27

2006

CONTENTS

3

製品のご紹介1

海外技術情報2

工場成端 ＶＳ．
フィールド成端 光ファイバケーブル

LANケーブリング入門

4

第5回 測定データの解析方法と工事上の注意点

リンク試験データ

8

1 ケーブルトレイに収容されるケーブルの電気特性

Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ

キーワード

編集後記

TSUKO ニュースレター No.27

TSUNET-350E
TSUNET-350E-BD（CAT5e UTP）
TSUNET-MC350E-MP（CAT5e UTPモジュラプラグ付パッチコード）-Pre-terminated vs. field terminated fiber optic cables

2 パッチコードの挿抜回数が及ぼすCAT5eチャネル特性への影響

14 光ファイバ基礎
光ファイバコードの仕様書の見方について
16 TDMM 11版について
17

製品のご紹介 TSUNET-350E SERIESTSUNET -350E®

TSUPAC（4P）●4P、12P、16P、24P、48P、デュアル44タイプがございます。
●高信頼性の100Ω系CAT5e UTPケーブルです。
●超高速LAN 1000BASE-T（ギガビットイーサネット等）に対応しています。
●外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。

ボビン巻（デュアル44）●4PはTSUPAC巻、13色の外被色があります。
●残量のわかるレングスマーク入りです。

●デュアルタイプは紙製ボビン巻、高信頼性の4P＋4Pメガネ型、レングスマーク入りです。

TSUNET -350E-BD（CAT5e UTP）®

TSUNET -MC350E-MP®

（CAT5e UTPモジュラプラグ付パッチコード）●4Pユニットごとのインナーシース付（No入り）です。

●高信頼性の100Ω系CAT5e UTPパッチコードです。

●サイズは16P、24P、48Pの3種類です。

●導体がより心線のため、柔軟性があります。

●外被および中間外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。

●13色の外被色があります。

●残量のわかるレングスマーク入りです。

●加工製品には結線／レングス表示チューブを取り付けます。

TSUKO ニュースレター No.27

1

海外技術情報工場成端 ＶＳ．フィールド成端 光ファイバケーブル- Pre-terminated vs. field terminated fiber optic cables
出 典：Cabling Business Magazine（2006年7月号 P.34〜） 執筆者：Carol Everett Oliver, RCDD, Berk-Tek, a Nexans Company

今回はCabling Business Magazineから、光ファ
イバケーブルの成端に関する記事を翻訳いたしました。Cabling Business Magazineではこの7月号
から、 リールタイム と称した、メタル・光ファイバの構造、アプリケーション、施工技術、規格の最新情報についての新しいコラムが始まりました。その第１回目からの翻訳です。ご参考になれば幸いです。

フィールド成端の光ファイバケーブル
接着剤と端面の研磨を必要とするコネクタを使用して、光ファイバケーブル敷設後に成端する方法は、本来の光ファイバ接続方法である。この成端方法は、現在でもまだ主要なやり方として使われている。
この方法では、ファイバを適切に成端するため、多くの手順とツールが必要となる。また技術者に対して、適切な訓練を受けさせ、技能を持たせることが必要である。

接続は、敷設する光ファイバケーブルが、期待する

2

性能要件に合致することを保証するのに最も重要なステップである。製造メーカは、多くのコネクタ品種やその施工方法を提案しているが、成端は大きく分ければ主として実際2つの方法になる、つまり工場成端とフィールド成端である。
成端の手順とコネクタの品種は、その作業現場、施工作業者の技能レベル、そしてその施工範囲に依存する。とはいっても1つの共通の目標はある。つまりそれぞれの接続点で信号の損失（挿入損失あるいはＩＬという）を最も低い状態に抑えることである。ＩＬは、2本の光ファイバのコアが同一のもののように完璧にフィールドでの研磨や、光ファイバケーブルを適切に接続する手順は、通常以下を含む：● ケーブルの被覆を剥く● エポキシ接着剤を注入する● 光ファイバをコネクタに挿入する● 光ファイバをカットして研磨する● 検査（目視および顕微鏡にて）● テスト（測定値を測る）

これらの仕事で必要とされるツールや消耗品は以下を含む：● エポキシ接着剤と注射器

一線になっており、コネクタが適切に研磨されていると最小になる。研磨する目的は、端面の欠陥を取り除き、完璧なアライメントのためにできる限り最適な範囲の曲率でファイバの端面を作りあげることである。
アライメントやコネクタの端面の仕上げがうまくいけ● 研磨紙

ばいくほど、2つのコネクタが勘合されるときの性能は● 研磨用台良くなるであろう。
高品質な研磨技術は、端面の表面に幾何学的に高品● ゴム製パッド

質をもたらし、それは光ファイバケーブルの挿入損失
やリターンロスに影響する。挿入損失は、光がファイ● 顕微鏡と測定器

バや接続点を通過するときのエネルギーの損失である。リターンロスは、2つのコネクタの勘合部分での反射による損失の測定値である。挿入損失とリターンロスを可能な限り低くすることが、より良い光学的性
能とより信頼できるシステムをもたらす。

● ケーブルの皮剥器● アラミド繊維用はさみ● ファイバストリッパ（絶縁被覆のストリッパ）● クリンプツール● コネクタあるコネクタタイプでは、エポキシ硬化用のオーブンが必要になる。コネクタ1端子あたりの成端時間は、コネクタのタイプや成端方法によって異なり、熱硬化
エポキシを使用した場合は25分ほどを要する。成端作業の労務費に加えて、成端のプロセスが許容範囲のロスに入らなかった場合に起こりうる再成端の費用も考慮しなければならない。

TSUKO ニュースレター No.27

海外技術情報工場成端 ＶＳ．フィールド成端 光ファイバケーブル- Pre-terminated vs. field terminated fiber optic cables

工場成端のケーブル

融着機や融着トレイなどさらに器具が必要になる。
敷設に際し、どのタイプの光ファイバ成端方法が一工場成端のケーブルも、同様の手順を経る。しかしこれらの工程は、メーカの工場、あるいはケーブルアッセンブリハウスで行われ、コネクタが成端され、適切に番適しているかを判断するには、消耗品、ツール、労務費、適切なトレーニング、またやり直しの必要性も含めたトータルコストが要因となる。

研磨され、ケーブルアッセンブリ全体が両端あるいは片端で検査された状態で現場に納入される。工場成端の光ファイバケーブルの主要なアドバンテージのひと
つは、管理された工場で、優れた性能の成端結果が得られることである。一貫性を持って、高品質のコネク
タ端面により、システム全体で挿入損失が低く抑えら

Reprinted with permission, Cabling Business
Magazine, July 2006
この記事でご覧いただけるように、光ファイバに取り付けるコネクタには、メーカによっていろいろな品種があり、その取り付け方法もそれぞれ異なります。
光ファイバに取り付けるコネクタを2つに分けると①

れ、エンドtoエンドでより良い減衰が得られる。
工場成端のケーブルは、ケーブル長が100メートル
より短く、あらかじめ決まっている場合に好まれる。 エポキシ接着剤を使用するタイプ、②クリンプする
最も実際的なアプリケーションは、データセンタの幹 （エポキシを使用しないメカニカルコネクタ）タイプの2つです。またコネクタを光ファイバに取り付けた線、水平配線、ゾーン配線や、ストレージエリアネッ
後に研磨するか、しないかでもコネクタを分類するこトワーク（SAN）の機器配線トランクケーブルなどとができます。（エポキシを使用したコネクタはすべのアプリケーション、あるいは、インタービルディン
グやイントラビルディングのバックボーンに、条長があらかじめ決定していて使われる場合である。ケーブ
ルはすぐに敷設できる状態で納入されているため、顧客は工場成端のケーブルは、フィールド成端に比べて主に作業時間と労務費により、平均20〜30％のコストを削減できる、としている。ケーブル成端の準備不要、コネクタくずもなく、ツールキットやテスターも不要である。ケーブルは工場で100％検査され、書類も整て研磨します。） エポキシを硬化させる一般的な方法は次のとおりです： ●空気による乾燥、●ＵＶによる硬化、●熱による硬化、●無気性の硬化
弊社では、工場成端の光ファイバケーブル、両端・片端コネクタ付き単心・2心光コード、4心ＦＯコードなどの製品を取り揃えております。使用頻度の高い製品については、在庫対応もいたしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

備されラベルも貼付されている。
工場成端のケーブルは、よくプーリングアイ加工を施されている。これは、コネクタを保護し、コンジッ
トを通す際に敷設をより簡単に早く行うためのものである。もし最終的なケーブル長が100％はっきりしておらず、不要な余長をとりたくなければ、特にトレイ上を配線したり、床下配線の場合には、片端のみ成端しておくのがよい。そうすれば成端していない側でコンジット内やトレイ上を引いて、ピッグテールと融着したり、現場成端したりできる。
ピッグテールというのはある長さの光ファイバケー
ブル（１ｍ、3ｍなど）で、片端は適切なコネクタが成端され、もう片端はコネクタなしのオープンの状態のものをいう。ピッグテールは、成端済み光ファイバ
ケーブルアッセンブリに融着され、ケーブル長を長くする、あるいは現場成端のケーブルにコネクタ付の端面を取り付けることができる。ピッグテールは、反対側の端末と同じ形状やコネクタ品種でなくてもよい。
ピッグテールを施工する際には、トレーニングを受け、
TSUKO ニュースレター No.27

3第5回 測定データの解析方法と工事上の注意点

1 はじめに挿入損失量（IL）

0に「LANとケーブリングの関係」、「ケーブリング部材とアプリケーションの関係」、「ケーブリングの規格と要求されている電気特性」、「ケーブリングの測定について」を紹介してきました。今回は最終回として「測定データ

挿入損失量（dB）-5

LANケーブリング入門も第5回となりました。前回まで

-10
-15
-20
-25
-30

の解析方法と工事上の注意点」についてです。前回ご紹-35介した測定データについての解析方法やトラブルシュー-40

ティング、トラブルの元となる工法について取り上げていきます。新しいケーブリングが開発されるたびに施工

1

10

100

周波数（MHz）【図2】測定値をマイナス、横軸を対数としたIL

方法もシビアになってきています。それにともない注意

挿入損失量（IL）

する点も多くなってきています。

40
35

2 測定データの解析方法
れます。通常は合否やNEXTのマージン（ヘッドルーム）
のみ気にされるかもしれませんが、結果の中身や意味を

挿入損失量（dB）

測定されたデータは、数値やグラフにより結果が示さ

25
20
15
10

知ることにより、トラブル原因の特定や施工品質がわか5ります。もちろんケーブリングの実力がわかるというこ

0とは言うまでもありません。

0

50

100

周波数（MHz）【図3】測定値を絶対値、横軸を整数としたIL（1）グラフについて
LANの電気特性のグラフは横軸に周波数、縦軸に測定値を取ります。その取り方によりグラフの見え方が変わります。
挿入損失量（IL）を例に紹介します。図1は「測定値を絶対値、横軸を対数」、図2は「測定値をマイナス、横軸を対数」、図3は「測定値を絶対値、横軸を整数」としたグラフです。この3つは共に同じデータをグラフ化したものです。

このように軸の取り方により見え方が違うので、異なったデータの比較を行うには、同じ周波数ポイントで基準となる規格線との差の比較が必要です。
（2）マージンについて規格に対する余裕度を表したものです。近端漏話減衰量（NEXT）を例に紹介します。
4ペアケーブルの場合、NEXTの組合せは以下の6通りあります。（ちなみに24対ケーブルの場合は276通りにもな

挿入損失量（IL）

ります。）

40

挿入損失量（dB）

4

30

35

①ペア1とペア2の間に発生するNEXT

30②ペア1とペア3〃25③ペア1とペア4〃20④ペア2とペア3〃

15⑤ペア2とペア4〃

10⑥ペア3とペア4

〃

5
0

1

10

100

周波数（MHz）【図1】測定値を絶対値、横軸を対数としたIL

TSUKO ニュースレター No.27

この6つのデータを同じグラフにプロットし、重ね合わせます。その一番漏話が大きい値をプロットしたグラフ

第5回 測定データの解析方法と工事上の注意点

が、最悪値のグラフとなります。その値から規格値を引いた値がマージンとなります。マージンは数字が大きいほど良い値となります。図4に最悪値とマージンの関係を

3 トラブルシューティング
測定方法（何を測定しているのか）と正しい測定結果の解析方法がわかれば、結果によりケーブリングの状態示します。

が判断できるようになります。

近端漏話減衰量（NEXT）

120

例えばNEXTやRLの結果を見て、ケーブリングの状態

110
100

や成端具合が推測できるようになります。不具合箇所のNEXT（dB）

90

特定や原因調査に応用してください。

80
70

またフィールドテスタの中には反射(反応)の大きさと時間を用60

いて、グラフ化する機能を持ったものもあります。このグラフは50

最悪値52.3dB

40長さ方向での反応の大きさを表します。例えば漏話の反応のマージン7.38dB

30

大きい箇所や反射の大きい箇所(インピーダンスの不整合)を200

特定することにより成端の不具合箇所をみつけたりできます。

at90.91MHz

10
1

10

100

周波数（MHz）
1-2
2-3

1-3
2-4

規格

最悪値のプロット（1）フィールドテスタで解析する成端不良の例

1-4
3-4

3ｍのパッチコード+90ｍのパーマネントリンク+3ｍのパッチコードでインタコネクトチャネルを構成し、パー【図4】最悪値とマージンの関係

マネントリンクのジャック成端の際、規格を守った成端（3）表による特性表示について
グラフ以外では表にま

周波数
0.772
1
4
8
10
16
20
25
31.25
62.5
100

とめたものがあります。
例として表1に示したように、規格にて規定されている周波数毎の最悪値や範囲を表したものなどがあります。この周波数は規格にてサポートしているアプリケーションが使と、より戻しを多くした成端の比較をしました。これを
最 小
92.5
87.9
76.8
73.8
70.8
68.2
67.6
65.1
63.2
58.0
54.1

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

最 大
122.2
105.4
99.3
103.5
96.4
96.0
90.1
96.3
90.1
97.3
80.6

フィールドテスタのHDTDX機能（NEXTの反応の大きさ
を長さ方向に表す機能）を用いて測定したのが図6、図7になります。このように、より戻しを多くするとその周辺のNEXT反応が大きくなっているのがわかります。反応の大きさにより、どこにトラブルがあるかを推測し、実際に目視等で点検して対処します。

通常の施工
▲

用する、代表的な周波数 【表1】特性を周波数毎の範囲で表した表の例
帯域での値を表示しています。
表1の周波数の最小から最大の範囲を図5のグラフで見るとのⅠ印となります。
近端漏話減衰量（NEXT）
1-2
2-3

1-3
2-4

1-4
3-4

規格

最悪値のプロット

J
3m

120

▲

J
90m

3m

110

より戻しを変化させたジャック

100【図6】より戻し規格を守った通常の成端

80
70
60
50
40

10MHz

30

10
0

16MHz

悪い施工部

1MHz

20

▲

NEXT（dB）

90

31.25MHz 62.5MHz 100MHz
1

10

100

周波数（MHz）【図5】表とグラフの関係

このように測定データにはいろいろなものがあります。
いかに測りどのような値かを見極めることが重要です。

【図7】
より戻しを多くした成端

TSUKO ニュースレター No.27

54 LAN工事上の注意点○ CAT5e 1/2インチ以下（約13mm）
透明チューブを用いた例を写真1、写真2に示します。

いくら規格に適合した部材を選択して施工を行ったとしても、正しい施工を行われなければ規格に適合したチ▲より戻し長さ13mm▲

以下に紹介するような事柄が定められています。

▲

ャネル（機器間の配線）はできません。各規格の中にもより戻し長さ20mm以上▲（1）ツイストペアケーブル施工①配線の長さの規定
各配線長は図8の長さを守り設計、施工を行ってください。
詳しくはニュースレターNo.21 P15を参照してください。

【写真1】規定のより戻し長【写真2】規定外のより戻し長より戻しを意識しない場合、簡単に20mm以上よりは戻ってしまいます。通常ジャケットを被っていて見えませんが、透明のチューブにしてわかりやすくすると写真のようになっており、13ｍｍ以下を満たしたコネクタ加工には十分な注意が必要です。実際の現場では、このような加工を多く見受けます。
より戻し長は実際のチャネルリンクの性能にも影響を及ぼします。図9と図10を比較すると、13mm以上で成端【図8】
水平配線チャネルの長さ内訳②ケーブルには余分な力はかけない
4対ケーブル施工時は110N（約11kg）以下で引っ張らード部のNEXTの反応が大きくなっていることがわかり、
結果チャネルリンク全体でのNEXTマージンも低くなってしまいます。この例では3〜4dB低下しています。

なければなりません。

直径6mmまでの4Pケーブルは25mm
直径6mm以上の4Pケーブルは50mm▲③ケーブルはできるだけ大きく曲げる
パッチコード④ケーブルを強く締め付けない
ケーブルタイなどで固定する場合は締めすぎない（タイの限界まで締め付けない）ようにしてください。イン
ピーダンスの変化につながり、周期的な変化は思いがけない大きなＲＬ発生源になります。垂直配線などで、強度を持たせる必要がある場合には固定箇所を増やしてく【図9】13mm以下で成端されたパッチコードを用いたチャネル

ださい。
⑤雑音元からはできる限り遠ざける
電力線、機器類からは可能な限り離してください。
▲

6

されたパッチコードを用いたチャネルリンクはパッチコ

パッチコード⑥ケーブルの温度範囲
機械的、電気的劣化がない温度範囲
施行時
動作時

0〜＋50℃−20〜＋60℃

接続器具の動作温度範囲は−10〜＋60℃⑦ケーブルのより戻し長はできるだけ短くする
成端の際、より戻しは規定を守ってください。
T S U K O ニュースレター No.27【図10】13mm以上で成端されたパッチコードを用いたチャネル

第5回 測定データの解析方法と工事上の注意点○ CAT6 1/4インチ以下（約6.5ｍｍ）②光ファイバは曲げに弱い

CAT6の部材は各メーカにて工夫されているため、メー光ファイバは曲げることにより光がファイバの外に逃

カ推奨の手順（マニュアル）を守って施工すれば、よりげていくため、ロスが大きくなります。ファイバの種類、戻しが規定以下になるように設計されています。

形状に適合した曲げ半径を守ることが大切です。
TIA/EIAやISOの規格の中にも定められていますが、必⑧接続器具終端位置からケーブルシースの端までの対がずしも現状と適合しているとはいえません。現在は曲げ露出した部分は最小にするに強いファイバが各メーカから発売されていますので、ケーブルシースを切り裂き、取り除く長さは必要な長その仕様を守ることが大切です。

さだけにします。4対の関係が保たれるように設計されていますので、必要以上にツイストペアの部分を露出しま
すとインピーダンスの変化などにつながります。

③光ファイバの接続点での汚れは禁物（コネクタ端面、融着、メカニカルスプライス）
光を妨げる汚れの付着は大きな伝送損失につながるば⑨ケーブルの接地について
各配電盤で設置しなければなりません。ケーブルは通常装置ラックに接地され、そのラックがビルのアースに

かりか、接続端面の傷につながりますので注意してください。コネクタの汚れや取り扱いについてはニュースレ
ターNo.22を参照してください。

接地されることが基本となります。詳細はニュースレタ
ーNo.21、22を参照してください。
⑩これからのケーブリングにはエイリアンクロトークに

5 まとめ
今回は「測定データの解析方法と工事上の注意点」に対する対策が必要について紹介しました。日頃LAN配線の測定を行っていてツイストペアで伝送を行うイーサネットのシステムがも、データの中身まで時間を取って見ることは少ないの

より高速化しています。10GBASE-Tでは4P内のノイズのではないでしょうか？解析することにより施工の品質や、規定だけではなく、他のチャネルから進入するノイズ

ばらつきまでわかってきます。その部材に最適な施工方（エイリアンクロストーク）に関する規定が取り込まれて法を研究してもいいと思いますし、作業の標準化にも役います。エイリアンクロストークについてはニュースレ立つことと思いますので、ぜひご活用ください。

ターNo.11、12、13を参照してください。

また規格を満足した部材を用い規格で定められた工事の注意点を守ることによって、規格を満たした安全なリ⑪配管スペースの収容率

ンクが生まれます。規格ギリギリの部材を使用し、間違配管の収容率を超えて配線することは、引張り張力のった施工を行った場合は規格を満たさないことも充分に超過や、エイリアンクロストーク発生の元になります。

考えられます。やはり性能に充分余裕を持った部材と、詳細はニュースレターNo.26を参照してください。

正確な施工の組み合わせにより、施工のやり直しや配線の引き直しなどを防げば、その結果工数の低減につなが（2）光ファイバケーブリングの注意事項
通信用光ファイバは、そのほとんどが石英ガラスででき
ています。

ります。
5回にわたり連載してきました「LANケーブリング入門」
もこれが最終回となります。この記事を書いている現在
ではIEEE802.3an 10G-BASE-Tの規格制定が終了し、ケ①光ファイバは傷に弱いーブリングの規格が制定に向かって内容の検討を行ってファイバは一次、二次被覆で保護をおこなっています。

います。復習の意味でもう一度「LANケーブリング入門」

さらにコード、シースなどで保護されていますので、一を読み返していただきIEEEとTIA/EIAの状況を見ていただ

般的な取り扱いを守ればファイバ自身に傷がつくことは

くと、システムの仕様とケーブリングの関係の成り立ちありません。

がより理解でき、なおかつ現在の規格化に向けての状況

しかし接続の際には充分な注意が必要です。特に被覆をむいた後の裸ファイバの取り扱いには充分注意してください。光ファイバの傷は次の原因が挙げられます。
ストリッパーの清掃不良による傷●を読み取れるのではないでしょうか。
日進月歩でLANのケーブリングシステムは変化します。
読者の方の立場で、それぞれ必要な知識を掘り下げていっていただければと思います。

カットの際の傷●

ケーブルからシースなどを取り除いた後の取り扱いによる傷●

工具による傷●トレイへの収納時の挟み込みによる傷●

TSUKO ニュースレター No.27

7

1 ケーブルトレイに収容されるケーブルの電気特性
2 パッチコードの挿抜回数が及ぼすCAT5eチャネル特性への影響

ケーブルトレイに収容される

1 ケーブルの電気特性量のケーブルが収容された場合を想定して、その時の下の方のケーブルの反射減衰量（RL）および近端漏
話減衰量（NEXT）の特性を確認した実験データをごはじめに紹介します。

最近、データセンター等さまざまな場所でケーブル
トレイ（ケーブルラック）に大量のケーブルが収容されるようになってきています。
ケーブルトレイに収容された下の方のケーブルはその上に何十本ものケーブルが乗ることになります。はたして、ケーブルトレイに収容された下の方のケーブ

試験構成
本試験データでは、弊社製CAT5e UTPケーブル
TSUNET-350E 0.5-4P（写真１）で試験を行いました。

ルは、上に乗っているケーブルの重みで潰されて電気特性は悪くならないのでしょうか？
ＴＳＵＫＯニュースレターNo.26にもあるようにケーブ

8

ルトレイへのケーブルの収容率は規格（ANSI/TIA/EIA569-B）で定められており、断面積で５０％、トレイの最大深さは150mmです。
そこで、今回のリンク試験データでは、トレイが梯子状になっているラダーケーブルトレイ（図１）に大30cm【写真1】TSUNET-350E 0.5-4P（CAT5eUTPケーブル）

試験はまず、図2のようにケーブルを横に20本並べ、その両端に板を立ててケーブルを収容する幅を固定しました。並べたケーブルの上にさらにケーブルを並べていき、５段積みました。このケーブルの外径は5.3mmです。そして、その上に板を乗せ、さらに重り（約93kg／3m）を乗せました。

300cm

重り
板

ラダー
ケーブル
トレイ

5段目
4段目
3段目
2段目
1段目

床
被測定ケーブル

110cm【図1】ラダーケーブルトレイ

TSUKO ニュースレター No.27【図2】測定の様子（断面図）

角柱

1 ケーブルトレイに収容されるケーブルの電気特性

被測定ケーブルの全長は90ｍです。重りは図3のように測定端から2ｍのところから乗せています。重りを乗せたのは、ケーブルラダートレイ上の3ｍだけです。

試験結果
次ページの図4は、図2に示した断面図1段目のケー
ブルのRLを示しています。高周波領域では時間が経つにつれて、わずかですが特性が悪くなっているように見えます。また、このケーブルのNEXTを示しているのが、図5になります。NEXTは時間が経ってもそれほど特性は変わっていないようです。同様に図6，

被測定ケーブル
全長90m

ラダー
ケーブルトレイ
＋
重り

角柱

3m

7は2段目のケーブルのRLとNEXTです。やはり、高周波領域では時間が経つにつれて、RLが悪くなっているように見えます。NEXTはあまり変化していません。図8，9の3段目のケーブルも同様の結果になりました。
今回のデータでは、重りを乗せてから時間が経つにつれて、わずかではありますが高周波領域において、RLの特性が悪くなることがわかりました。また、
NEXTは時間が経っても変化は見られませんでした。

ネットワーク
アナライザ

まとめ

2m

今回はラダーケーブルトレイに大量のケーブルが収容された場合を想定して、その時の下の方のケーブル【図3】測定の様子（全体図）

規格通りの収容率（断面積で50%）で深さ150mmのトレイにこのケーブルを並べていくと、14段しか積むことができません（150mm×50%÷5.3mm≒14段）。規格を無視して、断面積の100%収容しようとすると、その倍の28段積めることになります。今回の実験ではさらに倍の56段積む事を想定して、56−5＝のRLおよびNEXTの特性を確認しました。結論としては、ケーブルに荷重がかかり、ケーブルの構造が変化するとインピーダンスが変化し、それに伴いRLも変化するということです。しかし、必ずしも特性が悪くなるというわけではなく、グラフを見てもわかるように、高周波領域以外の部分では時間が経つにつれて特性が良くなっているような部分もあります。しかも、今回の実験では規格の4倍ものケーブルの収容率を想定して実験したにもかかわらずCAT5e規格を十分満足する結果となりました。
今回の実験データは荷重をかけてから3ヶ月後までのデータしかありませんが、弊社ではこの実験をしばらく続けていき、経時変化を観察していきたいと思います。

51段分の重り（約93kg／3m）を乗せました。また、
ラダーケーブルトレイの上に並べたケーブルが重みで床に着いてしまうので、床に着かないようにラダーケ
ーブルトレイの下に角柱をかませました。
試験機には、ネットワーク・アナライザE5070B（アジレント・テクノロジー（株）社製）を使用しました。
また、ケーブルが潰れ、ケーブル内の対撚り線の撚りが崩れることが予想されます。このことから、電気特性は変化が出ると思われるRLとNEXTを測定しました。
TSUKO ニュースレター No.27

9

50

100
90
80
70

NEXT（dB）

反射減衰量（dB）

40

30

20
CAT5e規格
荷重をかけた時

40
CAT5e規格
荷重をかける前
荷重をかけた時

20

1ヶ月後
2ヶ月後

1ヶ月後
2ヶ月後

10

3ヶ月後

0

50

30

荷重をかける前

10

60

1

10

周波数（MHz）

0

100

3ヶ月後

1

10

100

周波数（MHz）【図4】1段目のケーブル RL【図5】1段目のケーブル NEXT

50

100
90
80

NEXT（dB）

70
30

20

60
50
40

CAT5e規格CAT5e規格
荷重をかける前
荷重をかける前
荷重をかけた後荷重をかけた時

CAT5e規格30

荷重をかける前
荷重をかけた時

10

20

1ヶ月後
2ヶ月後

0

１ヶ
月後
1ヶ月後
２ヶ2ヶ月後

10

3ヶ月後

1

10

0

100

月後
3ヶ月後

1

10

100

周波数（MHz）

周波数（MHz）【図6】 2段目のケーブル RL【図7】2段目のケーブル NEXT

50

100
90

40

80
70

NEXT（dB）

反射減衰量（dB）

10

反射減衰量（dB）

40

30

20
CAT5e規格
荷重をかけた時

40
CAT5e規格
荷重をかける前
荷重をかけた時

20

1ヶ月後
2ヶ月後

1ヶ月後
2ヶ月後

10

3ヶ月後

0

50

30

荷重をかける前

10

60

1

10

100

0

3ヶ月後

1

10

周波数（MHz）

周波数（MHz）【図8】 3段目のケーブル RL【図9】3段目のケーブル NEXTTSUKO ニュースレター No.27

100

2 パッチコードの挿抜回数が及ぼすCAT5eチャネル特性への影響

パッチコードの挿抜回数が及ぼす

2 CAT5eチャネル特性への影響

は、A社製、B社製およびC社製の3タイプを用意し、3つのチャネルを構成しました。また図1の①〜③までのはじめに

1,000回与えた場合に、チャネル特性がどのように変化するのか測定を行いました。

私たちは普段、パッチコードの挿抜回数（抜き差しする回数）など気にせず使用しています。ツイストペアケーブルに加工したモジュラプラグとジャックを勘合（かんごう）させ、物理的にネットワークをつないでいます。モジュラプラグとジャックは、一度勘合させたら当分外すことがないケースもあるでしょう。または毎日抜き差しをするケースもあると思います。
抜き差しする場合、モジュラコネクタは、何回くらいまで抜き差しに耐えられるのでしょうか？あまり気にされる方はいないかもしれません。ISO/IEC
11801:2002では、コネクティングハードウェア（コネクタ）は挿抜回数750回を耐えなくてはならないことが、規定されています。
今回はこのコネクタ部の挿抜回数に着目し、挿抜回数によってチャネル全体の伝送性能に影響がでるのかどうかを実験してみました。

試験構成
本試験データでは、CAT5eチャネルの構成で試験を行いました。CAT5eパッチパネル、アウトレットと弊社製CAT5eケーブルTSUNET-350Eシリーズ（写真1）。
を組み合わせ、CAT5eチャネルを構成しました（図1）
本試験に用いた構成部材は表1の通りです。コネクタ類

勘合部についてそれぞれ挿抜回数0回、200回、500回、チャネル（100m）①
フィールドテスタ（DTX-1800）

4m

②
3m

③
90m

機器コード

水平ケーブル

パッチコード

端末コード3m

フィールドテスタ（DTX-1800）

パッチパネル、
アウトレット【図1】試験チャネルの構成

品

名

コネクタ類

CAT5eパッチパネル、アウトレット（A,B,C社製）

水平ケーブル、機器コード

TSUNET-350E 0.5-4P

パッチコード、端末コード

TSUNET-MC350E 8C（プラグは、A,B,C社製）

11【表1】チャネル構成部材

試験機には、フィールドLANテスタDTX-1800（（株）
フルーク・ネットワークス社製）を使用しました。
本試験データは、ページの都合上、すべての特性値をご紹介することができません。主立った特性値のみご紹介させていただきます。

試験構成
次ページの図2は、図1に示したCAT5eチャネルの①〜③にA社製のコネクタを用いた際の挿入損失量（以下インサーションロス）を示しています。チャネル中の①〜③の勘合部にそれぞれ200回、500回、1,000回と挿抜を繰り返し、測定したデータの最悪値を示したグラフです。挿抜回数0回〜1,000回まで、ほとんどデータに変化がないため、ラインが重なっていることがわかります。
図3と図4は、近端漏話減衰量（以下NEXT）と反射減衰量（以下リターンロス）を示しています（データは、図1の左側から信号を投入し、測定したデータです）。

【写真1】TSUNET-350Eシリーズ（CAT5eケーブル）

これらのグラフからもインサーションロス同様、ほとんど変化ないことがわかります。NEXTについては、約10dBのマージン、リターンロスについては、8dBのマージンが確認されました。
次に図5〜図7がチャネル中にB社製コネクタを用い
TSUKO ニュースレター No.27

ほとんど変化ありませんでした。
図8〜図10がチャネル中にC社製コネクタを用いて挿抜回数を与えた時のデータです。挿抜回数1,000回まで
ほとんどデータに変化ないことがグラフから確認できます。
今回、グラフに示すことができなかったデータについて、解説します。まず、NEXTおよびリターンロスについて図1の右側（端末側）から測定した場合、グラフで示した左側（機器室側）からのデータと同様に、挿抜回数1,000回まで、ほとんど変化はありませんでした。
また、等レベル遠端漏話（EL-FEXT）についても、両方向から測定した値ともデータに変化なく、規格に対インサーションロス（dB）て、挿抜回数を与えた時のデータです。リターンロス（図7）に若干変化が見られますが、マージンとしては、
20

1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜
挿抜

10

0

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

1

10

周波数（MHz）

100【図2】 A社製コネクタ インサーションロス

して10dB以上のマージンが確認されました。

まとめ

80

ネル特性への影響を調査しました。結論としては、チャネル中3ヶ所において、それぞれ1,000回の挿抜を繰り返しても、特性に変化はない結果となりました。市販されているCAT5eコネクタのスペックを見てみると、750
回や1,000回といった挿抜回数を保証しているものが多いようです。
実験後、コネクタ部のチェックをしましたが、特に損傷しているところはありませんでした。また、プラグおよびジャックのコンタクトピンの部分は、どのメーカのものも金メッキがはがれた様子はありませんでした。

ーカ、型番などに関するお問い合わせについては一切お答えできませんのでご理解下さい。弊社ではみなさ
まに安心してご使用いただけるようさまざまなケースを想定し、検証実験を行っております。今後も、みなさまのお仕事に参考となる情報を提供していきたいと
思います。

1回
200回
挿抜
500回
挿抜 1000回
挿抜
挿抜

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

20

1

10

周波数（MHz）

50

40

30

20
1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜

10

0
1

挿抜

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

10

周波数（MHz）【図4】 A社製コネクタ リターンロス

TSUKO ニュースレター No.27

100【図3】 A社製コネクタ NEXT

本号の試験データは、 1 ケーブルトレイに収容されるケーブルの電気特性データと、 2 パッチコードの挿抜回数が及ぼすチャネル性能への影響データのご紹介を目的としております。本試験に用いている部材のメ

60

40

リターンロス（dB）

12

NEXT（dB）

今回はパッチコードの挿抜回数が及ぼすCAT5eチャ

100

1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜

20

インサーションロス（dB）

インサーションロス（dB）

2 パッチコードの挿抜回数が及ぼすCAT5eチャネル特性への影響

挿抜

10

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

0

1

10

周波数（MHz）

挿抜

10

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

0

100

1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜

20

1【図5】 B社製コネクタ インサーションロス

80

NEXT（dB）

NEXT（dB）

60

40

1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回

13

60

40

挿抜

1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜

挿抜

1

挿抜

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

10

周波数（MHz）

20

100

1

40

40

リターンロス（dB）

50

30

20
1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜

0
1

挿抜

20

【図7】 B社製コネクタ リターンロス

100

1回
200回
500回
挿抜
挿抜 1000回
挿抜

10

ISO/IEC 11801:2002

周波数（MHz）

100

30

クラスDチャネル規格1010【図9】 C社製コネクタ NEXT

50

10

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

周波数（MHz）【図6】 B社製コネクタ NEXT

リターンロス（dB）

100【図8】 C社製コネクタ インサーションロス

80

20

10

周波数（MHz）

0
1

挿抜

ISO/IEC 11801:2002

クラスDチャネル規格

10

周波数（MHz）

100【図10】 C社製コネクタ リターンロス

TSUKO ニュースレター No.27

?
光ファイバ基礎

光ファイバコードの仕様書の見方についてドの仕様書をもらいましたが、仕様書の見方がよくわかりません。
Question ? 先日コネクタ付光コー
教えていただけないでしょうか？

Answer !

弊社のコネクタ付光コード、もしくはコネクタ付光ケーブルの仕様書には適用、構造、心線の仕様、伝送特性、機械特性、取り扱い上の注意等が記載されています。
それぞれの項目には専門的な用語がありますので、仕様書を見るにはその意味を理解する必要があります。

そこで今回は、仕様書に記載されている用語のポイントについての解説をいたします。

適用規格について14

LANにおける適用規格については、ギガビットイーサ
ネット規格のIEEE802.3z、10ギガビットイーサネット規
格のIEEE802.3ae等があります。
●IEEE802.3z
IEEE（米国電気電子学会）
でLAN技術の標準を策定している802委員会が開発したギガビットイーサネット規格のことです。ギガビットイーサネット規格は2種類あり、IEEE 802.3zは光ケーブルを使用する規格について定めています。もう一つのギガビットイーサネット規格はIEEE 802.3abで、こちらはUTPケーブルを使う規格にな

材料について光ファイバ心線に使用する材料としては、シリコン樹脂、
紫外線硬化樹脂、ナイロン、また環境に配慮したノンハロ
ゲン樹脂等があります。光コード、もしくは光ケーブルに使用する材料としては、PVC（ポリ塩化ビニル）、PE（ポリエチレン）、難燃PE、最近では環境に配慮したノンハロゲン
難燃PE等があります。
●ノンハロゲン樹脂
燃焼時に塩化水素ガスや臭化水素ガスなどの有害なハ
ロゲン化水素ガスを発生しない、ハロゲン系の物質を含まない樹脂のことです。
●ノンハロゲン難燃PE
PE（ポリエチレン）
はノンハロゲン樹脂ですが、非常に燃えやすい特徴があります。燃えにくくするためには難燃処ります。
IEEE 802.3zで規定している規格は●1000BASE-SX

理をする必要がありますが、その際にハロゲン系の物質

1000BASE-LX●1000BASE-CX

光ファイバの性能について●を添加しないようにしています。

になります。この３つは通称1000BASE-Xといわれています。
●IEEE802.3ae
IEEE（米国電気電子学会）
でLAN技術の標準を策定している802委員会が開発した、10ギガビットの伝送速度をもつ光ファイバによる高速なイーサネット規格のことで光ファイバの性能については、偏心量、コア、もしくはク
ラッドの非円率、開口数（NA）などがあります。
●コア/クラッド偏心量
コア中心とクラッド中心との距離をコア径に対する百分率で表した値になります。

す。2つの層が規定されており、WAN用のW系とLAN用のR系があります。W系ではSONET/SDHとの接続性が●コア非円率クラッド公差領域を定義する二つの円の直径の差をクラッド径に対する百分率で表した値になります。
●最大理論ＮＡ

考慮されています。また、接続に用いる光ファイバの種
類 や 光 の 波 長 に よっても 複 数 の 仕 様 が あり、10GBASE-SR、10GBASE-LX4など7タイプの仕様が定義されています。
TSUKO ニュースレター No.27

コア及びクラッドの屈折率値を用いて計算される開口数の理論値のことです。値は式1により示されます。

NA＝（ｎ12 − ｎ22)

1
2

試験用
光マスターコード…式1ｎ：
1 コアの最大屈折率
2 クラッ
ドの最大屈折率
ｎ：

光
源

パ
ワ
ー
メ
ー
タ

励振器

P0

マスタコネクタ

機能特性について【図1】
基準のとり方
被測定コネクタ

布設時に許容できる張力、および布設後の曲げ径について記載されています。
●許容張力
ケーブル布設時に掛けられる直線状態での最大の張力になります。
●許容曲半径ケーブル布設後の無負荷時での最小曲げ半径です。張力がかかる布設時は、これより大きな曲げ半径が必要になります。一般的に布設時はケーブル外径の20倍、布設後は10倍の曲げ半径となります。

光学的特性について
光学的な光の特性は、伝送損失、伝送帯域等があります。また、シングルモードファイバのみに適用されるゼロ分
散波長、遮断波長などもあります。
●コネクタ付光コードの伝送損失
光が伝搬するときのパワーの減衰を示す値です。光
ファイバコネクタの場合は式2によって表されます。
測定方法は挿入法（B）と挿入法（C）があり、JISC 5961で規定されています。通常、挿入法（B）は片端コネクタ付光コードに、挿入法（C）は両端コネ
クタ付光コードに適用されます。
伝送損失（A）＝ −10log（P1／P0）−α （dB） …式2P：
0 入力パワー
1 出力パワーP：
α：光コネクタ以外の光部品および光ファイバの損失

実際の測定では、光ファイバ部分の損失（α）
を除外するのはむずかしいため、弊社仕様書ではこれを含めた値を示しています。

挿入法（B）
図1のように入力パワー（P 0）を測定した後、図2のを測ように被測定コードを接続した出力パワー（P1）
定します。
この方法で測定した値を弊社仕様書では挿入損失とし、コネクタ1個分（被測定コードの光源側）＋被測定コードの伝送損失を表しています。

挿入法（C）
図1のように入力パワー（P 0）を測定した後、図3のを測ように被測定コードを接続した出力パワー（P1）
定します。
この方法で測定した値を弊社仕様書では通過損失とし、コネクタ2個分（被測定コードの両端）＋被測定コードの伝送損失を表しています。

光
源

パ
ワ
ー
メ
ー
タ

励振器
マスタアダプタ

P1

被測定光コード【図2】挿入法（B）
被測定コネクタ
光源

試験用
光マスターコード
パ
ワ
ー
メ
ー
タ

励振器
マスタアダプタ

P1

被測定光コード【図3】挿入法（C）●伝送帯域
マルチモード光ファイバに適用されるパラメータで、ベースバンド伝達関数の大きさが、零周波数での値に対してある定められた値（強度振幅で3dB、電圧振幅で6dB）に減衰する周波数を表します。
例）帯域500MHz・kmが可能です。

←

500MHzの帯域で1kmの伝送※帯域は数値が大きいほど広帯域となります。よって、500MHz･km以上の帯域よりも600MHz・km以上の帯域のほうが、大容量の伝送が可能になります。

●零分散波長波長分散がゼロになる波長のことで、シングルモード光
ファイバに適用されます。波長分散は材料分散と構造
分散の和で表します。材料分散と構造分散は反対の傾向にあるため、ある特定の中心波長を持つ光源をうまく選ぶことで互いにうち消し合うことができます。このような波長を零分散波長といいます。
●遮断波長
シングルモード光ファイバにのみ適用されます。ファイバの構造により決まるパラメータで、これ以上短い
波長ではシングルモードとならない限界の波長になります。光ファイバがシングルモード型になるための条という光ファ
件は、式3で表される規格化周波数（V）
イバのパラメータが2.405より小さくなければなりまとはV＝2.405となる波
せん。すなわち遮断波長（λ0）
長のことで、式4で表すことができます。
規格化周波数（Ｖ）＝ｎ：
1 コアの屈折率
2 クラッ
ドの屈折率
ｎ：

遮断波長（λ0）＝2πａ ｎ12 − ｎ22
λ

…式3

ａ
：コアの半径
λ
：光の波長

2πａ
2.405

ｎ12 − ｎ22

…式4TSUKO ニュースレター No.27

15

ＴＤＭＭ 11版について
まだ英語版のみ（10版は日本語に翻訳済）ですが、10版からどのようになったかを簡単に紹介いたします。
11版は2冊、1章〜22章（1349ページ）と付録A〜F（188ページ）から構成されています。目次や索引を加えるとかなりの量（装丁含めず厚さ75mm×2冊）です。それまでの10版も同じ22章で構成されていましたが、削除・追加された章もあります。また11版の6章（表では水色）10版の7章・8章・9章を統合したものです。まったく新規に追加された章（表では黄）はデータネットワークデザイン、セキュリティ、屋外設備、データセンターの4つです。下の表に11版と10BiCSi（米国本部）よりTDMM（通信配線体系マニュア
ル）11版が2006年6月に発行されました。

TDMM 11版

16

版ではどの章だったかをまとめてみました。また10版の項目も並べておきましたので、参考にしていただ
ければ幸いです。

10版での章TDMM 10版

1章（伝送の動作原理）①メタル ②光ファイバ

2章（伝送の動作原理）

1章（規約、規格、規制）

2章（電磁環境適合性）

3章（電磁環境適合性）

2章（伝送の動作原理）

3章（ワークエリア）

4章（ワークエリア）

3章（電磁環境適合性）

5章（水平分配システム）

4章（ワークエリア）

4章（水平分配システム）①パスウエイ ②ケーブリング
5章（バックボーン配線システム）①パスウエイ②キャンパスケーブリング
6章（テレコミュニケーション
スペース）

6章（バックボーン配線システム）

5章（水平分配システム）

7章 通信室 8章 機器室
9章 通信引込口設備と成端6章（バックボーン配線システム）

7章（ファイヤストッピング）

11章（ファイヤストッピング）

7章（通信室とエンクロージャ）

8章（グランディング、ボンディング、
電力保護）

10章（グランディング、
ボンディング及び電力保護）

8章（機器室）9章（電力分配）

16章（電力分配）

9章（通信引込口設備と成端）

10章（テレコミュニケーション管理）14章（テレコミュニケーション管理）10章（グランディング、
ボンディング及び電力保護）

11章（フィールド試験）

12章（フィールド試験）

11章（ファイヤストッピング）

12章（設計、建築工事、
プロジェクト管理） 15章（設計、建築工事、プロジェクト管理）

12章（フィールド試験）

13章（構内CATV分配システム）

20章（構内CATV分配システム）

13章（特殊設計の考慮事項）

14章（構内放送システム）

21章（構内放送システム）

14章（テレコミュニケーション管理）15章（ビルのオートメーション･システム） 19章（ビルのオートメーション･システム）

15章（設計、建築工事、プロジェクト管理）

16章（データネットワークデザイン）

16章（電力分配）

17章（無線）
18章（電子上の安全とセキュリティ）TSUKO ニュースレター No.27

22章（無線およびマイクロ波システム）

17章（住居の配線）
18章（ネットワークの基礎）

TDMM 11版

10版での章TDMM 10版

19章（顧客所有の屋外設備）

19章（ビルのオートメーション･システム）

20章（データセンター）

20章（構内CATV分配システム）

21章（特殊設計の考慮事項）

13章（特殊設計の考慮事項）

21章（構内放送システム）

22章（住居の配線）

17章（住居の配線）

22章（無線およびマイクロ波システム）

付

録 A：規約、規格、規制（10版での1章）
B：伝統的水平パスウエイ
C：米国のネットワークインターフェースと分界点
D：Emissions & Immunity 放出と耐性の規制と規格
E：MICE（Mechanic,Ingress,Climatic,Electromagnetic）機械的強度・侵入（埃・液体）
・環境・電磁環境への考慮
F：設計者の法律に関する考慮

皆様、ニュースレター27号をお届けします。今年の梅雨は長く暑かったですね。筆者の家は東京の郊外ですが、明け方になっても温度が下がらず、疲れがとれないという悪循環が続きました。でも夏は当初の長期予報は長いとしていましたが、どっこい9月の彼岸を待たず涼しい秋が来た感じです。
それではいつものように、これまでの出来事を順に追って行きましょう。まず、原油と銅の価格の高騰です。特に銅の価格は3年前の同時期と比べ何と4倍になってしまい、銅ケーブルへの価格計画が企業存続に関わることになりました。今現在もこの高値が続いています。皆様のご理解と協力をお願いします。6月ではライブドアなどでも話題になった、村上ファンドがニッポン放送株をインサイダー取引したとして代表が逮捕され、ファンドが崩壊したということがありました。そして、社会保険庁が国民年金納付率を上げるため不正免除や猶予をしていた事実が明るみに出て、こんな組織はいらないとまで言われましたね。この頃からメタ
ボリック・シンドロームという言葉がよく聞かれるようになりました。
「ウエスト85cm以上は早死に？する」と言うのですが、数字的根拠はあるのか？との論争もでましたね、筆者もかなりウエスト周りはオーバーなので「・・茶」
を飲んでみたりしています。効果は・・ですが。
また4年に一度行われるサッカーの第18回ワールドカップ・ドイツ大会決勝戦はイタリア対フランスとなり、同点のまま最後はPKを全員が入れたイタリアの優勝で終わりました。日本はブラジルと同じF組で出場しましたが、残念ながら決勝トーナメントには進むことはできませんでした。また4年後の出場と成果を期待して応援しましょう。国内ではエレベーターの事故で死亡者が出て、「舶来エレ
ベーターは安くて怖い。このビルのエレベーターは・・社ではありません。
」とまで言われました。この事だけではありませんが「安ければ良い」ではなく、性能・メンテナンスを含めた評価をして、購入の判断をしてもらいたいものです。7月に入り、いきなり北朝鮮のテポドン、ノドン、スカッドミサイル7発連続発射という事がありました。国際関係を考慮して欲しいものだと思います。8月の長野知事
選では、無所属新人の村井仁氏（69）が、ガラス張り知事室で話題を集め3選をめざす現職の田中康夫氏（50）を破り、初当選となりました。また暑い中の甲子園では、早稲田実業と駒大苫小牧との決勝戦は近年にない、すばらしいものでした。優勝した早稲田
実業の斎藤佑樹投手は「ハンカチ王子」などと言われ、使われていたハンカチ会社もびっくりの売上となったことも記憶に残りました。
9月は家庭用シュレッダーで幼児の指切断という事故がありました。家庭だけでなく、日常に潜む危険度の再点検を考えさせられました。喜ばしい話題ですが、天皇家に男児が誕生しました。秋篠宮紀子様、ご出産おめでとうございます。命名は「悠仁」様です。それから小泉首相に任期終了にともない自民党総裁選が行われ、圧勝と言える票で安倍総裁が誕生しました。戦後生まれ初の首相になるわけですから、これからの政策に期待しています。
さて、本号の記事ですが、海外技術情報は「工場成端 VS フィールド成端

光ファイバケーブル」です。LANケーブリング入門の5回目は「測定データの解析方法と工事上の注意」ついて紹介しています。初級者向けのシリーズとしてスタートした記事でしたが、今回で最終回となりました。リンク試験データは2本立てで「ケーブルトレイに収容されるケーブルの電気特性」と「パッチコードの挿抜回数が及ぼすCAT5eチャネル特性への影響」です。Q&Aは「光ファイバコードの仕様書の見方について」です。そしてキーワ
ードは「TDMM11版について」となっています。少しでも皆様の参考になれば幸いです。
いつものお願いですが、「こんなことをデータで示してくれれば良いな」と思うことがあれば、メール（sales@tsuko.co.jp）
や電話、あるいは展示会で弊社のスタッフまでお寄せください。スタッフ一同、お待ちしております。
2006年10月10日 発行責任者

営業部

大津光夫（RCDD）
TSUKO ニュースレター No.27

17

ネットワークコミュニケーション

www.tsuko.co.jp●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 対応製品です。
●TSUNET-1000E-LA AWG24-4PとTSUNET-MC1000E-LA-MPの組み合わせで、

CAT6対応のリンク全てを、シールドケーブル（ScTP）にて構築できます。
●エイリアンクロストーク対策に最適なScTPケーブリングです。
ケーブリングです（。10GBASE-Tにも使用できます。
にも使用できます。
）

TSUNET -MC1000E-LA-MP(CAT6 ScTP パッチコード)®

●導体がより心線で柔軟性があるCAT6 ScTPパッチコードです。
●高品質／高信頼性の工場生産製品です。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
を使用しています。

TSUNET -1000E-LA
AWG24-4P (CAT6 ScTP)®

●導体が単線のCAT6 ScTP水平系ケーブルです。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
を使用しています。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
営業部：大津（RCDD）

TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:sales@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。