b29

2007

CONTENTS
製品のご紹介1

TSUNET®-EX S-CordV1-MP
TSUNET®-EX FAC6-LA AWG26-8C

やさしいLAN配線技術

2

LANケーブル編

LAN関連規格〈その1〉 4

10GBASE-T 配線システム規格の動向についてLAN関連規格〈その2〉 7

光ファイバ配線試験方法規格について

ド
S-CordV1実績紹介 11 細径メタルパッチコー
TSUNET -EX S-CordV1-MP
®

キーワード

編集後記

12 よくある質問（FAQ）
13

製 品 の ご 紹 介 TSUNET -EX シリーズ®

TSUNET -EX
S-CordV1-MP®

13
ケーブルラック内のスペース革命！
コード径わずか3mmのパッチコード

実物大

S-CordV1-MPは、Pro Logic（プロフェッショナルな考え方）のコンセプトのもと、ラック内のスペースを開放するためにAWG30 撚り線導体を使用し細径化した UTP パッチコードです。TSUNET-350E
シリーズとの組み合わせにて、CAT5eチャネルを100mサポートします。
製品の特徴● 導体にAWG30（0.3mm相当撚線）を使用することにより細径化● 漏話、反射特性は、TIA CAT5e規格を上回る特性を実現● TSUNET®-MC350Eに比べ 1／3の断面積を実現● TSUNET®-350Eシリーズとの組み合わせにて、

100mのCAT5eチャネルサポートを実現※S-CordV1-MP合計5m使用の場合● 高密度実装が要求されるデータセンタのパッチパネル、取り扱いの注意● AWG30導体使用により挿入損失は、TIA規格の2.2倍、ISO規格の1.8倍となります。このため、従来のパッチコードを用いた場合と同様の規格マージンを得るには使用長を制限していただくことをお勧めします。
※推奨チャネル長93m（チャネル内で、S-CordV1-MP5m使用の場合）● パワーオーバーイーサネット（PoE）へは使用できません。

スイッチ周りの配線などに最適

10月11日シリーズ第2弾

TSUNET -EX
FAC6-LA AWG26-8C

新発売®

CAT6チャネル対応、

パッチコード用シールド
ケーブル（ScTP）
製品の特徴● 施工現場でのプラグ成端を容易にするためにAWG26撚線導体を使用し、外径を約6mmに細径化。
● FAC＝フィールド・アッセンブリ・コード、6＝CAT6相当品を表します。
● 工場成端済みのパッチコードだけでなく、
ケーブル単体でもご提供いたします。
● 最適な電気特性が出るように、T568AおよびT568Bの2種類の対配列を用意しております。

TSUNET®-EXシリーズ詳細につきましてはニュースレター28 号をご覧ください

TSUKO

検索

http://www.tsuko.co.jp/からダウンロードできます
TSUKO ニュースレター No.29

1

LANケーブル編
今回よりやさしいLAN配線技術の掲載ページを始めました。新入社員の方やこれからLAN配線に携わる方に是非読んでいただきたいコーナーです。もちろん知識ある熟練の方も、知識を再確認するために是非参考にしてください。今回のテーマは「LANケーブル」です。

LAN

WAN
LAN
LAN
iM

a

c

はじめに
LAN（ラン）に関する書籍や文献は世の中にたくさん出版されています。しかしLAN配線に特化した書籍は少なく、見つけたと思ったら専門的な言葉ば

2【図1】LANとWAN

LANケーブルかり並んでいて…といったところだと思います（筆者もそうでした）。LAN全体から見たら配線は、おまけのように思われがちです。やはり最新のLAN機
器などはかっこよく興味が湧きますが、配線は特にこれといって…。しかし、いくら最新最速の機器でLANを作るためには、それぞれのコンピュータ（パソコンなど）を信号のやりとりができるように、つなげる必要があります。ここに使用するのがLANケーブルです。はじめに記載したとおり、ほとんどあろうと配線なしには、ただの箱。しっかりした配線を作り上げることがLANの最も重要な作業なのです。これからLAN配線に携わる方のために、基本的な内容から進めていきます。いっしょに勉強していきましょう。

のコンピュータはLANにつながっています。つまりほとんどのコンピュータがLANケーブルを利用していることになります。このLANケーブルには、いくつかの種類があります。ツイストペアケーブルと光ファ
イバケーブルおよび同軸ケーブルです。以前主役でLANとはあった同軸ケーブルは、通信速度や費用の面で厳し
く、現在はほとんど使用されておりません。現在LANです。
ケーブルの主役はツイストペアケーブル（写真1）

まずLAN配線を語る前に、LANを理解しておく必要があります（世の中のコンピュータネットワークは、
ほとんどLANです）。LANとはLocal Area Networkを略したものです。むずかしい言い方をすると構内情報ネットワークのことで、限られた範囲のネットワー
クを意味しています。つまり、会社の事務所の中のネットワークであったり、家の中のネットワークのことです。このようにほとんどのコンピュータは
LANにつながっています。これらばらばらに存在しているLANを公衆網（NTTやKDDIなどの回線）を使ってつないだネットワークをWAN（Wide Area
Network）と呼んでいます（図1）。WANは限られた範囲（Local）に対して広域（Wide）の意味をもち、広【写真1】ツイストペアケーブル

このツイストペアケーブルは、銅線にプラスチッ
クを被せ、写真のように２本をそれぞれ撚（よ）り合
わせた後、ケーブル化されたものです。このことからツイストペアケーブルと呼ばれます（次ページの域ネットワークを指します。このようにネットワー
クを語る上でWANとのすみ分けをはっきりさせるためLANという名称が用いられています。さらにLANについて詳しく知りたい方は、TSUKOニュースレター23号P5〜を参考にして下さい（LANの歴史「なぜ撚（よ）る？」も参考にして下さい）。最大の特長は扱いが容易で安価であることがあげられます。

や種類、規格などについて詳しく解説しています）。

以上）に多く利用されています。また建物と建物のTSUKO ニュースレター No.29

つぎに光ファイバケーブル（写真2）は、ネットワー
クで信号が集中する部分（バックボーン）やツイス
トペアケーブルでは届かないほど遠い場所（100m

LANケーブル編

間（屋外）を渡すLANケーブルにも光ファイバケー
ブルが使用されます。これは、雷により誘導された
電流がネットワークに侵入しネットワーク機器を破壊しないためです（光ファイバケーブルには電気が流れないため、雷の影響を受けないというメリットがあります）。LAN機器の仕様上、光ファイバケー
ブルを用いる場合は、ツイストペアケーブルと組み合わせて使用することになります。光ファイバケー
ブルだけでLANを作ることはほとんどありません。

【写真3】モジュラコネクタ（プラグとジャック）

1台のコンピュータにつながる最小単位が写真1のような4対のケーブル（4つのペア線で構成されているケーブル）となります。ネットワークの設計に応じて8対や24対タイプのケーブルを選択することができます。さらに配線ルートなどに合わせ、ケーブルの色を選択できます（弊社のツイストペアケーブルの場合は、14色あります）。そして設計に応じたケーブ【写真2】光ファイバケーブル

ル、コネクタ類の必要数量を考えることになります。
ツイストペアケーブルには、特殊なタイプが豊富に用意されています。たとえば、環境に配慮したエコタイプやノイズに対応したシールドタイプ、またこれらツイストペアケーブルと光ファイバケーブルには、配線する環境や信号の伝送速度に合わせてさ
まざまな種類があります。今回はツイストペアケーブ
ルの仕様について説明しましょう。

カーペットの下に這わせることができるアンダーカー
ペットタイプ（フラットケーブル）など多くの特殊なケーブルがあります。防鼠（ぼうそ）タイプといったものもあります。これは、ケーブルシースに唐辛子と同じ辛味成分が練りこまれており、鼠などにか

ツイストペアケーブルには、まず「カテゴリ」といったクラス分けがあります。これは、電気性能をじられ難いケーブルです（飲食関係の店舗などで多く使用されています）。

クラス分けしたもので、使用する伝送方式によって選択することになります。例えば100BASE-TXという伝送方式を行うのであれば、カテゴリ5（CAT5）以上のケーブルやコネクタ（写真3）を準備する必要があります。また1000BASE-T（100BASE-TXの10倍の伝送方式）であればエンハンスドカテゴリ5（CAT5e）以上の部材が必要となります。このとき、
CAT5eの部材は、100BASE-TXも、もちろん使用できます。上位のカテゴリは、下位のカテゴリもサ
ポートします。

なぜ撚（よ）る？
ツイストペアケーブルは、なぜ心線が撚られているのでしおわりにLANケーブルについてご理解いただけたでしょう
か？LAN配線の技術というのは、とてもわかりにくく複雑です。ケーブルやコネクタを1つ選ぶだけでも一苦労です。今後も本コーナーでは、基本的な内容を中心に掲載していきますので、LAN配線技術の基礎から身につけていっていただきたいと思います。
次回もお楽しみに。
にノイズどうしが打ち消し合うのです（ノイズを発しにくい
原理も同様です）。撚ることは単純なものですが、効果はとても大きいのです。

ょうか？これは、心線を撚り合わせることでノイズ発生を抑えると同時にノイズの影響を受けにくくしています。LAN

ノイズ（電磁波）

ケーブルのまわりには、ディスプレイや蛍光灯のようにノイノイズによって発生した誘導電流

ズの発生源がたくさんあります。こういったノイズから通信
信号をまもるため撚られているのです。原理は図2をご覧下さい。電磁場などによりノイズが乗ったとしても、図のよう【図2】ノイズを打ち消す原理

TSUKO ニュースレター No.29

3

LAN関連規格〈その1〉10GBASE -Ｔ配線システム規格の動向について1

はじめに

2002年より始まったIEEE委員会でのツイストペガイーサネット（それ以上も視野に入れている）
を運用するための新しい規格（コンポーネント特性［コネクタ・ケーブル単体の性能］）。

アケーブルで10ギガイーサネットを運用する10GBASE-● ClassEAを定義。

T標準（802.3an）も標準化され、それに伴い10GBASE-● 最近検討が始まったため、標準化には時間がか

Tに関する配線システム側の規格も標準化間近となっかると考えられます。

ています。
そこで今回は、10GBASE-T配線システム規格について情報をまとめてみました。

JIS①JIS X 5150第2版拡張規格● ISO/IEC 11801 Amendmentを基にした規格。

2

10GBASE-T配線システム規格

ANSI/TIA/EIA①ANSI/TIA/EIA TSB-155● 既設のCAT6配線システムを使用し10ギガイーサ

4

ネットを運用するためのガイドライン。
● 10GBASE-Tをサポートするための評価（判定）と改善方法を示している。
● 2007年標準化される。

②ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10● 2007年度、JEITAにて原案作成グループが発足。

3

ANSI/TIA/EIA TSB-155の概要

TSB-155とは、前記の通り、10GBASE-Tをサポートするための評価（判定）と改善方法です。あくま
でチャネル、パーマネントリンク評価であって、CAT6ケーブル、部材等の単体の評価は含まれていません。
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1で定めるCAT6規格を超● ツイストペア配線システムで最大100ｍまで10ギえる特性は要求していませんが、250MHzを超えてガイーサネットを運用するための新しい規格。

500MHzまでのチャネル、パーマネントリンクでの● Augmented Category6（CAT6A）を定義。
● 現在はドラフト段階。標準化間近。

周波数特性の評価が求められています。
また、250MHz〜500MHzまでの特性緩和方法、
エイリアンクロストークの緩和方法として次のよう

ISO/IECなことを示しています。

①TR24750● 既設のCAT6配線システムを使用し10ギガイーサ

ネットを運用するためのガイドライン。
● 10GBASE-Tをサポートするための評価（判定）方法を示している。
● 標準化済。

＜250MHz〜500MHzまでの特性緩和方法＞①ワークエリアコード、パッチコード、機器コード
類をCAT6Aコードに変更する。
②クロスコネクト構成をインタコネクト構成に変更する。

②ISO/IEC 11801 Amendment1.1③CP点でのコネクタをCAT6Aコネクタに変更する。

●ツイストペア配線システムで最大100ｍまで10ギ④ワークエリアアウトレットコネクタをCAT6Aア

ガイーサネット（それ以上も視野に入れている）

ウトレットコネクタに変更する。

を運用するための新しい規格（チャネル特性）。
● ClassEAを定義。

＜エイリアンクロストークの緩和方法＞● 標準化間近。

①パッチパネルのポジションは離れた場所を選択③ISO/IEC 11801 Amendment1.2

し、機器コード類、パッチコード類は離隔し、水● ツイストペア配線システムで最大100ｍまで10ギ

平ケーブルは束ねないようにする。

TSUKO ニュースレター No.29

LAN関連規格〈その1〉10GBASE -Ｔ配線システム規格の動向について②機器コード類をエイリアンクロストークが緩和できる③エイリアンクロストークの測定

CAT6 ScTPコードまたは、CAT6Aコードに変更する。

エイリアンクロストークの測定では図2のような③クロスコネクト構成をインタコネクト構成に変更

6around-1（6A１）といった測定方法が定義されています。これは中心のケーブル（Victim cable）がする。
④コネクタ類をCAT6Aコネクタに変更する。

周囲6本のケーブル（Disturber cable）から受ける⑤水平ケーブルをCAT6Aケーブルに変更する。

エイリアンクロストーク（漏話）を測定し、それらを合計する方法です。この測定方法はエイリアンク

つまり、既存のCAT6配線において、以上のうち

ロストークが最も発生しやすい最悪ケースを想定しいずれかの緩和をほどこし特性確認後、評価を満たたもので、主にメーカにおいての実験室レベルの測せば10GBASE-Tをサポートします。

定となります。フィールドにおいては敷設状況により最悪ケースが異なります。エイリアンクロストー

4

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10の概要

前記の通り、ツイストペア配線システムで最大クを最も受けるケーブルとその組み合わせの特定が必要になります。
④TCL、ELTCTL特性の追加

100ｍまで10ギガイーサネットを運用するための新CAT6ではLCLで定義されていた、ケーブル・コネ

しい規格で、Augmented Category6（CAT6A）をクタの平衡度特性が、CAT6AではTCL、ELTCTLと定義しています。チャネル、リンクのみではなく、して定義されています。また、チャネル及びパーマ

コンポーネント特性［ケーブル、コネクタ単体の性

ネントリンクでも同様にTCL、ELTCTLが定義されて

能］及び、測定方法等を示しています。

います（LCL、TCL等の詳しい説明はTSUKOニュー

ここから、審議中ではありますがCAT6との違いスレターNo.16

P.5〜7を参照してください）。

⑤測定方法の変更について簡単に説明します。

周波数領域の拡張により測定方法に変更があります①周波数領域が、ここでは省略します。

CAT6では250MHzまでの性能を求めていましたが、CAT6Aでは500MHzまでの性能を求めています。

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10の伝送特性としては次の②エイリアンクロストーク特性の追加ものがあります。

エイリアンクロストークとは、隣接する他のケーブ
ル、コネクタからの漏話で、 1000BASE-Tよりも複雑な符号化や変調方式の採用により、ノイズに対して弱くなった10GBASE-Tでは、より重要となり規格化されています。
図1 に て エ イ リ ア ン ク ロ ス ト ー ク （ P S A N E X T 、
PSAACR-F）の特性値を示します。

● Insertion loss

● TCL

● NEXT loss

（Transverse conversion loss）● PSNEXT loss

● ELTCTL● ACRF● DC resistance unbalance● PSACRF● PSANEXT● Return loss

● Average PSANEXT● Propagation Delay● PSAACR-F● Delay skew

● Average PSAACR-F

120
110

PSANEXT Limit
PSAACR-F Limit

100
90

（dB）

80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

10

100

1000

周波数（MHz）【図1】エイリアンストロークの特性図（チャネル）〈※ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 D5.0より〉【図2】6around-1
TSUKO ニュースレター No.29

5

LAN関連規格〈その1〉10GBASE -Ｔ配線システム規格の動向について

5

120

10GBASE-TとTSUNET110

ISO NEXTconn
TIA NEXTconn

100

TSUNET-1000EシリーズはCAT6規格適合のため、

90
80

（dB）

10GBASE-TのサポートはANSI/TIA/EIA TSB-155を参照にし、10GBASE-Tを運用してください。また、
TSUNET-10GEシリーズはANSI/TIA/EIA-568-B.2-

70
60
50
40

10 CAT6Aに適合のため、10GBASE-Tをサポート

30
20

します。

10

図3に10GBASE-TとTSUNET規格対応製品のマト

0

1

10

100

1000

周波数（MHz）

リクスを示します。

【図4】コネクタ NEXT規格値の比較

66

10GBASE-T配線システムでの注意点

7

まとめ

10GBASE-Tではこれまでもありましたが、TIA/EIA

今回は10GBASE-T配線システムが標準化間近と（CAT6A）とISO/IEC（ClassEA）では若干ではありまいうことで10GBASE-T配線システム規格についてすが異なる基準値があります。

簡単にまとめてみました。

異なる基準値の一例として、コネクタのNEXTがしかしながら、ほとんどの規格がまだ審議中であ挙げられます。周波数250MHz〜500MHzにおいてるといった事実もあります。CAT6A製品はすでにい

次のような差がみられます。

くつかリリースされていますが、
CAT6配線システム● TIA………NEXTconn＝46.04-40LOG（f/250）ともども、規格の審議・制定の動向に十分注意を払● ISO………NEXTconn＝46.04-30LOG（f/250）いご使用ください。

この式からわかるように、250MHzからの傾きがTIAでは40dB/decade、ISOでは30dB/decadeで、ISOの方がより厳しい規格となっています。図4にグラフを示します。
【図3】10GBASE-TとTSUNET

システム機器

ケーブル
の種類

CAT6
UTP

名

使 用 す る
パッチコードTSUNET1000E
AWG24-4P

TSUNETMC1000E
AWG24-8C＋CAT6プラグ

TSUNET1000E-BD
AWG24-24P

TSUNETMC1000E
AWG24-8C＋CAT6プラグ

製

品

10GBASE-T
IEEE 802.3an
CAT6
TSUNETScTP
1000E-LA2006.7規格制定
2007年末より （シールド） AWG24-4P
機器リリースCAT6AUTPTSUNET10GE
AWG22-4P（リリース予定）

TSUNET10GE-LA
AWG24-4P（シールド）
CAT6A
ScTP（リリース予定）

規格

ANSI/TIA/EIA
TSB-155
2007年制定

伝送距離※1

TSB-155の規定
によるTSUNET-MC1000E-LA
AWG24-8C
TSUNET-EX FAC6-LA
AWG26-8C＋CAT6シールドプラグ

CAT6A

シールド
パッチコードジャック使用接地の取り方、シールドの連続性に注意

CAT6A

ANSI/TIA/EIA
568-B.2-10
2008年
制定予定

ジャック使用

100m
CAT6Aシールド
ジャック使用※1 37ｍまでは10GBASE-Tをサポート。
37〜100ｍではTSB-155による電気特性緩和、エイリアンクロストーク緩和を施しTSB-155 に適合すれば10GBASE-Tをサポート。
※ CAT6リンクでは必ず10GBASE-Tサポートを保証するものではございません。

TSUKO ニュースレター No.29

注意・備考

水平ケーブル、パッ
チコードの結束によ
10G 対応ジャックを るエイリアンクロス
使用するなど、パッチ トーク対策が必要
パネルでのチャネル
間の漏話対策が必要 パッチコードの結束によるエイリアンクロ
ストーク対策が必要

CAT6シールド

CAT6A

パッチコード部材条件

接地の取り方、シールドの連続性に注意

LAN関連規格〈その2〉光ファイバ配線試験方法規格について

現在、ISO/IEC14763-3 Testing of optical fiber

1cabling の JIS 化が検討されています。この規格はISO/IEC14763-3について

ISO/IEC11801（JIS X 5150）の光ファイバ情報配線

ISO/IEC14763-3では、試験方法としてはLSPMと構成を試験する方法について記載しています。これ呼ばれる光源とパワーメータを用いた方法とOTDRまでにフィールド試験について規定されたJISはなかっを用いた方法が記載されています。試験に必要な条たので、今後重要とされる規格になると思われます。

件等について表1に示します。

今回は、その規格の内容の一部について紹介した
いと思います。なお、この内容は、規格の一部であり、すべては記載してはおりませんので、ご注意ください。
【表1】ISO/IEC14763-3 規格内容一覧

LSPM

OTDR

被測定配線が規格を満足するかの確認をする試験。被測定配線の全体の光損失測定に適しているが損失箇所の特定はできない。

LSPM法で不合格の際に部材の確認を行う試験。被測定配線の長さ方向の特性、損失箇所を特定するのに適している。後方散乱
光のパワーを測定するため、後方散乱係数の異なるファイバの接続があると正確な損失値が得られないことがある。

測定内容

光損失測定

光損失測定
長さ測定
反射減衰量測定

測 定 法

3ジャンパ法

入射コードのみ使用した測定
入射と終端コードを使用した測定

測定方向

複雑な配線は双方向

双方向

入射コード長1〜5m

OTDRのデッドゾーン

終端コード長1〜5m

入射コードと異なった長さ
デッドゾーンより長いこと

測定方法

特

試験コード

徴

測定光源

Field calibration cord
マルチモード（MM）ファイバ

波長特性

シングルモード（SM）ファイバ

励振条件

※2

CPR

マルチモード（MM）ファイバ
シングルモード（SM）ファイバ※1より長いこと2mを超えないこと

コード被覆径3mmφ850±30nm

1300±30nm

1310±30nm

1550±30nm

直径：15mm

巻付回数：5回（マンドレル等に巻き付ける）

直径：35mm〜50mm

巻付回数：少なくとも2回（マンドレル等に巻き付ける）

MM 50/125μm波長 850nm

20.5±0.5dB

MM 50/125μm波長1300nm

16.5±0.5dB

MM 62.5/125μm

20.5±0.5dB

接続器具の端面観測倍率

マ ル チ モ ード：100倍
シングルモード：200倍
付属書Bにて目視検査基準規定がある。
（3項参照）

被測定リンク試験構成

ISO/IEC 11801（JIS X 5150）で定義

規 格 値

ISO/IEC 11801（JIS X 5150）、または同等標準で規定※1 デッドゾーン：OTDRの分解能を評価するもので、コネクタ接続などの接続部2箇所が分離できる最小の単位。短いほど、光ファイバの接続位置や長さの確度が増す。
※2 CPR（光出力結合比）：被測定ファイバへ光を入射するときの入射条件を決める指標の一つで、現場環境において簡易的に測定するもの。励振されたマルチ
モードファイバに結合される光パワーのうち、シングルモードファイバに結合できない部分の割合のこと。

TSUKO ニュースレター No.29

7

LAN関連規格〈その2〉光ファイバ配線試験方法規格
について2使用する試験コード（入射コード、終端コード、試験方法についてfield calibration cord）は被測定光ファイバ種と同種

次にLSPMとOTDRについて紹介いたします。このものを用い、更に以下の要件を満たすことが必要の試験方法の分類は、LSPM試験（光源とパワーメーとなっております。

タを使用した試験）は規格を満足するかどうかを確

LSPM入射コード

認するための試験で、OTDR試験はLSPM法で試験● 全長1m〜5mであること。

し、規格を満足しなかった場合に不合格部材の確認● 片端に光源に接続するのに適当な1個または複数のコネクタが取り付いていること。

を行う試験とされています。

●反対側には、既設の配線のインタフェースと互換のマ

■2-1

LSPM法

スタコネクタが1個または複数取り付いていること。

LSPMとはLight Source Powermeterの略であり、LSPM法は 置き換え法 または

3ジャンパ法と● 全長1ｍ〜5ｍであること。

も呼ばれています。試験コードに入射コードと終端● 片端にパワーメータに接続するのに適当な1個ま

コード、さらに校正用コードとしてfield calibration

たは複数のコネクタが取り付いていること。

cordを用いて、3本を接続した状態で基準値をとり、● 反対側には、既設の配線のインタフェースと互

その後field calibration cordの部分を被測定用配線に換のマスタコネクタが1個または複数取り付いて置き換えて、光損失を測定する方法になります。こいること。

の試験の特徴としては、図1に示すように被測定配線の両端のコネクタが損失には含まれなくなりま8

LSPM終端コード

LSPM複合入射/終端コード
このコードは2心一括型で入射コードにも終端コー

す。また、測定は両端コネクタ付ケーブルのみの場

ドにも使用できます。

合は1方向でよいのですが、配線構成が複雑な場合、● 全長1ｍ〜5ｍであること。

もしくは部材が測定方向により異なった減衰量を示● 片端には、LSPM装置（光源パワーメータ装置）

す恐れのある場合は、双方向で測定します。この試に接続するのに適当な1個または複数のコネクタ

験方法の測定構成を図2に示します。

が取り付いていること。
● 反対側には、既設の配線のインタフェースと互

3本のジャンパ使用光

換のマスタコネクタが1個または複数取り付いて源

パワーメータ● 両端に既設の配線のインタフェースと互換のマ● 単心光コードの場合
送信

受信

源

パワーメータ（Power Meter）（Light Source）
入射コード field calibration cord 終端コード
または
被測定配線

送信

定を行い、その値を基準値（P0）とします。
パワーメータ（Power Meter）（Light Source）
送信

field calibration cordあります。

● 2心光コードの場合（光源：双方向）● 光パワーの変動

終端コード

送信

● 温度の変動受信光源（Light Source）

パワーメータ（Power Meter）
受信

field calibration cord

または
終端コード 被測定配線 入射コード【図2】LSPM法の測定構成
TSUKO ニュースレター No.29

基準値は、必要に応じて定期的に測定を行う必要があり、次のことがあった場合には再測定の必要が受信または入射コード 被測定配線 終端コード

入射コード

測定方法

まず、field calibration cordを取り付けた状態で測

受信

源

スタコネクタが取り付いていること。
■2-1-1● 2心光コードの場合（光源：単一方向）
光

LSPM field calibration cord
● 全長2ｍを超えないこと。

【図1】測定に含まれる要素

光

いること。

送信

● 測定場所の移動● 電源切断● field calibration cordまたはアダプタの性能低下による交換

LAN関連規格〈その2〉光ファイバ配線試験方法規格
について基準値の再測定は、十分に時間を空けて光源が安定してから行ってください。

材の接続では、増幅されたような結果を示す場合があるので双方向の測定が必要になります。

次に、入射、終端コードは接続したままで、field

試験コード（入射コード、終端コード）の基本的な要

calibration cordを外し、入射、終端コードを被測定

件はLSPM法の試験コードと同じとなっています。た配線に接続し、測定を行います。その測定値をP1とだし、OTDR入射コード、OTDR終端コードはそれぞして記録します。

れ以下の要件を満たしていなければなりません。

■2-1-2OTDR入射コード

試験結果測定したリンクおよびチャネルの減衰量Lは以下の式で計算されます。

P0、P1が［dBm］表示
L = P0−P1 ［dB］

● 全長がOTDRのデッドゾーンよりも長くなければならない。

P0、P1が［W］表示
P
L =−10log10 1 ［dB］
P0

● 片端にはOTDRに接続するのに適当な1個または複数のコネクタが取り付いていること。
●反対側には既設の配線のインタフェースと互換のマ

スタコネクタが１個または複数取り付いていること。
■2-2

OTDR法

OTDR終端コード

次にOTDR法について紹介します。

● 対応する入射コードとは長さが異なっていなけ

OTDRとはOptical Time Domain Reflectometerの略であり、光ファイバの片端から光を入射し、光ファればならない。ただし、OTDRのデッドゾーンよりは長くなければならない。

イバ内で生じる後方散乱光や反射光により、光ファ● 片端には既設のインタフェースと互換のマスタ

イバの損失などを測定する計測器です。OTDR法でコネクタが１個または複数取り付いていること

は、終端コードを用いた場合と用いない場合の測定（反対側の成端は必ずしも必要としない）。

方法が記載されています。終端コードを用いない場
合は、被測定配線の連続性が確認できない等のこと

また、OTDRについては以下の項目を適切に設定からチャネル、およびパーマネントリンクの減衰量、します。

挿入損失測定はできなく、主に端末加工がされてい● 距離レンジないケーブルの測定で利用するとなっています。理● パルス幅由については、図3で示します。

● IOR（実効群屈折率）

終端コードを用いた場合は、終端コードまでの波● 平均化時間形が得られるため被測定配線の終端部までの連続性がわかります。しかし、終端コードを用いない場合

測定、試験結果

は、接続部がないので、端末部付近で断線していた

OTDR法で試験した波形を読み取って、減衰量をりした場合、その様子は端末部の反射に隠れてしま求めます。双方向で測定した場合は、双方向の平均

いわかりません。また、後方散乱係数が異なった部を結果とします。

（a）終端コード有（b）終端コード無連続性の確認が出来る

OTDR

切れていても確認が出来ない

OTDR
入射コード

被測定配線

終端コード

入射コード

被測定配線

【図3】OTDR法の測定構成とその波形
TSUKO ニュースレター No.29

9

LAN関連規格〈その2〉光ファイバ配線試験方法規格
について

3

コネクタの端面検査の基準について

ISO/IEC14763-3規格には、コネクタの端面にお【表3】引っかき傷の許容範囲

傷内容ける基準が記載されています。その内容について紹
介いたします。
■3-1

引っかき傷

端面領域の定義

光ファイバの端面をコア領域、クラッド領域に更にクラッド領域を内部クラッド領域と外部クラッド
領域に分けています。この内部クラッド領域については、十分な稼動寿命を持った製品の提供を証明す
る基本的な工業規格を反映したものとされています。
コア領域

SMファイバ（×200）の許容個数（個）102（2〜5μm以内）（3μm以下）00（5μmより長い傷）（5μmより長い傷）【表4】くぼみ傷の許容範囲

傷内容

くぼみ
・
欠け傷

クラッド領域

MMファイバ（×100）の許容個数（個）MMファイバ（×100）の許容個数（個）SMファイバ（×200）の許容個数（個）102（2〜5μm以内）（3μm以下）00（5μmより大きい傷） （5μmより大きい傷）（内部クラッド領域）

クラッド領域（外部クラッド領域）■3-3

端面の判定基準（場所）について

次に傷の場所についての規定について紹介しま

10

す。傷は、図5に示すようにコア領域、または内部【図4】光ファイバ端面

クラッド領域にはあってはならないとされていま【表2】コネクタ端面の領域

ファイバ種類SM50/125μm

す。外部クラッド領域に関してはクラッド外周の

コア径

（μm）

内部
クラッド
領域

外部
クラッド
領域

（μm）

（μm）

8または10

58

125

50

88

125

MM

25％を超えるような欠陥があってはならないとされています。
コア領域
クラッド領域（内部クラッド領域）

62.5/125μm

62.5

94

125
クラッド領域（外部クラッド領域）■3-2

端面の判定基準（個数と大きさ）についてコネクタ端面の検査は、端面を正面から照明で照らした状態で確認するとされています。その状態で確認した端面に引っかき傷、くぼみ等の傷の数、大きさ

コア領域、および内部クラッド領域内には、傷があってはならない

は表3および表4の範囲でなければならないとされています。

TSUKO ニュースレター No.29【図5】端面の判定基準

6月11日〜15日開催
アジア最大のネット関連イベント

細径メタルパッチコード

TSUNET-EX S-CordV1-MP が6 月に開催されたインターロップ東京 2007 のShow Net の配線に使用されました。

国内はもちろん全世界から情報関連企業が300社以上出展、最新の各種セキュリティ機器やネットワーク
監視システム、次世代ネットワーク（NGN）やIPv6などの最新技術が多数展示されました。
その中でも毎年注目されているのがShow Netと呼ばれる最新の機器とケーブリングを集結させ、実際に会場内に構成したネットワークです。
近未来に実現されるであろうネットワークを実際に見ることができる、世界最大規模のデモンストレーションとなっています。

都内各プロバイダのデータセンターよりインターネットへ接続
NTT大手町ビル：ISPの相互接続ポイント

NOCメインラック内の配線に使用されました

40G

パッチパネルとギガスイッチ
間の配線に使用

NOC
幕張メッセ会場 NOC
NOC（Network Operation Center）
メイン会場入り口のラック群

10G
1G

幕張メッセ会場 POD
POD（Pedestal Operation Domain）
各会場に設置されたラック

1G

幕張メッセ会場 各ブース

1G

配線の様子

Copyright ©2007 ShowNet NOC Team Member and CMP Technology Japan Co., Ltd. All rights reserved.

NOC（Network Operation Center）チーム
Show Netを構築・運用するために集結した、トップレベルのエン
ジニア集団。
コンセプトデザイン、実際のネットワーク設計、運用を行います。

All about Show Netブース
Show Netの全ての情報をひとつに集めたブース。
事前構築作業の様子やNOCチームメンバーが書き込んだコメント

NOCメンバーのコメントなど、構築の雰囲気がそのままに展示されています。
ブース内に展示されたS-Cordに対するNOCメンバーのみなさまのコメントを紹介します。
現在S-Cordは、各方面のネットワークのプロフェッショナルのみなさまから多くの反響をいただいております。

TSUKO ニュースレター No.29

11よくある質問（FAQ）
弊社によせられたよくあるご質問とその回答をご紹介します。

Q1

ケーブルの耐用年数を教えてください。
一般的な材料を用いた場合、屋内使用で15ケーブルの温度範囲を教えてください。
JIS X 5150に規定されているように、ツイA1 年以上という数値がよく使われます。通常、A3 ストペアケーブルの機械的、電気的劣化がな

ケーブルの耐用年数は外被材料の経年劣化で決まり

い温度範囲は施工時で0〜＋50℃、動作時でー20〜ます。一般的なケーブル外被材料としては、難燃ポ
リエチレンや軟質ポリ塩化ビニルが使用されています。これらの材料は、使用環境の温度と太陽光線の照射により劣化を受けます。このことから、屋内で＋60℃です。ただし、マイナス温度の場合は霜や氷の付着により上記の範囲内であってもトラブルの原
因となりますので、あまりお勧めできません。

も直射日光を浴びる場所ですと耐用年数はやや短くQ4なります。UTPケーブルの中に使用されている材料
は主としてポリエチレンと軟銅線ですが、これらの材料はほとんど劣化を受けませんので、外被材料の寿命よりはるかに長い年月となります。ネットワー
クで使用されているケーブルの劣化は、接続個所が最も早く始まります。よって、コネクタの接続個所

12Q3水平配線長の規定はありますか？
ANSI/TIA/EIA-568-B.1やJIS X 5150では、

A4 水平配線長に関して以下の規定があります。
●チャネル…最大長100m●水平配線ケーブル（C＋D）…最大長90m●コード類の合計（A＋B＋E）…最大長10m※などの防塵防湿処理を確実に行うことにより、総合的な寿命を延ばすことができます。
参考までに、（社）日本電線工業会より発行された
技術資料「技資第107号 電線・ケーブルの耐用年数について」の中で、「正常な状況で使用された低圧※10mを超える場合は水平配線ケーブル長を減らさなければならない●ワークエリアコード＜MUTO（マルチユーザ通信ア
ウトレット）を用いる場合＞…最大長22m（TIA）、最大長20m（JIS）

ケーブルで屋内（水の影響がない）敷設の場合は、目安耐用年数20〜30年」となっています。ただし、「敷設環境や使用状況により大きく変化する」となっ●パッチコード/ジャンパていますので、実際の敷設状況を踏まえあくまでも目安としてください。

Q2…5mを超えないのが望ましい● CP（分岐点）…FD（フロア配線板）から15m以上離れた位置に設けることが望ましい

ケーブルの最小曲げ半径を教えてください。
ケーブルの最小曲げ半径は施工中と施行後A2 の状態によって変化します。ANSI/TIA/EIA-

568-B.1では、ツイストペアケーブルの場合、施行後の曲げ半径について「4対UTPはケーブル外径の4倍以上、4対ScTPは8倍以上、多対ケーブルは10倍以上」と規定されています。光ケーブルの場合、基本

通常、機器コード・固定水平ケーブル・CPケーブ
ルにはTSUNET-350EやTSUNET-1000Eのような単線導体ケーブルを、パッチコード・ワークエリアコー
ドにはTSUNET-MC350EやTSUNET-MC1000Eのよ
うな柔軟性のある撚線導体ケーブルを使用します。

はメーカ推奨値によりますが、推奨値が不明のときは次を適用します。ビル内2心または4心水平ケーブ
ルでは「施行後は25mm以上、施工中は50mm以上」、
ビル内幹線ケーブルでは「施行後はケーブル外径の10倍以上、施工中は15倍以上」、ビル間（屋外）幹線ケーブルでは「施行後はケーブル外径の10倍以上、施工中は20倍以上」となります。
TSUKO ニュースレター No.29

Q5水平配線チャネルを100m以上敷設したのですが、使用できています。なぜですか？
ケーブルやコネクタは、それぞれ規格に対A5 し て マ ー ジ ン（ 余 裕 ）を 持 っ て い ま す の で 、100mを少しでも超えたら通信ができなくなるというものではありません。通信媒体は周辺の環境から影響を受けやすいため、例えば夏季に温度が上昇し、ケーブルの挿入損失量が大きくなった場合、100m以内であればこの上昇分も想定内ということになります。しかし、100mを超えていた場合、規格を割り込できるアプリケーションや伝送距離が制限されます。
まずは、既設のファイバの仕様を確認することが大切です。以下の手順で確認作業を行ってください。
①製造メーカを特定する。
②マーキングや仕様書等から、製品（ファイバ種）

むことが予想され、それにより通信速度の低下またはリンクダウンを招きかねません。また、将来的にハブの追加や端末数の増加があった場合には不安定を特定する。わからない場合は施工業者等に問い合わせる。
③ファイバの仕様を確認し、性能を確かめる。仕様がわからない場合はメーカに問い合わせる。
④新しく使用したいアプリケーションの要求特性になる恐れもあります。ですから、規格に定められている「機器間100m以下」は守っていただきたいです。

Q6

既設のマルチモードファイバで使用できるアプリケーションの確認方法は？

（コア径、伝送損失、伝送帯域）を確認する。
⑤ ③と④を比較し、伝送の可否および伝送距離を確認する。機器の仕様要求も確認する。

無限といわれていた光ファイバの伝送も、マ

目安として、ファイバ種と伝送距離の関係を下表

A6 ルチモードファイバではモード分散により使用
ファイバ種

ファイバの帯域特性

1000BASE
SX
LX

GI 50/125

SM G.652

3500/500 MHz･km
4700 MHz•km（限定モード帯域）（TSUKO A10GP）-

10GBASE
SR/SW
LR/LW

ER/EW

〜1300nm

850nm

1310nm1550nm

220m
275m
500m
550m

1300nm1310nm
550m
550m
550m
550m

300m
300m
240m
300m

28m
35m
69m
86m

-

-

550m※

550m

300m

300m

-

-

550m※

550m

300m

550m

-

-

-

5km

-

-

10km

40km

850nm

GI 62.5/125

LX4

使用される光源波長

at 850nm/1300nm
160/500 MHz•km
200/500 MHz•km (OM1)
400/500 MHz•km
500/500 MHz•km (OM2)
1500/500 MHz•km
2000 MHz•km（限定モード帯域）（レーザー最適化ファイバ OM3）に示しますので、参考にしてください。

※機器によってはさらに伝送距離は長くなります。

皆様、お待たせいたしました。ニュースレター29号をお届けします。28号には編集後記がありませんでしたので、久しぶりに書かせていただきます。しかし今年の夏は凄まじい暑さで、今までの記録を全て塗り替えるほどでした。27号で書いたメタボリック症候群からも脱却し、10kg体重を落とし、身も心も軽いはずの筆者ですが、ながくつらい夏となりました。そういえば、28号に載せたTSUNET-EXシリーズの細径パッチコード「S-CordV1MP」も発売以来好評をいただいており、13色をそろえるほどになっていますし、データセンターにはとても使いやすいパッチコードだと自負しております。
それではこれまでの出来事ですが、原油と銅の価格の高騰は1年たった今でも続いており、大変な状況は相変わらずです。今年になって東京都知事選挙がありいろいろな方が候補になりましたが結局、現職の石原慎太郎が三選されました。2006年夏の甲子園大会の優勝投手となった、ハンカチ王子こと斉藤佑樹選手に始まった王子ですが、今年は5月に行われた日本のプロゴルフ大会
で史上最年少優勝を達成した高校生の石川遼選手がハニカミ王子として一躍有名になりました。また年金問題も大変な社会不安を起こしていますね。食べ物の話しでは偽装牛肉コロッケあり、中国ではダンボール肉まん事件報道がなんと、やらせ報道で批判の的になりました。料理好きの筆者としては腹に据えかねる報道でした。その後の中越沖地震も社会的に不安を引き起こしました。
参議院選挙では民主党が大躍進し、その後、安倍内閣改造をやむなくさせ、さらには突然の辞意表明、そして自民党総裁選で福田内閣誕生となったことは記憶に新しいですね。早く社会情勢が落ち着き、一般庶民の景気回復につながって欲しいものです。
さて、本号の記事ですが、LAN関連規格では「10GBASE-T配線システム規格の動向について」と「光ファイバ配線試験方法規
格について」です。キーワードでは、弊社によせられたよくある質問についてまとめてみました。また、S-CordV1-MPがINTEROP TOKYO 2007のShow Netの配線に使用されましたので、そちらも少し紹介しています。そして、本号から新たに連載がスタートしたやさしいLAN配線技術では、第1回目として「LANケーブル」について取り上げています。LAN初心者の方を対象に書いた記事ですので、新入社員の教育資料としてもご活用いただけます。少しでも皆様の参考になれば幸いです。
いつものお願いですが、「こんなことをデータで示してくれれば良い」と思うことがあれば、ホームページの問合せ欄への書き込み、電話、あるいは展示会で弊社のスタッフまでお寄せください。スタッフ一同、お待ちしております。
2007年10月1日 発行責任者

営業部

大津光夫（RCDD）

TSUKO ニュースレター No.29

13

シ リ ー ズ 第 1 弾・細 径 U T P パ ッ チ コ ード

代理店

連絡先

通信興業株式会社
営業部：大津（RCDD）

TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。