太陽光発電用パワーコンディショナ
自家消費ユニット
取扱説明書
WEB 操作編
4 版 ソフトウェアバージョン 01.01 以降

型名

PV-WATCH-SC1-LAN-U

お願い●本装置の操作または保守を行う前に本取扱説明書をよくお読みください。
●本取扱説明書を十分理解してから、操作または保守を行ってください。
●本装置(装置本体、ソフトウェア)の改造はしないでください。改造によって起きた事故および本装置の損傷につきましては一切の責任を負いません。
●本取扱説明書を紛失または汚損した場合は、すみやかに弊社に注文してください。
●本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に置いてください。
●本装置は次のような用途に絶対使用しないでください。
・人命に直接関わる医療機器などへの使用。
・人身の損傷に至る可能性のある場所への使用。

本取扱説明書の記載内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

INS-190040-4 1 / 137

INS-190040-4 2 / 137ごあいさつこのたびは、本装置をご採用いただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

INS-190040-4 3 / 137目次
安全上のご注意 ....................................................................................................6
1

はじめに.........................................................................................................7
1.1 目的について ................................................................................................ 7
1.2 準備していただく PC について ............................................................................... 7
1.3 本編の目的別参照先 ...................................................................................... 8

2

WEB の接続 ................................................................................................ 10
2.1 LAN の接続 ............................................................................................... 10
2.2 IP アドレス設定 ............................................................................................ 10
2.3 Internet Explorer の設定 ............................................................................. 14

3

WEB による状態監視・各種設定 ......................................................................... 17
3.1 WEB ブラウザの起動方法 ................................................................................ 17
3.2 初期設定.................................................................................................. 21
3.3 画面共通仕様 ............................................................................................ 22
3.3.1

共通メニューバー .................................................................................. 22

3.4 監視 ....................................................................................................... 23
3.4.1

監視メニュー画面 ................................................................................. 23

3.4.2

PCS 状態画面 ................................................................................... 243.4.3

PCS 警報画面 ................................................................................... 26

3.4.4

整定値・外部計測設定表示画面............................................................... 28

3.4.5

PCS 運転操作画面.............................................................................. 30

3.4.6

端末情報画面 .................................................................................... 33

3.5 設定 ....................................................................................................... 34
3.5.1

設定メニュー画面 ................................................................................. 34

3.5.2

基本情報設定画面 .............................................................................. 363.5.3

PCS 接続設定画面.............................................................................. 39

3.5.4

メール通知設定画面 ............................................................................. 43

3.5.5

メール宛先設定画面 ............................................................................. 45

3.5.6

ネットワーク設定画面 ............................................................................. 49

3.5.7

メンテナンス時期お知らせ設定画面 ............................................................. 53

3.5.8

パネル表示設定画面 ............................................................................. 55

3.5.9

Venus Solar サーバ設定画面 ................................................................. 57

3.5.10 整定値設定画面 ................................................................................. 60
3.5.11 PCS プログラム更新設定画面 ................................................................... 65
3.5.12 自家消費制御設定画面 ........................................................................ 66
3.5.13 時計設定画面 .................................................................................... 69
INS-190040-4 4 / 137

3.6 保守 ....................................................................................................... 70
3.6.1

保守メニュー画面 ................................................................................. 70

3.6.2

ファイル保存画面 ................................................................................. 71

3.6.3

プログラム更新画面 ............................................................................... 74

3.6.4

設定ファイルのインポート/エクスポート画面 ...................................................... 79

3.6.5

ネットワーク接続確認画面 ....................................................................... 83

3.7 ログアウト .................................................................................................. 89
3.8 パネル表示画面........................................................................................... 90
3.8.1

パネル表示の起動 ................................................................................ 90

3.8.2

長時間パネル表示する場合 ..................................................................... 92

3.8.3

発電情報表示 .................................................................................... 99

3.8.4

グラフ表示 ....................................................................................... 100

3.8.5

コマーシャル表示 ................................................................................ 101

4WEB 機能一覧 ........................................................................................... 102

5

通知メールのフォーマット .................................................................................. 105
5.1 通知メールの種類 ....................................................................................... 105
5.2 統計情報通知メール ................................................................................... 106
5.3 状態・警報通知メール .................................................................................. 113
5.4 設定確認メール ......................................................................................... 116
5.5 メンテナンス時期お知らせメール ........................................................................ 117

6

ブラウザのセキュリティ設定解除 .......................................................................... 118
6.1 セキュリティ証明書の警告画面 ......................................................................... 118
6.1.1

Windows7 をご使用の場合 .................................................................. 118

6.1.2

Windows10 をお使いの場合 ................................................................ 119

6.2 セキュリティで保護されたページと保護されていないページを移動の警告画面 ........................ 120
6.3 警告メッセージの解除手順 ............................................................................. 120
6.4 確認 ..................................................................................................... 126
7

トラブルシューティング ..................................................................................... 127
7.1 エラーメッセージ一覧 .................................................................................... 127
7.2 異常画面一覧 .......................................................................................... 136

8

製品に関するお問い合わせ ............................................................................... 137

INS-190040-4 5 / 137安全上のご注意
運転・点検・保守の前に必ず本取扱説明書を熟読し、本装置の取り扱い安全の情報と注意事項について確認してからご使用ください。
本装置は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本装置が万一故障することにより人命、身体または財産に重大な損害が予測される場合は、弊社にお問い合わせください。
本取扱説明書および本装置への表示では、本装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危険や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が傷害を負う可能性が想定

能性が想定される内容を示しています。

される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

INS-190040-4 6 / 137

1 はじめに
1.1 目的について
本取扱説明書は、自家消費ユニット(以下 SC1 と称します)運用時に SC1 と同一 LAN 上にパーソ
ナルコンピュータ(以下 PC と称します)を接続し、PC の WEB ブラウザにより状態監視および各種設定を行うことを目的としています。
本取扱説明書では、SC1 の保守・管理者(販売者・保有者・保守者となるユーザ様)を対象とした内容を記載しています。

1.2 準備していただく PC について
WEB ブラウザで状態監視および各種設定を行うためには次の動作環境をもっている PC を準備願います。なお、PC と SC1 を接続するための LAN ケーブルも合わせてご準備ください。
① 画面解像度は 1024×768 ピクセル以上② OS･･････････････ Windows7 またはWindows10③ WEB ブラウザ･････ Internet Explorer 11(以下 IE11 と称します)
なお、IE11 の互換表示設定は OFF にしてご利用ください。
※ Windows、Internet Explorer は Microsoft の商標です。

INS-190040-4 7 / 137

1.3 本編の目的別参照先
本編の目的別参照先について、以下の表に示します。
表 1.3-1 目的別参照先-1
作業者
保
守
・
管
理
者
様

一
般
ユ
ー
ザ
様

○

○

○

○

3.4.3 PCS 警報画面 26 ページ○○

3.4.5 PCS 運転操作画面 30 ページ○

×

3.5.2 基本情報設定画面 36 ページ○○

3.5.3 PCS 接続設定画面 39 ページ○

×

3.5.10 整定値設定画面 60 ページ○

×

3.5.6 ネットワーク設定画面 49 ページ○

×

3.5.9 Venus Solar サーバ設定画面 57 ページ○

×

3.5.4 メール通知設定画面 43 ページ○

×

3.5.5 メール宛先設定画面 45 ページ

○

×

○

×

3.5.8 パネル表示設定画面 55 ページ○○

3.5.12 自家消費制御設定画面 66 ページ○

×

3.5.13 時計設定画面 69 ページ

○

○

目的

運
用
監
視

各 PCS の状態を確認したい
各 PCS の整定値を確認したい
PCS の故障内容を確認したい
PCS の故障を遠隔で復旧した
い設
定

設置場所のサイト情報を登録・変更
したい
PCS の接続情報、増減設、収容替えの設定をしたい
PCS の整定値を変更したい
インターネット接続情報を登録・変更したい
監視クラウドとの接続を設定・変更したい
メール通知の宛先を設定・変更
したい
メール通知機能の設定・変更を
したい

参照先

3.4.2 PCS 状態画面 24 ページ
3.4.4 整定値・外部計測設定表示画面 28
ページ

次回点検時期通知機能の設

3.5.7 メンテナンス時期お知らせ設定画面 53

定・変更をしたいページ

設置したモニタの表示内容を設定・変更したい
負荷追従制御機能の設定・変
更をしたい
システム時刻を設定・変更したいINS-190040-4 8 / 137

表 1.3-2 目的別参照先-2
作業者
保
守
・
管
理
者
様

一
般
ユ
ー
ザ
様

○

○

○

○

3.6.5 ネットワーク接続確認画面 83 ページ○○

3.4.6 端末情報画面 33 ページ○○

3.8 パネル表示画面 90 ページ

○

○

目的

保 計測・警報・統計情報をダウンロード
守
したい

参照先

3.6.2 ファイル保存画面 71 ページ

SC1 の設定情報をバックアップ/復旧

3.6.4 設定ファイルのインポート/エクスポート画面 79

したい

ページ

SC1 のネットワーク接続状態を確認したい
端
末 SC1 の状態を確認したい
パ
ネ 設置したモニタに発電電力量等を表ル
示させたい

INS-190040-4 9 / 137

2 WEB の接続
2.1 LAN の接続
SC1 をご利用するにあたって WEB から設定を行う必要があります。SC1 は工場出荷時の状態ではインターネット接続できないため、PC と SC1 を LAN ケーブルで接続し、以下の手順に従い WEB から各種設定を行ってください。
LAN ケーブルの接続方法は自家消費ユニット取扱説明書設置編 「9.2 LAN の接続」を参照してください。
ケーブルの準備ができたら、次に PC の準備を行います。
SC1 は工場出荷時に、下表のように設定されています。
表 2.1-1 工場出荷時の IP アドレス
設 定 項 目説 明

初期値

IPAddress

Ethernet 用の IP アドレス

192.168.1.100

SubnetMask

上記のサブネットマスク

255.255.255.0

2.2 IP アドレス設定
１） PC の OS が Windows7 の場合は、スタート⇒コントロールパネルを選択し、コントロールパネルを表示させます。
PC の OS が Windows10 の場合は、スタート⇒Windows システムツール⇒コントロールパネルでコン
トロールパネルを表示させます。
コントロールパネルが表示されたら、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

2．コントロールパネル

3．ネットワークの状態とタスクの表示

1．スタート

図 2.2-1 スタート画面からコントロールパネルを開く(Windows7)

INS-190040-4 10 / 137

2．Windows システムツール
4．ネットワークの状態とタスクの表示
3．コントロールパネル
1．スタート

図 2.2-2 スタート画面からコントロールパネルを開く(Windows10)

INS-190040-4 11 / 137２）「アダプターの設定の変更」をクリックします。
続けて本装置へ接続しているアダプター名(例：ローカルエリア接続)を右クリックしプロパティを開きます。
(画面は Windows7 のものです。Windows10 でも選択する項目は同じものとなります。)

アダプター設定の変更

プロパティ

図 2.2-3 「アダプターの設定の変更」選択

図 2.2-4 「プロパティ」選択

３）「インターネット プロトコルバージョン 4」をクリックして選択し「プロパティ」ボタンをクリックします。

図 2.2-5 プロトコルバージョン 4 のプロパティ選択

INS-190040-4 12 / 137

４） IP アドレス(I)を 192.168.1.254

サブネットマスク を 255.255.255.0に設定します。
入力後に、「OK」ボタンをクリックします。
(画面は Windows7 のものです。Windows10 でも設定する項目は同じものとなります。)

チェックを入れる

数値を入力
192．168． 1．254
255．255．255． 0

図 2.2-6 IP アドレス設定

以上で、PC の IP アドレス設定は完了です。

INS-190040-4 13 / 137

2.3 Internet Explorer の設定
次に Internet Explorer の設定を行います。
１） IE11 を起動します。スタート⇒Windows アクセサリ⇒Internet Explorer と操作してください。
（画面は Windows10 のものです）

2．Windows アクセサリ

3．Internet Explorer

1．スタート

図 2.3-1 IE11 起動(Windows10)
ツールバーのインターネットオプション(O)を選択します。インターネットオプション ウインドウが表示されます。(画面は Windows7 のものです。)
ツール

インターネットオプション

図 2.3-2 インターネットオプション選択

INS-190040-4 14 / 137２）「接続」タブの「LAN の設定(L)」をクリックし、「ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定」ウインドウを開きます。
図 2.3-4 の①が “レ”(チェック)されていない場合は以降の設定は必要ありません。
チェックされている場合は、②をチェックした後、「詳細設定(C)」ボタンをクリックし「プロキシの設定」ウインドウを開きます。(画面は Windows7 のものです。)

接続

LAN の設定

図 2.3-3 「LAN の設定」選択【注意】チェックの状態によって手順が異なります❶にチェックが入っていない場合└→設定は不要（×でウィンドウを閉じる）❶にチェックが入っている場合└→❷にチェックを入れて「詳細設定」を開く❶❷

図 2.3-4 プロキシサーバの設定

INS-190040-4 15 / 137

３） 「プロキシの設定」の「例外」に 192.168.1.* を 追加します。最後に「OK」ボタンをクリックして終了です。(画面は Windows7 のものです。)
前項の❶にチェックが無い場合は設定不要です

192.168.1.* を追加②
図 2.3-5 プロキシの例外設定≪補足説明≫
サーバーのプロキシアドレス「proxy.hoehoe.net」は実在しないサンプルです。
例外のアドレス「192.168.*」は SC1 初期設定時の例です。
インターネット環境を利用する場合、または既存のローカルネットワーク内に接続する場合は、お客様の環境に合わせた設定を行ってください。

INS-190040-4 16 / 137

3 WEB による状態監視・各種設定
3.1 WEB ブラウザの起動方法(１) 直接 URL を入力して起動する方法
ブラウザの URL 入力に IP アドレスを入力することで、初期 WEB 接続画面を表示することができます。
URL に IP アドレス(初期値は“https://192.168.1.100”)を入力します。
下図のログイン画面が表示されますので、ユーザ名およびパスワード入力してログインします。
URL：https://192.168.1.100

を入力

初回ログイン時（初期設定時）は、「保守・管理者」権限でログインしてください。

「この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります」と警告表示された場合は、19 ページを参照してください。

図 3.1-1 ログイン画面
アカウントおよびパスワードを入力し「OK」ボタンをクリックしますと、PCS 状態画面が表示されます。ただし、PCS が 1 台も接続されていない時は 3.5.2 基本情報設定画面が表示されます。
表 3.1-1 ユーザ毎のユーザ名とパスワード
ユーザ名

初期パスワード

備考

user

1111

一般ユーザ様用

mainte2222

保守・管理者様用【重要】セキュリティ上、初期パスワードは必ず変更してご使用ください。
変更方法は「3.5.2 基本情報設定画面」をご参照ください。

≪補足説明≫
ユーザ名またはパスワードを忘れた場合は、取扱説明書設置編の「10.7 ネットワーク設定の初期化方法」
を参照して、ログインパスワードを初期化してください。

INS-190040-4 17 / 137

【ログイン時の注意事項】
SC1 に PC を接続してご使用になる場合、1 台の SC1 に対して 3 ユーザまでログインすることができます。
すでに 3 ユーザがログインしている状態でログインしようとした場合、下図の画面が表示されてログインに失敗します。

図 3.1-2 ログイン画面(接続数超過)
接続リセットボタンをクリックすることで、現在ログイン中の全ユーザを強制的にログアウトさせることができます。
接続リセットを行った場合に、SOLGRID MANAGER の WEB 画面からの操作を行っていた他のユーザが操作を続行できなくなりますので、ボタンをクリックする際は他のユーザが操作を行っていないことを確認して実行してください。
≪補足説明 – WEB 画面の更新≫
下記の WEB 画面は自動で更新されます。
・PCS 状態画面
・PCS 警報画面
・PCS 運転操作画面
・端末情報画面・パネル表示画面

INS-190040-4 18 / 137

【WEB ブラウザ起動時の注意事項】
SC1 に PC を接続してご使用になる場合に、ブラウザによるセキュリティ確認の警告メッセージが表示されます。
PC を SC1 以外と接続することがなくこの警告を煩わしいと感じる場合は、
6.ブラウザのセキュリティ設定解除を参照し、警告を解除することができます。
以下の手順で警告画面から WEB 画面を表示させることができます。

図 3.1-3 セキュリティ証明書の警告画面(Windows7)
Windows7 の IE11 では、上図の画面で「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。」をクリックすることで WEB 画面を表示させることができます。

INS-190040-4 19 / 137❶

詳細情報をクリック

Web ページに移動（非推奨）をクリック❷

図 3.1-4 セキュリティ証明書の警告画面(Windows10)
Windows10 の IE11 では、初期表示される警告画面では WEB 画面を表示させるリンクは表示されていませんので、①「詳細情報」をクリック後に表示される、②「Web ページに移動(非推奨)」をクリックすることで、WEB 画面を表示させることができます。

INS-190040-4 20 / 137

3.2 初期設定
初めて WEB ブラウザによりログインした時は基本情報設定画面が表示されますので、保守・管理者
様にて各種設定を実施してください。PCS 接続情報が設定済みの場合は、ログイン後に PCS 状態画面が表示されます。
各種設定は保守・管理者様に行っていただく必要があります。初回設定のための設定画面へのアクセ
ス手順は 2 WEB の接続を参照してください。
以下の設定は本装置を運用するために必須となります。ログイン後、対象 WEB 画面より設定してください。
１．基本情報設定(設置場所のサイト情報登録) → 基本情報設定画面(36 ページ)
２．PCS 接続設定(PCS の接続情報の設定)→ PCS 接続設定画面(39 ページ)

自家消費機能を使用する場合は以下の項目の設定が必要です。
１．自家消費設定(負荷追従機能の設定)→ 自家消費制御設定画面(66 ページ)

≪設定に関する注意事項≫
・メール通知機能、クラウド監視機能をご利用になる場合は、インターネット接続設定が必須となります。
・計測情報・統計情報をご利用になる場合は、時計設定または、インターネット接続設定による、NTP
サーバの設定が必須となります。
・上記含めたその他の設定を行う場合は、1.3 本編の目的別参照先より、参考ページを確認して設定してください。

INS-190040-4 21 / 137

3.3 画面共通仕様
ここでは、SC1 の WEB 画面で行える各種機能について解説します。

3.3.1 共通メニューバー
各画面の上部(下図赤枠部分)には、各画面共通で画面遷移アイコンが表示されます。各アイコンをクリックしますと対象の画面が表示されます。
⑥表示日時は、SC1 の内部の日時が表示されますので、操作している PC の日時とは異なる場合がありますが、SC1 の動作に影響はありません。
⑤ログアウトアイコン
ログアウトします④端末情報アイコン①監視アイコン
監視メニュー画面を表示③保守操作アイコン

端末情報画面を表示し

⑥表示日時

します

保守メニュー画面を表示します

画面が表示された日時を表示します

ます②設定アイコン
設定メニュー画面を表示します⑦画面表示エリア
各画面の内容が表示されます。

図 3.3-1 共通メニューバー

INS-190040-4 22 / 137

3.4 監視
ここでは、SC1 の WEB 画面で行える監視機能について解説します。

3.4.1 監視メニュー画面
各画面の共通メニューバーの「監視」アイコンをクリックしますと、監視メニュー画面が表示されます。

①

②

③

④

⑤

図 3.4-1 監視メニュー画面(保守・管理者)
表 3.4-1 監視メニュー画面の表示項目内容説明
項目名

説明

補足

①

PCS 状態アイコン

クリックしますと PCS 状態画面を表示します。

②

PCS 警報アイコン

クリックしますと PCS 警報画面を表示します。

③

整定値・外部計測設定表示

クリックしますと整定値・外部計測設定表示

アイコン

画面を表示します。

④

パネル表示アイコン

クリックしますとパネル表示画面を表示します。

⑤

PCS 運転操作アイコン

クリックしますと PCS 運転操作画面を表示します。

INS-190040-4 23 / 1373.4.2 PCS 状態画面
ログイン後または監視メニュー画面で「PCS 状態」アイコンをクリックすると、PCS 状態画面が表示されます。本画面はおおよそ 5 秒で自動更新されます。
本画面では、接続中の各 PCS の状態及び発電状況の確認が行えます。

①
②
③

⑧

④

⑨

⑤
⑥
⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

図 3.4-2 PCS 状態画面

INS-190040-4 24 / 137

表 3.4-2 PCS 状態画面項目詳細
項目名
総合

①

運転状態

説明

補足

接続する PCS 全体の運転状態を下記の色で表示します。
通信異常(紫色)
異常(赤色)
停止(灰色)
系統異常(橙色)
待機(黄色)
自立運転(青色)
連系運転(緑色)②

現在の発電電力接続する PCS 全体の発電電力を表示し
ます。

③

気温

気温を表示します。

④

日射強度

日射強度を表示します。

⑤

全体の電力指令PCS 全体に対する出力指令値を表示しSC1 への TD 計測入力がなくなった値ます。

場合’、-‘(ハイフン)を表示します。

現在の買電電力

SC1 に入力されている TD 計測値を表

SC1 への TD 計測入力がなくなった示します。

場合、-‘(ハイフン)を表示します。

接続する PCS 全体の発電電力と SC1

SC1 への TD 計測入力がなくなったに入力されている系統電力の合計値が場合、’-‘(ハイフン)を表示します。

⑥⑦

現在の消費電力

表示されます。
⑧⑨
個別⑩

今日の発電電力接続する PCS 全体の今日の発電電力量量を表示します。

累積の発電電力接続する PCS 全体の今日までの累積発量

電電力量を表示します。

PCS No.

接続する PCS 番号(通信 ID)および(発(区画-番号)

電所区画番号－区画内の PCS 番号)を表示します。

⑪

発電電力

接続する PCS の発電電力を表示します。

⑫

積算発電電力量接続する PCS の積算発電電力量を表⑬

個別電力指令値

PCS 個別の電力指令値を表示します。

⑭

状態

接続 PCS 個別の状態を下記の色で表示します。
SC1 では’-‘を表示します。

示します。
通信異常(紫)異常(赤色)
停止(グレー)
系統異常(橙色)
待機(黄色)
自立運転(青色)
連系運転(緑色)⑮

警報クリック時に「PCS 警報」画面へ遷移しま

異常が発生中の PCS のみ「警報」ボす。

タンがアクティブになります。

INS-190040-4 25 / 1373.4.3 PCS 警報画面
PCS 状態画面で「警報」ボタン表示時に「警報」ボタンをクリック、または監視メニュー画面で「PCS警報」アイコンをクリックしますと、PCS 警報画面が表示されます。本画面はおおよそ 5 秒で自動更新されます。
本画面では接続中の各 PCS にて発生している、状態・警報情報の確認が行えます。

①
②

③
⑦

④

⑤

⑥

図 3.4-3 PCS 警報画面

INS-190040-4 26 / 137

表 3.4-3 PCS 警報画面項目詳細
①

項目名

説明

PCS 状態アイコン

クリックしますと、PCS 状態画面へ遷

補足

移します。
②
③

PCS 選択表示ボタン

警報情報を表示したい PCS をドロッ警報が発生している PCS のみ選択でき

プダウンリストより選択します。

ます。

選択した PCS の警報を表示しま
す。

④

発生時刻

警報の発生時刻を表示します。

⑤

名称発生した警報の内容を表示します。

⑥

詳細ボタン

クリックしますと発生している詳細エ

詳細エラー情報が存在する警報の場

ラー情報を表示します。

合のみボタンがアクティブになります。

発生している詳細エラー情報を表示

(注１)

⑦

詳細エラー情報します。

注１：詳細エラー情報が判明している場合は、個別の情報が表示されます。判明していない場合は可能性のある詳細エラー情報項目が全て表示されます。

INS-190040-4 27 / 1373.4.4 整定値・外部計測設定表示画面
監視メニュー画面で「整定値・外部計測設定表示」アイコンをクリックしますと、整定値・外部計測
設定表示画面が表示されます。
本画面では、接続中の各 PCS 毎の整定値情報の確認が行えます。接続設定済みの PCS がない
場合は内容は表示されません。

①
②
③

④

⑬

⑭

㉒

㉗

⑤

⑮

㉓

㉘

⑥

⑦

⑯

㉔

㉙

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉕

㉖

㉚

図 3.4-4 整定値・外部計測設定表示画面

INS-190040-4 28 / 137

表 3.4-4 整定値・外部計測設定表示画面項目詳細
項目名

説明

備考

①

整定値設定アイコン

クリックしますと整定値設定画面を表示します。

②

整定値・外部計測設定取得

クリックしますと各 PCS の最新の整定値・外部計測設定
値を表示します。

③

OVR 検出レベル

220～240V④

OVR 動作時間

0.5～2.0s⑤

UVR 検出レベル

160～180V⑥

UVR 動作時間

0.5～2.0s⑦

OFR(50Hz)周波数

50.5～51.5Hz⑧

OFR(60Hz)周波数

60.6～61.8Hz⑨

OFR 動作時間

0.5～2.0s⑩

UFR(50Hz)周波数

47.5～49.5Hz⑪

UFR(60Hz)周波数

57.0～59.4Hz⑫

UFR 動作時間

0.5～2.0s⑬

電圧上昇抑制検出レベル

202～233V⑭

電圧上昇抑制待機時間

0s／ 200s⑮

単独運転検出(受動)検出レベル

3°／4°／5°／6°／7°／8°／9°／10°⑯

単独運転検出(受動)復帰時間

5s／150s／200s／300s／手動⑰

単独運転検出(能動)ゲイン

A／B／C

⑱

復帰後の投入阻止時間

5s／150s／200s／300s／手動⑲

系統電圧上昇抑制機能

無効／有効

⑳

力率一定制御機能無効／有効㉑

力率一定制御値

0.80～1.00㉒

外部入力接点設定

外部入力１ a 接点,２ a 接点／外部入力１ b 接点,
２ a 接点／外部入力１ a 接点,２ b 接点／外部入力１ b 接点,２ b 接点㉓

外部入力 1 復帰時間㉔

外部入力 2 復帰時間

5s／150s／200s／300s／60min／180min／手動
5s／150s／200s／300s／60min／180min／手動㉕

サイドボタン

操作を禁止／操作を許可(通常)㉖

RPR 検出時動作

ノーマルスタート／ソフトスタート／クリップホールド／クリッ(注１)

プホールド(弱)㉗

停電運用設定再連系待機／自立運転㉘

日射量計測有無

無し／有り

㉙

日射計感度

0.000～9.999㉚

気温計測有無

無し／有り

(注２)

注１：正常な値が取得できなかった場合は“－”を表示します。
注２：自立無し機種は“－”を表示します。
注３：PCS の出荷時期により、設定の項目・範囲が異なります。
SC1 で設定できない項目・範囲については、PCS 本体操作パネルから設定してください。

INS-190040-4 29 / 1373.4.5 PCS 運転操作画面
監視メニュー画面で「PCS 運転操作」アイコンをクリックしますと、PCS 運転操作画面が表示されます。本画面はおおよそ 5 秒で自動更新されます。
本画面では接続中の各 PCS に対して遠隔操作が行えます。

①
②

③
④

図 3.4-5 PCS 運転操作画面

INS-190040-4 30 / 137

表 3.4-5 PCS 運転操作画面項目詳細
項目名① 系統異常復帰一括実行

説明

補足

クリックしますと接続している運転操作実行可能な全ての PCS に対して系統異常警報の一括復帰指令を実行します。

② 運転操作実行

クリックしますと選択された運転操作の実行が行
われます。

③ 状態

PCS の状態を表示します。
いずれにも該当しない場合は空白を表示します。
通信異常(紫色)
異常(赤色)
停止(灰色)
系統異常(橙色)
待機(黄色)
自立運転(青色)
連系運転(緑色)④ 運転操作

以下のいずれかの運転操作を選択します。
デフォルトは無効。
操作しない

運転操作を選択していない状態です。

系統異常復帰系統異常警報を復帰します。

連系運転

PCS の系統連系運転を開始します。

自立運転

PCS の自立運転を開始します。

停止

PCS の運転を停止します。

異常リセット

異常発生時にリセットを試みます。
異常の種類により、リセットが働かない場合があります。

INS-190040-4 31 / 137【系統異常復帰一括実行手順】

系統異常復帰一括実行ボタン

手順：
実行結果：

「系統異常復帰一括実行」ボタンをクリックします。
接続している実行可能な全ての PCS に対して系統異常警報の一括復帰が行われます。

【運転操作手順】

2．運転操作実行ボタン

1．選択

手順 1：

操作したい PCS 番号の「運転操作」欄から、実行したい操作を選択します。

手順 2：「運転操作実行」ボタンをクリックすることで、選択した操作が実行されます。

実行結果：

PCS 毎に指定した運転操作が行われます。

INS-190040-4 32 / 1373.4.6 端末情報画面
各画面の共通メニューバーの「端末情報」アイコンをクリックしますと、端末情報画面が表示されます。
本画面はおおよそ 5 秒で自動更新されます。
本画面では SC1 の情報及び現在の状態の確認が行えます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

図 3.4-6 端末情報画面
表 3.4-6 端末情報画面項目詳細
項目名

説明① ソフトウェアバージョン

SC1 のソフトウェアバージョンを表示します。

② MAC アドレス

SC1 の LAN インタフェースの MAC アドレスを表示

補足

します。
③ 製造番号

SC1 の製造番号を表示します。

④ 自局電話番号

SC1 では`-`を表示します。

⑤ 電波強度SC1 では`-`を表示します。

⑥

SC1 内部の CF カードの全体容量を表示します。

CF カードの全容量⑦ 状態

以下の状態異常発生時に表示します。

TD 計測異常発生中は負荷追従

PCS～SOLGRID MANAGER 間通信異常制御を行いません。

PCS 異常発生中
PCS プログラム更新実行中
RTC 通信異常
時計未設定
TD 計測異常INS-190040-4 33 / 137

3.5 設定
ここでは、SC1 の WEB 画面で行える設定機能について解説します。

3.5.1 設定メニュー画面
各画面の共通メニューバーの「設定」アイコンをクリックしますと、設定メニュー画面が表示されます。
各種設定を行う場合は、実行したい操作に合わせて本画面から設定画面を選択してください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

図 3.5-1 設定メニュー画面

INS-190040-4 34 / 137

表 3.5-1 設定メニュー画面項目詳細
①

項目名

説明

基本情報設定アイコン

クリックしますと基本情報設定画面を表示

補足

します。
②

PCS 接続設定アイコン

クリックしますと PCS 接続設定画面を表示します。

③

メール通知設定アイコン

クリックしますとメール通知設定画面を表示します。

④

メール宛先設定アイコン

クリックしますとメール宛先設定画面を表示します。

⑤

ネットワーク設定アイコン

クリックしますとネットワーク設定画面を表示⑥

メンテナンス時期お知らせ

クリックしますとメンテナンス時期お知らせ設

設定アイコン

定画面を表示します。

⑦

パネル表示設定アイコン

クリックしますとパネル表示設定画面を表示⑧

Venus Solar サーバ設定

クリックしますと Venus Solar サーバ設定

アイコン

画面を表示します。

整定値設定アイコン

クリックしますと整定値設定画面を表示しま

します。

します。

⑨

す。
⑩
⑪

PCS プログラム更新設定ア

クリックしますと PCS プログラム更新設定画

イコン

面を表示します。

自家消費設定アイコン

クリックしますと自家消費設定画面を表示します。

⑫

時計設定アイコン

クリックしますと時計設定画面を表示します。

INS-190040-4 35 / 1373.5.2 基本情報設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「基本情報設定」アイコンをクリックしますと、基本情報設定画面が表示されます。
本画面では PCS 設置場所のサイト情報の登録・変更が行えます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

図 3.5-2 基本情報設定画面

INS-190040-4 36 / 137

表 3.5-2 基本情報設定画面項目
①

項目名

説明

初期値

設定範囲

PCS 接続設定アイコン

クリックしますと PCS 接続設定画面

-

-

-

-

空白

全角 50 文字以内(注１)

空白

全角 50 文字以内(注１)

空白

全角 50 文字以内(注１)

空白

全角 50 文字以内(注１)1111

半角英数 4～16 文字

1111

半角英数 4～16 文字

2222

半角英数 4～16 文字

2222

半角英数 4～16 文字を表示します。
②

基本情報設定ボタン③

ユーザ名入力欄

クリックしますと現在画面に表示されている内容を保存します。
保守メール等に表示されるユーザ
名を入力することができます。

④

サイト名入力欄⑤

住所入力欄

保守メール等に表示されるサイト名を入力することができます。
保守メール等に表示される住所を入力することができます。

⑥

管理者入力欄

保守メール等に表示される管理者を入力することができます。

⑦
⑧
⑨
⑩

一般ユーザログインパス

一般ユーザ権限でログインするため

ワード入力欄のパスワードを変更できます。

一般ユーザログインパス

一般ユーザ権限でログインするため

ワード(確認用)入力欄のパスワードの確認用入力欄

保守・管理者ログインパス

保守・管理者権限でログインするた

ワード入力欄

めのパスワードを変更できます。

保守・管理者ログインパス

保守・管理者権限でログインするたワード(確認用)入力欄

めのパスワードの確認用入力欄

注１：以下の文字は入力禁止文字です。
“ 半角スペース 改行 タブ $ \ % & `’ ! # , < >INS-190040-4 37 / 137

【設定手順｜基本情報設定】

2．基本情報設定
3．OK

1．値を入力手順 1：

各入力項目に任意の値を設定します。

手順 2：

入力が完了したら、「基本情報設定」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認のダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。

実行結果：

設定完了のダイアログが表示され、設定が完了します。

※入力内容に不備がある場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。（設定が反映されません）
入力内容を確認し、手順 1 から再度実施してください。

INS-190040-4 38 / 1373.5.3 PCS 接続設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「PCS 接続設定」アイコンをクリックしますと、PCS 接続設定画面が表示されます。
本画面では PCS の接続情報、増減設、収容替えの設定が行えます。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

図 3.5-3 PCS 接続設定画面

INS-190040-4 39 / 137

表 3.5-3 PCS 接続設定画面項目
項目名①

基本情報設定小アイコン

説明

初期値

設定範囲

クリックしますと基本情報設定画面

-

-

-

-

-

-

-

-

無し

無し／PCS01～PCS30

無し

無し／01～30--

を表示します。
②

ネットワーク設定小アイコン

クリックしますとネットワーク設定画
面を表示します。

③

整定値設定小アイコン

クリックしますと整定値設定画面を表示します。

④

PCS 接続設定ボタン

クリックしますと入力した値を設定します。

⑤

日射・気温の取得先選択

ドロップダウンリストから日射計・気欄

温計の情報を取得する PCS を選
択できます。

⑥

発電所区画設定欄

クラウド監視時の発電所区画に所(注 1)

属する PCS を選択します。
開始~終了までの PCS が該当の発電所区画番号に所属します。

⑦

PCS 機種調査ボタン

クリックしますと、通信線が接続されている PCS の機種情報を取得し、各入力欄に表示させます。

⑧

PCS 番号表示欄

接続する PCS の通信 ID です。

-

-

⑨

区画-番号表示欄

クラウド監視用の発電所区画番号

-

-

(注１)

と発電所内での PCS 番号が表示
空白

半角英数字および . - _空白

半角英数字および . - _

されます。
⑩
⑪
⑫

型名入力欄

通信 ID に対応した PCS の型名を

(注２)

入力します。

製造番号入力欄

通信 ID に対応した PCS の製造番

(注２)号を入力します。

製造年月入力欄

通信 ID に対応した PCS の製造年

(注２)月を入力します。

32 文字以内
32 文字以内
空白

YYYY/MMYYYY:2000～
MM:1～12⑬

接続機種選択欄

通信 ID に対応した PCS の機種を

(注 3)

ドロップダウンリストから選択します。

未接続

未接続/
PVS9R9T200C/
PVS010T200C/
PVS012T200C/
(注 4)

⑭

出力制御設定欄

(注 5)

-

-

⑮

太陽光パネル容量

(注 5)

-

-

⑯

実効 PCS 定格出力電力

(注５)

-

-

⑰

変化レート

(注 5)

-

-

注１：発電所区画は、クラウド監視機能を使用する場合に、区画 1 から順番に詰めて入力してください。
1 区画最大 9 台まで接続可能です。クラウド監視機能を使用しない場合は設定不要です。
注２：PCS 機種調査を実行した場合は、自動的に入力されます。手動で入力する場合は、接続する PCS
本体の銘板を確認し、入力してください。

INS-190040-4 40 / 137

注３：PCS 機種調査を実行した場合は、自動的に選択され、変更不可となります。
注４：PVS012T200C 系は未発売です。
注５：SC1 では使用しません。
【設定手順｜PCS 接続設定】

1．PCS 機種調査ボタン

2．OK

次へ続く

操作前 確認「PCS 機種調査機能」に対応していない機種は、手動で入力する必要があります。
手動入力の場合は、PCS の銘板で機種名を確認してください。

操作前 準備

1．SC1 と PCS を通信配線で接続してください。
2．PCS No.（通信 ID）は、事前に PCS 本体で設定してください。

手順 1：

SC1 と PCS を通信配線で接続した状態で、「PCS 機種調査」ボタンをクリックします。

手順 2：「PCS 機種調査を開始します」のダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

次に続きます。

4．OK
3．この画面で 1～2 分程度お待ちください
次ページへ続く

手順 3：

PCS 機種調査が完了するまで、しばらくお待ちください。（1～2 分程度）

手順 4：

PCS 機種調査の完了後、ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

次に続きます。

INS-190040-4 41 / 137前ページから続く

7．OK

6．PCS 接続設定ボタン

5．内容を確認

8．OK

手順 5：

PCS 機種調査が正常に完了すると、各項目が自動的に入力されます。
内容が正しいことを確認してください。

手順 6：「PCS 接続設定」ボタンをクリックします。

手順 7：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。
（「キャンセル」ボタンをクリックすると、調査した機種情報が反映されません。）

手順 8：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、PCS 接続設定の操作は完了です。
※入力内容に不備がある場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。（設定が反映されません）
入力内容を確認し、手順 1 から再度実施してください。

INS-190040-4 42 / 1373.5.4 メール通知設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「メール通知設定」アイコンをクリックしますと、メール通知設定
画面が表示されます。
本画面ではメール通知対象とする情報の設定・変更が行えます。

①

②
③

④

⑤

図 3.5-4 メール通知設定画面

INS-190040-4 43 / 137

表 3.5-4 メール通知設定画面項目
項目名①

メール宛先設定小アイコン

説明

初期値

設定範囲

クリックしますとメール宛先設定画

-

-

-

-

-

-

面を表示します。
②

メンテナンス設定小アイコン

クリックしますとメンテナンス時期お知らせ設定画面を表示します。

③

メール通知設定ボタン

クリックしますと入力した値を設定します。

④

統計情報メール通知設定

統計情報の通知の ONOFF を切り

日報チェック無し

欄替えます。年報送信を ON にします

月報チェック無しと、年報（1 月 1 日配信）と年度

年報チェック無し

報（4 月 1 日配信）の両方が有効化されます。
⑤

PCS 検出故障通知メール

PCS 警報・状態通知メールの対象

設定欄

警報を切り替えます。

各項目により異なる

-

(注 1)

注１：逆電力検出(RPR)は異常検出の一種として通知されます。異常検出にチェックがない場合は通知されません。また、異常検出にチェックあり、かつ逆電力検出にチェックなしの場合は、逆電力検出以外の異常検出のみ通知されます。本通知は A51(外部入力受信 2)に相当します。
【設定手順｜メール通知設定】

2．メール通知設定ボタン

3．OK

1．項目選択

4．OK

手順 1：

メール通知したい項目にチェックを入れます。メール通知させない項目はチェックを外します。

手順 2：「メール通知設定」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。
（「キャンセルボタン」をクリックすると、変更したメール通知設定が反映されません。）

手順 4：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、メール通知設定の操作は完了です。

INS-190040-4 44 / 1373.5.5 メール宛先設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「メール宛先設定」アイコンをクリックしますと、メール宛先設
定画面が表示されます。
本画面ではメール通知の宛先メールアドレスの設定・変更が行えます。

①

②
③
⑤

④

⑥

⑦

⑧
⑨

図 3.5-5 メール宛先設定画面

INS-190040-4 45 / 137

表 3.5-5 メール宛先設定項目
項目名①

メール通知設定小アイコン②

メンテナンス設定小アイコン

説明

初期値

設定範囲

クリックしますとメール通知設定画

-

-

-

-

-

-

空白

半角英数字および .

面を表示します。
クリックしますとメンテナンス時期お知らせ設定画面を表示します。
③

メール宛先設定ボタン

クリックしますと入力した値を設定します。

④

送信メールアドレス入力欄

各メールの送信先アドレスを入力できます。最大 10 件まで登録可能

-_@

です。
⑤

統計チェックボックス

チェックしたアドレスに統計情報通256 文字以下
-

--

-

-

-

-

7

0～23

-

-

知メールが送信されるようになります。
⑥

警報チェックボックス

チェックしたアドレスに警報・状態通
知メールが送信されるようになります⑦

メンテナンスお知らせチェッ

チェックしたアドレスにメンテナンス時

クボックス期お知らせ通知メールが送信されるようになります。

⑧

統計情報メール送信時刻

ドロップダウンリストで選択した時刻

入力欄に統計情報メールが送信されるようになります。

⑨

テストメール送信ボタン

クリックしますと設定確認メールが、登録された全アドレスに送信されます。(注１)

注 1：テストメール送信ボタンは、メール宛先設定ボタンをクリックした際に、設定変更の有無にかかわらず、有効になります。

INS-190040-4 46 / 137

【設定手順｜メール宛先設定】

3．OK

2．メール宛先設定ボタン

4．OK

1．アドレス入力と項目選択

手順 1：

任意のメールアドレスを入力し、通知したいメールのチェックボックスにチェックをします。
統計情報メールの送信時刻をプルダウンリストから選択します。

手順 2：「メール宛先設定」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。
（「キャンセル」ボタンをクリックすると、変更したメール宛先設定が反映されません。）

手順 4：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、メール宛先設定は完了です。
続いて、入力メールアドレス確認の操作を行います。
※入力内容に不備がある場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。（設定が反映されません）
入力内容を確認し、手順 1 から再度実施してください。
≪補足説明≫
複数のメールアドレスを入力し、その中に誤ったメールアドレスがありますと、正しく動作しません。
（正しいメールアドレスに、統計情報メールが繰り返し送信される場合があります）
メールの受信が正常でない場合は、入力したすべてのメールアドレスの正しさをご確認ください。

INS-190040-4 47 / 137

【入力メールアドレス確認手順】
メール宛先設定が完了

1．テストメール送信ボタン

2．OK
3．OK

手順 1：

メール宛先設定の完了後に、「テストメール送信」ボタンをクリックします。

手順 2：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 3：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

確認：

登録した全てのアドレスに設定確認メールが送信されることを確認してください。
送信されないアドレスがある場合は、入力されたメールアドレスが正しいかを確認してください。

以上で、テストメール送信の操作は完了です。

≪補足説明≫
各メールの通知内容は、「5 通知メールのフォーマット」を参照してください。

INS-190040-4 48 / 1373.5.6 ネットワーク設定画面
基本情報設定画面または設定メニュー画面で「ネットワーク設定」アイコンをクリックしますと、ネットワー
ク設定画面が表示されます。
本画面では SC1 からのインターネット接続情報の設定・変更が行えます。

①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓

図 3.5-6 ネットワーク設定画面

INS-190040-4 49 / 137

表 3.5-6 ネットワーク設定画面項目(1/2)
①
②
③

項目名

説明

Venus Solar

クリックしますと、Venus Solar サー

サーバ設定小アイコン

バ設定画面へ遷移します。

メール宛先設定小アイ

クリックしますと、メール宛先設定画

コン

面へ遷移します。

ネットワーク設定ボタン

クリックしますと、入力したネットワー

初期値

設定範囲

―

―

―

―

―

―

192.168.1.100(注１)255.255.255.0(注１)

0.0.0.0(注２)

ク情報を設定します。
④

IP アドレス入力欄

PC と通信する場合等でネットワー
ク接続するための SC1 の IP アドレスを入力します。

⑤

サブネットマスク入力欄

ネットワーク接続するための SC1 のサブネットマスクを入力します。

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

デフォルトゲートウェイア

ネットワーク接続する際の SC1 のデドレス入力欄フォルトゲートウェイを入力します。

優先 DNS サーバ設定

使用する優先 DNS サーバのアドレ

入力欄

スを入力します。

代替 DNS サーバ設定

使用する代替 DNS サーバのアドレ

入力欄

スを入力します。

プロキシ有無設定欄

ネットワーク接続の際にプロキシサー(注 3)

バを経由するかを設定します。

プロキシサーバアドレス

使用するプロキシサーバのアドレスを入力欄入力します。

半角英数字および . - _ が8.8.8.8

使用可能、最大 64 文字

空白(未設定)
なし

⑫
⑬
⑭
⑮

プロキシポート入力欄

使用するプロキシサーバのポート番(注 3)号を入力します。

プロキシ認証設定欄

プロキシサーバにアクセスする際の(注 3)

認証有無を設定します。

プロキシ認証ユーザ入

プロキシ認証時に使用するユーザ

力欄

名を入力します。

プロキシ認証パスワード

プロキシ認証時に使用するパスワー

入力欄

ドを入力します。

NTP サーバアドレス入

時刻同期に使用する NTP サーバ

力欄のアドレスを入力します。

使用可能、最大 64 文字-

空白(未設定)(注 3)⑪

半角英数字および . - _ が半角英数字および . - _64 文字以下

空白(未設定)-なし-

空白(未設定)空白(未設定)ntp.nict.jp
ntp.jst.mfeed.
ad.jp

半角英数字および . - _ @64 文字以下
半角英数字および . - _64 文字以下
半角英数字および . - _ 半
角スペース (注 4)

注１：IP アドレス・サブネットマスクは０～255 の数字を.(ドット)で区切った数値を入力してください。
注２：ネットワーク接続をする場合、デフォルトゲートウェイの設定は必須です。
注３：プロキシサーバが無しでもネットワーク接続に影響はありません。
注４：NTP サーバは空白で区切ることで複数の登録が可能です。

INS-190040-4 50 / 137

表 3.5-7 ネットワーク設定画面項目 (2/2)
項目名⑯

メール機能使用設定

説明
メール機能を使用するかを設定でき
ます。

⑰
⑱
⑲

SMTP サーバアドレス

メール送信に使用する SMTP サーバ

入力欄のアドレスを入力します。

SMTP ポート番号入SMTP サーバで使用するポート番号

力欄を入力します。

SMTP 認証設定欄

SMTP サーバへのアクセス時に認証を使用するかを設定します。

⑳㉑㉒

SMTP 認証ユーザ入SMTP サーバ認証時に使用するユー

力欄

ザ名を入力します。

SMTP 認証パスワード

SMTP サーバ認証時に使用するパス

入力欄

ワードを入力します。

SSL 入力欄

SMTP に SSL 証明書を使用するかを設定します。

㉓

送信元メールアドレス

SC1 からメールを送信する際の送信

入力欄

元メールアドレスを入力します。

初期値

設定範囲

使用しない

-

空白(未設定)半角英数字および . - _64 文字以下

25

25/465/587

なし-

空白(未設定)空白(未設定)なし

半角英数字および . - _ @64 文字以下
半角英数字および . - _64 文字以下-

空白(未設定)半角英数字および . - _ @64 文字以下

INS-190040-4 51 / 137

【設定手順｜ネットワーク設定】
本画面で行う設定は、インターネット関連機能(メール・クラウド監視)を利用するためには必須です。

1．情報を入力

3．OK

2．ネットワーク設定ボタン

4．OK

事前準備：

デフォルトゲートウェイ・NTP サーバ・プロキシサーバ・SMTP サーバは、お客様の接続環境によって入力すべき値が変わります。事前に入力内容をご確認ください。

手順 1：

お客様のネットワーク環境に合わせて、各項目を入力します。

手順 2：「ネットワーク設定ボタン」をクリックします。

手順 3：

完了ダイアログ、または再起動中のダイアロ
グが表示されたら「OK」ボタンをクリックしま
す。IP アドレス・サブネットマスク・デフォルト
ゲートウェイを変更すると再起動します。

再起動時の表示以上で、ネットワーク設定の操作は完了です。
※入力内容に不備がある場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。（設定が反映されません）
入力内容を確認し、手順 1 から再度実施してください。
≪補足説明≫
・ SC1 と接続されている LAN 回線上に、他に同じ IP アドレスの装置が存在する場合、及び LAN 回線網の IP アドレスが「192.168.1.***」ではない場合は SC1 のローカルネットワーク設定の内容を変更する必要があります。
・ IP アドレスとサブネットマスクを変更しネットワーク設定を実行すると、SC1 は自動的に再起動します。
・ メール機能を使用する場合はネットワーク管理者に使用可能なメールサーバについてご確認ください。
・ プロキシサーバ設定について、設定を行う場合はネットワーク管理者に既存のプロキシ設定をご確認く
ださい。

INS-190040-4 52 / 1373.5.7 メンテナンス時期お知らせ設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「メンテナンス時期お知らせ設定」アイコンをクリックしますと、メンテナンス時期お知らせ設定画面が表示されます。
本画面では次回点検時期の設定・変更が行えます。

①

②
③

④
⑤

図 3.5-7 メンテナンス時期お知らせ画面

表 3.5-8 メンテナンス時期お知らせ設定項目
項目名
①
②
③
④
⑤

説明

メール通知設定小アイ

クリックしますと、メール通知設定画面

コンへ遷移します。

メール宛先設定小アイ

クリックしますと、メール宛先設定画面

コンへ遷移します。

メンテナンス時期設定

クリックしますと、入力した値を設定し

ボタン

ます。

次回メンテナンス日時

次回のメンテナンス日時をドロップダウ

入力欄

ンリストから選択します。

通知間隔

次回メンテナンス日時お知らせ通知の通知間隔をドロップダウンリストから

初期値

設定範囲

-

-

-

-

-

-

無効

-

1月

-

選択します。

INS-190040-4 53 / 137

【設定手順｜メンテナンス時期お知らせ設定】

2．メンテナンス時期設定ボタン
1．メンテナンス時期の設定を入力

3．OK
4．OK

手順 1：

任意の値を設定します。

手順 2：「メンテナンス時期設定」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 4：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、ネットワーク設定の操作は完了です。

INS-190040-4 54 / 1373.5.8 パネル表示設定画面
パネル表示機能に必要な情報を設定する機能です。
設定メニュー画面で「パネル表示設定」アイコンをクリックすると、パネル表示画面が表示されます。
本画面では設置したモニタの表示内容の登録・変更が行えます。
表示内容の変更及び背景画像の変更はこの画面から行ってください。

①
②
ｚ
③
④
ｚ
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

図 3.5-8 パネル表示設定画面例

INS-190040-4 55 / 137

表 3.5-9 パネル表示設定画面項目
項目名
①

説明

初期値

クリックしますと入力したパネル表示情報を設定します。

－

パネル表示有効無

パネル表示(発電表示、グラフ表示、コマーシャル表示の

有効

効設定

繰り返し)の有効／無効を設定します。

コマーシャル有効無

コマーシャル表示(広告等の任意画面を 15 秒間表示)

効設定の有効／無効を設定します。

発電電力量のグラフ

発電電力量のグラフ表示の縦軸のオート／固定を設定

縦軸スケール設定

します

発電電力量のスケー

発電電力量のグラフ表示の縦軸を固定設定時にスケー

ル最大値設定ル最大値を設定します

発電所名選択

パネル表示にて表示する発電所名として基本情報設定

基本情／カスタム設定から選択します。

報設定

表示発電所名発電所名選択が「カスタム設定」の場合表示する発電

空白

(注 1)

所名を設定します。

計測値背景色

計測値の背景色として標準色のシルバー／グレイ／ブラ

パネル表示設定ボタ

備考

ン
②
③
④
⑤
⑥
⑦

有効
オート
5

5～3000
単位：kWh

禁止文字以外、
最大全角 20 文
字

⑧

ブラック

ック／レッド／マルーン／イエロー／オリーブ／ライム／グリーン／アクア／ティール／ブルー／ネイビー／フクシャ／
パープルを設定します。
⑨

計測値背景透過率

背景色の透過率として 0%／30%／50%／80%／

30%

100%を設定します。
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

発電情報画像設定

クリックしますと、ファイル選択ダイアログが開きます。画像

参照ボタン

ファイルを選択することができます。

発電情報画像設定

クリックしますと、⑩で選択したファイルを発電情報の背景

アップロードボタン

ファイルとしてアップロードします。

グラフ画像設定参照

クリックしますと、ファイル選択ダイアログが開きます。画像

ボタン

ファイルを選択することができます。

グラフ画像設定アップ

クリックしますと、⑫で選択したファイルをグラフ表示の背ロードボタン景ファイルとしてアップロードします。

コマーシャル画像設クリックしますと、ファイル選択ダイアログが開きます。画像

定参照ボタン

ファイルを選択することができます。

コマーシャル画像設クリックしますと、⑭で選択したファイルをコマーシャル画像

定アップロードボタン

ファイルとしてアップロードします。

－

png 形式のファ
イルです。

－

(注 2)

－

png 形式のファ
イルです。

－

(注 2)

－

png 形式のファ
イルです。

－

(注 2)

注１：表示発電所名への入力禁止文字：“ 半角スペース 改行 タブ $ \ % & `’ ! # , < >注２：アップロードは 1 ファイルずつのみ実行可能です。発電情報・グラフ・コマーシャルの全ての画像を一括更新はできません。

INS-190040-4 56 / 1373.5.9 Venus Solar サーバ設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「Venus Solar サーバ設定」アイコンをクリックしますと、
Venus Solar サーバ設定画面が表示されます。
本画面では、クラウド監視設定の有効無効の設定が行えます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

図 3.5-9 Venus Solar サーバ設定画面

INS-190040-4 57 / 137

表 3.5-10 Venus Solar サーバ設定項目
項目名①

メール宛先設定小ア

説明

初期値

備考

クリックしますとメール宛先設定画面を表示します。

－－

Venus Solar サー

クリックしますと、クラウド監視機能の有効無効を設定し－－バ設定ボタンます。

クラウド監視(Venus

クラウド監視機能の有効無効を切り替えます。

停止

－

イコン
②
③

Solar) 接 続 設 定 ラ
ジオボタン④

計測開始時刻表示

クラウド監視における計測開始時刻を表示します。

04:00－(注 1)⑤

計測終了時刻表示

クラウド監視における計測終了時刻を表示します。

19:59－(注 1)⑥

送信周期(分)表示

SC1 から Venus Solar へのデータ送信の周期を表示し5－(注 1)⑦

再送開始時刻表示

21:00－(注 1)

23:59－(注 1)

100－(注 1)－－ます。
クラウド監視における送信失敗したデータの再送処理の開始時刻を表示します。
⑧

再送終了時刻表示

クラウド監視における送信失敗したデータの再送処理の終了時刻を表示します。

⑨⑩

再送ファイル上限数

Venus Solar へのデータ再送処理で送信可能なファイ表示

ルの上限数を表示します。

登録済み区画の端PCS 接続設定で設定した監視区画ごとの端末 ID を表末 ID 表示示する。

注 1：表示のみ可能です。設定変更はできません。

INS-190040-4 58 / 137

【設定手順｜Venus Solar サーバ設定（クラウド監視サービス）】

2．Venus Solar サーバ設定ボタン
1．サービス利用の場合は「開始」を選択

手順 1：

ラジオボタンを選択します。
クラウドサービスを利用する場合は「開始」、利用しない場合は「停止」を選択します。
（Venus Solar のご利用には、別途サービスご契約が必要です）

手順 2：「Venus Solar サーバ設定」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 4：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、Venus Solar サーバ設定の操作は完了です。

INS-190040-4 59 / 1373.5.10 整定値設定画面
各設定画面または設定メニュー画面で「整定値設定」アイコンをクリックしますと、整定値設定画面が表示されます。
本画面では、各 PCS の整定値を個別・一括で設定・変更が行えます。
整定値変更は PCS 本体からも設定可能ですが、「RPR 検出時動作」のみ本画面からのみ更新
可能です。

①

②
③

④
⑥

⑦

⑤
⑨

㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝

⑧
⑩
⑫
⑭
⑮
⑰
⑱
⑳
㉒

⑪
⑬
⑯
⑲
㉑
㉓

図 3.5-10 整定値設定画面

表 3.5-11 整定値設定画面項目(1/3)
項目名
①
②

説明

初期値

設定範囲

整定値・外部計測

クリックしますと、整定値・外部計測設定表示画面が表－－

設定表示小アイコン示されます。

ネットワーク設定小ア

クリックしますと、ネットワーク設定画面が表示されます。

－－

整定値設定ボタン

クリックしますと、入力した整定値をチェックした PCS に設

－

－

(注１)

定します。

ALL ON ボタン

クリックしますと、設定可能 PCS 番号全てにチェックが入

－

－

イコン
③
④

ります。

INS-190040-4 60 / 137

表 3.5-12 整定値設定画面項目(2/3)
項目名

説明

初期値

設定範囲

⑤

ALL OFF ボタン

クリックしますと、設定可能 PCS 番号全てのチェックが外

－

－

⑥

設定対象 PCS 選択

－

－

PCS01

－

－

－

－

－

れます。
チェックを入れた PCS が設定の対象となります。

チェックボックス⑦⑧

読取対象 PCS 選択

ドロップダウンリストから整定値を読み取る PCS 番号を選

欄

択します。

読み込みボタン

クリックすると、⑦で選択した PCS の現在の整定値を画面に表示します。

⑨⑩

設定整定値チェック

設定する整定値を選択するチェックボックスです。チェックボックス(注２)を付けた整定値を⑥で選択した PCS に設定します。

OVR 検出レベル入

整定値項目 OVR 検出レベルの値を入力します。

－

220～240

整定値項目 OVR 動作時間の値を入力します。

－

0.5～2.0

整定値項目 UVR 検出レベルの値を入力します。

－

160～180

整定値項目 UVR 動作時間の値を入力します。

－

0.5～2.0

整定値項目 OFR(50Hz)周波数の値を入力します。

－

50.5～51.5

整定値項目 OFR(60Hz)周波数の値を入力します。

－

60.6～61.8

整定値項目 OFR 動作時間の値を入力します。

－

0.5～2.0

整定値項目 UFR(50Hz)周波数の値を入力します。

－

47.5～49.5

整定値項目 UFR(60Hz)周波数の値を入力します。

－

57.0～59.4

力欄⑪

OVR 動作時間入力
欄⑫

UVR 検出レベル入力欄⑬

UVR 動作時間入力欄⑭

OFR(50Hz) 周 波
数入力欄⑮

OFR(60Hz) 周 波
数入力欄⑯

OFR 動作時間入力欄⑰

UFR(50Hz) 周 波
数入力欄⑱

UFR(60Hz) 周 波
数入力欄⑲

UFR 動作時間

整定値項目 UFR 動作時間の値を入力します。

－

0.5～2.0⑳

電圧上昇抑制検出

整定値項目 電圧上昇抑制検出レベルの値を入力しま－202～233

レベル入力欄す。

電圧上昇抑制待機

整定値項目 電圧上昇抑制待機時間の値をドロップダ

－

－

時間入力欄

ウンリストから選択します。

単独運転検出(受整定値項目 単独運転検出(受動)検出レベルの値を－－動)検出レベル入力

ドロップダウンリストから選択します。
－

－

－

－

㉑
㉒

欄
㉓
㉔
㉕

単独運転検出(受整定値項目 単独運転検出(受動)復帰時間の値をド動)復帰時間ロップダウンリストから選択します。

単独運転検出(能整定値項目 単独運転検出(能動)ゲインの値をドロッ動)ゲイン入力欄

プダウンリストから選択します。

復帰後の投入阻止

整定値項目 復帰後の投入阻止時間の値をドロップダ

時間入力欄

ウンリストから選択します。

INS-190040-4 61 / 137

表 3.5-13 整定値設定画面項目(3/3)
項目名
㉖
㉗
㉘

説明

初期値

設定範囲

系統電圧上昇抑制

整定値項目 系統電圧上昇抑制機能の有効無効を

－

－

機能設定欄

設定します。

力率一定制御機能

整定値項目 力率一定制御機能の有効無効を設定し

－

－

設定欄

ます。

力率一定制御値入

整定値項目 力率一定制御値を入力します。

－

0.8～1.0

外部入力接点設定

整定値項目 外部入力接点設定の値をドロップダウンリ

－

－

設定欄

ストから選択します。

外部入力 1 復帰時

整定値項目 外部入力１復帰時間の値をドロップダウ

－

－

間設定欄

ンリストから選択します。

外部入力２復帰時

整定値項目 外部入力２復帰時間の値をドロップダウ

－

－

間設定欄

ンリストから選択します。

サイドボタン設定欄

整定値項目 サイドボタンの使用設定をドロップダウンリス

－

－

－

－

力欄
㉙
㉚
㉛
㉜

トから選択します。
㉝

RPR 検出時動作設

整定値項目 RPR 検出時動作の値をドロップダウンリス

定欄(注３)

トから選択します。

注１：ボタンは、⑥及び⑨のチェックボックスが両方チェックされている状態のみ有効になります。
注 2：各入力欄は該当のチェックボックスにチェックが入っている場合のみ変更可能となります。
注３：本装置でのみ設定変更できます。負荷追従制御をご利用になる場合は、「ソフトスタート」設定を推奨いたします。
注４：PCS の出荷時期により、設定の項目・範囲が異なります。
SC1 で設定できない項目・範囲については、PCS 本体操作パネルから設定してください。

INS-190040-4 62 / 137

【設定手順｜整定値設定（PCS からの読み込み）】

3．OK
1．PCS を選択
2．読込ボタン

4．OK

5．読込結果を確認

手順 1：

整定値を読み込みたい PCS の番号（通信 ID）を選択します。

手順 2：「読込」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 4：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 5：

読み込まれた整定値を確認します。

以上で、整定値読み込み操作は完了です。
整定値書き込み操作に続きます。

INS-190040-4 63 / 137

【設定手順｜整定値設定（PCS への書き込み）】

5．OK

4．整定値設定ボタン
1．PCS 選択

2．項目選択

3．値入力

7．OK
6．しばらくお待ちください

手順 1：

一括設定したい PCS にチェックを入れます。

手順 2：

設定したい項目にチェックを入れます。

手順 3：

設定したい値を入力します。

手順 4：「整定値設定ボタン」をクリックします。

手順 5：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 6：

1～2 分程度お待ちください。（PCS に整定値を送信しています）

手順 7：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、整定値設定（書き込み）の操作は完了です。
※入力内容に不備がある場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。（設定が反映されません）
入力内容を確認し、手順 1 から再度実施してください。

INS-190040-4 64 / 1373.5.11 PCS プログラム更新設定画面
設定メニュー画面で「PCS プログラム更新設定」アイコンをクリックしますと、PCS プログラム更新設
定画面が表示されます。
本画面では設定項目の参照のみ行えます。

①②③

図 3.5-11 PCS プログラム更新設定画面
表 3.5-14 PCS プログラム更新設定画面表示項目詳細
項目名

説明

①

PCS プログラム更新有PCS プログラム更新有効／無効を表示しま

効／無効

す。

PCS プログラム更新開

PCS プログラム更新開始時刻を表示しま

始時刻

す。

PCS プログラム更新終PCS プログラム更新終了時刻を表示しま

了時刻

す。

②
③

備考

≪補足説明≫
本機能は無効となっております。PCS プログラム更新は行われません。

INS-190040-4 65 / 1373.5.12 自家消費制御設定画面
設定画面にて、「自家消費設定」アイコンをクリックしますと、自家消費設定画面が表示されます。
本画面では、負荷追従制御の設定・変更が行えます。
本画面の設定項目は接続する PCS 及び電力計測用トランスデューサ(以下 TD)により、設定内容が変わります。注意事項をご確認の上、設定してください。

①
②
③

④
⑤
⑥

図 3.5-12 自家消費設定画面

INS-190040-4 66 / 137

表 3.5-15 自家消費設定項目
項目名①

自家消費設定ボタン

説明
クリックしますと、入力した内容を設定します。

②

レンジ入力欄接続した TD の計測範囲の最大計
測電力を入力します。(注１)③

オフセット(ゼロ点調整)

TD の計測電流 12.00mA を 0kW

入力欄として、実測値とのずれを入力しま

初期値

設定範囲

-

-

100

1~10000

0-100.00~100.00

無効

-

50

1~500

20

0～1000す。(注２)④⑤

負荷追従制御有効無負荷追従制御の有効無効を設定し

効設定

ます。

総発電量入力欄

接続中の PCS の合計出力電力を入力します。(注３)⑥固定買電量入力欄

受電契約容量のうち、常に買電する
電力を入力します。(注４)

注１：接続している TD の設定を確認して、入力してください。
注２：基本的には 0 のままの運用で問題ありません。
注３：実際の出力電力ではなく各 PCS の最大出力電力(定格電力)の合計を入力してください。
注４：総発電量の 10~20%の値を目安に入力してください。

INS-190040-4 67 / 137

【設定手順｜自家消費設定】

2.自家消費設定ボタン

3．OK

1.値を入力

4．OK

手順 1：

各項目に環境に合わせた値を入力します。

手順 2：「自家消費設定」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

手順 4：

完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

以上で、自家消費設定は完了です。
※入力内容に不備がある場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。（設定が反映されません）
入力内容を確認し、手順 1 から再度実施してください。

≪補足説明≫
本画面で行う設定は PCS の出力に直接影響します。
運用時に PCS の出力が思わしくない場合は、本画面の設定項目を変更してください。

INS-190040-4 68 / 1373.5.13 時計設定画面
設定画面にて、「時計設定」アイコンをクリックしますと、時計設定画面が表示されます。
本画面では、SC1 内部時刻の設定・変更が行えます。

①
②

③

④

⑤

⑥

図 3.5-13 時計設定画面
表 3.5-16 時計設定画面項目
①

項目名

説明

時計設定ボタン

クリックしますと、入力した時刻を設定
します。

初期値

設定範囲

-

-

②

日時：年選択欄

現在時刻の年を選択します。

現在時刻の年

現在年-5 年 ~ + 9 年③

日時：月選択欄

現在時刻の月を選択します。

現在時刻の月1~12④

日時：日選択欄

現在時刻の日を選択します。

現在時刻の日1~31⑤

日時：時選択欄

現在時刻の時を選択します。

現在時刻の時0~23⑥

日時：分選択欄

現在時刻の分を選択します。

現在時刻の分

0～59

INS-190040-4 69 / 137

3.6 保守
ここでは、SC1 の WEB 画面で行える保守機能について解説します。

3.6.1 保守メニュー画面
各画面の共通メニューバーの「保守操作」アイコンをクリックしますと、保守メニュー画面が表示されま
す。

①

②

③

④

図 3.6-1 保守メニュー画面

表 3.6-1 保守メニュー画面項目詳細
①

項目名

説明

ファイル保存アイコン

クリックしますとファイル保存画面を表

補足

示します。
②

プログラム更新アイコン

クリックしますとプログラム更新画面を表示します。

③

設定ファイルのイン

クリックしますと設定ファイルのインポー

ポート/エクスポートア

ト/エクスポート画面を表示します。

イコン④

ネットワーク接続確認

クリックしますとネットワーク接続確認

アイコン

画面を表示します。

INS-190040-4 70 / 1373.6.2 ファイル保存画面
保守メニュー画面で「ファイル保存」アイコンをクリックしますと、ファイル保存画面が表示されます。
本画面では計測情報・統計情報・警報情報のダウンロードが行えます。

③

⑥

①

②

④

⑤

⑦
⑧
⑨

図 3.6-2 ファイル保存画面

INS-190040-4 71 / 137

表 3.6-2 ファイル保存画面の項目内容説明
項目名
計測ロ

①

年選択リストグ zip ファイル作

説明
ダウンロードしたい計測ログの年を設定します。

②

月選択リスト成ダウンロードしたい計測ログの月を選択します。

③

計測ログ zip ファイル

クリックしますと選択された年月日

作成ボタンの計測ログから zip ファイルが作成

初期値

設定範囲

2016
全部

1～12、全部

―

―

されます。
統計情

④

年選択リスト報 zip ファイル作

ダウンロードしたい統計情報の年を設定します。

⑤

月選択リスト成ダウンロードしたい統計情報の月を選択します。

⑥

統計情報 zip ファイル

クリックしますと選択された年月の作成ボタン

統計情報から zip ファイルが作成

2016
全部

1～12、全部

―

―

されます。
ファイル

⑦

ダ ウ ン

計測ログをダウンロード「 計測ログをダウンロード」 リンク

リンク

を、右クリックすることによりダウン

ロード
(注１)

ロードできます。
⑧

警報ログをダウンロード「 警報ログをダウンロード」 リンク

リンク

を、右クリックすることによりダウンロードできます。

⑨

統計情報をダウンロー「統計情報をダウンロード」リンク

ドリンクを、右クリックすることによりダウンロードできます。

注 1: 対象のファイルが存在しない場合は表示されません。

INS-190040-4 72 / 137

【ログファイルをダウンロードする手順】

2．対象をファイルに保存

1．リンクを右クリック

3．保存先とファイル名を指定

4．保存

手順 1：

「○○ログをダウンロード」と表示されたリンクを右クリックします。
※保存したいログファイルのリンクを右クリックしてください。

手順 2：「対象をファイルに保存(A)」をクリックします。

手順 3：

保存するファイル名と保存場所を指定します。

手順 4：「保存(S)」ボタンをクリックします。

操作結果：

指定した保存場所に、指定したファイル名で、ログファイルがダウンロードされます。

以上で、ログファイルのダウンロード操作は完了です。

INS-190040-4 73 / 1373.6.3 プログラム更新画面
保守メニュー画面で「プログラム更新」アイコンをクリックしますと、プログラム更新画面が表示されます。
本画面では、SC1 の本体ファームウェアの更新が行えます。

①②

図 3.6-3 プログラム更新画面
表 3.6-3 プログラム更新画面表示項目詳細
項目名
①

参照ボタン

説明

備考

クリックしますと、ファイル選択ダイアログが開きます。SC1

拡張子が“.tar”のファイルです。

へアップロードするプログラムファイルを選択します。
②

更新ボタン

クリックしますと SC1 へプログラムファイルのアップロードを開始します。

INS-190040-4 74 / 137

【プログラム更新手順】

4．更新

1．参照

2．更新用ファイルを選択

3．開く

プログラム転送が開始されます。
画面が変わるまでお待ち下さい。

手順 1：

参照をクリックします。

手順 2：

ダイアログが開きましたら、更新用ファイルを選択します。

手順 3：「開く」ボタンをクリックします。

手順 4：

選択したファイルが表示されていることを確認したら、「更新」ボタンをクリックします。

手順 5：プログラム転送が実行されますので、完了するまでお待ちください。
（このとき、画面は更新されませんが、ボタンが非アクティブになります）

以上で、プログラム転送の操作は完了です。
次ページを参照し、確認作業を実施してください。

INS-190040-4 75 / 137

プログラム転送が終了しましたら、以下の画面を表示します。
この場合は転送終了画面が表示されたのち、4 分程度経過すると SC1 が再起動します。

再起動したら「3.1 WEB ブラウザの起動方法」に従って再度ログインし、端末情報画面でソフトウェア
バージョンが更新されたことを確認してください。

INS-190040-4 76 / 137

プログラム転送終了時にクラウドからの PCS プログラム更新中の場合は、以下の画面を表示します。この場合は、PCS プログラム更新終了後に SC1 が再起動します。

転送されたプログラムファイルが PCS プログラムのみの場合、SC1 への転送終了時以下の画面を表示します。なお SC1 から PCS へのプログラム転送は、3.5.11 PCS プログラム更新設定画面に表示されている転送時間帯に行います。

INS-190040-4 77 / 137

転送が失敗しますと以下の画面を表示します。
表 3.6-4 を参考に転送ファイルを確認の上、再度実行してください。

表 3.6-4 プログラム転送失敗原因
表示内容
ファイル不正原因

処置

プログラムファイルが壊れています。

メーカ支給の正しいファイルか確認
してくださいプログラム転送中

Venus Solar からもプログラム転Venus Solar から転送中のプログ送中です。

ラムと重複していないかご確認し、終了後に再度実行してください。

INS-190040-4 78 / 1373.6.4 設定ファイルのインポート/エクスポート画面
保守メニュー画面で「設定ファイルインポート/エクスポート」アイコンをクリックしますと、設定ファイルイン
ポート/エクスポート画面が表示されます。
本画面では、SC1 の各設定情報のバックアップ及びリカバリが行えます。

①②③

図 3.6-4 設定ファイルインポート/エクスポート画面
表 3.6-5 設定ファイルインポート/エクスポート画面の項目内容説明
項目名
①

説明

補足

設定ファイルダウンロードリ

現在の SC1 の設定ファイルを PC にダウン 設定ファイルが存在

ンク

ロードします。

しない場合は表示されません。

②

参照ボタン

ファイル選択ダイアログが開いて、SC1 へア 拡張子が zip のファップロードする設定ファイルを選択します。

③

アップロードボタン

イルです。

SC1 へ設定ファイルのアップロードを開始します。

≪補足説明≫
本機能は SC1 の設定復旧のための機能です。
初期設定後・及び設定変更後には本画面から設定ファイルのダウンロードを行ってください。

INS-190040-4 79 / 137

【設定ファイルダウンロード手順】

1．リンクを右クリック

2．対象をファイルに保存

3．保存先とファイル名を指定

4．保存

手順 1：

ダウンロードリンクを右クリックします。

手順 2：「対象をファイルに保存(A)」をクリックします。

手順 3：

保存するファイル名と保存場所を指定します。

手順 4：「保存(S)」ボタンをクリックします。

操作結果：

指定した保存場所に、指定したファイル名で、設定ファイルがダウンロードされます。

以上で、設定ファイルダウンロードの操作は完了です。

INS-190040-4 80 / 137

【設定ファイルアップロード手順】

1．参照
4．アップロード
2．設定ファイルを選択

3．開く

アップロードが開始されます。
画面が変わるまでお待ち下さい。

手順 1：

参照をクリックします。

手順 2：

ダイアログが開きましたら、アップロードしたいファイルを選択します。

手順 3：「開く」ボタンをクリックします。

手順 4：

選択したファイルが表示されていることを確認したら、「アップロード」ボタンをクリックします。

手順 5：

アップロードが実行されますので、完了するまでお待ちください。
（このとき、画面は更新されませんが、ボタンが非アクティブになります）

以上で、設定ファイルアップロードの操作は完了です。
次ページを参照し、確認作業を実施してください。

INS-190040-4 81 / 137

設定ファイルのアップロードが終了しましたら、以下の画面を表示します。4 分程度経過すると SC1 が再起動しますので、再起動したら「3.1 WEB ブラウザの起動方法」に従って再度ログインしてください。

インポートが失敗しますと以下の画面を表示します。
表 3.6-6 を参照にアップロードしたファイルを確認の上、再度実行してください。

表 3.6-6 設定ファイルインポート失敗原因
項目
ファイル不正原因
設定ファイルが正しくありません。

処置
ダウンロードした正しいファイルであるか確認してください。

プログラム転送中

PCS プログラムの転送中です。

プログラム転送が終了した後、再度実行してください。

INS-190040-4 82 / 1373.6.5 ネットワーク接続確認画面
保守メニュー画面で「ネットワーク接続確認」アイコンをクリックしますと、ネットワーク接続確認画面が表示されます。
本画面では、SC1 のネットワーク接続状態の確認が行えます。

①
②

③

④

図 3.6-5 ネットワーク接続確認画面
表 3.6-7 ネットワーク接続確認画面の項目内容説明
項目名
①

説明

初期値

設定範囲

検索対象ホスト入

ネットワーク確認を行いたいサーバ

空白

半角英数字およ力欄

等の IP アドレスもしくはホスト名をび . - _ @が使用可能。

入力します。
②

導通確認ボタン

クリックしますと、①に入力した IP ア

-

-

-

-

-

-

ドレスに対して通信ができているかの確認コマンドを実行します。
③

DNS 名前解決確

クリックしますと、①に入力したホスト

認ボタン

名に対して名前解決ができているかの確認コマンドを実行します。

④

確認結果表示欄②または③で実行されたコマンドの結果を表示します。

INS-190040-4 83 / 137≪補足説明≫・導通確認クリック時に実行されるコマンドは ping コマンドです。
・DNS 名前解決確認時に実行されるコマンドは nslookup コマンドです。
・実際にネットワークに関するトラブルがあった場合は、ネットワーク管理者にご相談の上で、本機能をご利用ください。

【ネットワーク接続が正常でない場合の確認手順】
ネットワーク接続が正常でない場合は、下記手順に従って本画面機能をご使用ください。
①検索対象ホストにルータの IP アドレスを入力し、導通確認を実行します。正常に完了した場合は②を実
④

施します。
④

②検索対象ホストにセグメント B の IP アドレスを入力
し、導通確認を実行します。正常に完了した場合は③②③を実行します。

①③インターネットルータの IP アドレスを入力し、導通確認を実行します。正常に完了した場合は④を実行します。
④各サーバのアドレスを入力し、DNS 名前解決確認を実行します。確認対象となるサーバは、クラウドサー
バ(Venus Solar)、メールサーバ(お客様で用意されたサーバ)となります。正常に完了した場合は、巻末のお客様相談窓口に相談してください。
図 3.6-6

システム構成図(例)①～④までの間で失敗した場合は、ネットワーク管理者に相談してください。
実際の操作手順は次項から記載します。

INS-190040-4 84 / 137

【ネットワーク導通確認手順】

1．IP アドレス入力

3．OK

2．導通確認ボタン

4．しばらく待ちます

5．OK

手順 1：

導通確認するサーバの IP アドレスを入力します。

手順 2：「導通確認」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

手順 4：

確認中画面が表示されるのでしばらく待ちます。

手順 5：

完了ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

以上で、ネットワーク導通確認の操作は完了です。
確認結果は、次ページを参考にご確認ください。

INS-190040-4 85 / 137

結果を確認します。

・結果確認

Packet loss が 100%でなければ、通信成功です。

Packet loss が 100%の場
合は対象のアドレスとの通信はできていません。

INS-190040-4 86 / 137

【DNS 名前解決確認手順】

1．サーバーホスト入力

3．OK

2．DNS 名前解決確認ボタン

4．しばらく待ちます

5．OK

手順 1：

名前解決確認するサーバのホスト名を入力します。

手順 2：「DNS 名前解決確認」ボタンをクリックします。

手順 3：

確認ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。

手順 4：

確認中画面が表示されるのでしばらく待ちます。

手順 5：

確認完了ダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。

以上で、DNS 名前解決確認の操作は完了です。
確認結果は、次ページを参考にご確認ください。

INS-190040-4 87 / 137

結果を確認します。

・結果確認
入力ホストのアドレスが表示されれば成功です。

何も表示されていない場合は通信失敗ですINS-190040-4 88 / 137

3.7 ログアウト
共通メニューバーの「ログアウト」をクリックしますとログイン状態が解除され、ログアウト画面が表示されます。

図 3.7-1 ログアウト画面※「SOLGRID MANAGER」をクリックしますと、ログイン画面が表示されます。

INS-190040-4 89 / 137

3.8 パネル表示画面
3.8.1 パネル表示の起動
パネル表示画面を表示させるには、以下の２種類の方法があります。
(１) 監視メニュー画面から起動する方法
監視メニュー画面で「パネル表示」アイコンをクリックしますと、パネル表示画面が表示されます。

図 3.8-1 監視メニュー画面からのパネル表示の起動

INS-190040-4 90 / 137

(２) 直接 URL を入力して起動する方法
ブラウザの URL 入力に IP アドレス＋“/panel.html”(IP アドレスの初期値は“192.168.1.100”)を入力することで、パネル表示画面を表示することもできます。

https://192.168.1.100/panel.htmlと入力

図 3.8-2 パネル表示の起動・ パネル表示画面は“発電情報表示”、“グラフ表示”、“コマーシャル表示”の３画面からなります。
・ パネル表示設定で“パネル表示 有効”に設定した場合に、“発電情報表示”→“グラフ表示”→“コマーシャル表示”→“発電情報表示”→・・・の順にローテーション表示します。
またこの時、パネル表示設定で“コマーシャル 無効”に設定した場合は、“発電情報表示”→“グラフ表示”→“発電情報表示”→・・・の順に表示します。
各画面の表示時間は以下の通りです。
表 3.8-1 パネル表示の表示時間
表示する画面時間

発電情報表示

30 秒

グラフ表示

15 秒

コマーシャル表示

15 秒

・ 画面の背景画像は、パネル表示設定で各々の画面用に登録可能です。
≪補足説明≫
・ パネル表示を同時表示する WEB 端末は最大 1 台までとしてください。
複数の WEB 端末で表示させると、パフォーマンスが低下します。

INS-190040-4 91 / 1373.8.2 長時間パネル表示する場合
IE11 は長時間起動するとメモリ使用量が増加します。そのためパネル表示画面を長時間表示させるには、以下の方法で定期的に再起動させる必要があります。
(１) バッチファイルの作成
パネル表示画面を自動的に終了、開始するバッチファイルを作成します。以下の内容をメモ帳等のテキストエディタに記載してください。

rem IE を強制に閉じる
taskkill /im iexplore.exe /f
rem 10 秒待ちます
ping localhost -n 10 > nul
rem パネル表示画面を開く
start "" "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" "https://xxx.xxx.xxx.xxx/panel.html"※xxx.xxx.xxx.xxx はお客様の設定に合わせて記載してください。
初期状態の場合は 192.168.1.100 としてください。
記載できたら、ファイルを下記の手順にて保存してください。

①名前を付けて保存すると、保存ダイアログが表示されます。

②ファイル名に「ie_panel.bat」と入力します。

③ファイルの種類を「すべてのファイル」に変更します。

④保存ボタンをクリックします。

INS-190040-4 92 / 137保存したファイルを任意の場所にコピーします。
例）C ドライブㅤ├batㅤㅤㅤ├ie_panel.bat(２) タスクスケジューラの設定① タスクスケジューラを起動します(Windows7 の場合、すべてのプログラム→アクセサリ→システム
ツール→タスクスケジューラ、Windows10 の場合、すべてのアプリ→W→Windows 管理ツール→タ
スクスケジューラ)。

図 3.8-3 タスクスケジューラの設定 1

INS-190040-4 93 / 137

「名前」に「IE パネル表示バッチ」を入力して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-4 タスクスケジューラの設定 2②

再起動周期(「毎日」を推奨)を選択して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-5 タスクスケジューラの設定 3

INS-190040-4 94 / 137

③ 開始日時(時刻は 0:00 を推奨)を設定して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-6 タスクスケジューラの設定 4

INS-190040-4 95 / 137

④「プログラムの開始」を選択して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-7 タスクスケジューラの設定 5⑤「プログラム/スクリプト(P)」に［C:\bat\ie_panel.bat］(ローカルに保存したバッチファイルのファイルパス)を設定して、「次へ」ボタンをクリックする。

図 3.8-8 タスクスケジューラの設定 6

INS-190040-4 96 / 137

⑦ 「完了」ボタンをクリックして、設定完了。

図 3.8-9 タスクスケジューラの設定 7(３) タスクスケジューラでタスクの編集または削除
タスクスケジューラを起動する。
①

左側の「タスク スケジューラ ライブラリ」をクリックする。

図 3.8-10 タスクスケジューラの編集または削除 1

INS-190040-4 97 / 137

②スクロールして、登録したタスクを選択する。

図 3.8-11 タスクスケジューラの編集または削除 2③

右側の「プロパティ」や「削除」をクリックし、選択された項目を編集、または削除を行う。

図 3.8-12 タスクスケジューラの編集または削除 3

INS-190040-4 98 / 1373.8.3 発電情報表示
パネル表示中は、下図の発電情報表示画面(背景画像は例)を 30 秒間表示します。

①

②

③

④

⑤

⑥
図 3.8-13 発電情報表示画面

表 3.8-2 発電情報表示画面表示項目詳細
項目名
①

発電所名

説明

備考

パネル表示設定画面にて設定した発電所名を表示します。

②

現在の発電電力接続する PCS 全体の発電電力を表示します。

③

今日の発電電力量接続する PCS 全体の今日の発電電力量を表示しま
す。

④

気温

代表の PCS で計測した気温を表示します。

⑤

日射強度

代表の PCS で計測した日射強度を表示します。

⑥

現在時刻

現在の時刻を表示します。

INS-190040-4 99 / 1373.8.4 グラフ表示
発電情報表示画面に続けて、下図のグラフ表示画面(背景画像は例)を 15 秒間表示します。
なお、グラフ表示は 4 時～20 時の期間の計測値です。

①

④
③

②

⑤

図 3.8-14 グラフ表示画面

表 3.8-3 グラフ表示画面表示項目詳細
項目名
①

発電所名

説明

備考

パネル表示設定画面にて設定した発電所名を表示します。

②③

1 時間当たりの発電電力接続する PCS 全体の 1 時間毎の発電電力

量量を棒グラフで表示します。

気温

代表の PCS で計測した気温の 1 時間の平均値を折れ線グラフ表示します。

④

日射強度

代表の PCS で計測した日射強度の 1 時間の平均値を折れ線グラフ表示します。

⑤

現在時刻

現在の時刻を表示します。

INS-190040-4 100 / 1373.8.5 コマーシャル表示
コマーシャルを有効で設定した場合に、グラフ表示画面に続けて下図のコマーシャル表示画面(背景画像は例)を 15 秒間表示します。
なお、コマーシャル表示は背景画像のみの表示となります。

①
図 3.8-15 コマーシャル表示画面

表 3.8-4 コマーシャル表示画面表示項目詳細
項目名
①

現在時刻

説明

備考

現在の時刻を表示します。

INS-190040-4 101 / 137

4 WEB 機能一覧
各画面の個別機能ごとの利用可能情報を下記の表に記載します。
表 4-1 機能一覧-1
機能

項目

保守・

一般ユーザ 自動ログア

管理者様

様

ウト(注)

運転状態(総合)

○

○

しない

計測値(総合)○○しない

運転状態と計測値(個別)

○

○

しない

警報発生状況

○○しない

詳細エラー情報○○しない

系統異常手動復帰一括実行

○

×

しない

状態

○

×

しない

運転操作「系統異常手動復帰」

○

×

しない

運転操作「系統連系運転開始」

○

×

しない

運転操作「自立運転開始」

○

×

しない

運転操作「停止」

○

×

しない

運転操作「手動異常リセット」

○

×

しない

○

○

する

ユーザ名

○

○

する

サイト名

○

○

する

住所

○

○

する

管理者

○

○

する

日射・気温の取得先

○

○

する

一般ユーザログインパスワード

○

○

する

保守・管理者ログインパスワード

○

×

する

日射・気温の取得先

○

×

する

発電所区画毎の開始 PCS No.、

○

×

する

PCS 毎の型番○×

する

PCS 毎の製造番号

○

×

する

PCS 毎の製造年月

○

×

する

PCS 毎の接続機種または未接続

○

×

する

メール通知設定○

×する

メール宛先設定○

×

する

PCS 状態PCS 警報監
視
PCS 運 転 操作

整定値・外部計測設定表示

基本情報設
定

設
定
PCS 接 続 設
定

備考

終了 PCS No.

○：表示 ×：非表示 △：表示のみ、設定不可
注：30 分間操作しないと自動でログアウトする画面。

INS-190040-4 102 / 137

表 4-2 機能一覧-2
機能

項目

保守・

一般ユーザ 自動ログア

管理者様

様

ウト(注)

デフォルトゲートウェイアドレス

○

×

する

優先 DNS サーバ

○

×

する

代替 DNS サーバ

○

×

する

プロキシ対応○×する

プロキシサーバアドレス

○

×

する

プロキシポート○×する

プロキシ認証○×する

プロキシユーザ○×

する

プロキシパスワード

○

×

する

NTP サーバアドレス

○

×

する

IP アドレス○×する

サブネットマスク○

×

する

SMTP サーバ選択

○

×

する

SMTP サーバ○

×

する

SMTP ポート番号

○

×

する

SMTP 認証○

×

する

SMTP ユーザ○

×

する

SMTP パスワード

○

×

する

SSL

○

×

する

送信元メールアドレス

○

×

する

メンテナンス時期

次回メンテナンス日時

○

×

する

お知らせ設定

通知間隔

○

×

する

○

○

する

クラウド監視(Venus Solar)接続

○

×

する

計測開始時刻(時：分)

△

×

する

計測終了時刻(時：分)

△

×

する

Venus Solar

送信周期

△

×

する

サーバ設定

再送開始時刻(時：分)

△

×

する

再送終了時刻(時：分)

△

×

する

再送ファイル上限数

△

×

する

登録済み区画の端末 ID

△

×

する

○

×

する

ネットワーク設定

設
定

パネル表示設定

整定値設定
PCS プログラム

PCS プログラム更新有効／無効

△

×

する

更新設定

PCS プログラム更新開始時間

△

×

する

PCS プログラム更新終了時間

△

×

する

備考

○：表示 ×：非表示 △：表示のみ、設定不可
注：30 分間操作しないと自動でログアウトする画面。
INS-190040-4 103 / 137

表 4-3 機能一覧-3
機

項目

能

保守・

一般ユーザ 自動ログア

管理者様

様

ウト(注)

ファイル保存○○する

保 プログラム更新

○

○

する

守 設定ファイルのインポート/エクスポート

○

○

する

ネットワーク接続確認

○

○

する

ソフトウェアバージョン

○

○

しない

MAC アドレス

○

○

しない

端 製造番号
末
情 自局電話番号
報
電波強度

○

○

しない

○

○

しない

○

○

しない

CF カードの全容量

○

○

しない

状態

○

○

しない

○

○

しない

○

○

しない

○

○

しない

発電情報表示パ
ネ グラフ表示ル
コマーシャル表示

備考○：表示 ×：非表示 △：表示のみ、設定不可
注：30 分間操作しないと自動でログアウトする画面。

INS-190040-4 104 / 137

5 通知メールのフォーマット
5.1 通知メールの種類
本装置から通知するメールは、以下の種類があります。
各々のメールの通知要否および通知設定は、3.5.4 メール通知設定画面および 3.5.7 メンテナンス
時期お知らせ設定画面で行います。

表 5.1-1 通知メールの種類
項目

種類

内容

統計情報通知日報

前日の発電状態を翌日の設定時刻に通知します。

メール

月報

前月の発電状態を翌月の 1 日の設定時刻に通知します。

年報

前年の発電状態を翌年 1 月 1 日の設定時刻に通知します。

年度報

前年度の発電状態を翌年度 4 月 1 日の設定時刻に通知します。

起動時

本装置に電源供給時または不足の電源断からの復旧による起動時に状態・警報通知メール

通知します。
故障

PCS の故障発生または復旧時に通知します。

異常

PCS の異常発生または復旧時に通知します。

系統異常

PCS の系統異常発生または復旧時に通知します。

状態

PCS の状態の変化時に通知します。

設定確認メール

メール宛先設定画面で「テストメール送信」を実行した場合に通知します。

メンテナンス時期お知らせメール

メンテナンス時期お知らせ設定画面で設定した初回日時および定期周期に通知します。

INS-190040-4 105 / 137

5.2 統計情報通知メール(１) 日報前日の発電状態を翌日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。
件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[日別]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(日別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-1 日報メールのフォーマット例

INS-190040-4 106 / 137

発電電力量(kWh)

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
②出力(%) 発 電 電 力 量 系 統 電 力 量 消費電力量 日 射 強 度 気 温 PCS

①時刻

(kWh)

(kWh)

(kW/m2)

(℃)

#1

#30

0:00

100

0

0

0.000

13.8

0

0

0:30

100

0

0

0.000

13.1

0

0

1:00

100

0

0

0.000

12.5

0

0

:

:

11:30

50

62

6.2

68.2

0.801

18.3

2

4

12:00

50

95

10.2

105.2

0.911

19.1

5

2

12:30

50

74

7.8

82.2

0.831

19.6

2

2

:

：

22:30

100

0

0

0

0.000

15

0

0

23:00

100

0

0

0

0.000

14.4

0

0

23:30

100

0

0

0

0.000

14.3

0

0

24.2

255.6

36

54

24

24

⑨ 合計
⑩

(kWh)

PCS

本日の連系時間(h)⑪ 本日の合計発電

1231

量(kWh)

図 5.2-2 日報メール添付ファイルのフォーマット例

INS-190040-4 107 / 137

表 5.2-1 日報メール添付ファイル詳細項目説明
項目名

説明

補足

①

時刻

30 分毎に採取した時刻を表示します。

②

出力(%)

各時間毎に、接続する PCS 全体の出力制
御のリアルタイム指令値を表示します。

③

発電電力量(kWh)各時間帯毎に、接続する PCS 全体の発電電力量を表示します。

④

系統電力量(kWh)各時間帯毎の、TD からの入力電力量を表
示します。

⑤

消費電力量(kWh)各時間帯毎の、TD からの入力電力量と全体の発電量の合計を表示します。

⑥

日射強度(kW/m2)

各時間毎に、指定した PCS で計測した日射強度を表示します。

⑦

気温(℃)

各時間毎に、指定した PCS で計測した気温を表示します。

⑧

PCS#1～PCS#30

各時間帯毎に、PCS 毎の発電電力量を表
示します。

⑨

合計

PCS 毎に 1 日の発電電力量の合計を表示します。

⑩

本日の連系時間(h)PCS 毎に 1 日の連系時間の合計を表示します。

⑪

本日の合計発電量(kWh)

接続する PCS 全体の 1 日の発電電力量の合計を表示します。

INS-190040-4 108 / 137

(２) 月報
前月の発電状態を翌月 1 日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。

件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[月別]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(月別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-3 月報メールのフォーマット例②

発電電力量(kWh)

① 日付

④

③

系統電力 消費電力量(kWh)

量(kWh)PCS #1

PCS #2PCS

PCS #3

#30

１日

20

334

14

16

*

*

２日

20

560

44

47

*

*

１４日

21

420

29

32

*

*

１５日

22

352

44

49

*

*

１６日

21

410

21

23

*

*

３０日

19

312

12

13

*

*

３１日

20

303

17

20

*

*

600

15951

722

813

*

*

286

286

*

*

⑤ 合計
⑥ 今月の連系時間(h)⑦ 今月の合計発電量(kWh)15351

図 5.2-4 月報メール添付ファイルのフォーマット例

INS-190040-4 109 / 137

表 5.2-2 月報メール添付ファイル詳細項目説明
項目名

説明

補足

①

日付

採取した日にちを表示します。

②

系統電力量(kWh)

1 日の系統電力量の合計を表示します。

③

消費電力量(kWh)

1 日の消費電力量の合計を表示します。

④

PCS#1～PCS#30

PCS 毎に 1 日の発電電力量の合計を表示し
ます。

⑤

合計

PCS 毎に 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。

⑥

今月の連系時間(h)PCS 毎に 1 ヶ月の連系時間の合計を表示します。

⑦

今月の合計発電量(kWh)

接続する PCS 全体の 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。

(３) 年報前年(1 月 1 日～12 月 31 日)の発電状態を翌年 1 月 1 日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。
件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[年別]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(年別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-5 年報メールのフォーマット例

INS-190040-4 110 / 137

②

発電電力量(kWh)

①月

③

④

系統電力 消費電力

PCS #1

PCS #2PCS

PCS #3量(kWh)

量(kWh)

１月

74.0

740

740

773

*

*

２月

75.2

752

752

810

*

*

３月

80.3

803

803

841

*

*

１０月

75.4

754

754

784

*

*

１１月

76.1

761

761

862

*

*

１２月

72.2

722

722

813

*

*

975.8

9758

9758

10484

*

*

4215

4215

*

*

⑤ 合計
⑥ 今年の連系時間(h)⑦ 今年の合計発電量(kWh)

#30

20242

図 5.2-6 年報メール添付ファイルのフォーマット例

表 5.2-3 年報メール添付ファイル詳細項目説明
項目名

説明

補足

①

月

採取した月を表示します。

②

系統電力量(kWh)

1 ヶ月の系統電力量の合計を表示します。

③

消費電力量(kWh)

1 ヶ月の消費電力量の合計を表示します。

④

PCS#1～PCS#30

PCS 毎に 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示
します。

⑤

合計

PCS 毎に 1 年の発電電力量の合計を表示します。

⑥

今年の連系時間(h)PCS 毎に 1 年の連系時間の合計を表示します。

⑦

今年の合計発電量(kWh)

接続する PCS 全体の 1 年の発電電力量の合計を表示します。

INS-190040-4 111 / 137

(４) 年度報
前年度(4 月 1 日～翌年 3 月 31 日)の発電状態を翌年度 4 月 1 日の設定時刻に下記メールを通知します。
なお添付ファイルは、CSV 形式ファイルを ZIP 形式に圧縮しています。
件名：[飯能工場]SOLGRID MANAGER 統計情報通知メール[年度別]
ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
統計情報メール(年度別)です。
添付ファイルをご確認ください。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.2-7 年度報メールのフォーマット例
発電電力量(kWh)

②

①月

③

④

系統電力 消費電力

PCS #1

PCS #2PCS

PCS #3量(kWh)

量(kWh)

4月

74.0

740

740

773

*

*

5月

75.2

752

752

810

*

*

6月

80.3

803

803

841

*

*

1月

75.4

754

754

784

*

*

2月

76.1

761

761

862

*

*

3月

72.2

722

722

813

*

*

975.8

9758

9758

10484

*

*

4215

4215

*

*

⑤ 合計
⑥ 今年度の連系時間(h)⑦今年度の合計発電量

#30

20242

(kWh)

図 5.2-8 年度報メール添付ファイルのフォーマット例

INS-190040-4 112 / 137

表 5.2-4 年度報メール添付ファイル詳細項目説明
項目名

説明

補足

①

月

採取した月を表示します。

②

系統電力量(kWh)

1 ヶ月の系統電力量の合計を表示します。

③

消費電力量(kWh)

1 ヶ月の消費電力量の合計を表示します。

④

PCS#1～PCS#30

PCS 毎に 1 ヶ月の発電電力量の合計を表示します。

⑤

合計

PCS 毎に 1 年度の発電電力量の合計を表示します。

⑥

今年度の連系時間(h)PCS 毎に 1 年度の連系時間の合計を表示します。

⑦

今年度の合計発電量接続する PCS 全体の 1 年度の発電電力量の合計を(kWh)表示します。

5.3 状態・警報通知メール(１) 起動時
本装置に電源供給時または不測の電源断からの復旧による起動時に下記メールを通知します。
件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 状態・警報通知メール[状態]
ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
電源投入もしくは停電後の復電により SOLGRID MANAGER が起動しました。
2016/11/10 14:41:00 現在、発生している警報はありません。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.3-1 起動時通知メールのフォーマット例

INS-190040-4 113 / 137

(２) 故障／異常／系統異常／状態
PCS において故障、異常、系統異常または状態に変化があった場合に、下記メールを通知します。

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 状態・警報通知メール[故障]ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場ＥＭＳ棟
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：工場管理部①
状態・警報メールです。
内容をご確認ください。

①

②

③

④

⑤

⑥

"日時","PCS No.","発生／復旧","種別","内容","警報 ID""2016/11/10 14:50","1(1-1)","発生","故障","入力過電圧","B01"⑦

ID：003101-161110-002※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

⑧

ご不明点については下記サポートページにてご案内しております。
https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/solar/support/

図 5.3-2 状態・警報通知メールのフォーマット例

INS-190040-4 114 / 137

表 5.3-1 状態・警報通知メール詳細項目説明
項目名
①

日時

説明

補足

該当事象の発生または復旧日時を表示します。

②

PCS No.

PCS No.(RS-485 の通信 ID)を表示します。
括弧内は、PCS が属する発電所区画および区画内の PCS No.を表示します。

③

発生／復旧

該当事象が発生、復旧のどちらのイベントなのかを表示します。

④

種別

該当事象の種別(故障、異常、系統異常、状態)を表示します。

⑤

内容

該当事象の内容を表示します。

⑥

警報 ID

事象について更に詳細エラーが特定可能な PCS で

注は、特定した詳細エラーの警報 ID を表示します。

⑦

ID

本メールの管理番号です。

⑧

URL

サポートページの URL です。

注：警報 ID に対応する警報内容は、該当 PCS の取扱説明書を参照してください。

INS-190040-4 115 / 137

5.4 設定確認メール
メール宛先設定画面で「テストメール送信」を実行した場合に、下記メールを通知します。

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 設定確認メール
SOLGRID MANAGER へのユーザ様宛通知メールの受信確認用メールです。
登録した全てのメールアドレスに本メールが送信されていることを確認してください。
2017/12/13 12:08:09 現在、正常稼働中です。
"PCS No.","型名","製造番号","製造年月","SYS Ver","INV Ver","CONV Ver","状態","通信""1(1-1)","PVS012T200B","DA-S-000001","2016/01","--.--","--.--","--.--","正常","正常"※※※※※本監視装置(SOLGRID MANAGER)及びご使用のパワーコンディショナのご登録はお済みでしょうか？
お手元に製品の保証書をご用意の上、下記アドレスにてご登録のお手続きをお願い致します。
http://pcs.shindengen.co.jp/stdreg/※※※※※
お心当たりのない場合は本メールを削除願います※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。

図 5.4-1 設定確認メールのフォーマット例

このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

INS-190040-4 116 / 137

5.5 メンテナンス時期お知らせメール
メンテナンス時期お知らせ設定画面で設定した初回日時および定期周期に下記メールを通知します

件名: [飯能工場]SOLGRID MANAGER 定期メンテナンスのお知らせ
ユーザ：新電元工業株式会社
サイト：飯能工場
住 所：埼玉県飯能市南町１０－１３
管理者：管理課
通知設定時刻 「2018/04/01 12:00」の定期メンテナンスアラートメールです。
設備の保守・点検の実施について確認してください。
次回のアラートメールは「2018/05/01 12:00」に通知される予定です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このメールは送信専用メールアドレスから送信しております。
このメールアドレスへご返信いただきましても、お返事はできませんので、ご注意ください。

図 5.5-1 設定確認メールのフォーマット例

INS-190040-4 117 / 137

6 ブラウザのセキュリティ設定解除
SC1 に PC を接続してご使用になる場合に、ブラウザによるセキュリティ確認の警告メッセージが表示されます。
PC を SC1 以外と接続することがなくこの警告を煩わしいと感じる場合は、以下の手順でメッセージを表示させなくすることができます。

注意●以下の設定の変更に関しては、セキュリティのレベルが低下する(警告が表示されなくなる)ことになるため、内容をよく理解した上でご利用の方の責任により設定を変更してください。

6.1 セキュリティ証明書の警告画面
6.1.1 Windows7 をご使用の場合
SC1 で提供する WEB 機能は特定のユーザの方によるご利用を対象とさせていただいているため、認証機関から発行された「セキュリティ証明書」を使用しておりません。そのため SC1 に WEB 接続時、ブラウザ
にて下図の警告画面が表示されます。
このまま、「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。」をクリックしていただければ WEB 接続が可能です。

図 6.1-1 セキュリティ証明書の警告画面(Windows7)

INS-190040-4 118 / 1376.1.2 Windows10 をお使いの場合
Windows10 で SC1 に WEB 接続時は、下記の画面が表示されます。
「詳細情報」リンクをクリックしていただくと、下図のように「WEB ページに移動(非推奨)」が表示されますのこのままクリックしていただければ WEB 接続が可能です。

図 6.1-2 セキュリティ証明書の警告画面(Windows10 IE11)

INS-190040-4 119 / 1376.2 セキュリティで保護されたページと保護されていないページを移動の警告画面
通常、セキュリティ保護付き／保護なしのページを移動する際に下図の警告画面が表示されます。
このまま、「OK」または「はい(Y)」をクリックしていただければ WEB 接続が可能です。
保護なしのページから保護ありのページへ移動

図 6.2-1 保護ありへの移動

保護ありのページから保護なしのページへ移動

図 6.2-2 保護なしへの移動

6.3 警告メッセージの解除手順
警告を抑止するには次の手順に従って、IE11 の設定を変更します。
１） 下図の様に、IE11 のメニューバーから「ツール(T)」→「インターネット オプション(O)」を選択します。
(画面は Windows7 のものです。)

図 6.3-1 インターネットオプション選択

INS-190040-4 120 / 137

２） インターネット オプション画面が表示されるので、「詳細設定」タブを選択し、下図に示すように「証明書のアドレス不一致について警告する」および「保護付き／保護なしのサイト間を移動する場合に警告する」のチェックをはずします。
①選択②チェックをはずす③チェックをはずす④クリック

図 6.3-2 インターネットオプション 詳細設定画面
３) 続けて「セキュリティ」タブを選択し、下図に示すように「信頼済みサイト」を選択し、「サイト(S)」をクリック
します。
①選択
②選択
③クリック

図 6.3-3 インターネットオプション セキュリティ画面

INS-190040-4 121 / 137

４) 192.168.1.* (初期設定時)を追加し、「追加」をクリックします。

図 6.3-4 信頼済みサイトの追加
５) WEB サイトに移動したのを確認し、「閉じる」をクリックします。

図 6.3-5 信頼済みサイト画面を閉じる
６) 「OK」をクリックします。

図 6.3-6 インターネットオプションの設定

INS-190040-4 122 / 137

７） IE11 で SC1 のホームページにアクセスする
下図に示す警告画面が表示されるので、「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。」を選択します。
①SC1 の IP アドレスを入力②クリック

図 6.3-7 警告画面表示
８） IE11 の証明書のリストに、SC1 の証明書が登録されていないため、下図のように「証明書のエラー」と表示されます。
この「証明書のエラー」をクリックし、証明書を IE11 のリストへ加える手続きを開始します。
クリック

図 6.3-8 証明書エラー表示

INS-190040-4 123 / 137

９）下図の画面が表示されるので、「証明書の表示」をクリックします。
続けて「証明書のインストール(I)」をクリックします。

①クリック

図 6.3-9「証明書の表示」選択②クリック

図 6.3-10「証明書のインストール」選択

１０）証明書のインポート ウイザード 画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
続けて「証明書をすべて次のストアに配置する(P)」を選択して、「参照(R)」をクリックします。

②選択

③クリック
①クリック
図 6.3-11 証明書のインポート開始

図 6.3-12 証明書ストア選択１１）「信頼されたルート証明機関」を選択し、「OK」をクリックします。
続けて「次へ(N)」をクリックします。

①選択

②クリック

図 6.3-14 信頼されたルート証明機関選択③クリック

図 6.3-13 「次へ」遷移

INS-190040-4 124 / 137

１２）以上で証明書の登録は終了となります。

①「完了」をクリック

図 6.3-15 証明書登録完了②「はい(Y)」をクリック
図 6.3-16 証明書のインストール③「OK」をクリック
図 6.3-17 インストール完了
以上で、警告画面が表示されなくなります。

INS-190040-4 125 / 1376.4 確認
IE11 を終了させ再度起動し、SC1 のページにアクセスします。
下図のように南京錠が閉じたアイコンが表示され、各種の警告画面が表示されないことを確認します。

図 6.4-1 証明書エラーの消去画面

INS-190040-4 126 / 137

7 トラブルシューティング
WEB 画面操作時に、何らかのエラーが発生した場合の対応方法を以下に記載します。

7.1 エラーメッセージ一覧
操作時のエラーによるダイアログ表示されるメッセージと対応方法を下表に表します。
表 7.1-1 ダイアログエラーメッセージ一覧-1
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

PCS 運 転系統異常復帰一括

PCS プログラム転送中です。たSC1 から PCS へのプログラム転送処理が実行

操作画面

実行ボタンをクリック

だいま PCS 運転操作が行えまされているため、その他の設定操作ができませ

運転操作実行ボタ

せん。

ん。

①

ンをクリック
基本情報

基本情報設定ボタ

ユーザ名に下記の文字は使用

ユーザ名欄に使用禁止文字が入力されていま

設定画面

ンをクリック

できません。

す。

②「“ 半角スペース 改行 タブ$ \ % & `’ ! # , < >」サイト名に下記の文字は使用

サイト名欄に使用禁止文字が入力されていまできません。

す。

「“ 半角スペース 改行 タブ$ \ % & `’ ! # , < >」住所に下記の文字は使用でき

住所欄に使用禁止文字が入力されています。

ません。
「“ 半角スペース 改行 タブ$ \ % & `’ ! # , < >」管理者に下記の文字は使用

管理者欄に使用禁止文字が入力されていまできません。

す。

「“ 半角スペース 改行 タブ$ \ % & `’ ! # , < >」ログインパスワードが不正です。

ログインパスワード欄またはログインパスワード

4 桁～16 桁の英数字で再入(確認)欄に使用禁止文字が入力されていま力してください。

す。

ログインパスワードとログインパス

ログインパスワード欄の入力とログインパスワード

ワード(確認)が不一致です。

(確認)欄の入力に差があります。

③

再入力してください。
書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④

INS-190040-4 127 / 137

表 7.1-2 ダイアログエラーメッセージ一覧-2
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

PCS 接 続PCS 接続設定ボタンをク

発電所区画の設定が不発電所区画の終了 PCS No.に開始 PCS

設定画面

リック

正です。

No.より前の番号が設定されています。

⑤

開始 PCS No.以降で終了 PCS No.を再選択してください。
発電所区画の設定が不発電所区画の開始 PCS No.が設定されてい正です。

ない状態で終了 PCS No.が設定されていま

開始 PCS No.を再選択しす。

⑥てください。
発電所区画の設定が不発電所区画の 1 区画の PCS 台数が 10 台以正です。

上設定されています。

⑦

区画毎に最大 9 台連続で
PCS No.を再選択してください。
発電所区画の設定が不発電所区画が詰められていない状態で設定さ正です。

れています。

⑧

各区画を詰めて順番に
PCS No.を再選択してください。
発電所区画の設定が不別の発電所区画に同じ PCS No.が含まれるよ正です。

うに設定されています。

各区画で PCS No.の重複

または、発電所区画の順番と PCS No.の順番

または前後が逆にならないが逆転しています。

⑨

ように再選択してください。
発電所区画の設定が不発電所区画を設定した PCS に、未接続の正です。

PCS が含まれています。

⑩

接 続 に 設 定 さ れ た PCS
No.で再選択してください。
PCS No.n の型名が不正

PCS No.n の型名欄に使用禁止文字が入力です。

されています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
PCS No.n の製造番号が

PCS No.n の製造番号欄に使用禁止文字が不正です。

入力されています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
PCS No.n の製造年月がPCS No.n の 製 造 年 月 欄 の 入 力 形 式 が不正です。

YYYY/MM の形式ではありません。

⑪

YYYY/MM の形式、または空白で再入力してください。

INS-190040-4 128 / 137

表 7.1-3 ダイアログエラーメッセージ一覧-3
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

PCS 接 続PCS 接続設定ボタンをクPCS No.n の製造年が不PCS No.n の製造年欄に規定年数以外の

設定画面

リック

正です。

年、もしくは数字以外が入力されています。

⑫

再入力してください。
PCS No.n の製造月が不PCS No.n の製造月欄に 1～12 以外の数正です。

字、もしくは数字以外が入力されています。

⑫

再入力してください。
PCS No.n の太陽光パネ

PCS No.n の太陽光パネル容量欄の先頭の

ル容量の先頭に、不正な値に使用禁止文字が入力されています。

②

文字が入力されています。
再入力してください。
書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④

PCS 接 続PCS 機種調査ボタンをク

PCS プログラム転送中でSC1 から PCS へのプログラム転送処理が実行

①

設定画面

リック

す。

されているため、機種調査ができません。

ただいま PCS の機種調査が行えません。

メール通知

メール通知設定ボタンを

設定画面

クリック

PCS の機種調査に失敗し

PCS との通信が正常に行えず、機種調査結果ました。

を受け取れません。

書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④④

INS-190040-4 129 / 137

表 7.1-4 ダイアログエラーメッセージ一覧-4
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

ネットワークネットワーク設定ボタンをSMTP サーバが不正です。

SMTP サーバ欄に使用禁止文字が入力されて

設定画面

クリック

半角英数字および .-_ で

います。

②

再入力してください。
SMTP ユーザが不正です。

SMTP ユーザ欄に使用禁止文字が入力されて半角英数字および .-_@

います。

②

で再入力してください。
SMTP パスワードが不正でSMTP パスワード欄に使用禁止文字が入力さす。

れています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
優先 DNS サーバが不正で優先 DNS サーバ欄に使用禁止文字が入力さす。

れています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
代替 DNS サーバが不正で代替 DNS サーバ欄に使用禁止文字が入力さす。

れています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
NTP サーバが不正です。

NTP サーバ欄に使用禁止文字が入力されてい半角英数字および .-_ でます。

②

再入力してください。
プロキシサーバアドレスが不プロキシサーバアドレス欄に使用禁止文字が入正です。

力されています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
プロキシユーザが不正でプロキシユーザ欄に使用禁止文字が入力され

す。

ています。

②

半角英数字および .-_@
で再入力してください。
プロキシパスワードが不正

プロキシパスワード欄に使用禁止文字が入力さです。

れています。

②

半角英数字および .-_ で再入力してください。
送信元メールアドレスが不送信元メールアドレス欄に使用禁止文字が入正です。

力されています。

②

半角英数字および .-_@
で再入力してください。
IP アドレスが不正です。

IP アドレス欄が正しいフォーマットで入力されて再入力してください。

いません。

②

INS-190040-4 130 / 137

表 7.1-5 ダイアログエラーメッセージ一覧-5
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

ネットワークネットワーク設定ボタンをサブネ ッ トマ スク が不 正でサブネットマスク欄が正しいフォーマットで入力さ

設定画面

クリック

す。

れていません。

⑭

再入力してください。
デフォルトゲートウェイアドレ

デフォルトゲートウェイアドレス欄が正しいフォーマスが不正です。

ットで入力されていません。

⑭

再入力してください。
PCS プログラム転送中でSC1 から PCS へのプログラム転送処理が実行す。

されているため、ローカルネットワーク設定の変更

ただいま IP アドレスまたはサができません。

①

ブネットマスクの設定が行えません。
書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④⑮

メンテナンス

メンテナンス時期設定ボ

次回メンテナンス日時が不次回メンテナンス日時欄で存在しない日付を選

時期お知ら

タンをクリック正です。

択しています。

せ設定画面

再入力してください。
通信間隔が不正です。

通信間隔欄に 0 年 0 月が選択されています。

⑮

次回メンテナンス日時が不次回メンテナンス日時欄でが当日以前の日付⑯

正です。未来の日時で再を選択しています。

再入力してください。

入力してださい。
書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④
⑬

パネル表示

パネル表示設定ボタンを

発電電力量のスケール最発電電力量のスケール最大値欄に指定範囲

設定画面

クリック

大値が不正です。

外の値が入力されています。

5～3000 の範囲内で再入力してください。
書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④

アップロードボタンをクリッ

画 像 が 選択 されて いま せ

アップロード対象の項目欄に画像ファイルが選

⑰

ク

ん。

択されていません。

画像サイズが大きすぎま選択された画像ファイルのファイルサイズが 5MBす。

を超えています。

⑱

5MB 以内の画像で再度アップロードしてください。

INS-190040-4 131 / 137

表 7.1-6 ダイアログエラーメッセージ一覧-6
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

Venus

Venus Solar サーバ設

Venus Solar サーバへ設

何らかの異常により Venus Solar サーバへ設Solar サ ー定ボタンをクリック

定のアップロードが失敗しま

定ファイルを転送できませんでした。

バ設定画面

④

した。
書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④
⑬

整定値設

整定値設定ボタンをクリ

OVR 検出レベルが不正でOVR 検出レベル欄に指定範囲外の値が入力

定画面

ック

す。

されています。

220～240 の範囲内で再入力してください。
OVR 検出レベ ル の先頭OVR 検出レベル欄の先頭の値に使用禁止文に、不正な文字が入力さ

字が入力されています。

②

れています。
再入力してください。
OVR 動作時間が不正で

OVR 動作時間欄に指定範囲外の値が入力さす。

れています。

⑬

0.5～2.0 の範囲内で再入力してください。
OVR 動作時間の先頭に、OVR 動作時間欄の先頭の値に使用禁止文

不正な文字が入力されて字が入力されています。

②

います。
再入力してください。
UVR 検出レベルが不正でUVR 検出レベル欄に指定範囲外の値が入力す。

されています。

⑬

160～180 の範囲内で再入力してください。
UVR 検 出 レ ベル の 先 頭

UVR 検出レベル欄の先頭の値に使用禁止文に、不正な文字が入力さ

字が入力されています。

②

れています。
再入力してください。

INS-190040-4 132 / 137

表 7.1-7 ダイアログエラーメッセージ一覧-7
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

整定値設

整定値設定ボタンをクリ

UVR 動作時間が不正で

UVR 動作時間欄に指定範囲外の値が入力さ

定画面

ック

す。

れています。

⑬

0.5～2.0 の範囲内で再入力してください。
UVR 動作時間の先頭に、UVR 動作時間欄の先頭の値に使用禁止文

不正な文字が入力されて字が入力されています。

②

います。
再入力してください。
OFR(50Hz)周波数が不OFR(50Hz)周波数欄に指定範囲外の値が正です。50.5～51.5 の入力されています。

⑬

範囲内で再入力してください。
OFR(50Hz)周波数の先OFR(50Hz)周波数欄の先頭の値に使用禁

頭に、不正な文字が入力

止文字が入力されています。

②

されています。
再入力してください。
OFR(60Hz)周波数が不OFR(60Hz)周波数欄に指定範囲外の値が正です。

入力されています。

⑬

60.6～61.8 の範囲内で再入力してください。
OFR(60Hz)周波数の先OFR(60Hz)周波数欄の先頭の値に使用禁

頭に、不正な文字が入力

止文字が入力されています。

②

されています。
再入力してください。
OFR 動作時間が不正でOFR 動作時間欄に指定範囲外の値が入力さす。

れています。

⑬

0.5～2.0 の範囲内で再入力してください。
OFR 動作時間の先頭に、OFR 動作時間欄の先頭の値に使用禁止文

不正な文字が入力されて字が入力されています。

②

います。
再入力してください。
UFR(50Hz) 周波数が不UFR(50Hz)周波数欄に指定範囲外の値が正です。

入力されています。

⑬

47.5～49.5 の範囲内で再入力してください。
UFR(50Hz) 周波数の先

UFR(50Hz)周波数欄の先頭の値に使用禁

頭に、不正な文字が入力

止文字が入力されています。

②

されています。
再入力してください。

INS-190040-4 133 / 137

表 7.1-8 ダイアログエラーメッセージ一覧-8
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

整定値設

整定値設定ボタンをクリ

UFR(60Hz) 周波数が不UFR(60Hz)周波数欄に指定範囲外の値が

定画面

ック

正です。

入力されています。

⑬

57.0～59.4 の範囲内で再入力してください。
UFR(60Hz) 周波数の先

UFR(60Hz)周波数欄の先頭の値に使用禁

頭に、不正な文字が入力

止文字が入力されています。

②

されています。
再入力してください。
UFR 動作時間が不正でUFR 動作時間欄に指定範囲外の値が入力さす。

れています。

⑬

0.5～2.0 の範囲内で再入力してください。
UFR 動作時間の先頭に、UFR 動作時間欄の先頭の値に使用禁止文

不正な文字が入力されて字が入力されています。

②

います。
再入力してください。
電圧上昇抑制検出レベル

電圧上昇抑制検出レベル欄に指定範囲外のが不正です。

値が入力されています。

⑬

202～233 の範囲内で再入力してください。
電圧上昇抑制検出レベル

電圧上昇抑制検出レベル欄の先頭の値に使の先頭に、不正な文字が用禁止文字が入力されています。

②

入力されています。
再入力してください。
力率一定制御値が不正力率一定制御値欄に指定範囲外の値が入力です。

されています。

⑬

0.80～1.00 の範囲内で再入力してください。
力率一定制御値の先頭

力率一定制御値欄の先頭の値に使用禁止文に、不正な文字が入力さ

字が入力されています。

②

れています。
再入力してください。
PCS プログラム転送中で

SOLGRID MANAGER から PCS へのプログラ

す。

ム転送処理が実行されているため、整定値設

ただいま整定値設定が行定ができません。

①

えません。
PCS への整定値設定に失PCS との通信異常、もしくは対象 PCS が未接敗しました。PCS の状態と続等の理由により、整定値の設定ができませ接続設定を確認してくださ

ん。

④

い。

INS-190040-4 134 / 137

表 7.1-9 ダイアログエラーメッセージ一覧-9
画面名

操作

メッセージ

エラー内容

対処
方法

PCS プログ

PCS プログラム更新設定

PCS プログラム更新開始

PCS プログラム更新開始時刻に指定範囲外の

ラム更新設

ボタンをクリック

時刻が不正です。

値が入力されています。

定画面⑬

0～23 の範囲で再入力してください。
PCS プログラム更新終了

PCS プログラム更新終了時刻に指定範囲外の時刻が不正です。

値が入力されています。

⑬

0～23 の範囲で再入力してください。
PCS プログラム転送中で

SOLGRID MANAGER から PCS へのプログラ

す。

ム転送処理が実行されているため、プログラム

ただいま PCS プログラム更更新設定ができません。

①

新設定が行えません。
ファイル保存計測ログ zip ファイル作

画面

成ボタンをクリック
統計情報 zip ファイル作

書き込み異常入力した情報が正常に登録できていません。

④

書き込み異常計測ログ zip ファイルを作成する入力情報が正④

常に登録できていません。
書き込み異常成ボタンをクリック

統計情報 zip ファイルを作成する入力情報が④

正常に登録できていません。

① プログラム転送処理が完了するのを待ってから、再度操作を実行してください。
② 使用禁止文字を消す、または使用可能な別の文字を入力し、再度操作を実行してください。
③ 入力欄と確認欄が同じ値になるように入力し直し、再度操作を実行してください。
④ メニューから画面を表示し直し、再度同じ操作を実行してください。同じメッセージが表示される場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
⑤ 終了 PCS No.を開始 PCS No.より後の番号に設定し直して、再度操作を実行してください。
⑥ 開始 PCS No.を設定して、再度操作を実行してください。
⑦ 1 区画の PCS 台数を 9 台以下に設定して、再度操作を実行してください。
⑧ 発電所区画を詰めた状態で設定し直し、再度操作を実行してください。
⑨ 別の発電所区画に同じ PCS が含まれないよう設定し直し、再度操作を実行して下さい。
⑩ 未接続の PCS No.を発電所区画から外して設定し直し、再度操作を実行してください。
⑪ YYYY/MM の形式で入力し直し、再度操作を実行してください。
⑫ 正しい数字を入力し直し、再度操作を実行してください。
⑬ 指定範囲内の値を入力し直し、再度操作を実行してください。
⑭ 指定のフォーマットで入力し直し、再度操作を実行してください。
⑮ 存在する日付で入力し直し、再度操作を実行してください。
⑯ 未来の日付で入力し直し、再度操作を実行してください。
⑰ アップロードする画像を選択し直し、再度操作を実行してください。
⑱ アップロードする画像を 5MB 以下のものに差し替えて、再度操作を実行してください。

INS-190040-4 135 / 137

7.2 異常画面一覧
異常処理があった場合に表示される画面と、画面に表示された文面からの対応方法を下表に表します。
表 7.2-1 異常画面メッセージ一覧
画面名

操作

画面メッセージ

エラー内容

対処
方法

プログラム更更新ボタンをクリック

新画面

プログラム更新中にエラー

プログラムファイル展開処理が失敗し、正常にプ①が発生しました。

ログラム更新が行われませんでした。

転送元ファイルが存在しま

アップロードする元ファイルが存在しません。

②
③

せん。
設定ファイル

アップロードボタンをクリッ

設定ファイルのアップロード

設定ファイル展開処理が失敗し、正常に設定フのインポートク

が失敗しました。

ァイル更新が行われませんでした。

/エクスポーPCS プログラム転送中でSC1 から PCS へのプログラム転送処理が実行

ト画面す。ただいま設定ファイルのされているため、設定ファイルのアップロードがでインポートは行えません。

きません。

④

①表 3.6-4 を参照して、再度操作を実行してください。
②対象ファイルが存在していることを確認して、再度操作を実行してください。
③表 3.6-6 を参照して、再度操作を実行してください。
④プログラム転送処理が完了するのを待ってから、再度操作を実行してください。

INS-190040-4 136 / 137

8 製品に関するお問い合わせ【お問い合わせについてのお願い】
本装置についてのお問い合わせは、下記の窓口までご連絡をお願い申し上げます。

新電元工業株式会社【お客様相談窓口】
TEL 0120-055-595(フリーダイヤル)

FAX 048-483-4226

URL:https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/solar/support/【営業窓口】
埼玉県朝霞市幸町三丁目 14 番 1 号 〒351-8503
TEL 048-483-5376(ダイヤルイン)

FAX 048-483-4229
2021 年 4 月

INS-190040-4 137 / 137