取扱説明書（お客様保管）
住宅用太陽光発電システム

昇圧回路付接続箱品番

SPSA4C1B-NX（標準3回路/昇圧1回路）

SPSA4C2B-NX（標準2回路/昇圧2回路）

も く じ

このたびは、昇圧回路付接続箱をお買い上げいた
だき、まことにありがとうございます。
●

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●

ご使用前に「安全上のご注意」（2 〜 3 ページ）●

安全上のご注意

2

装置のはたらき

4

各部の名前

4

使い方とお手入れ

5

こんなときは6仕様

7保証とアフターサービス

裏表紙を必ずお読みください。
この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This equipment is designed for domestic
use in Japan only and cannot be used inany other countries.

施工説明書別添付
BM164120148000

BE1216-0安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内「軽傷を負うことや、財産の損害が警告 容」です。

注意 発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

＊お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告
設置環境について■ 運転前に次のことを確認する
必ず守る● 屋根裏などの隠れて見えない所に設置されていないか（発見、対処が遅れて火災のおそれ）● 製品質量（壁取付板などを含めて約 12kg）に十分耐える取り付けか（落下によるけがのおそれ）● 不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所でないか（けがや故障のおそれ）● 激しい風雨にさらされないか（感電、火災のおそれ）● 湯気や油の蒸気にさらされないか（感電、火災のおそれ）● 潮風が当たらないか（腐食による感電、発煙・発火のおそれ）
塩害地域では屋内に設置してください。
● 腐食性ガス、温泉など硫化ガスの発生はないか（感電、発煙・発火のおそれ）● 爆発性・可燃性ガス、引火性液体は近くにないか（爆発・火災のおそれ）● 接地工事（接地抵抗 100Ω 以下）が行われているか（感電のおそれ）● 水抜き用キャップが外れたり、塞がっていないか（内部に水が入ると感電、発煙のおそれ）● 前面パネルは確実に閉められているか（雨水や小動物侵入による火災のおそれ）取扱いについて■ 移設、分解、改造、部品の取り外しをしない
分解禁止

火災・感電・やけど・故障のおそれがあります。

■ ぬれた手で触れない感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

接触禁止

■ パワーコンディショナの運転中や停止直後は昇圧回路付接続箱や放熱板に手を触れない
運転中は高温になるため、やけどのおそれがあります。

■ 災害発生時や雷鳴時には手を触れない感電・けがのおそれがあります。

■ 煙が出ていたり、こげ臭いにおいがする時は、直ちに 6 ページの 異常時の対応 に従って対処する
必ず守る

2

そのまま運転を続けると、火災のおそれがあります。すぐにお買い上げの販売店や施工店にご連絡ください。

警告
取扱いについて■ 上に乗ったり、ぶら下がったりしない
禁止■ 放熱板の上に物を置かない機器が落下して、けが・感電・故障のおそれがあります。

禁運転時の発熱で発火し火災のおそれがあります。

止■ ガソリンや灯油など揮発性が高く発火しやすい物を近くに置かない■ 近くで発熱機器（ファンヒータなど）および蒸気（炊飯器など）の出る機器を使用しない火災のおそれがあります。

■ 近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない火災・故障のおそれがあります。

引火し、やけどや火災のおそれがあります。

■ 昇圧回路付接続箱の施工を施工業者以外が行わない専門の技術を必要とするため、施工業者以外が施工を行うと感電・けが・火災・故障のおそれがあります。

■ お客様自身で前面パネルを開けない
内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

■ お手入れする際は、ぬれた布で拭いたり水洗いをしない■ 高所でのお手入れは注意して行う

感電・火災・故障のおそれがあります。

■ 水没した後は使用しない

必ず守る

転落などによるけがのおそれがあります。

感電・火災のおそれがあります。お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。

注意
取扱いについて■ お手入れなどをする時は、パワーコンディショナの太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にする
必ず守る

ボタンで運転を停止し、OFF（切）にしなかったり、OFF（切）の順序を間違えると感電・故障のおそれがあります。

3

装置のはたらき
本製品は太陽電池モジュールからの複数の配線をまとめて、屋内用集中型パワーコンディショナに接続するための装置です。このユニットの入力は 4 回路あり、うち 1 回路、または 2 回路は昇圧機能を持っています。通常の接続箱では接続できない直列数が少ない太陽電池モジュールがあっても、昇圧機能によりパワーコンディショナと接続することができます。
パワーコンディショナで太陽電池モジュールからの直流出力を交流に変換することにより、住宅で使用している商用電源として使用することができます。詳しくは、パワーコンディショナの取扱説明書をご覧ください。

商用電源
太陽電池モジュール
分電盤

パワ−コンディショナ

昇圧回路付
接続箱

電力量計
（売買用）

SPSA4C1B-NXの場合
標準回路1
標準回路2
標準回路3

パワーコンディショナ

昇圧回路※それぞれの回路に接続できる太陽電池モジュールの枚数は直列数や容量などにより異なります。
SPSA4C2B-NXでは、標準回路と昇圧回路がそれぞれ2回路ずつとなります。

各部の名前

放熱板（機器背面）

側面化粧パネル

定格銘板
品番を記載

前面パネルを取り付けた図

取っ手

保護カバー

前面パネルを外した図

水抜き用キャップ（計2か所）

底面図

4ONONONOFFOFFOFFOFF

開閉器※この位置はOFF（切）の状態です。

前面パネル
前面パネル固定ネジON標準回路3）

標準回路２（標準回路１ツメ
前面パネル取り付け時に引っ掛けます

昇圧回路※内部の説明用イラストです。
お客様ご自身では、前面パネルを外さないでください。

使い方とお手入れ
使用上のお願い● 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近くで使用しないでください。
電気製品の正常な動作ができなくなるおそれがあります。さらにPLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作ができなくなるおそれがあります。
● アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところで使用しないでください。
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。

使いかた● 本製品はパワーコンディショナと同様に日射があれば自動的に運転を開始し、なくなると自動的に停止するため、通常は操作は不要です。
お手入れ
ご注意● 機器背面の放熱板のエッジに注意しながら、お手入れを行ってください。
●

本製品に明らかに支障をきたすようなホコリなど異物が付着している場合は以下の手順で取り除いてください。
①パワーコンディショナの運転をボタンで停止します。
（パワーコンディショナの運転・停止の仕方については、パワーコンディショナの取扱説明書をご覧ください。）②太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にします。
③昇圧回路付接続箱が冷えていることを確認してから、放熱板上の異物を取り除いてください。
④太陽光発電システム専用ブレーカをON（入）にします。
⑤パワーコンディショナの運転をボタンで開始します。

警告

接触禁止

■ パワーコンディショナの運転中や停止直後は昇圧回路付接続箱や放熱板に手を触れない
運転中は高温になるため、やけどのおそれがあります。

■お手入れする際は、ぬれた布で拭いたり水洗いをしない
禁止■お客様自身で前面パネルを開けない
内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

■ ぬれた手で触れない■高所でのお手入れは注意して行う

感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

感電・発火・故障のおそれがあります。

必ず守る

転落などによるけがのおそれがあります。

5こんなときは異常時の対応●

煙が出ていたり、こげ臭いにおいがする場合①直ちにパワーコンディショナのボタンで運転を停止する。
②太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする。
③その後すみやかにお買い上げの販売店または施工店へ連絡してください。

そのまま使用すると火災の原因になります。

●

その他の異常がある場合お買い上げの販売店または施工店にご連絡ください。

●

特に次のようなケース
・頻繁に太陽光発電システムの漏電遮断器（ELCB）が動作する場合
・太陽電池モジュール（パネル）に損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合
・地震、台風、洪水、竜巻・突風、ひょう・あられなどの被害を受けた場合
・太陽光発電システムを取り外す場合のいずれかに該当する場合は、太陽電池および架台には手を触れずに下記の①②を行ってから、販売店もしくは施工店までご連絡ください。
①パワーコンディショナ本体のボタンを「停止」にする。
②太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする。

●

6

移設と廃棄時のご注意
・使用後は速やかにお買い上げの販売店へ連絡し、取り外し、廃棄を行ってください。
・取り外し、移設、廃棄等は、専門技術を要するため、必ずお買い上げの販売店へお問い合わせください。
・太陽光発電システムは、関係法令（廃棄物処理法、建設リサイクル法など）に従って産業廃棄物として適切に廃棄してください。詳しくは、平成28年4月1日に環境省より公布された「太陽光発電設備のリサイクル等推進に向けたガイドライン（第一版）」を参照ください。

仕様
項

仕目品
入番
力回路

数

定 格 入 力 電 圧様

SPSA4C1B-NX
標準：3回路SPSA4C2B-NX

昇圧：1回路標準：DC330 V

標準：2回路昇圧：2回路昇圧：DC250 V

最大許容入力電圧

DC450 V

最大入力動作電流

DC10.5 A（短絡11 A）/1回路

最 大 入 力 電 力 標準：上記の最大電圧、最大電流範囲内、昇圧：2600 W以下/1回路
電 力 制 御 方 式

最大電力追従制御

電 力 変 換 効 率97.5 ％（DC250 V入力、DC330 V出力、入力電力1100 W、コールド起動時）

外形

寸質
設

置場

法

535（幅）×160（奥行）× 269（高さ）（mm）

量

約11 kg（壁取付板を除く）

所

屋内、屋側※1 （周囲温度 −20 ℃〜＋50 ℃）

お 客 様 用 取扱説明書（1）
施工説明書（1）、工事用型紙（1）、壁取付板（1）
側面化粧パネル（2）、コード保護材（2）丸木ネジ 4.5×25（10）付 属 品
トラス小ネジM4×6（ワッシャ付）（2）施 工 用
トラス小ネジM4×6（樹脂ワッシャ付）（4）開閉器用圧着端子（5.5-AF4A-S）（8）絶縁キャップ（TCM-53-11）（赤：4）
絶縁キャップ（TCM-53-13）（青：4）※1

直接雨のかからない軒下の外壁

7

保証とアフターサービス（よくお読みください）Є▩ǺǳǓǵƪЄ▩Ǻ⬄ǨȚԑ૓ǺǳǜȍǦǵǾƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȍǮǾᅄకಅȇǣ᯺◜ǞǯǤǓƹЍᥴȡϞⲠǤțȚ֭ǺƪЍᥴȡϞⲠǤțȚ֭ǺƸቊሤǽǃǢȢǹᆣǾǄプ ɢʀɀǺǦǮǛǲǵǣ᯺◜ǞǯǤǓƹЍᥴȡϞⲠǤțȚǷǜƪᅶࡿࡋ➇͛ယỮᶱǺᨵ౐ȡ᯺◜ǦǮई۰Ǿ⢦ȓǚǺ⣌⟵ȡџᓹǦƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȍǮǾᅄకಅȇǣ⢪ỏǞǯǤǓƹǣ⢪ỏǽ⭾ǾᓎǽⱼᬶȡǙ᮪ȘǪǞǯǤǓƹɿǙૃᐯ۵ɿǣΣཀɿǣ⢪ỏӞɿᅶࡿࡋ➇͛ယỮᶱࢪ೙ɿ⓯⢧ᨯ‫ۥ‬ɿ▚Έᆣቃɿ˃ԃ۰ǽᣞᗇɿǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȍǮǾᅄకಅǙૃᐯ۵ǣΣཀ⾷▚Έईཀ⾸ǣ⢪ỏӞ

ヵユロ⾷ᅶࡿࡋ➇͛ယỮᶱࢪ೙ɿ⓯⢧ᨯ‫ۥ‬ࢪ೙⿉⓯⢧ᨯ‫⿉ۥ‬▚Έᆣቃ˃ԃ۰ǽᣞᗇǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȍǮǾᅄకಅ〒399-4117 長野県駒ケ根市赤穂11465-6
お問い合わせ先：インフォメーションセンター フリーダイヤル：0120-338647
E-mail：info@nextenergy.jp
URL：http://www.nextenergy.jp

⾸౫⾼ሰᅠ