクの対比表です。

するケーブル「TSUNET-100E」からCAT5e規格に適合する

これまでのISO規格（JIS規格）では、クラスA〜Dまで、つケーブル「TSUNET-350E」への移行が進められ、2001年のまりTIA規格のCAT5に相当する部分までを記載していま12月には、ほぼ移行が完了したという運びであります。

す。TIA規格の追補で既に制定されているCAT5eに相当す

ISO規 格 は 、ISO（ International Organization for

る内容については、今までのISO規格（JIS規格）では一切

13

LAN関連規格
JIS X 5150に関するホットニュース
トニュース

触れていません。今回の2回目の改 【表1】 規格発行年
発行年

訂版で初めて登場してきます。

ISO規格

JIS規格

TIA規格

今回2回目の改訂作業中であるISO

1991

ANSI/EIA/TIA-568

規 格 で は 、リン ク 構 成 に 対 して

1994

ANSI/TIA/EIA-568-A

CLASS E , CLASS F といったクラス

1995

ISO/IEC-11801

1996

分けが盛り込まれることになっています。I S O 規 格 および J I S 規 格 共 に、CAT5eの位置づけは、クラスとしては

1999

JIS X 5150
ISO/IEC-11801
AMENDMENT1,2

ANSI/TIA/EIA-568-A-4

2000

CAT5と同じ"D"であることに注意が必

JIS X 5150 追捕１

2001

ANSI/TIA/EIA-568-A-5
ANSI/TIA/EIA-568-B.2

要です。CLASS E はカテゴリ6の規
2002〜

格に適合するUTPケーブルおよび接ISO/IEC-11801
2nd

JIS X 5150
（改訂版）

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

続用部材を使用したリンク構成の呼称ですが、CLASS F は、カテゴリ7の【表2】 リンク対比表

要求性能に適合したケーブルおよび接続部材で構成されるシールドタイプのリンク構成となります。ですから、

ISO規格

JIS規格

ISO/IEC-11801

JIS X 5150

CAT5

AMENDMENT1,2

追捕１

CAT5e

ISO/IEC-11801
2nd(改訂中）JIS X 5150
（改訂中）

TIA規格

CLASS D

ANSI/TIA/EIA-568-B.2

JIS規格にもクラスE、クラスFといった規格が制定されることになります。

14

一方、TIA規格では、CLASS Eに相当するカテゴリ6の部材で構成さ

CAT6

CLASS EANSI/TIA/EIA-568-B.2-1（ドラフト11）

CAT7

CLASS Fれるリンクおよび部材性能については、追補という位置づけで制定の準備が進められているわ

この中で議論された内容で、ほぼISO/IEC-11801-2002はけです。

決定されるようです。ですからこの会合での内容が吸収さ

しかし、CLASS F に相当するCAT7 に関しては議論するれたドラフトが最終的なものになり、今年9月に米国のワシ計画は今のところないようです。つまりTIAでは、これ以上ントン市で行われる次回会合の後、制定になるのではと予高速のLAN回線に適用するリンクならびに部材については、測されています。

銅線系を使用せずにすべて光ファイバ系を用いる方針を取

TIA規格は、昨年までは、ISO規格が制定された後、制定っているようです。従来、シールドケーブルは欧州地域でのされると見られておりましたが、どうやらISOよりも早く今需要が多く、米国、アジア地域ではUTPケーブルの需要が年6月にも制定される見通しであります。

多くなっています。日本のLAN市場でも現段階では、クラス

実はこの6月初旬、弊社とパンドウイット社ならびにフルFを使用する動きはありませんし、これから先も日本国内にーク社で共催しているジョイントセミナ・ワークショップがおいてはクラスFの需要はあまりないのではという見方が強岡山会場で開催中に、フルーク社の米国本社から情報がいようです。ただし、JIS規格としては、ISO規格の完全翻訳あり、この6月開催のTIA委員会にて、制定が決定されたとを採用することになっておりますので、国内の規格としてはのことです。

カテゴリ7またはクラスFは制定されます。

43

規格制定時期について

JIS規格改定内容

さて、次に今回の本題でありますJIS規格の改訂内容にさて、次にISO規格およびJIS規格がいつ改訂版が制定ついてですが、新しく追加される用語としては、エイリアン・されるかということですが2002年2月25日から3月5日まで、

クロストーク、
縦方向変換損（longitudinal conversion loss）、

京都の京都国際会館でISOの規格審議委員会作業部会で

縦方向伝達変換損（longitudinal conversion transfer loss）、あるISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3の会合が行われました。

挿入損失（Insertion Loss）などといった事項があるようで

LAN関連規格
JIS X 5150に関するホッに関するホットニュース
トニュース

す。追補1ではすでに取り上げられている用語等で解説がの規格値が設定されておりますが、若干（3dB程度）厳しくないものがありましたが、この改定版では用語として載せなっています。

られるようです。少し説明を加えますと、エイリアン・クロス
トークとは、このニュースレターの中でも何度か取り上げられているので聞いたことがある方は多いと思いますが、

5

終わりに

これは隣接するケーブル間の漏話性能のことです。TIA規ISO/IEC-11801-2002 は今年の秋頃に制定される見通

格では、このエイリアン・クロストークが規格項目およびしとなっています。それに伴いJEITAの規格普及分科会で規格値として設けられるということも聞いておりますが、翻訳作業が進められ、ISO規格が制定された数ヶ月後にはJIS規格では、まだ規定されていないようです。

JIS規格の発行になると思われます。そのような中で、今回

挿 入 損 失 と は 、以 前 か ら 用 い ら れ て い る 減 衰 量（Attenuation）のことと考えれば理解しやすいと思います。
この改定で減衰量が挿入損失に変わっております。

は日本で利用される規格についての知識の見直しといった内容を含め、現状について触れてみました。
情報通信技術の発達は急速に進んでいます。その中で表3にCLASS E, CLASS Fが追加されて測定項目がどの要求される項目も増え、規格値も次第に複雑かつ厳しいもように変わったかを示します。周波数範囲はCLASS Eがのとなっております。安全かつ信頼性の高い確実な施工を250MHzまで、CLASS Fが600MHzとなっています。数値行う際には、使用するケーブルや接続部材ならびに施工後の例を挙げてみます。追補1のチャネルの電力和減衰対漏のリンクに関する要求性能としての規格に対して正しい知話比とまだ改定途中のデータになりますが、改訂版の電力識を持つことが必要であることは申すまでもありません。

和減衰対漏話比の代表的な値を表4に示します。追補版は前回から2回にわたって最近の規格改訂の動向について

クラスDのみのデータですが、改訂版ではクラスDからクラ述べてきました。誌面の都合上概略を述べるのみとなりまスFまで述べられています。クラスDを比較すると改訂版でしたが、皆様方のお役に立てていただければ幸いです。

はTIA規格のエンハンスドカテゴリ5（CAT5e規格）と同等【表3】 リンク測定項目

JIS X 5150

・反射減衰量・減衰量
・近端漏話減衰量
・直流ループ抵抗・減衰対漏話比・伝搬遅延
・縦方向変換損

追補1

JIS X 5150 改訂版

パーマネント、チャネル

パーマネント、チャネル

・電力和等レベル遠端漏話
・反射減衰量・直流ループ抵抗・減衰量・伝搬遅延・近端漏話減衰量・遅延時間差・電力和近端漏話・縦方向変換損・減衰対漏話比・電力和減衰対漏話比・不平衝減衰量
・等レベル遠端漏話・電力和等レベル遠端漏話
・反射減衰量・直流ループ抵抗
・挿入損失
・伝搬遅延
・近端漏話減衰量・遅延時間差・電力和近端漏話・縦方向変換損・減衰対漏話比・電力和減衰対漏話比 ・不平衝減衰量
・等レベル遠端漏話【表4-1】 電力話減衰対漏話比（JIS×5150追補1）【表4-2】 電力話減衰対漏話比（JIS×5150改訂版）

周波数
（MHz）

クラスD
（dB）

周波数
（MHz）

クラスD
（dB）

クラスE
（dB）

クラスF
（dB）

1
4
10
16
20
31.25
62.5
100

54.8
43.1
34
28.4
25.7
19.9
9.1
0.1

1
16
100
250
600

53
31.5
3.1
N/A
N/A

53
42.3
15.4
-5.8
N/A

58
53.9
39.1
20.1
-6.4

15

「エコケーブルについて」
難燃剤メーカに生産能力増強を図る動きがみられる。

エコケーブルのはじまり

水酸化マグネシウムの代表的なものに、協和化学工業の「キ従来の屋内ケーブルにはPVC（ポリ塩化ビニル）が多く用いられてきた。PVCは難燃性、加工性に優れ安価である反面、下記の欠点があげられる。
・焼却処理の際に塩化水素、条件によってはダイオキシンを発生する

エコケーブルの規格化
JCMAは、国土交通省からの要請で1998年9月にエコケーブル

・埋め立て処理の際に安定剤に含まれる鉛化合物を溶出する

4規格を制定したのを皮切りに、その後徐々に活動を進め、エコケ（ただし、現在は鉛を含まない非鉛PVCも開発されている）

ーブルについての日本電線工業会規格(JCS)は現在15規格が制

このような理由から環境負荷が指摘され、PVCの代替材料を検定されている（表1参照）。そのうち4規格はJIS化を申請中である。

討しはじめた。

JCMAでは「EM」を「エコマテリアルおよび難燃性」の意味で一方、1998年3月に国土交通省（旧建設省）により、「環境配
慮型官庁施設（グリーン庁舎）計画指針」が策定された。

統一的な記号として採用した。また、2000年2月にはケーブル
メーカを集結した電線エコロジー推進委員会を発足し、環境にこの計画指針に基づき、1998年度のモデル庁舎建設計画でやさしい「ＥＭ電線・ケーブル」の普及促進に向けて積極的な活「エコマテリアルの使用」の一環として、「環境に配慮した電線・動を行っている。JCSで定義されたEM電線・ケーブルの絶縁ケーブル」について(社)日本電線工業会(以下JCMA)に規格作

材やシース材は、ポリエチレン系材料(ポリエチレン、耐燃性ポ成を要請し、1998年9月にエコ電線4規格を制定した。同年11リエチレン、架橋ポリエチレン)に統一されており、有害物質の月、国土交通省は各建設局にエコ電線の使用の推奨を出し、各影響だけでなくリサイクル性の向上も考慮している。

メーカが一斉に実用化を目指した。
このような背景から、環境配慮型としてケーブルにエコ材料

16

スマ5」シリーズ、神島化学工業の「マグシーズ」、TMGの「ファインマグ」シリーズ等があげられる。

エコケーブルの市場
エコ電線・ケーブル市場は、国土交通省や民間のグリーン調が使用されるようになったのである。

達が原動力となり、堅実な広がりをみせている。02年2月でのエコ材料の組成

出荷量は1,812tであり、わずか2年弱で9倍以上の成長がみられケーブルに使用されるエコ材料とは、一般にポリオレフィンる。(JCMA発表

出荷統計による)(ポリエチレン，ポリプロピレン等)やEEA(エチレンエチルアク

エコケーブル関連市場が拡大するのに伴い、エコ電線・ケー

リレート)、SBC(スチレン系エラストマー)と、難燃剤である金

ブル向けの製造機械市場も活発な動きをみせている。中でも属水和物(水酸化マグネシウム等)を主成分とした、いわゆる脱三葉製作所、大宮精機、ユニテック・ジャパン、深瀬商事は鉛・ノンハロゲン材料を指す。

様々な新機種、新技術を投入し、販売量を伸ばしている。

PVCには自己消火性があるため、エコ材料がPVCと同等の業界全体にわたってエコケーブルの需要が伸びている背景に難燃性を有するには、多量の難燃剤を配合しなければならない。

は、激しい価格競争が繰り広げられている。品質を維持しつつ、従って、電線用難燃剤の安定的な確保が欠かせなくなるため、生産コストをいかに抑えるかが今後の課題となるであろう。

【表1】 エコケーブルのJCS一覧
規格番号

規格名称

制定

JCS3416号
JCS3417号
JCS4396号
JCS4418号
JCS4419号
JCS4425号
JCS4426号
JCS4427号
JCS5420号
JCS5421号
JCS5422号
JCS5423号
JCS9074号
JCS9075号
JCS9076号

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM-IE）
600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線（EM-IC）
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
600V耐燃性ポリエチレンシースケーブル
制御用耐燃性ポリエチレンシースケーブル
屋内配線用EMユニットケーブル
高圧架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
600V EM 分岐付ケーブル
市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル（ポリエチレン絶縁編組形）
テレビジョン受信用耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル
耐燃性ポリエチレン被覆屋内用通信電線
耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル
耐燃性ポリエチレンシース屋内用ボタン電話ケーブル

1998.91998.91999.2
1999.111999.112001.92000.2
2000.3
1999.111999.111999.111999.111999.111999.111999.11※参考文献
・(社)日本電線工業会 電線エコロジー推進委員会：「環境にやさしいEM(エコマテリアル)電線・ケーブル」(社)日本電線工業会パンフレット・(社)日本電線工業会 電線エコロジー推進委員会：「エコマテリアル電線(通信用メタル電線の規格化動向)」OITDA光標準化ニュース第65号
・(社)日本電線工業会 電線エコロジー推進委員会委員長 大澤茂樹：「循環型社会に適応したエコマテリアル電線」電気と工事 H14年3月号
・電線新聞 2002年2月18/25日

ケーブル用途屋内用絶縁電線
警報用ケーブル
低圧電力用ケーブル
制御用ケーブル
低圧電力用ケーブル
高圧電力用ケーブル
低圧電力用ケーブル
通信ケーブル
高周波同軸ケーブル
テレビジョン受信用同軸ケーブル
屋内用通信電線
通信用構内ケーブル
屋内用ボタン電話ケーブル

ギガビットイーサネットのクロス（クロスオーバー）結線
ＨｕｂとＨｕｂのカスケードに使われるクロスケーブルですが、こている「Ｔ５６８Ａ−Ｔ５６８Ｂ」のクロス結線は、これからＣＡＴ５ｅやＣ

れはシステムによって違っています。よく「普通のクロスケーブル

ＡＴ６のシステムが主流になりますので、ここにご紹介するギガビを教えてください」という方がいらっしゃいますが、たとえばＡＴＭ

ットイーサネットのクロスオーバーを利用したほうが良いでしょう。

などは１−７・２−８・７−１・８−２番ピンに結線されます。 最近

もちろんＣＡＴ５ｅかＣＡＴ６のシステムにより４・５−７・８の結線がはイーサネットがほとんどですが、やはりシステム（ＡＴＭ・トークン

変わってきますので注意は必要ですが、１０／１００ＢＡＳＥならばどリング等）を確認してからクロスケーブルを注文・製作してくださ

ちらの結線でもカスケードはできます。参考までに現在は１０００Ｂ

い。それから今までイーサネットの１０／１００ＢＡＳＥでよく使用されＡＳＥ−Ｔ（ＣＡＴ５ｅ）のシステムがまだ多いようです。

1000BASE-T(IEEE802.3ab)
CAT5eシステム

1000BASE-TX(TIA/EIA-854)
CAT6システム

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

■クロスオーバー結線例（各システムの左端にT568AとT568Bを仮設定）
1000BASE-T(IEEE802.3ab)

1000BASE-TX(TIA/EIA-854)

T568A

ピンNo.

逆端

T568B

ピンNo.

逆端

T568A

ピンNo.

逆端

T568B

ピンNo.

逆端

白/緑
緑
白/橙
青
白/青
橙
白/茶
茶

1
2
3
4
5
6
7
8

白/橙
橙
白/緑
白/茶
茶
緑
青
白/青

白/橙
橙
白/緑
青
白/青
緑
白/茶
茶

1
2
3
4
5
6
7
8

白/緑
緑
白/橙
白/茶
茶
橙
青
白/青

白/緑
緑
白/橙
青
白/青
橙
白/茶
茶

1
2
3
4
5
6
7
8

白/橙
橙
白/緑
茶
白/茶
緑
白/青
青

白/橙
橙
白/緑
青
白/青
緑
白/茶
茶

1
2
3
4
5
6
7
8

白/緑
緑
白/橙
茶
白/茶
橙
白/青
青

今年は例年になく春が早い年でしたが、なんと夏までが早くめぐってきています。4月の中旬に札幌で展示会があり出かけましたが、やはりいつもより暖かく、ゴルフ場もすでに開場している所がありました。早いといえばこのニュースレターが発行されるころは、今年のジョイントセミナもすでに8割が終了しています。広島からスタートし福岡・熊本・岡山・大阪・東京・金沢・名古屋・大宮とまわりました、INTEROPをはさみ次は札幌・仙台を残すのみです。今年はセミナに加えワークショップでCAT6のコネクタ付けとUTP・光ファイバのフィールドテスタの測定実習を行ったわ
けですが、出席された皆様からはとても良いとのお声を頂きました。もちろんもっとワークショップを長くして光コネクタの取り付けも実施して欲しいとのお声も頂いていますが、ジョイントセミナを受けられる方を制限しないようにということから、半日で2サイクルとして実施しましたのでこの時間割りになりました。また場所によっては、会場の広さより参加希望者が多くてお断りせざるを得なかったこともありましたこと、たいへん申し訳なく思っています。次のジョイントセミナはこれを参考にしてまた一段とステップアップしたものにしていきたいと考えています。そういえば6月6日岡山のジョイントセミナの会場では、EIA／TIA−568Bの委員会でCAT6の規格が承認されたとのニュースが入り「やっと決まりましたか」との参加者の声に、私たちも肩の荷が半分くらいおりた気分でした。
それから今年のINTEROPは例年の6月ではなく、7月3日（水）〜5日（金）
までの真夏の3日間となり情報＋気温＋機器の熱気も合わせ、
とってもホットになりそうです、私たち展示する側もお客様も熱さ対策を十分にとりたいものです。今年は弊社も会場のShowNetにサポーターとしてCAT6のTSUNET-1000Eを33,000m提供して各展示会社間の相互接続実証にお役に立っています。 会場にお越しのさいは、空中や各ホールのポッドに配線されたTSUNET-1000Eを探して見てください。
さて、今号では、海外技術情報は「情報配線システムの設計と敷設」です。試験データはTSUNET−1000E・MC1000E（CAT6の水平・より導線）を各社のプラグ・ジャックに接続し、フィールドテスタでパーマネント・チャネルを測定する「DSP4000シリーズによる
CAT6リンクの電気特性」についてまとめています。Q＆Aは各光ケーブルの処理・コネクタの取り付け・測定のノウハウについてお答えします。LAN関連規格は「JIS X 5150に関するホットニュース」となります。キーワードはエコケーブルとイーサネットのクロスオーバ
ー結線についてです。それぞれの記事が皆様の参考になれば幸いですし、何かご希望の記事・企画があればメールアドレスになんなりと連絡ください。それでは読者の皆様もINTEROPのいつもより少し広くなったブース（ホール2 2T29）で、お気軽に声をかけてください。
2002年

7月1日

発行責任者

LANシステム部

大津光夫

17

TSUNET -1000E®

●次世代超高速LAN、
1000BASE-TX（ギガビットイーサネッ（ギガビッ
トイーサネット）ト）対応ケーブル。
対応ケ対応
ケ ーブル。

TSUNET -MC1000E
®

●高信頼性
高信頼性の
の100Ω系
Ω系CAT6
CAT6 UTPパッチコー
パッチコードド。
。

●TIA/EIA-568-B.2-1 CA
CAT6
T6規格
規格に
規格に対応。
に対応。
●十字介在使用
十字介在使用に十字介在使用により電気特性の大幅安定。
により電気特性
電気特性のの大幅安定。
●外被
外被に
外被には環境に配慮した脱鉛
には環境
環境に
に配慮
配慮し
した脱鉛PVCを標準使用。
を標準使用。

●導体が導体がよ
導体がより心線のため、より心線
心線ののため、柔軟性があります。
柔軟性があ
柔軟性が
あります。
●11色
色の外被色。
の外被色。
●加工製品
加工製品に
加工製品には結線／レングス表示チューブを取り付け。
には結線／
結線／レ
レングス表示表示チ
チューブを取り付け付け。
。

TSUNET -1000E AWG24-デュアル
アル44
®

●高信頼性
高信頼性の
の4P＋4P
4P＋
4P＋4Pメガネ型
メガネ型CAT6
CAT6 UTPケーブル。
ケ ーブル。
●外被は
外被は環境
外被は環境に配慮した脱鉛
環境に
に配慮
配慮し
した脱鉛PVCを使用。
を使用。
●残量
残量の
残量のわかるレングスマーク入り。
のわかわかる
るレングスマ ーク入り。
●紙製
紙製ボ
紙製ボビン巻。
ボビン巻。

TSUNET-ECO -1000E
®

●燃焼時
燃焼時に
燃焼時に、
に、有害なハロゲン系ガスが発生しません。
有害なハ
有害なハロゲン系ガ
ン系ガス
スが発生
が発生し
しません。
●埋設時
埋設時に
埋設時に、
に、有害な鉛の溶出がありません。
有害な鉛の
有害な鉛
の溶出が
溶出があ
ありません。
●ビニルと同等な難燃性
ビニルと同等な難燃性（ JIS C 3005 60度傾斜試験
度傾斜試験））を有し有有しております。
しております。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
LANシステム部：大津TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。