（３）型をご確認ください。
です。

ガス栓への取り付け 取り付けた金具のおねじ(Rねじ）にシール剤金具のおねじ部は自在機構となっていますので、ワンタッチガスホースを回す必要はありません。
共回りしないようにオーライをとってください。

（ニュータイト等）を塗布し、スパナ等で締め付ける。

機器側への取り付けソ

業務用ワンタッチガスホース取扱説明書()[都市ガス用強化ガスホース（片端迅速継手付き）]
お買い上げありがとうございます。この製品は、JIS K 6351“ガス用強化ゴムホース及びホースアセンブリ” に適合した業務用ワンタッチガスホース［都市ガス用強化ガスホース（片端迅速継手付き）］です。迅速継手は（一財）日本ガス機器検査協会及び（一財）日本エルピーガス機器検査協会の検査に合格しており、迅速継手の合格マーク(JIA• LIA)を確認してください。現地施工用金具の取り付け時には、現地施工用金具の合格マーク( )及び青色のJIS合格リングがホースに装着されていることを必ず確認してください。
お客様では施工できません。施工は日本ガス機器検査協会のガス可とう管接続工事監督者に登録された方、及び内管工事士・簡易内管施工士・ガス機器設置スペシャリストのいずれかの必要な資格を有する方が実施してください。
ご使用頂く前にソケット・プラグが一対であることを迅速継手の型式により確認してください。また、同梱されているプラグを必ずご使用ください。
専用キャップ（プラグ用）

ここから は が しな が ら
巻 き つけてく だ さ い

施工完了後は、同梱の表示ラベルを記入後、ホース部に巻きつけるように貼り付ける。

注意 ： 取外し工事時は必ずガス栓にプラグ止めをすること。
→ガス漏れの原因となります。

長さ

施工完了後は、同梱の取扱説明書をご使用される方へお渡しください。

機器側

ガス栓側

取扱説明書

施工・ご使用前に必ずお読みください。

ワンタッチガスホースがねじれていないことを確認する。

（４）

りなどの資格が必要です。

りガスの流れガス栓の出口接続部及び機器側の接続部が管用テーパねじであることを確認してください。

現地施工用金具工具はスパナ等を使用し、パイプレンチは使用しないでください。

迅速接手（ソケット）

合格リング

迅速接手（プラグ）
専用キャップ（ソケット用）

この取扱説明書は 1．製品説明 2．ご使用される方へ 3．工事される方へ 4．施工要領の順に説明しておりますので、施工前及びご使用前によく読んでご利用ください。
また、大切に保管ください。この取扱説明書には、安全に関する重要要項が書かれており、これらをお守りいただかないとお客様の生命、財産に損害が及ぶ可能性があります。

機器にユニオンがついているものは、取り外してからプラグに取り付けてください。
ワンタッチガスホースに「異常な力」、「急激な曲げ」などが加わらないようにしてください。
ガス機器、ガス栓、ワンタッチガスホースのねじに異常や異物の付着がないことを確認のうえ、ねじ込み接続をしてください。
ワンタッチガスホースは屋内専用です。屋外では使用しないでください。

危険 取り扱いを誤った場合に使用者などが死亡または重傷を負う危険、又は火災の危険が切迫して生じることが想定される場合。
警告 取り扱いを誤った場合に使用者などが死亡または重傷を負う危険、又は火災の可能性が想定される場合。
注意 取り扱いを誤った場合に使用者などが傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が予想される場合。

１．製品説明接続及び取り外しする際は、損傷防止のため継手金具部及びねじ部に衝撃を与えないでください。また、継手部に割れや変形等の異常が発見された場合は、ただちに新しいワンタッチガスホースと交換してください。

都市ガス用強化ガスホースは、ゴム及び樹脂を使用しており時間と共に劣化します。燃焼機器交換時には、ワンタッチガスホースも必ず新品と交換してください。
業者の方がワンタッチガスホースを保管する場合は、劣化を防止するため、直射日光を避け、温度の低い場所を選定してください。製品の保管は1年を超えないようにしてください。

業務用ワンタッチガスホース（以下、ワンタッチガスホース）
は、ガス栓と移動設置型ガス機器とを接続するための屋内用ホースで、呼び径・接続ねじ及び長さは表ー1の通りです。
機器側及びガス栓側の接続ね
じはJISに定めるテーパねじとなっております。必ずシール剤を使って接続してください。なお、シール剤はガス配管用のものをご使用ください。

接続継手
ホース
呼び径

接続部
呼び径

1320

ガス栓側
ホース継手

機器側ホース継手【迅速継手型式】

燃焼器側継手【迅速継手型式】

15A

現地施工用金具
おねじ（R1/2）

迅速継手ソケット【GG4S】

迅速継手プラグ（Rc1/2）【GG4P】

20A

現地施工用金具おねじ（R3/4）

迅速継手ソケット【GG6S】

迅速継手プラグ（Rc3/4）【GG6P】

1.0
1.5
2.0
3.025

25A

現地施工用金具
おねじ（R1）

迅速継手ソケット【GG8S】

迅速継手プラグ（Rc1）【GG8P】

２．ご使用される方へ危険
ワンタッチガスホースの取り付けは有資格者が行ってください。
資格を有しない方がガス栓や燃焼機器に取り付けることは危険ですので実施しないでください。
93E21006

長さ(ｍ)

薬品、溶剤、油、排水等が常時かかる場所では絶対に使用しないでください。
高温(70°C以上）となる場所では絶対に使用しないでください。

３．工事される方へ警告

ガス漏れを防止するため、ガス栓と燃焼機器との接続は、（一財）日本ガス機器検査協会のガス可とう
管接続工事監督者に登録された方、及び内管工事士・簡易内管工事士・ガス機器設置スペシャリストのいずれかの必要な資格を有する方が実施してください。
移動設置型ガス機器のガス接続口は強固に固定され、かつワンタッチガスホースが取り外しやすい位置であることを確認してください。

ワンタッチガスホースは、表-2を参考にし、移動設置型ガス機器のガス消費量や、ガス栓からの長さなど設備に見合ったものを適切に選択してください。
ワンタッチガスホースのガス栓と移動設置型ガス機器との接続にあたっては、ホースの機能保持と劣化及び漏れを防止するため４．施工要領を遵守して施工してください。

こんろ等の炎が直接触れる可能性がある場所では絶対にワンタッチガスホースに亀裂 ・ ひび割れ ・ワンタッチガスホースの配管を行わないでください。
● 炎が直接触れるとワンタッチガスホースが焼損し、切傷 ・ 摩耗 ・ 膨潤などの異常がある場合はただちに新品と取り替えてください。
ガス漏れ事故につながる恐れがあります。

ガス漏れを起こし火災になり大変危険です。

ねじ部 ・ 継手金具部に割れ ・ 変形 ・ 著しい錆など発生しているものは、 ただちに新品と取り替えてください。
ガス漏れやワンタッチガスホースの抜け接続部
呼び径など危険が予想されます。
ガス栓を開いたままワンタッチガスホースを引き抜継ぎたしたり、 部屋をまたいで使用しないでください。

いたり、 切ったり突いたり絶対にしないでください。

ワンタッチガスホースの継ぎ足しは、 ガス漏れの原因となり危険です。

●故意にワンタッチガスホースを取り外したり切断【流量測定条件】 流体：空気、 一次圧：2.0kPa、 差圧 0.1kPaしたりするとガスが漏れて大変危険です。

４．施工要領（１）
移動設置型ガス機器の移動範囲の設定
移動設置型ガス機器の設置迅速継手（プラグ）の締め付け

ガス栓（ねじガス栓）に取り付いているプラグ等を取り外す場合は、必ずガス栓を閉にする。

型型

警告
点検できないところは避けてください。

過酷な環境下では早めに取り替えてください。

冷蔵庫の裏など見えにくい場所はネズミなどにかじられやすいうえ、 点検できないので取り付けないでください。

熱や油のかかる場所では、 膨張や軟化が進みやすいので早めに取り替えてください。

移動設置型ガス機器の接続口へ迅速継手（プラグ）をシール剤を用いて取り付けた後、スパナ等で締付ける。
型

移動設置型ガス機器に仮接続されたワンタッチガスホースに、右の注意事項を参考にし、現地施工用金具を取り付ける長さに切断用マークを付け、ワンタッチガスホースを迅速継手部分より取り外す。

切断用マークは、少し余裕（移動設置型ガス機器固定ワイヤー、クサリ等の長さ＋30cm程度）をもった位置に取り付けること。
ワンタッチガスホースを曲げた状態で取り付ける際は、下記の最小曲げ半径より大きくなるように設定する。

警告（２）

継手部に過度な力がかかると危険ですので、移動設置型機器をワイヤーまたはクサリ等により固定し、キャスターは固定治具に固定してください。

ワンタッチガスホースの切断

ホースを軸に対して直角になるようにマーキング
切断は専用の強化ガスホースカッターを用いること。
した部分（事前に寸法取りをした長さ）で切断する。
必ず行う

禁止

● ワイヤー、クサリの長さは、ワンタッチガスホースの長さより30cm程度短く設定してください。
機器固定用のワイヤー、クサリ等を取り外す時は、先にワンタッチガスホースを迅速継手の接続部より取り外し、専用のキャップをプラグ、ソケットに取り付け、プラグ、ソケットを損傷させないでください。
機器の移動は、必要な最小限にし、ワンタッチガスホースに応力、衝撃を加えないでください。また、移動時に機器及び重量物でホースを踏みつけたり、過度に曲げないように注意してください。
迅速継手（プラグ、ソケット）を外す際は、必ず専用のキャップを取り付けてください。

現地施工用金具の取り付け（１）
現地施工用金具の取り付け（２）必ず行う

次にスリーブをテーパ部側（右図参照）から差し込み、ホース端面とスリーブ端面とそろえ、接続する。

必ず行う

迅速継手（プラグ、ソケット）にゴミ、水、異物等の付着があった場合、すみやかにきれいな布等で拭き取ってください。
また、傷等が無いか確認を行ってから機器に取り付けてください。傷等があると、ガス漏れの恐れがありますので、新品と取り替えてください。
ワンタッチガスホースの迅速継手部は、専用のプラグとソケットから構成されています。接続は、必ず同一サイズのプラグとソケットの間で行ってください。

現地施工用金具の取り付け（３）スリープの端面にニップルのかん合ねじ部があたるまで差し込む

現地施工用金具の取り付け（４）迅速継手（プラグ、ソケット）にゴミ、異物の付着、傷等が無いか確認を行ってから機器に取り付けてください。

ソケットをずらしてニップルの六角面にあたるまでスパナ等でねじ込む。

ワンタッチガスホースの迅速継手ソケットに他社製の迅速継手プラグを使用しないでください。そのまま接続されますと、ガス漏れの原因となります。