新製品のご紹介
海外技術情報リンク試験データ
Q&A LAN工事上の問題点･ノウハウ
LAN関連規格キーワード

夏

C ONT ENTS
新製品のご紹介1

TSUNET -1000E-BD / TSUNET -350E-BD
LC 光コネクタ

海外技術情報2

カテゴリ6配線システムに関するQ&A

リンク試験データ

5CAT6パーマネントリンクに及ぼす
ツイストペアケーブルの撚（よ）り戻しの影響

Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ

LAN関連規格

キーワード

編集後記

®

®

10 NVPについて

14 10ギガビットイーサネット&EFMのご紹介

17 スクリーン

17

It's New Item 新製品のご紹介

TSUNET -1000E-BD (CAT6 UTP)®

●次世代超高速LAN 1000BASE-TX（ギガビット
イーサネット）対応ケーブルです。
●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛 PVCを標準使用しています。
●4Pユニットごとインナーシース付です。

TSUNET -350E-BD (CAT5e UTP)®

New
48p type●4Pユニットごとインナーシース付バンドル型です。

1●サイズは16P、24P、48Pの3種類です。
●絶縁体の識別は TIA/EIA規格に準じて、
青・橙・緑・茶の4色構成です。
●外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
●残量のわかるレングスマーク入りです。

LC 光コネクタ●SFF（スモール・フォーム・ファクタ）のコンパクトなコネクタです。
●光公衆通信交換機、LANの10ギガビットイーサ
ネット装置、ファイバチャネル等のデータスト
レージに広く使われています。

TSUKO ニュースレター No.18

海外の技術情報
カテゴリ6配線システムに関するQ&A−Frequently Asked Questions About Category 6 Cabling Systems
出典：Cabling Business Magazine （2003年4月号

P.24〜）

執筆者：TIA カテゴリ6（CAT6）コンソーシアム発行 （2003年1月）
CAT6 配線システムとアプリケーションに関する質問

今回はTIA CAT6コンソーシアムが発行した、 CAT6配

Q CAT6はCAT5eに取って代わるのか？

線システムに関するQ＆A‐よくある質問について を翻訳
同じギガビットイーサネット対応といわA はい、アナリストは新しく敷設されるシステムの80〜90％にれているのに、CAT6とCAT5eの違いはなに？ など最CAT6が使われると予測している。 CAT6のリンクやチャネ

近需要が増えてきているCAT6についてはお客様からよくル条件はCAT5eとも互換性があるため、顧客はCAT6を選

いたしました。

質問を受けます。 この記事がご参考になれば幸いです。

び、そのネットワークの中でCAT5eに代えてCAT6を使うことができる。 CAT5e配線で使われているアプリケーションは、
CAT6でも使うことができる。

Q

CAT6の周波数帯域はなぜ必要なのだろうか？

知る限

りでは、CAT6の250MHzの帯域をフルに必要とするアプ
リケーションは現在存在しないはずなのだが。

Q 現在のネットワークで、CAT6はCAT5eと比べた場合何ができるのか？

2

A 帯域は、高速道路が交通量を見越して2倍の車線が建設されるように、データ速度に先んじて設定されるものである。

過去の傾向や将来の予測は、18ヶ月ごとにデータ

A 伝送性能が改善され、外部ノイズに対するすぐれた耐性のため、CAT6配線で使われるシステムはCAT5eにくらべ速度が2倍になることを示している。 現在の1ギガビットてエラーが少ない。

これはデータの再送が少なく、のアプリケーションは、CAT5e配線の性能の上限にきてCAT6ネットワークの信頼性が高いことを意味する。

いる。 画像やマルチメディアなどのアプリケーションが一般的になってくると、より高速のデータ速度の需要が増加
し、CAT6で提供される高周波によって恩恵を受ける新しいアプリケーションが生まれる。 この状況はまさしく90

Q CAT5eに対して、どういう場合にCAT6を推奨し、敷設すべきか？

年代初期に、
100BASE-TXなどシンプルでコスト的に有利、かつ高速なLANアプリケーションを認めるより良い媒体をA 将来の見通しからすれば、そのとき可能な限り上位の配選択するために、より高周波なCAT5配線がCAT3に比べ線を敷設するのが良い。

られたのと同様である。

の中やその他アクセスが難しい場所にある配線を交換するのが難しいためである。

Note 帯域はプラスのパワーサムACRがゼロより大きくなるもっとも高い周波数により定義される。

これは壁の中、床下のダクト
理論的には、配線は少なく

とも１０年間はもち、その間少なくとも4〜5世代の機器をサポートすると言われている。 もしさらに高速なデータ
速度で使われる将来の機器が、より良い配線を必要とした場合、あとからCAT5e配線を引き抜き、CAT6配線をQ

CAT5eとCAT6の主な違いはなにか？

A

主な違いは伝送性能にあり、活用可能な周波数帯域が敷設するのはとても高くつく。 それならばなぜ最初から、敷設ベースでCAT5eより約20％余計な費用ですむCAT6にすることを惜しむのかということである。

CAT5eは100MHz、CAT6は250MHzである。 インサー
ションロス、近端漏話減衰量（NEXT）、リターンロス、等レ
ベル遠端漏話（ELFEXT）の規格値がCAT6のほうが厳しい

Q 規格が認めている最も短いリンクは何か？

という違いも含まれている。 これらの改善により、SN比（シグナル対ノイズ比）
が高くなり、現在のアプリケーション

A 短い長さ方向の制限はない。 規格では全体の長さが100に信頼性が増し、将来のアプリケーションの高速化が可能ｍまでで使われることを意図している。 ANSI/TIA/EIA-になる。

568-B.1のガイドラインでは、コネクタが近い距離にあること

TSUKO ニュースレター No.18

海外の技術情報
カテゴリ6配線システムに関するQ&Aによる影響を少なくするため、コンソリデーションポイント（分Q

電気的に平衡 とは何を意味するのか？

岐点）
は通信室から少なくとも15ｍは離すようにとされている。
この勧告はチャネル内に4ヶ所の接続があるショートリンクでの、最悪ケースの性能の計算値をベースにしている。

A 2本のワイヤで構成されるオープンな回路は、均一で平衡のとれた伝送線と考えられる。

均一な伝送線はその長さ全体をとおして、均一な電気的特性をもち、平衡のとれた伝送線はその2本の導体が電気的に等しく対称的Qケーブルと機器の間で tuned＝調整された システムとは何か？

製品が規格に合致している場合にこれは本当に必要なのか？

なものである。

電気的に平衡 とは、物理的な構造とツイストペアの導体の誘電体特性に依存する。 もし2本の絶縁導体が直径も、導体と絶縁被覆も同心円に、そして絶縁材料が物理的に等しいもので、等しい長さの絶A

tuned という言葉はいくつかのメーカにより、CAT6規格に対縁導体が均等に撚りあわされていれば、その対は電気的してヘッドルームのある製品を表現する場合に使われている。

に平衡である。

これはCAT6規格の領域外の問題である。 規格の構成要素存する。

に対する条件は、チャネルの条件や電気的／機械的相互接続が要求される。 平衡伝送では、対の各々の導体に両極性を確実にするために注意深く設計され、分析されている。

同サイズの電圧が加えられている。

電気的平衡度は設計と製造工程に依CAT6ケーブルは製造工程で非常に高い精度一本の導体により形成された電磁界は、平衡がとられているもう一本の導体により形成された電磁界を相殺する。

Q

同様のことがケーブルと機器のインピーダンスマッチングとは何か？ 製品

対撚線の導体に起こる外部ノイズにもあてはまる。

が規格に合致している場合に、これは本当に必要なのか？

線送信アンテナからの放射など外部ノイズは、 同相モード電圧 を各導体に形成する。

無この放射信号での導体

A 規格にはインピーダンスマッチングの必要条件はない。

間の異なる電圧、 差動電圧 は実際上ゼロである。 対

これはケーブルやコネクタ、パッチコードのリターンロス

上の望ましい信号は差動信号なので、干渉は平衡伝送にとして言及されている。

影響しない。

電気的平衡度は 差動電圧 を測定し、同相モード電圧 と比較することにより決定される。
この測定をCAT6規格では LCL（縦方向変換損） とい

Q 一般住宅市場で、CAT6の用途はあるのか？

う。
（※ツイストペアケーブルの平衡度については、TSUKO

A はい、CAT6は一般住宅市場でもより厳しいClass B

ニュースレターNo.16で詳しくご紹介しております。
）

EMC（電磁環境適合性）条件が促進されると、高速なイン
ターネットアクセススピードをサポートするのに有効である。

CAT5e配線と比較すると、CAT6のより良いバラ

CAT6ケーブルの質問

ンスは住宅のEMC環境に最適である。 また、住宅に接続されるメディアアプリケーションの増加は、CAT6配線
によって容易に、また能率的にサポートされる高速な

Q C A T 5 eケーブルでの 1 0 0 M H zと、C A T 6ケーブルでの250MHzではどう違うのか？

データ速度に対応できる。

A CAT5eの必要条件は、100MHzまで定義されている。
ケーブルは、測定器がサポートしていればどの周波数帯域

Q なぜCAT6をスキップして光ファイバに移行しないのか？

までも測定は可能であるが、そのような測定はアプリケー
ションの背景と配線規格がなければ意味がない。 CAT6

A

もちろん光ファイバに移行することもできるが、光ファイバシス

規格は、250MHzまでケーブル、接続機器、パッチコード、

テムは、まだとても高価であることに気づくであろう。 結局、

チャネルとパーマネントリンクの最低限の必要条件を定めコストが顧客の決定を左右する。 そして現在、光トランシている。 そのためアプリケーションにより利用されるこーバと光ファイバは、CAT6メタル用電子機器を使用して構とができる、適切な性能を保証することができる。

築した同等のシステムの約2倍高価になる。 メタル配線の敷設は技術的により親しまれたもので、シンプルな工具と工法で行うことができる。 またIEEE（802.3af）
で検討中のDTE（データ終端装置）
パワー規格をサポートしている。
TSUKO ニュースレター No.18

3

Q なぜCAT6ケーブルは、以前はすべて介在つきであったのに、
現在介在の無いタイプも出ているのか？

A あるCAT6ケーブルの設計は対間の距離をとるため、また対CAT6測定の質問
Q みな規格に合致しているのに、なぜフィールドテスタメーカはいろいろな種類のリンクアダプタを持っているのか？

の構造を維持するために介在を使っている。 この構造はNEXTの性能を改善し、規格に適合させる。 技術の進歩

A 規格がまだ制定中であり、相互接続性の条件が確立していにより、メーカは介在を使わないでCAT6の条件に適合させなかったため、リンクアダプタは暫定的な解決方法であった。

る方法を見つけた。 ケーブルの内部構造は問題ではな

もうすぐ1つないしはいくつかのアダプタでベンダー各社の配い。 伝送および物理的なCAT6の条件を満たせば良いの線テストが行えるようになるであろう。

である。 規格はケーブル構造についてなんら特別な方法を示していない。

Q メーカによって推奨されていないリンクアダプタを使った
場合、テストに合格したという結果を得られるのか？

Q CAT6ケーブルの束の本数に制約はあるのか？ 200〜300
本もあり得るのか、そしてCAT6規格をパスできるのか？

A リンクアダプタインターフェースと、リンクの一部分である勘合
するジャックの両方がCAT6条件に合致するのであれば、合A 規格ではCAT6ケーブルを最大どこまで束にできるかについ格の結果が得られるであろう。

て、何の制約も課されていない。 これは市場や業界が実用上の問題として決めるべきことである。 ケーブル6本、あるいは8本以上の場合、それらのケーブルの間隔が離れすぎ4ているため、外部からのNEXT（あるいはエイリアンNEXT）
を加えることにはならず、ケーブル性能には大きな変化はない

CAT6接続機器の質問
Q CAT5eとCAT6のコネクタは異なるのか？ なぜより高価なのか？

というべきである。

A CAT6とCAT5eのコネクタは似てはいるが、伝送性能では
CAT6パッチコードの質問

CAT6コネクタがより優れている。 たとえば100MHzで

Q 工事業者は現場でCAT6のパッチコードを製作できるのか？

このことでCAT6コネクタはCAT5eと比べてノイズが12分の

CAT5eのNEXTは43dBであるが、CAT6は54dBである。
1である、ということができる。 この性能における大きな改

A

CAT6パッチコードは、ケーブルやコネクタ同様、精密な製善は、新しい技術、新しい製造方法、より良い材料と莫大品である。 一貫性があり信頼性のある性能を確保するたな研究開発投資により実現できたものであり、メーカでのコ

めには、管理された環境で製造されテストされた製品が最スト高につながっている。

も良い。 これは相互接続性や下位互換性を確保することになる。 これらを兼ね備えたパッチコードは、現場で製造された製品よりも工場製造の製品である。

Q 異なるメーカの機器を混在させて使った場合、どうな
るのか？

Q CAT6性能を得るためには、メーカ製造のパッチコードを使わなくてはならないのか？

A CAT6規格は相互接続性のCAT6性能を確実にしようというA 使った部材がCAT6適合品であれば、CAT6性能を得ることができる。
Reprinted with permission, Cabling Business Magazine, April 2003

意図を持って、パッチコードやコネクタの仕様を定義している。 もしメーカが、それぞれの部材が規格の条件に合致しCAT6ケーブルは、その厳密な設計と製造工程管理によってはているのを証明できれば、最低限CAT6性能は実現できる。

じめて優れた伝送性能を持つことがおわかりいただけたと思いしかしメーカはおそらく最低限CAT6規格を満たすというよります。

も、より良い性能を実現できる製品を設計しており、この場

分マージンを持った、高品質なCAT6ケーブルをお選びになる

合パッチコードやコネクタは最低限CAT6の条件を満たすとことをお勧めいたします。

いうレベルよりも、良い性能を引き出すであろう。
TSUKO ニュースレター No.18

そのメリットを活かしていただくため、規格に対して十CAT6パーマネントリンクに及ぼす
ツイストペアケーブルの撚（よ）り戻しの影響【図1】パーマネントリンクの構成（全長90m）

はじめに今回のリンク試験データでは、CAT6パーマネントリンクにおいて、ツイストペアケーブルの撚り戻しがどの程度特性に影響を及ぼすものか調査してみましたのでご紹介します。

撚り戻し

（FD側）
フィールドテスタ（DSP-4100）

90m

試験機本体

試験機リモート
パーマネントリンク

本誌において、過去にツイストペアケーブルの撚り戻しによる影響調査データは、2度ご紹介しました。TSUKOニュースレ（TO側）
フィールドテスタ（DSP-4100）

A社、B社およびC社製のCAT6パッチパネル、
アウトレット試験機コードターNo.3（1999.10.1発行）では、エンハンスドCAT5ベーシック
リンクにおける撚り戻しの影響についてデータをご紹介しました。また、No.4（2000.1.1発行）では、エンハンスドCAT5チャ
ネルにおけるツイストペアケーブルの撚り戻しの影響について調査しました。

過去の2回では、ともにエンハンスドCAT5を評価し、漏話関連の特性のみのご紹介をしています。
今回は、CAT6パーマネントリンクでの撚り戻しの影響を評【表1】パーマネントリンク構成部材（すべてCAT6）
パーマネントリンク パッチパネルアウトレット
リンク1

A社製

リンク2

B社製

リンク3

C社製

水平ケーブルTSUNET-1000E
AWG24-4P

5

価してみました。 また、漏話パラメータ以外の特性（反射減衰量）データもご紹介します。
コネクタには3社のものを用い、それぞれのコネクタ（パッチパネル、アウトレット）と弊社CAT6水平ケーブルとの組み合わせの特性評価を行っています。撚り戻しの程度は、撚り戻しを極力抑えた場合（撚り戻し0mm）、撚り戻し10mm、30mm、50mmとしました。 また、今回はパーマネントリンク両端で撚り戻しを行っています。

今回は、試験機にフィールドＬＡＮテスタDSP-4100（FLUKE社製）
を用いています（写真1）。この写真1は、DSP-4100にパーマネント
リンクアダプタを取り付けた状態のものです。このパーマネントリン
クアダプタは、図1の試験機コードの部分になります。

【写真1】フィールドテスタ DSP- 4100（FLUKE社製）

試験構成
本試験データでは、A社、B社、およびC社製のCAT6パッチ
パネル、アウトレットと弊社製CAT6水平ケーブルTSUNET1000Eとをそれぞれ組み合わせパーマネントリンクを構成しています。 パーマネントリンクの構成（リンク長90m）
を図1に示
します。

測定はパーマネントリンクの両端から評価を行っております。 試験機の本体側（リンクのパッチパネル側）から信号を投入し評価を行ったデータをFD（Floor Distributor）側からの測定とし、試験機のリモート側（リンクのアウトレット側）から 信 号 を 投 入し 評 価 を 行 った デ ータに は T O（Telecommunication Outlet）側からの測定としています。 また、パーマネントリンクの構成部材は、表1のような組み合わせ

本試験データは、ページの都合上すべての特性値をご紹介するこで評価を行いました。

とができません。主立った特性値のみご紹介させていただきます。

TSUKO ニュースレター No.18

試験結果

こちらのデータもEL-FEXT同様、撚り戻しによる影響は受けていない結果となりました。

まず、図 2 と図 5 は、パ ーマネントリンク 1（ A 社 製 部 材とTSUNET-1000Eの組み合わせ）のNEXT（近端漏話減衰量）における撚り戻しの影響データです。 図2に示したのがFD側から測定したNEXT、図5がTO側から測定した場合のNEXTです。グラフ

今回はCAT6パーマネントリンク規格に及ぼす撚り戻しの影響

中それぞれのラインは、それぞれNEXTの6組み合わせのデータについてご紹介しました。 ツイストペアケーブルはそれぞれの撚（12-36，12-45，12-78，36-45，36-78，45-78）から最悪値を拾いりピッチ（1回ねじられる長さ）を対毎に変え、対どうしの結合をプロットしたものです。 図2をみると、撚り戻し0mmの場合は、打ち消すようコントロールされているケーブルです。 ツイストペア

CAT6パーマネントリンク規格に対して10dB近いマージン（余裕

ケーブルのこの命ともいえる 撚り をほんの少し戻してしまうだけ度）をもっていることが確認できます。 これは、図5に示している

で、今回の実験のような症状が発生します。 今回のパーマネン

TO側からのデータにも同じことがいえます。 10mm撚り戻した

トリンク全長90m中、たった100mm（片端50mm×2）の撚りを場合は、FD側，TO側ともに若干特性が下がっていますが、あまり戻してしまうだけでNEXT特性が15〜20dB低下し、規格を外れて影響はないようです。 30mm撚り戻した場合はどうでしょうか。

しまうことになります。 特にCAT6に関しては、今回の結果から

この場合、大幅に特性が下がっていることが確認できます。 マもわかるように、撚り戻しについては厳しい管理が必要になってきージンも5dB以下となっています。 50mm撚り戻した場合は、規ます。 TSUKOニュースレター3号のエンハンスドCAT5ベーシッ

格を割り込むことが確認されました。 FD側，TO側ともに規格をクリンクに及ぼす撚り戻しの影響調査では、160mm（80mm×2）

割り込んでいます。

の撚り戻しで初めて規格を割り込んでいます。 このことからも、

図3と図6は、リンク2（B社製コネクタとTSUNET-1000Eの組み合わせ）のNEXTにおける撚り戻しの影響データです。 リンク1

6

まとめ

エンハンスドCAT5とCAT6を比べても、CAT6の方が撚り戻しを少なくしなければならないことがわかります。

同様、撚り戻し0mmでは、規格に対して十分なマージンをもって今回のケースでは、両端50mmずつ撚りを戻すと規格を外れまいます。 そして、撚り戻しを長くしていくと、やはり50mmまでのした。 実際の敷設工事では、50mmまで撚りを戻してしまうなん

ばしたところで規格を外れました。 こちらもFD側（図3）、TO側てありえないレベルであると思われるでしょう。 今回のポイント（図6）
ともに同じ傾向であることがグラフから確認できます。

としては、両端50mm撚り戻しを行うと規格を外れるということで

図4と図7は、リンク3（C社製コネクタとTSUNET-1000Eの組はなく、両端50mm撚り戻しを行うと特性が15〜20dBほど低下すみ合わせ）のNEXTにおける撚り戻しの影響を調べたものです。

ることにあります。 弊社のケーブルは、規格に対して十分なマー

この場合、リンク1，リンク2と比べると、50mmまで撚りを戻し

ジンをもたせています。 このため、本試験では50mmの撚り戻

15dBほど特性が下がり規格を割り込むといった傾向は同じです

しで規格を外れるレベルでした。もし、規格ギリギリのケーブルのが、そこまでのステップが異なります。 撚り戻し0mm〜30mmま場合、10mm撚り戻しただけで規格を外れてしまうことになります。

では、FD側，TO側ともに特性変化があまりないようにみえます。

ＬＡＮ配線は難しいとか、難しくなってきているといった話をそして、撚り戻しを50mmにした際、急激に特性が落ちたような印

よく耳にします。 これは規格ギリギリの部材を集めてしまい、では、撚り戻しを長象のデータとなっています。リンク2（図3，図6）

ちょっとした撚り戻しの影響などで規格を満足せず、何度もコくするたびにリンク性能が段階的に下がっていることが確認できネクタを付け替えるなどといったことがあるためでしょう。

ます。 これは、コネクタの形状や特性などにより、撚り戻しによ

近は、初心者の方でも撚り戻しを極力少なくし、加工できるコる影響の挙動が若干異なることを意味するデータとなっています。

ネクタなども市販されています。 また、ケーブルやコネクタなつまり、コネクタの端子の並び方、対撚り線のとり回し方などによ

ど規格に対して十分なマージンをもっている部材を選択されれ

り、NEXTは大幅に影響を受けていることになります。

ば、ケーブルの引き直し、コネクタの付け直し、テスタでの再図8と図11は、リンク1のEL-FEXTにおける撚り戻しの影響を

最測定などはいっさい必要ありません。

示したデータです。 撚り戻し0mmから50mmまでのばしましたが、本試験データは、CAT6パーマネントリンクへの撚り戻しの影響、
特性に変化はみられませんでした。 また、リンク2（図9，図12）のご紹介を目的としております。 本試験に用いている部材のメも同様に、EL-FEXTには撚り戻しの影響がリンク3（図10，図13）

ーカ、型番などに関するお問い合わせについてはいっさいお答え

ないことが示されました。 過去のニュースレターNo.3，
No.4でも、できませんのでご理解下さい。 弊社ではみなさまに安心してごエンハンスドCAT5ベーシックリンク、チャネルにおいて、EL-FEXT

使用いただけるようさまざまなケースを想定し、検証実験を行ってには撚り戻しの影響はないことが確認されています。 今回の評おります。 今後も、みなさまのお仕事に参考となる情報を提供

価により、CAT6パーマネントリンクにおいても同様の結果となるしていきたいと思います。

ことが示されました。
最後の図14〜図19がリターンロス（反射減衰量）になります。
TSUKO ニュースレター No.18

CAT6パーマネントリンクに及ぼす
ツイストペアケーブルの撚(よ)り戻しの影響【図2】リンク1のNEXT（FD側）【図5】リンク1のNEXT（TO側）

80

80
NEXT（dB）

100

NEXT（dB）

100

60

40

20
1

40

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 50mm CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

100

20
1

250

【図3】リンク2のNEXT（FD側）
100

100

80

80

60

40

20
1

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm

40

100

20
1

250

【図4】リンク3のNEXT（FD側）

80
NEXT（dB）

80
NEXT（dB）

100

60

20
1

100

250

7

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm
CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

10
周波数（MHz）

100

250

100

60

40

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm
CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

10
周波数（MHz）

10
周波数（MHz）【図7】リンク3のNEXT（TO側）

100

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

60

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm【図6】リンク2のNEXT（TO側）

NEXT（dB）

NEXT（dB）

60

250

20
1

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

100

250

TSUKO ニュースレター No.18

【図11】リンク1のEL-FEXT（TO側）

80

80

60

60

EL-FEXT（dB）

EL-FEXT（dB）【図8】リンク1のEL-FEXT（FD側）

4020撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 50mm CAT6パーマネントリンク規格

01

10
周波数（MHz）

100

20

80

80

60

60

40

20

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

0
1

10

100

20

0
1

250

80

80

60

60

40

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm
CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

10
周波数（MHz）

TSUKO ニュースレター No.1810周波数（MHz）

100

250

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

100

250【図13】リンク3のEL-FEXT（TO側）

EL-FEXT（dB）

EL-FEXT（dB）【図10】リンク3のEL-FEXT（FD側）

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

40

周波数（MHz）

20

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm【図12】リンク2のEL-FEXT（TO側）

EL-FEXT（dB）

EL-FEXT（dB）

0
1

250

【図9】リンク2のEL-FEXT（FD側）

8

40

100

40

20

250

0
1

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

100

250

CAT6パーマネントリンクに及ぼす
ツイストペアケーブルの撚(よ)り戻しの影響【図17】リンク1のリターンロス（TO側）

40

40

30

30

RL（dB）

RL（dB）【図14】リンク1のリターンロス（FD側）

20

10

0
1

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm

10
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

100

0
1

250

【図15】リンク2のリターンロス（FD側）
40

40

30

30

20

10

0
1

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

10

100

10

0
1

250

40

40

30

30

20

周波数（MHz）

100

250

9

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

10
周波数（MHz）

100

250

100

20

10

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
撚り戻し 30mm CAT6パーマネントリンク規格
撚り戻し 50mm

1010
周波数（MHz）【図19】リンク3のリターンロス（TO側）

RL（dB）

RL（dB）【図16】リンク3のリターンロス（FD側）

0
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

20

周波数（MHz）

10

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm【図18】リンク2のリターンロス（TO側）

RL（dB）

RL（dB）

20

250

0
1

撚り戻し 0mm
撚り戻し 10mm
撚り戻し 30mm
撚り戻し 50mm

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10

100

250

周波数（MHz）
TSUKO ニュースレター No.18

?
お客様の質問に答えて［その17］

NVPについてQuestion ?

フィールドテスタを使用する際NVPの設定が必要だと思いますが、どのように行えばよいのでしょうか？ また、なぜNVPを設定しなければならないのでしょうか？

Answer !

NVPはリンクの長さの測定で使用されます。 またテスタによっては、インピー
ダンスの不整合位置を示すために利用されます。 デフォルトで一般的なNVPが設定されていますが、ご自身でNVPを校正したほうが誤差のない長さの測定ができます。 また弊社で使用している機種で測定したデータもご紹介します。 みなさまのご参考になれば幸いです。

NVPはフィールドテスタでのケーブル長の測定に影響

1）はじめにを与えます。

今回はフィールドテスタ使用時に問い合わせの多い
NVP（Nominal Veloctiy of Propagation)：公称伝搬速度についてご紹介いたします。

10

また、エンハンスドCAT5ケーブルのNVP代表値は69％となっています。
ケーブル長の測定は【図2】のように行います。

テスタよりパルス信号を送り、この信号の伝搬時間を測定

NVPはフィールドテスタを使用し、敷設後LANケーブルの長さを電気的に測定する際に使用されます。 このNVPは、し、この伝搬時間にケーブルのNVPをかけることでケー
ブル長が計算されます。

ANSI/TIA/EIA-568-B.1 一般的要求条件 等で規定してい【図2】

る配線システムの長さの検証等に使います。
また最近では、ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 4ペア100Ω カ
テゴリ6配線の伝送性能仕様で最小伝搬速度等の情報も掲

パルスを受けた
伝搬時間を測定

パルスを送る

載されています。 NVPに関連する情報としてご紹介します。
ケーブル
テスタ

2）NVPとはテスタ
図は単純化したモデル図で実際とは異なります

理論上は電気信号も光と同じ速度で伝送できるはずです。 しかし、実際には【図1】のようにツイストペアケーブ

ケーブル長＝ケーブルの伝搬時間×NVP／100（m）

ルなどでは光の速度より遅くなってしまいます。 NVPとはケーブルに信号が伝送される実際の速度と光の速度との比で、単位は％を使用します。 NVPを計算する式は次のよ

3）ANSI/TIA/EIAでは

うになります。
NVP＝（ケーブルの信号速度／光の速度）× 100（％）①ANSI/TIA/EIA-568-B.1
米国における商用ビル配線規格ANSI/TIA/EIA-568B.1：一般的要求条件は、2001年4月にANSI/TIA/EIA-568-【図1】

Aの改訂版として制定されました。 NVPに関する事項は、ケーブルの信号速度

ケーブル

光の速度

TSUKO ニュースレター No.18

11章 配線の伝送性能とフィールド試験要求条件に規定さ0.182〜0.222m/ns

れています。 この章では、設計施工した後のケーブルプ

ケーブル内の電機信号の伝送速度は60％〜75％

ラントのフィールド性能測定での試験要求条件の線長の項

0.300m/nsに関して記載されています。 それでは、次に規格の一部をご紹介します。

11.2.4.3 線長
11.2.4.3.1 物理的線長と電気的線長
電気的長さは信号の伝搬遅延から計算し、ケーブル材料の性質と構造により変化する。
（ANSI/TIA/EIA-568-B.2を参照）
物理的長さを電気的長さから測定するとき、ペア間の電気的遅延が最も小さいペアを用いて計算したリンクの物理的長さを報告し、合否判定を行うこと。
合否判定の限界値は、【図11-1】と【図11-2】に示したチャネルとパーマネント・リンクの最大長にNVP（公称伝搬速度）の不確性10％を加えたものをベースにする。
注：NVP（公称伝搬速度）の補正が、長さ計測の精度に大きく影響する。
（ANSI/TIA/EIA-568-B.2参照）【図11-1】 チャネル試験構成の図解
チャネル

ワーク・エリア
A

B

D

C

E

試験機

試験機
通信アウトレット/
コネクタ

CP

ワーク・エリア・コード
中間接続点ケーブル
水平ケーブル
通信室装置コード

水平クロスコネクト
または直接接続

パッチコードまたはジャンパ変換点/コンソリデーション・ポイント

最大長
B+C
＝ 90m
A+D+E ＝ 10m【図11-2】 パーマネントリンク試験構成の図解
パーマネントリンク

ワーク・エリア
F

G

H

F

試験機

試験機
通信アウトレット/
コネクタ
試験機コード中間接続点ケーブル
水平ケーブル

CP
水平クロスコネクト
または直接接続
変換点/コンソリデーション・ポイント

最大長
G+H

＝ 90m

以上のように、ANSI/TIA/EIAの規格では次のような判定基準が示されています。
チャネルでの合否

パーマネントリンクの合否

判定限界値＝90＋10＋（90＋10）×10/100=110（m）以内

判定限界値＝90＋90×10/100=99（m）
以内

TSUKO ニュースレター No.18

11?

お客様の質問に答えて［その17］②ANSI/TIA/EIA-568-B.2

つまり、ここで実施していることはフィールドテスタの確度が前頁で参照となっているANSI/TIA/EIA-568-B.2では、アネッ

許容範囲内であることを、確認していることになります。 長さ

ここでは、フィールドに関し規格で決められた許容値は大きいように感じますが、試験機器の(測定)結果の報告機能と確度性能に関する要求が

NVPはケーブルを測定し得られます。フィールドではリンクです

規程されています。 以下、規格の一部をご紹介します。

からケーブルを含め各種LAN用部材で構成されています。 そクスⅠ 試験機器に記載されています。

の長さを電気的に測定する所から理解できるでしょう。
Ⅰ.5.14

長さ測定機能の長さに比例する誤差定数項

以上のように、NVPはユーザが該当ケーブルのNVPを測定、全長約100mの配線を巻き尺で測定する。NVP校正を設定して使用するのが最も良い方法です。

行うこと。

ドテスタメーカでは、ケーブルの最低長さが15m、推奨は約50m程度の長さのわかった配線を測定する。報告さ30m以上としています。

れる長さは、現実の値から長さに比例する誤差定数項

30m程度は確保したいものです。

その際フィール

したがって確度の点から考えると総量の2分の1以下の偏差に収まっていること。
ここでは正確に100 mと長さがわかっている配線でNVPを測定し、この値をNVPとして設定します。

4）弊社ケーブルのNVP測定値

次に同種の線で約50ｍ程度の長さのわかっている配線を測定します。

この

NVPに関するお問い合わせが多いので、弊社ケーブルをフィー
ルドテスタ3機種で測定したNVP測定結果を【表1】に示します。

とき次のようでなければなりません。

【図4】に示した方法で行いました。
測定方法は【図3】

長さ50mの配線でフィールドテスタで報告される長さの範囲 ＝50±
（50×10/100）/2＝57.5〜47.5（m）

12【表1】弊社ケーブルのNVP測定値
（単位%）
品 名

テスタA

テスタB

テスタC

TSUNET-ECO-350E

69

71.5

71.0

TSUNET-350E

69

68.1

68.1

TSUNET-350E デュアル 44

69

69.5

70.5

TSUNET-350E-BD

69

70.0

70.5

TSUNET-350E-UC

69

70.5

70.5

TSUNET-350E-LA

69

70.5

70.5

TSUNET-ECO-1000E

70

71.0

70.4

TSUNET-1000E

70

71.0

70.4

TSUNET-1000E デュアル 44

70

71.0

70.4

TSUNET-1000E-BD

70

69.5

70.4

CAT5e

CAT6

テスタＡ：Agilent Technologies
WireScope（ワイヤスコープ）350
テスタＢ：FLUKE DSP4000
テスタＣ：FLUKE DSP4100

TSUKO ニュースレター No.18

【図3】Agilent Technologies WireScope（ワイヤスコープ）350による方法

パーマネントリンクアダプタ

試験機本体
ケーブル（30m）【図4】FLUKE DSP-4000シリーズによる方法

パーマネントリンクアダプタ

試験機本体

試験機リモート
ケーブル（30m）

測定結果をみると、フィールドテスタの機種により若干の差があること が わ か りま す。

し た が って、前 項 で 説 明 し た【表3】カテゴリ6ケーブルの伝搬遅延時間と伝搬遅延時間差 23±3℃で測定
周波数
（MHz）

伝搬遅延時間（ns/100m）

伝搬速度
（%）

伝搬遅延時間差（ns/100m）

1

< 570

> 58.5< 45

また、フィールドテスタの種類によってはTDR（Time Domain

10

< 545

> 61.1< 45

Reflectometry）時間領域反射特性等を試験できる機種がありま

100

< 538

> 62.0< 45

す。 これはインピーダンスの不整合部分で発生する反射量の試

250

< 536

> 62.1< 45

ANSI/TIA/EIA-568-B.2により各テスタのNVPの設定をし、使用されることをお勧めします。

験信号に対する割合（％）
を連続した距離との関係として表示したものです。 ここでの距離の計算にもNVPは使用されています。

5）LANケーブルの伝搬速度は周波数により変化する

6）まとめ伝搬速度は伝搬遅延時間からも計算することができ、周波数によ

今回は最近問い合わせの多いNVPについてご紹介しました。

のようになります。
り変化します。弊社測定値は【表2】
また、ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ツイストペア配線コンポーネン

NVPはネットワーク設備の長さに関する設計品質、施工品質の総合的最終確認としてフィールドテスタに設定し使用されます。

4ペア100Ωカテゴリ6配線の伝送性能仕様では、次のNVPを設定する上で最もベストな方法は、ご自身でNVPを校正【表
計算式により伝搬遅延時間が規定されています。 情報として、し使用するのが良いでしょう。 もし、あらかじめ長さのわかっに示すような伝搬速度も記載されています。
3】ているケーブルが用意できない場合は、メーカからデータを入トの標準【表2】CAT6ケーブルの伝搬遅延時間と伝搬速度

手し設定することになります。
NVPは軽視されやすいパラメータですが、精度よくリンクの

周波数
（MHz）

伝搬遅延時間（ns/100m）

伝搬速度
（%）

評価をするためには重要な情報となります。 常に正確なNVP

1

527

63.3

を設定し、敷設後のケーブリングシステムの正しい評価にお役

10

503

66.3

立て下さい。

100

496

67.7

250

495

67.3

cable delay ≦ 534 ＋

36
f

ns / 100m
f：周波数（MHz）
TSUKO ニュースレター No.18

13

LAN関連規格

10ギガビットイーサネット&
EFMのご紹介
1

LAN-PHYとWAN-PHYが定義されていますが、LAN-PHYははじめにLAN領域に限って使用される訳ではありません。10GBASE-

イーサネットは1990年の10BASE-T標準化以降、市場ニーズに応え約4年ごとに伝送速度を10倍に向上させ、今ではERなどは40kmの伝送距離であり、十分にWAN領域での使用が可能です。

LANの主役となっております。 そして、昨年6月に制定された10ギガビットイーサネットIEEE802.3aeではイーサネット
史上はじめてWAN領域の物理層が標準化され、現在WAN

シリアル伝送の物理層としては、使用する光ファイバ種、に使用されているSONET/SDHと互換性を持ち、イーサネッ

使用波長によってLAN-PHY3種とWAN-PHY3種が定義さトの適用領域をLANからそれ以外へと拡大しています。

れています。 10GBASE-SR、SWはMMF（マルチモード

さらに、IEEE802.3ahでは加入者系アクセスネットワーク

光ファイバ）を使用し波長0.85μmで26m〜300mの伝送距へのイーサネットの使用が検討されています。

そこで、離をサポートし、10GBASE-LR、LWはSMF（シングルモー

今回はLANから領域を広げつつあるイーサネットとして、

ド光ファイバ）を使用し波長1.31μｍで10kmの伝送距離を10ギガビットイーサネットIEEE802.3aeとIEEE802.3ahでサポートします。 そして、10GBASE-ER、EWはSMFを使審議されているEFM（Ethernet in the First Mile）について用し、波長1.55μｍで40kmの伝送距離をサポートします。

紹介いたします。

141）シリアル伝送の物理層

10GBASE-SR、SWは使用するMMFの帯域によって伝送距離が異なります。

2

10ギガビットイーサネットIEEE802.3aeの概要

ギガビットイーサネット等に使用された従来のMMFでは伝送距離は82mまでですが、新しい50μｍMMFでは300mまでの伝送が可能です。

この10ギガビットイーサネットは1999年3月にStudy Groupが新しい50μｍMMFは「次世代マルチモード光ファイバ」、

発足し、その後、2001年からは正式なIEEE802.3aeタスク

又は「850nｍレーザ最適マルチモード光ファイバ」などとフォースとして審議がなされ、昨年6月に標準化が完了しま呼ばれているもので、光ファイバ製造工程においてコア屈した。 その10ギガビットイーサネットIEEE802.3aeの特折率分布を精密にコントロールし理想に近いものとして、徴としては以下の通りです。

モード分散を小さく抑えた光ファイバです。この新しい50
μｍMMFは、IEC 60793-2-10ではA1a.2、ISO/IEC 11801

１）光ファイバを使った全2重通信だけを仕様化している。

ではOM3にあたる光ファイバで、従来の全モード励振帯域

・CSMA/CDを使用しないPoint-to-Pointリンク専用である。

に加えて新しい評価基準である等価帯域（EMB：Effective

・同軸ケーブル、UTP等メタルケーブルの仕様化は、今回

modal bandwidth）が規定されています。この新しい50μは見送られている。

ｍMMFを使えば1000BASE-SXとインフラを共用すること（ただし、現在では10GBASE-CX4、10GBASE-Tの検討が可能であるため、300m以内LANで将来的に10ギガビッが開始されています。
）

トイーサネットに移行するユーザとしては最初にこの新しい50μｍMMFを布設しておけば、ギガビットイーサネット

２）10Gbps相当のMACフレーム列をブロック符号化して出力から10ギガビットイーサネットへの移行が容易になります。

するLAN-PHYと、9.3Gbps相当のMACフレーム列を10GBASE-LR、LWはSMFで10kmをサポートし、光インSONET/SDH形式で出力するWAN-PHYの２つの物理層

タフェース仕様がOC-192と近いため、コストパフォーマンを定義している。

ス的には一番優れ、10ギガビットイーサネットの本命とも

そして、シリアル伝送とWDM伝送の2種類の伝送方式を採言われています。

用している。

離は30kmですが、チャネル損失を低く抑えたSMF伝送路

10GBASE-ER、EW は通常の伝送距では40kmまで伝送可能です。 また、10GBASE-ER、
３）26m〜40kmまでの伝送距離を定義している。

EWではチャネル損失を5dB以上に保つ必要があります。
ハイパワーのレーザを使用するため、5dB以下の損失では

そして、表-１に示す７つの物理層が定義されています。
TSUKO ニュースレター No.18

受光パワーが大きくなりすぎてしまうからです。

LAN関連規格
10ギガビットイーサネッ
トイーサネット&EFMのご紹介

2）WDM伝送の物理層

る波長間隔は24.5nmで、高密度波長多重伝送（DWDM）

WDM伝送の物理層としては、MMFとSMFを使用してに比べて、波長間隔が広いことからWWDMと呼ばれる

伝送距離240m〜10kmまでをサポートするLAN-PHYとし伝送方式です。

て10GBASE-LX4が定義されています。

であっても300mの伝送距離が可能です。

10GBASE-LX4

は1.3μｍ帯で4波長を多重する伝送方式です。

この10GBASE-LX4では、従来のMMF

多重す【表1】 10ギガビットイーサネットの物理層
名 称

種 類

伝送媒体（光ファイバ）

62.5MMF
10GBASE-SR

帯域

160

26m

MHz・km

200

33m

400

66m

500

82m

2000*1300m

850nm シリアル LAN-PHY
50 MMF

帯域

MHz・km

10GBASE-LR

1310nm シリアル LAN-PHY

SMF

10GBASE-ER

1550nm シリアル LAN-PHY

SMF

62.5MMF
10GBASE-LX4*3

1300nm 帯波長多重 LAN-PHY

50 MMF

最大伝送距離

帯域

10km
30km
40km*2
500

300m

帯域

400

240m

MHz・km

500

300m

MHz・kmSMF
62.5MMF
10GBASE-SW

帯域

160

26m

MHz・km

200

33m

400

66m

850nm シリアル WAN-PHY
50 MMF

10km

帯域

MHz・km

10GBASE-LW

1310nm シリアル WAN-PHY

SMF

10GBASE-EW

1550nm シリアル WAN-PHY

SMF

500

82m
1

2000*

300m
10km
30km
40km*2＊1：等価帯域（EMB）
を示す。TIA492AAAC規格で規定された1500MHz･km以上の全モード励振帯域とDMDを保証した光ファイバ。
＊2：30ｋｍより長い範囲は、IEC 60793-2 B1.1、B1.3のSMFより減衰量の少ない光ファイバが要求される。
＊3：MMFについてはモードコンディショニングパッチコードを必要とする。

3

ＥＦＭについての拡張性を増し、経済性において優れると言われています。しかしながら、イーサネットを加入者アクセスネットワークに使用

EFM（Ethernet in the First Mile）とは、通信業者と加入者するには、スケーラビリティ、アベイラビリティ、セキュリティ等との最初のリンクをイーサネットで結ぶネットワークで、2000年に解決すべき課題があり、これらを解決すべく802.3ah task

11月にIEEE802.3にStudy Groupが発足し、現在は802.3ah

forceにて審議がされている訳です。

task forceにて2004年6月の標準化を目指して審議が進めら

802.3ah task forceでは図１に示す3種のネットワークト

れています。 加入者アクセスネットワークにイーサネットを適

ポロジとそれらの物理層について審議されています。実使用することは、従来の加入者アクセスネットワークに比べて、用では、これら3種のトポロジを必要に応じて選択あるいネットワークの単純性、パケットベースの効率化、帯域、将来

は組み合わせて使用することになります。
TSUKO ニュースレター No.18

15

LAN関連規格
10ギガビッ
ギガビットイーサネッ
トイーサネットト&EFMのご紹介のご紹介【図1】FEMのネットワークトポロジ

1）電話線を用いた1対１（EFM copper）
既存の電話線によるEFMとして、①VDSL規格を流用して

16

4

おわりに

伝送距離〜750m、伝送速度〜10Mbpsの10PASS-TS、②

イーサネットは、低コストで高速伝送が可能なネットワーク技

SHDSL規格を流用して伝送距離〜2700m、伝送速度〜術として、その適用をLAN領域のみに留めず、WAN、アクセス2Mbpsの2BASE-TLの2つが審議されています。また、オプ

ネットワーク等に進出を始めました。すでに標準化された10ギションとして、複数の電話線を束ねて高速化する規格も審

ガビットイーサネットでは、SONET/SDHと互換性を持つWAN-

議されています。

PHYが定義されLAN-PHYのERでも40kmの伝送が可能であ2）光ファイバを用いた１対１（EFM fiber）

そして、SAN領域においてはIETF（Internet Engineering

り、十分にWAN領域を今までより低コストでサポートできます。
イーサネットでは初めて１芯のSMFで、送信、受信の波長をTask Force）
で承認されたiSCSIでイーサネットによってファイ

異ならせて双方向通信を行う物理層が制定される予定です。

バチャネルより低コストのSANを構築でき、さらに、アクセス

伝送速度は100Mbpsと1000Mbpsの2種で、符号化方式なネットワークでのEFMが現実のものとなれば、図 2に示すように

どは1000BASE-X、100BASE-Xを流用し、伝送距離は〜

ネットワーク全てがイーサネットで結ばれる時も遠くないでしょう。

10kmです。
【図2】イーサネットの将来
3）光ファイバを用いた1対多数（EFM PON）
光スプリッタを用いて１芯のSMFを1対16に分岐し、送信、受信で波長を異ならせて双方向通信を行います。伝送速度は1000Mbpsを16本のファイバで分け合うことになります。伝送距離は〜20kmです。
また、これら3種の物理層の他に、屋外での使用環境から許容温度範囲を広げた
1000BASE-LX、EFMの運用、管理、およびメンテナンス手順も審議されています。

TSUKO ニュースレター No.18

「スクリーン」
平衡ケーブルには、外部からのノイズの影響を低減するために遮

分 類

略 語

非スクリーン
平衡ケーブルU/UTP

蔽（しゃへい）を用いたものがあります。 この遮蔽には、ISO/IEC
11801:1995の中で「シールド」という用語が使われていましたが、
2002年に改訂された際には「スクリーン」という言葉に変わってい構 造

弊社ケーブル例
TSUNET-350E 0.5-4P
TSUNET-1000E AWG24-4P
DKT 0.5-4P

ます。 改訂版の中では、一括スクリーンと個別スクリーンのいず
れか、または両方を持つものを総称してスクリーン平衡ケーブルと定U/FTP

義しています。 それに対し、スクリーンを全くもたないケーブルは
非スクリーン平衡ケーブルといいます。
ISO/IEC 11801:2002

F/UTP

Annexでは、平衡ケーブルの略語を以下のように表しており、旧版より構造がわかりやすくなっています。
全体スクリーン/ 対毎のスクリーン TP

略語

構造

略語

構造

U
F
S
SF

非スクリーン

U
F

非スクリーン

フォイルスクリーン

フォイルスクリーンTSUNET-350E-LA 0.5-4P
DKT-LA 0.5-4P
DKT-ZD 0.5-4P

F/FTP

スクリーン
平衡ケーブル

S/UTP

編組スクリーン
編組とフォイルスクリーン
S/FTP
編組スクリーン
フォイルスクリーン

一括スクリーン
SF/UTP

フォイルスクリーン

対毎のスクリーン

17

SF/FTP

今年の夏号を皆様にお届けいたします。 この夏の天候は去年と比べ梅雨が長く、少し寒いようです。 私もいつもの出張に出かけましたが、北海道では豆類が不作と言っていましたし、東北でも今年の夏は短いのではないかと言っています。 やはり夏は暑く、冬は寒い方が良いのではないでしょうか。
ネットワーク関連では、4月に行われた、BICSI日本支部でのRCDD（登録された通信配線設計者）試験（4時間以内に750問を解答し、78％以上正解なら合格）で、5名の合格者がでました。 日本人で過去1名しかいなかったRCDD
資格者が複数になったことで、ネットワーク設計資格普及に、はずみがつくのではないでしょうか。 11月には再度RCDD資格の試験が行われますので、皆様も挑戦してはいかがですか？

インターロップについては昨年と同じく7月初めに行われましたが、昨年のように冷房が利かないという状況にはなりませんでしたね。 梅雨空で太陽が顔を出さなかったからでしょうか、それとも会場の通路がいつもより広かったせいでしょうか。 7月初めに総務省より発表された「情報通信白書」によると、ブロードバンド利用人口が2002年末の2000万人から2007年には6000万人になり、市場規模で10兆2000億円（2002年で2兆円）、経済波及効果は18兆1000億円になると推測しているそうです。 2002年末のインターネット人口普及率では54.5％で世界10位（前年は16位）で、インターネット利用人口は、米国に続き、前年と同じ2位を維持しています。

ブロードバンド化に伴いIP電話の利用者も大幅に増えることもあり、景気の回復もIPに期待することが多い事となりそうです。
さて、本号では、海外技術情報はCAT6に関する質問に答えるQ＆Aです。

Q＆Aは「NVP（公称伝搬速度）」についてです。

フィールドテスタでリンクの長さを測るために必要な数値ですが、お手持ちのテスタでデフォルト値のまま測定していませんか？ 使用するケーブルによって違う数値を使用しますので注意が必要です。 リンク試験データは「CAT6パーマネントリンクに及ぼすケーブルの撚(よ)り戻しの影響」です。

CAT6の撚り戻し推奨値は6mmでかなり厳しい数値ですから、工事には注意を払ってください。

キー

ワードとして「スクリーン」を取り上げました。 遮蔽のことですが、用語の統一により、わかりやすくなったと思います。 ＬＡＮ関連規格は「IEEE802.3aeとahについて」として10Gイーサネットとイーサネットファーストマイルの話となっています。 いつもの事ですが、疑問点や興味のある事については、いつでもメールなどでご連絡をお待ちしていますのでよろしくお願いします。
2003年 7月31日 発行責任者 ＬＡＮシステム部

大津光夫

TSンハンス
UN ドCAT5
ET UTP-3 ケーブ50 ル
E

LANのエース●高信頼性のエンハンスドCAT5 UTPケーブル。
●超高速LAN（キガビットイーサネット、ATM等）に対応。
●高速LANの施工品質の向上に大きく寄与。
●4P、12P、16P、24P、48P、デュアル8Pと豊富な品揃え。

エ®

●4Pはネジレの出ないTSUPAC巻、レングスマーク入、11色。

E
ド
0
ー
コ
5
3パッチ
CT5
A
M
C
ド
ス
T
Eンハン
Nエ
U
S
T
®

●高信頼性のエンハンスドCAT5 パッチコード。

●エンハンスドCAT5 UTP TSUNET®-350Eとの組合せにより高速LANの施工品質の向上に大きく寄与。

●導体がより心線のため、柔軟性があります。
●11 色の外被色がありますので目的に応じた布設ができます。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
LANシステム部：大津TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。