2004 夏

CONTENTS
製品のご紹介1

TSUNET®-1000Eシリーズ

海外技術情報2

カテゴリ6ケーブルを使ったアプリケーションについてリンク試験データ

4

最大リンク長を制限する温度環境の影響

Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ

8

LAN関連規格

キーワード

編集後記

1 光ファイバケーブルの取り扱いについて（その1）

2 LANケーブルのノイズについて

14 JIS X 5150:2004「構内情報配線システム」
改訂のポイント -その2-

17 10GBASE-Tについて
17

製品の
ご紹介

TSUNET®-1000Eシリーズ
TSUNET®-1000E-LA
AWG24-4P(CAT6 ScTP)●エイリアンクロストーク対策に最適のCAT6 ScTPケーブルです。
●次世代超高速LAN 1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケーブルです。
●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
●残量のわかるレングスマーク入りです。
●梱包は配線作業がしやすい紙ボビン巻（300m）です。
●シールドはアルミとポリエステルを張り合わせたアルペットテープを巻いています。 TIAでScTPと呼ばれています。
ISO 11801:2002またはJIS X 5150:2004 ではF/UTPと表記します。
●エイリアンクロストークについてはUTPの4Pケーブルを長い距離（20m以上）密着させて配置すると影響が出てきますが、ScTPだと、他の4Pケーブルからは全く影響を受けません
ので、ビルの縦配管で余裕がなく、4Pケーブルが密着して張られる場合のエイリアンクロストーク対策では最適となります。 もちろん二重床での配線でも、余裕がない場合は、同じように最適です。
●このケーブルはRJ45のプラグを付けることはできません。 シールドケーブルのため絶縁外径やシース外径が太くなるためです。 ただし、このケーブルは水平ケーブルとしてになります。
使いますので、もともとプラグ付けは致しません。 RJ45のジャックで受ける形（パッチパネル −− TO：テレコムアウトレット）

TSUNET®-1000E

AWG24-4P / AWG24-デュアル44 / AWG24-24P / BD
●次世代超高速LAN 1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケーブルです。

1●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを標準使用しています。
●4PはTSUPAC巻、11色の外被色、残量のわかるレングスマーク入りです。
●デュアルタイプは紙製ボビン巻、高信頼性の4P＋4Pメガネ型、レングスマーク入りです。
●バンドル型タイプは4Pユニットごとインナーシース付です。
TSUNET®-1000E-BD

TSUNET®-MC1000E-MP●導体がより心線で柔軟性があるパッチコードです。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを標準使用しています。
●11色の外被色があります。
●加工製品には結線／レングス表示チューブを付けています。

パッチコードは工場生産されたMP製品をおすすめしますTSUNET-ECO®-1000E●焼却時に、有害なハロゲン系ガスが発生しません。
●埋設時に、有害な鉛の溶出がありません。
を有しています。
●ビニルと同等な難燃性（JIS C 3005 60度傾斜試験）
TSUKO ニュースレター No.22

海外の技術情報
カテゴリ6ケーブルを使ったアプリケーションについて

本誌でご紹介しているように、JIS X 5150:2004は610GBASE-Tの性能仕様検討には以下のステップが要求される：

月20日付けで制定され、配線規格カテゴリ6が正式に規①チャネルでのSNR値を決める。

定されました。

②要求される伝送速度をサポートするのに必要な周波数帯域を

このJIS化が弾みになりカテゴリ6対

応製品の需要が本格化し、高周波数帯域伝送で将来を見越して安心してお使いいただける、より付加価値の高い製品を提供できる機会が増えることを期待しております。

決める。
③信号の暗号化方式を決める。 これはSNRと周波数帯域により決定する有効帯域に依存する。

今回はこのカテゴリ6ケーブルに関連した記事を2つ、Cabling Business Magazineから抜粋して翻訳

上記の課題は現在検討中で、いくつかの問題点は形が現れてきていたしました。

いるが最終案には至っていない：

ご参考になれば幸いです。

①配線をテストする周波数帯域は、1〜625MHzまで拡張されるであろう。

Ⅰ．エキスパートに聞く− Q&A

2②低周波でケーブル保証の性能限界は、CAT6仕様に準ずることになりそうだ。 ただし250MHzを超える性能については、いくつか

Q 将来を保証された10ギガビットイーサネットの敷設には、どののオプションが検討されている。

配線システムを選択すべきか？ 10ギガビットイーサネットの③フィールドでのエイリアンクロストークのテストの必要性あるいアプリケーションに対応した規格は、発行されているのか？

は方式は、チャネルの長さやリンク自体のデータ容量によるか

出 典：Cabling Business Magazine（2004年5月号 P.23）

もしれない。

執筆者：Hugo Draye, copper marketing manager,

現時点では、将来を保証された配線敷設として、以下を推奨する：

Fluke Networks Inc.

①NEXTやリターンロスなどの重要な伝送性能パラメータで、4dBのA ツイストペアケーブルでの10ギガビットイーサネット
アプリケーションに関する議論は、最近話題の中心になっている。

10ギガアプリケーションが規格にいたるまでには、多くの検討課題の解決が必要である。

十分なマージンを持って確実な性能を持つCAT6配線システムを選択すること。
②長い距離にわたってケーブルを束にするような敷設をできるだけ避けること。

実際のところ、規格の初回ドラフトさえ発行されていない。

IEEEはツイストペアでの10ギガビットイーサ

ネット（＝10GBASE-T）の規格検討委員会である、IEEE 802.3anを発足した。

配線の仕様を議論する以Ⅱ．CAT6配線でのブロードバンドビデオ−Broadband Video Over Category 6 Cabling: What A Pair!

前の問題として、チャネルでのSNR（信号対ノイズ比）

出 典：Cabling Business Magazine（2004年5月号 P.44〜）

必要条件は、非常に重要な問題を提起している。

執筆者：Paul Kish, director, IBDN Systems and Standards,

NORDX/CDT
この話題をフォローしているのであれば、間違いなく エイリ

Vice-chairman of the TIA TR-42

アンクロストーク（エイリアンNEXT・エイリアンFEXT） という言
葉をお聞き及びであろう。 クロストーク（漏話）
は、ケーブルのTIAによるカテゴリ6（CAT6）規格の発行は、ネットワー

同一シース内でのペア間での信号の受信を測る。 エイリアン

ク配線の進展において重要な道標を記している。

クロストークは、同じケーブル束の隣接するケーブル内のペア

CAT5／5eと比較して、250MHzの周波数帯域において−実際からペアに信号を受信することを意味する。

にはより高周波数帯域まで拡張できる能力を持って、伝送性能に著

エイリアンクCAT6は

ロストークは10GBASE-TのSNR分析で、無視することがでしい改善をもたらしている。 何のアプリケーションがこのCAT6配線

きない重要な妨害信号を引き起こす可能性を持っていると確のアドバンテージをフルに活用できるのだろうか？ 現在市場要求の信されている。

大きいアプリケーションの一つはブロードバンドビデオ−つまりCATVTSUKO ニュースレター No.22

海外の技術情報
カテゴリ6ケーブルを使ったアプリケーションについてでありケーブルテレビである。 これは650MHzあるいはそれ以上まで

またブロードバンドビデオ（CATV）
ネットワークのアドバンテージは拡張された信号を伝送する。 RG-59やRG-6の同軸ケーブルは、何か？ 企業LANを使っての一つのオプションはVoIP（ビデオ オ

主にホームネットワークで一般的にこのアプリケーションに使われる。

ーバー インターネットプロトコル）である。 このオプションの延

高性能のツイストペアケーブルもブロードバンドビデオに使えることはあ長で、現在既にインターネットを介したビデオクリップ、ニュース放送、

まり知られていない。

ウェブカメラ画像などが使われている。

ブロードバンドビデオの配信

性能の評価

図1はビジネス環境においてブロードバンドビデオがどのように配信されるかを表している。 ツイストペアによる配信の大きなアドバン

同一配線上のブロードバンドビデオ配信とLANの性能を評価するため、図 3 のテスト構 成を使った。

このテスト構 成では、テージは、4対ケーブルのうち1対のみを使って同時に多くのチャンネ

100BASE-TXのLAN信号をペア2とペア3を使ってブロードバンド

ルを、また2対をつかって双方向の画像伝送が可能なことである。

ビデオ配信HUBの予備のポートに注力された。 残りの2対−ペ
ア１とペア4はそれぞれ、ビデオの出力と入力に使われる。

3【図1】 ビジネス環境におけるブロードバンドビデオ配信【図3】 テスト構成（LANとビデオ）
ブロードバンドビデオの信号構成はどのようになっているのか？
標準的なビデオ信号は、画像情報と音声情報で構成される。

ブロードバンドビデオは確かに、CAT6以上の配線で提供され合成されたビデオ信号は、図2に示されるように搬送波上に変調る改善された伝送性能のアドバンテージをフルに活用することがされる。 異なるチャンネルは6MHzの間隔をあけるため、配線のできるアプリケーションの一つである。 ブロードバンドビデオの周波数帯域により多くのチャンネルを同時に伝送することが可能

アプリケーションでは、低い挿入損失と高いSNRが最も重要な配になる。 典型的な割り当ては、54〜550MHzの帯域を使って線パラメータである。 ブロードバンドビデオには、ビジネス環境チャンネル2からチャンネル78を伝送する。

においてニュース専門チャンネル・ビデオ会議・遠隔教育・セキュ
リティモニタなどのアプリケーションがある。 高画質のビデオは、
あなたのネットワークにめざましいインパクトを与える次世代のア
プリケーションの波になるであろう。 性能の良いCAT6配線は、
これらのアプリケーションの帯域要求に最適である。
Reprinted with permission, Cabling Business Magazine, May
2004【図2】 ビデオ帯域の割り当て
現在、市場のブロードバンドビデオシステムは、75Ωの同軸ケーブ

CAT6配線は、それを使うことが必須条件となるアプリケーショ
ンが不在のまま、TIAでの規格化から2年以上を経てようやくJISで の 規 格 化 が 行 わ れ ました 。

今 回 の 翻 訳 では 、最 近

ルを使うように設計されている。 これらの信号を100Ωの平衡ツイス

10GBASE-T規格検討過程でCAT6の存在が注目されていること、

トペアケーブルで伝送するためには、Fコネクタを使う75Ωの同軸のまたアプリケーションの一つとしてブロードバンドビデオでの応用

入力を、
8ピンモジュラコネクタを使う100Ωの出力に適合させるためを取り上げました。

の高品質のブロードバンドバランがチャネルの両側に必要になる。

今後JISの浸透と10GBASE-Tの検討が進むにつれてCAT6の位置付けがどのように変化していくか、これからのTSUKOニュース

デスクトップに画像を配信するための異なるオプションは何か？

レターでも注目しフォローしてまいります。
TSUKO ニュースレター No.22

最大リンク長を制限する温度環境の影響

このClass EはTIA規格のCAT6に相当し、Class DはCAT5eにはじめに相当します。 それぞれの部材は、表1の通りです。

LANの情報配線システムでは、使用される温度環境によって最大Class Eチャネルの水平ケーブルには、弊社のTSUNET-1000E

リンク長が異なります。 この最大長については、ANSI/TIA/EIA-、パッチコードにはTSUNET-MC1000E（A）AWG24-4P（写真1）568-B.1やISO/IEC 11801:2002およびJIS X 5150:2004で規定さを用いています。 またClass Dチャネルは、TSUNETMP（写真2）

れています。

350E AWG24-4P、TSUNET-MC350E-MPを用いました。

配線に用いられるケーブルやコネクタの導体は主に銅が用いられています。ケーブルやコネクタの温度が上昇すれば、電気抵抗は大きくなり、信号が流れにくくなります。 情報配線に関する規格の中では、この点はどう扱われているのでしょうか。

まずANSI/TIA/EIA-568-B.1やISO/IEC 11801:2002に定められている
リンク（パーマネントリンク、チャネル）の規格は、+20℃で測定した場合の規格値です。これに対して規格中では、情報配線システ
ムの適用温度範囲が-20℃〜+60℃と定められています。 ということは、+40℃や+60℃のときの規格値が存在するのでしょうか。
もちろん、温度によって規格値が変わるはずはなく、規格値は1つ4です。 前述したように各情報配線規格では、この点を規定しています。 リンクの温度上昇（+20℃以上）においては、UTPケー
ブルの場合、+20℃〜+40℃で0.4%/℃の割合で水平ケーブル部【写真1】TSUNET-1000E AWG24-4P（CAT6 水平ケーブル）分を短くしていかなければなりません。 また、+40℃〜+60℃においては、0.6%/℃ずつ短くする必要があります。 ただし、これらは単純に短くするものではなくリンクの構成やカテゴリなどによって、リンク全体としての計算式が異なっています。 詳細について
は、それぞれの規格書をご覧ください。 今回のリンク試験では、この温度環境により規格で制限される最大長のリンク（チャネル）
を各温度毎に評価したデータをご紹介します。

試験構成
本試験データでは、図1に示したチャネル構成で評価を行いました。 CLass EチャネルとClass Dチャネルを準備しました。
ISO規格では Class でリンクのグレードを定義付けています。

フィールドテスタ（DTX-1800)

フィールドテスタ（DTX-1800)【写真2】TSUNET-MC1000E（A）-MP（CAT6 パッチコード）
本試験では、チャネル全体を恒温槽の中に入れ、温度をコントロールしました。 また、温度による水平リンク長の減算は、
ANSI/TIA/EIA-568-B.1やANSI/TIA/EIA-568-B.2-1、ISO/IEC
11801:2002およびJIS X 5150:2004に定められている割合で計【図1】試験リンクの構成

算しました（表2）。

【表1】各チャネルの部材組み合わせチャネル

水平ケーブル

パッチコードコネクタ

Class E チャネル
Class Dチャネル

TSUNET-1000E AWG24-4P
TSUNET-350E AWG24-4P

TSUNET-MC1000E-MP
TSUNET-MC350E-MP

CAT6コネクタ
CAT5eコネクタ

TSUKO ニュースレター No.22

最大リンク長を制限する温度環境の影響【表2】チャネル温度と温度に対するチャネル制限長
チャネル温度
+20℃
+40℃
+60℃

Class Eチャネル
100.0m91.0m
80.4m

を示しています。

Class Dチャネル
100.0m
92.8m
82.0m

注．
ILD（挿入損失偏差）を計算に考慮している。
ISO11801：2002 チャネル計算式を用いて、最も短くなるケース（規格ギリギリのコードやコネクタと組み合わせた場合）を想定した。

このパラメータは、遠端漏話減衰量（I/O

FEXT）から挿入損失量を差し引いた特性値です。

こちらも同レベルの特性が維持されています。
図7は、電力和ELFEXTです。

こちらも特性変化なく、十分なマージンが確認できます。
次の図8〜図13は、Class Dチャネルの各温度における特性を示しています。

リンク評価の試験機には、フィールドLANテスタ

DTX-1800（Fluke社製）
を用いています。

こちらもClass E同様、全ての項目において、チャネル長の調整により各温度環境において特性変化のないことが確認されました。

本試験データは、ページの都合上すべての特性値をご紹介することができません。

今回は、本試験のメインでもある

挿入損失量が関係するパラメータを中心に特性値のご紹介をさせていただきます。

まとめ
今回は情報配線規格に定められている温度環境によるリンク
長制限について検証したデータをご紹介しました。 結果として試験結果

各温度において、規格に定められている長さを適用すると、すべてのチャネルにおいて同じレベルのデータが得られることが確認

はじめに図2のグラフ（CAT6チャネルの挿入損失量）をご覧ください。

できました（もともとこの効果をねらった規格です）。 今回の試

黒のラインは、ISO11801：2002（JIS X

験のように、チャネル全体が60℃の環境にさらされるケースはほ5150：2004）のClass E（CAT6）規格を示しています。残り

とんどないと思われますが、夏期の天井裏や壁の中は高温となの3つのカーブがそれぞれ+20℃、+40℃、+60℃のときの最ります。 こういった温度条件のもとでは、リンク長が制限され悪値を示しています。

ることをご確認いただけたと思います。

このとき、ISO11801：2002に定められている計算式を用いてチャネル長を短くしています。

今回の試験では規格ギリギリのパッチコードやコネクタが将来

これらのデータを見ると、規格に対して十分なマージン（余組み合わされることも視野に入れ、最もリンクが短くなってしまう

裕度）が確認できます。

最も大きなマージンを持っているケースを想定してみました。 試験には、それぞれ規格に対してのは+60℃の場合です。

これらを見ると、+20℃の時点で十十分マージンを持った部材で試験を行っております。 このため分なマージンがあるため、温度が上昇しても、チャネルを短規格に対して十分マージンがあり、温度が高くなってもほとんどくする必要はほとんどないことがわかります。

しかし、将チャネルを短くする必要のないレベルとなりました。 しかし、

来どのようなコードやコネクタが接続されるかわかりません

規格ギリギリのケーブルやコネクタを用いていると、温度が上昇

から、規格に定められている計算式を用いてチャネルを短くした場合、その温度を見込んでチャネルを短くしておかないと通しておくことが重要です。

信ができなくなる状況に陥ります。そうならないためにも、規格に

図3は、Class Eチャネルの各温度条件における近端漏話減衰量（NEXT）の最悪値を示しています。

こちらは直接挿入損定められた制限長をお守りください。
本試験データは、リンク最大長を制限する温度環境の影響

失の影響を受けるパラメータではないため、各温度（各チャネ

データのご紹介を目的としております。

ル長）で特性の差はありません。

る部材のメーカ、型番などに関するお問い合わせについては

図4はClass Eチャネルの減衰対漏話比（ACR）
を示しています（このパラメータは、S/N比を示しているようなものとご理解ください）。

図3に示したNEXTから図2の挿入損失量を差し引いた特性値です。

この場合、温度が高くなってもチャネルを短くすることで特性低下のないことが確認できます。

一切お答えできませんのでご理解下さい。

本試験に用いてい弊社ではみなさ

まに安心してご使用いただけるようさまざまなケースを想定し、検証実験を行っております。

今後も、みなさまのお仕事に参考となる情報を提供していきたいと思います。

よって特性のラインは全て同じレベルを示しています。
図5は、電力和ACRです。

電力和近端漏話減衰量（PsNEXT）から挿入損失量を差し引いた特性値です。

こちらもACR同様、温度の影響をチャネル長の調整により、各条件の下、同じレベルの特性が維持できています。
図6は、Class Eチャネルの等レベル遠端漏話（ELFEXT）

TSUKO ニュースレター No.22

5

30

20

100
+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長91.0m）+60℃（チャネル全長80.4m）

80
PsACR（dB）

Insertion Loss（dB）

40

ISO/IEC11801:2002
Class E(CAT6)チャネル規格

10

60

40

20

0
1

10
周波数（MHz）

100

0
1

250

【図2】Class Eチャネルの挿入損失量+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長91.0m）+60℃（チャネル全長80.4m）

ELFEXT（dB）

NEXT（dB）

80

60

100

250

40

40

20

20
1

10
周波数（MHz）

100

1

250

+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長91.0m）+60℃（チャネル全長80.4m）

60

ISO/IEC11801:2002
Class E(CAT6)チャネル規格【図3】Class EチャネルのNEXT

ISO/IEC11801:2002
Class E(CAT6)チャネル規格

10
周波数（MHz）

100

250【図6】Class EチャネルのELFEXT

100

100
+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長91.0m）+60℃（チャネル全長80.4m）

80
PsELFEXT（dB）

80

ACR（dB）

10
周波数（MHz）

100

80

60

40

20

ISO/IEC11801:2002
Class E(CAT6)チャネル規格【図5】Class EチャネルのPsACR

100

6+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長91.0m）+60℃（チャネル全長80.4m）

ISO/IEC11801:2002
Class E(CAT6)チャネル規格

60

40

20
0
1

10
周波数（MHz）

100【図4】Class EチャネルのACR
TSUKO ニュースレター No.22

250+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長91.0m）+60℃（チャネル全長80.4m）

1

ISO/IEC11801:2002
Class E(CAT6)チャネル規格

10
周波数（MHz）

100【図7】Class EチャネルのPsELFEXT

250

最大リンク長を制限する温度環境の影響

100

10

80
PsACR（dB）

Insertion Loss（dB）

20+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長92.8m）+60℃（チャネル全長82.0m）

ISO/IEC11801:2002
Class D(CAT5e)チャネル規格

60

40

20

0
1

10
周波数（MHz）

0
1

100【図8】Class Dチャネルの挿入損失量

80
ELFEXT（dB）

NEXT（dB）+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長92.8m）+60℃（チャネル全長82.0m）

40

10
周波数（MHz）

1

100【図9】Class DチャネルのNEXT

ISO/IEC11801:2002
Class D(CAT5e)チャネル規格

10
周波数（MHz）

100

100+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長92.8m）+60℃（チャネル全長82.0m）

80
PsELFEXT（dB）

ACR（dB）

7【図12】Class DチャネルのELFEXT

100

60

40

0
1

+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長92.8m）+60℃（チャネル全長82.0m）

40

20

20

20

100

60

ISO/IEC11801:2002
Class D(CAT5e)チャネル規格

80

10
周波数（MHz）

100

60

1

ISO/IEC11801:2002
Class D(CAT5e)チャネル規格【図11】Class DチャネルのPsACR

100

80

+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長92.8m）+60℃（チャネル全長82.0m）

ISO/IEC11801:2002
Class D(CAT5e)チャネル規格

10
周波数（MHz）【図10】Class DチャネルのACR

60

40

20
100

+20℃（チャネル全長100.0m）+40℃（チャネル全長92.8m）+60℃（チャネル全長82.0m）

1

ISO/IEC11801:2002
Class D(CAT5e)チャネル規格

10
周波数（MHz）

100【図13】Class DチャネルのPsELFEXTTSUKO ニュースレター No.22

?
お客様の質問に答えて［その20］

1 光ファイバケーブルの取り扱いについて
光ファイバケーブルの取り扱いについて
（その1）
（その1）
2Ｌ
ＬＡＮケーブルのノ
ＡＮケーブルのノイズについて
イズについてQuestion ? 1 光コネクタに保護キャップをしないで引き回していると、どのような影響があるのでしょうか？
Answer !

光コネクタに保護キャップをしないで引き回しているとコネクタ端面にゴミが付着します（フェルール部やファイバに傷が入ることもあります）。そのままの状態で脱着を繰り返しているうちにファイバに傷が入って通信ができなくなったり、接続している相手側のコネクタの端面にも傷がついたりしてしまいます。
ですから、接続前やコネクタを引き回したりなど、取り扱う場合は保護キャップを使用することをお勧めいたします。

第21号では、弊社の光製品について紹介いたしました。

相手の端面もきれいにすることが必要です。

今回は 光ファイバケーブルの取り扱いについて（その1）といたしまして、光コネクタの取り扱いについて紹介いたします。

8

内容としてはコネクタ端面を手で触った場合やキャップをせずに引き回した場合のコネクタ端面の状態について、およびそのコネクタ端面の状態での光損失についての実験を行ないましたので、紹介いたします。
図1にきれいに清掃したコネクタ端面（ファイバ）を示します。 光ファイバはシングルモードファイバです。 中央に【図3-1】手で触った後の端面【図3-2】相手側の端面見える色に違う部分が光の通っている部分でその周りがク
ラッドの部分です。 ファイバ部には傷がないことが確認

手で触っただけ（手の汚れ程度）
ですと清掃を行なえばもと
コネクタ端面はきれいになります。
の通り（図1のように）できます。

次にコネクタにキャップをせずに引き回してみました。 その端面の写真が図4になります。

J–J

汚す側
コネクタ

【図1】清掃後のコネクタ端面

相手側
コネクタ

【図2】コネクタの接続

この図1のコネクタ端面を手で触ってみました。
端面の写真が図3-1になります。

その手で触っただけでも端【図4】引き回し後の端面（保護キャップなし）

面を汚してしまっていることが分かります。 また、このコネクタを図2のように接続した場合の接続される相手側の手で触った場合とは違うゴミが付着しています。

端面の写真を図3-2に示します。 手の汚れが相手側の端の状態で脱着を10回ほど繰り返してみました。

面にも付着してしまっていることが分かります。

の端面の写真が図5-1になります。

一度接続してしまった場合には、そのコネクタの端面だけでなく、
TSUKO ニュースレター No.22

こその後ご覧の通り、さらに汚れがひどくなっています。 脱着を繰り返しているうち

にファイバ部分のゴミだけでなく、フェルール部についていたゴミも中央のファイバに付着してしまったのでしょう。
これでは光の通る部分が見えなくなってしまっていますので光は通りません。 また、相手側の端面も汚れてしまっています。 コネクタを引き回すときには保護キャップをして、さらに脱着を行う際には常にコネクタを清掃することをお勧めいたします。

【図6-1】清掃後の端面【図6-2】相手側の端面
（清掃後）

光損失
（ロス）
測定結果
先に説明したようなコネクタ端面が汚れているときの光損失はどうなっているか見てみたいと思います。
ず、測定における接続構成を図7に示します。

まこの図のパッチコード①のＡのコネクタ端面が手で触ったり、【図5-1】脱着後の端面（10回脱着）引き回した部分となります。

【図5-2】相手側の端面

まず、手で触ったときの光損失の測定結果を図8に示します。

次に10回脱着後、パッチコード両端のコネクタの端面を清シングルモードでは、光の通る部分が小さい

ために少しの汚れでも光損失に大きな影響を与えている

掃しました。 その写真を図6-1に示します。 汚れは落ちましことが分かります。

たが、ガラスに傷が入ってしまい清掃しても落ちない部分があり清掃しただけでは、相手側のコネクタが汚れているためます。 今回の実験ではモードフィールドの部分には傷がありに光損失は高い状態にあります。

また、手で触ったコネクタのみを両端を清掃した後にませんでしたが、モードフィールドの部分に傷が入ってしまうこと

元の状態まで戻っています。

も十分に考えられます。 ファイバに傷が入っていますと伝送

ネクタを接続してしまった場合には両端のコネクタ端面

もし、汚れてしまったコ

特性が落ちるのはもちろんですが、相手側の端面にもさらに傷を清掃することをお勧めいたします。

が入り易くなってしまいますので、十分な注意が必要です。
相手側

光

A

パ
ワ
ー
メ
ー
タ
ー

B

源
パッチコード②

パッチコード①

波長λ＝1.31μm【図7】測定構成図
光損失測定結果
5

光損失（dB）

4
3
2
1
0
初期

手で触った後

触った端面のみ清掃後

両端清掃後【図8】試験結果（手で触った時）
TSUKO ニュースレター No.22

9?
お客様の質問に答えて［その20］

引き回した時の光損失の測定結果を図9に示します。

元の状態に戻りましたが、光が通る部分を傷つけてしまった

引き回した直後に接続した場合の光損失は、それほど大き場合には、光損失は元に戻りませんので注意が必要です。
接続は相手側がコネクタばかりではありません。 また、くありませんが、脱着を繰り返した場合に光損失が大きくなっています。

相手側の清掃が困難な場合もあります。

また、相手側にも汚れが付いてしまって

特に光源やセいるので手で触ったときと同様に引き回したコネクタ端面

ンサなどと接続する場合は、機器を損傷してしまうことにを清掃しても光損失は下がりません。 両端を清掃したとなりますので、十分な注意が必要です。

きに光損失は元の状態に戻っています。 ただし、今回の実験では光が通る部分に傷が入らなかったため、清掃で光損失測定結果

光損失（dB）

10
8
6
4
2
0
期

初

後
回し
引き

後

着

脱

後

掃

み清
タの
ク
ネ
たコ
回し
き
引

後

掃

タ清
ネク
両コ

【図9】試験結果（引き回した時）＜コネクタの清掃方法＞

10

最後に清掃方法について紹介いたします。
コネクタ端面を清掃する場合には2種類の方法があります。 アルコールで清掃する
方法と清掃器具を用いる方法です。 以下にその方法を紹介いたします。
1つ目の方法は、弊社工場のコネクタ加工にも使用している方法でアルコール清掃です。 きれいな布やキムワイプ等にアルコールを浸してコネクタの端面を清掃する方法です。 実際の清掃方法を図10に示します。 作業方法としては、まず、きれいな布等にアルコールを浸して、親指にそのアルコールに浸した布を当てて、コネクタ端面をそこに押し付けるように拭きます。 ただなでるようにではなく、押し付けるようにして【図10-1】必要器具類

磨くのがポイントです。 その後にアルコールに浸していない布のきれいな部分で端面のアルコールを拭き取ります。 アルコール洗浄の場合は、洗浄後にアルコールをきれいに拭き取らないとアルコールが染みのようになって、逆にコネクタ端面を汚してしまうことがあるので注意が必要です。 また、この方法は、危険物（アルコール）を扱うというデメリットがあります。
もう一つの方法として市販されている清掃器具を使用する方法があります。 コネク
タ端面を器具に押し付ける形で清掃を行い、ワンタッチできれいな面が出てくるといったものが多いようです。 多少、アルコール清掃に比べるとコストが掛かりますが、アルコールのような危険物を扱うことなく簡単に清掃が可能となります（。※この清掃器具は押し付ける【図10-2】清掃方法

弊社では使用しておりません。
）
コネクタ端面の清掃には前記の2種類がありますが、両方法とも清掃を正確に行なわないと逆にコネクタ端面を汚してしまうことになりかねませんので、正確な清掃および清掃後の端面確認を行なうことをお勧めいたします。
今回は、コネクタの取り扱い方法について実験を交えて紹介させていただきました。
ただし、ここでの実験結果は弊社における一例であるということをご理解いただきたいと思います。
次回は、 光ファイバケーブルの取り扱いについて（その2）といたしまして、ケーブルの取り扱いについて紹介したいと思います。
TSUKO ニュースレター No.22

磨く【図10-3】清掃方法

Question ? 2 ＬＡＮケーブルのノイズ対策のために接地について教えてください。
Answer !

LANケーブルのノイズは、（1）ケーブル内にデータを伝送することによって生じる「内部ノイズ」と（2）ケーブルの外側からケーブル内に侵入してくる「外来ノイズ」の二種類があります。
内部ノイズは、漏話や反射などで、ケーブルの伝送性能であり、カテゴリ6、カテゴリ5e、カテゴリ3など数が上がるほど性能が良い。内部ノイズは、適切なカテゴリを選択し正しく施工すれば、これによるトラブルは発生しません。
外来ノイズは、ケーブルが配置された環境に雑音源が存在したり、アースの良否に影響されます。これらは、その環境を管理するユーザの責任です。外来ノイズの影響を少なくするために、シールドつきのツイスト･ペア･ケーブルを使うことがあります。これはSTP（Shielded Twisted Pair）又はScTP（Screened
Twisted Pair）と略称しています。これらのシールドは、その扱いを充分に注意しないと、効果がないだけでなく、悪影響を受けるので注意が必要です。

外来ノイズ
内部ノイズ
＋
外来ノイズ

内部ノイズ

【図1】ケーブルの内部ノイズと外来ノイズ【写真1】TSUNET-350E-LA
シールド･ツイスト･ペア･ケーブル◎シールド・ケーブルのシールドの扱い「注意事項」
注意しなければならない事項は下記4項目です。

1 シールド･ケーブルのシールドは1箇所でも破れや不連続点が存在すると、そこからノイズが集中して侵入する。 ゴム･ホースや水道管と同じで、破れや不連続点があってはならない。 特に、コネクタ部でのシールドの連続性が重要である。コネクタ
でシールドが断絶していることがある。
イーサネット・ハブ

端末機

分配機
アウトレットパッチ・コード
シールドに断絶部が存在すると、そこがアンテナになり、ノイズが流入する【図2】シールドは連続導通していなければならないをほどこさなければならない。 信頼できるメーカ品を2 シールド･ケーブルのシールドは、適切な接地（規格TIA/EIA-568-B.1-2）
購入し、その施工仕様に従って施工しなければならない。
TIA/EIA-568-B.1-2の主張することは、（1）
シールド･ケーブルの両端接地と、（2）並列接地である。
それぞれを図3から図4に示した。
TSUKO ニュースレター No.22

11

?
お客様の質問に答えて［その20］ⅠDIFF
LOAD

シールド・ケーブル両端接地（TIA/EIA-568-B.1-2推奨）

LOAD

シールド・ケーブル片端接地（好ましくない）

ⅠDIFF
ⅠDIFF

ⅠDIFF
【図3】シールド･ケーブルの両端接地と片端接地ケーブル・シールドの並列接地（TIA/EIA-568-B.1-2推奨）

ケーブル・シールドの直列接地（好ましくない）【図4】ケーブル･シールドの並列接地と直列接地
ラック

ラック

パ
ッ
チ
・
パ
ネ
ル

パ
ッ
チ
・
パ
ネ
ル

12

HUB

筐
体
内
接
地
ブ
ス
バ

HUB

並列接地
（TIA/EIA-568-B.1-2推奨）

筐
体
内
接
地
ブ
ス
バ

直列接地
（好ましくない）【図5】パッチ・パネルの並列接地と直列接地

3 LAN機器の筐体、配線盤クロゼットなどは、穴や隙間があってはならない。 この穴や隙間がアンテナになる。
＜穴がアンテナになるなどとは夢想だにしないことが多い。＞

発信源B

発信源A
図-6-2

図-6-1

図-6-1 穴が空いただけのシールド・ボックスは、その穴がアンテナとなり特定のノイズ周波数に反応する。 ノイズ発信源Aの電波は穴を通過するが、ノイズ発信源Bの電波は穴を通過できない。

発信源B
発信源B
図-6-3

【図6】シールド・ボックスの穴とノイズの電波
TSUKO ニュースレター No.22

図-6-2 穴を導線が貫通しない場合（オープン）、又は接地（ショート）
している場
合、発信源の電波は穴を通過できない。
《反射され中に入らない》
図-6-3 穴を貫通する導線が存在すると、ノイズ発信源の電波は導線を介して自由に通ることができる。

4 高周波接地を有効に働かすためには、ビル鉄骨を用いたインピーダンスの低い接地を行なう。 欧米の接地と我が国の接地は全く異なることに注意しなければならない。 この接地技術は、高周波接地であり、実績のある工事会社に依頼すること。＜高周波接地は、安全接地とは別の概念である。＞◎シールドの最適接地について

補強編組線

シールドの最適接地
パ
ッ
チ
・
パ
ネ
ル
・
ラ
ッ
ク

シールドの接地は、IEC規格に準拠した等電位ボンディングされた「低インピーダンス
接地」に接続するとその機能は最適に発揮されます。 しかし、日本におけるデータセン
タやコンピュータルームの設計でいつも問題になるのが電気設備と接地です。 平成
１１年１１月の電気設備技術基準解釈の一部改正により交流の場合には1,000V以下の低圧設備にIEC規格の導入が認められ、米国や欧州と同様に等電位ボンディング

垂直接地ブスバHUBの接地方式の採用が可能になりましたが、まだ解決されるべき問題が残されています。
データセンタ専用に設計されるビルは本方式を採用すべきであるが、一般テナント

GND
短い編組線又はストラップ
高周波アース板

ビルの場合には建物の建築設計に依存することから、ビル完成後に入居するテナン
トが注文を付けるのは困難です。 そして、既存の多くのビルで接地にまつわるトラブ

ビル鉄骨と容量結合

ルが発生または潜在している現実があります。

【図7】静電結合による最適接地（技法1）

欧米の場合は、等電位ボンディングの施工が可能かもしれませんが、日本では電を30cm
気設備技術基準と国際規格（IEC）の共存は不可能なことが多い。 その場合、図7に示したような、アース版（30cm四方）以下の導線で連結し、このアース板とビル鉄骨と静電的に結合して、インピーダンスを下げることができます。 ここに示したアース板の使用は1つの技法であって、他に、同様の技法、例えば図8のようにラックの周辺に断面積35mm2銅導体を用いて5ｍ×3mの方形枠のループを構成し鉄骨との静電的結合によって高周波接地するなどの方法もあります。
新規ビルには、図9のようにメッシュ形の共用等電位ボンディングを敷設することが望ましい。 更に、適切なグランド線と適切な等13

電位ボンディングを必要な個所（機器室）に設けることが望ましいのはいうまでもありません。
最適接地

垂直接地ブスバ

最近傍GND

ビ
ル
構
造
体
と
︵

TGB

ビル構造体と等電位ボンディング

鉄
骨
︶
TN系統網

鉄
骨
︶
TGB

方形グランド・ループ

ビル構造体と等電位ボンディング
TMBG【図8】静電結合による最適接地（技法2）《シールドと接地:関連情報》

ビ
ル
構
造
体
と
︵

【図9】メッシュ形の共用等電位ボンディング

1）
シールド
電子機器や信号線を外部からの雑音攻撃から防御するために、電子機器を金属の箱で囲ったり、信号線を網線で蔽おったりする｡
この金属の箱や網線（又はアルミ箔）をシールドという｡ シールドは、金属でできているため、電気規格により接地することが義務付けられている。

2）
接地
接地には、事故などでシールドなどの金属体に流れこんできた電流を大地に逃がす「安全」のためと、通信などの信号の規準となる「ゼロボルト標準」の2つの目的がある。 接地は各国によって技術基準が定められている。

3）
日本の接地と米国の接地
米国の接地は、大地に埋め込んだビル共通の単一接地電極に連結した「グランディング導体」に接地必要個所（分電盤など）を「ボンディング導体」で連結する方法を取っている。 日本の接地は、D種接地極（接地抵抗100Ω以下）を設けこれに、接地必要個所を接地線で連結する「接地工事」
をそのつど行なう方法を取っている。
米国はビル接地極が1つしかない「単一接地極」方式であるのに対し、日本は接地工事ごとに設けられる「複数接地極」方式である。
TSUKO ニュースレター No.22

LAN関連規格

JIS X 5150:2004「構内情報配線システム」
改訂のポイント -その
その21

スは存在しませんでしたが、第二版では表2に示したように新はじめにたに3つのクラスが定められ、それぞれのチャネル減衰量が規前号に引き続き、本号でも日本で唯一の構内情報配線シス

定されています。 また、光ファイバの種別が4つ設けられ、とテムの規格であるJIS X 5150：2004について述べたいと思い

くにマルチモードファイバにおける種別が3つある点で旧版とます。 前号では、平衡ケーブル配線について取りあげました。

大きく変わっています。 表3に光ファイバの種別と、その最本号ではその続きとして光ファイバケーブルによる構内情報配

小モード帯域を示します。

線および各配線要素について取りあげています。 みなさまの【表2】 光ファイバ配線のクラス

ご参考になれば幸いです。

2

光ファイバチャネルのクラス

JIS X 5150：2004の普及および啓蒙にむけてJIS X 5150：2004はISO/IEC 11801：2002を翻訳したものであることは前号で述べましたが、このJIS X 5150：2004は、
2004年6月20日に制定され、発行に至りました。 翻訳作業を行ったのは日本電子情報技術産業協会（JEITA）情報配線シ14ステム標準化委員会（IGCS委員会）情報配線規格普及標準化グループです。 同グループでは、現在JIS X 5150：2004の解説書を作成しております。 この解説書は、規格の普及と啓蒙を目的とし、みなさまの規格に対する理解を助けるものです。
解説書はJEITAのHPに掲載され、公開される予定です。

3

JIS X 5150の規定内容について

OF-300OF-500OF-2000

適用範囲

300m以下の光ファイバケーブルを使用するためのシステムをサポート

500m以下の光ファイバケーブルを使用するためのシステムをサポート
2000m以下の光ファイバケーブルを使用するためのシステムをサポート【表3】 光ファイバの種別と最小モード帯域
ファイバの
コア径
種別 （μm）
種類

OM1 50または
マルチモード62.5
光ファイバ OM2
OM3 50

最小モード帯域（MHz･km）
全モード励振帯域 限定モード励振帯域

850nm 1300nm
200
500
500
500
1500
500

850nm

2000

シングルモード
OS1
光ファイバ

マルチモードファイバにおいて、OM1ファイバは旧版のマルチ

JIS X 5150：2004（以下JIS規格）に規定された性能要件は、

モードファイバにあたります。 OM2ファイバはJIS規格で新たに表1に示したように大きく分けて配線と配線要素があります。

規定されたもので、全モード励振における最小モード帯域を波長

配線では、平衡ケーブル配線と光ファイバケーブル配線の2つ

850nmで500MHz･kmまで拡大したものです。 JIS規格のを規定しています。 配線要素では、配線を構成する各部材

OM1、OM2ファイバはTIA規格ではコア径の違い（50μmとであるケーブル、接続器具、平衡コードの3つを規定しています。

62.5μm）
で最小モード帯域が規定されているため、両者異な

今回はこの中の光ファイバケーブル配線と各配線要素についるのに注意しなければなりません。 また、OM3ファイバは今回て具体的な改訂内容を取りあげたいと思います。

新たに規 定されたもので、T I A 規 格の8 5 0 n mレーザ最 適【表1】 JIS X 5150：2004の内容

50/125μmマルチモードファイバに相当します。

配線

平衡ケーブル配線
光ファイバケーブル配線

4

配線要素
ケーブル
接続器具
平衡コード

光ファイバケーブル配線と光配線要素

その他、マルチモードファイバの1300nmにおける最大減衰量
や、シングルモードファイバのカットオフ波長の規定が旧版と異なります。 なお、光ファイバ配線の試験手順については付属
書Bに、応用システムについては付属書Fに記載されています。

2）
光ファイバケーブル配線モデル
光ファイバケーブル配線が平衡ケーブル配線と大きく

1）光ファイバケーブル配線のクラスと光ファイバ
種別の規定

異なる点は、幹線ケーブルと固定水平ケーブルのファイ

JIS規格の旧版には、光ファイバケーブル配線においてクラ要としないことです。ですから、光ファイバケーブル配線

TSUKO ニュースレター No.22

バ設計が同じであれば、FD（フロア配線盤）に機器を必LAN関連規格

JIS X 5150:2004「構内情報配線システム」「構内情報配線システム」
改訂のポイント
改訂のポイント -その
-その2
2--

におけるチャネルとは、BD（ビル内配線盤）の伝送機器から端

4）光ファイバケーブル配線の接続に関する要件

末機器までの間を指し、両端の機器を含みません。 また、

光ファイバケーブル配線の接続に関する要件は、旧版で光ファイバケーブル配線においても平衡ケーブル配線と同様、は参考扱いでしたが、第二版では規定になっています。

CP（分岐点）は認められています。

ここではTOおよび配線パネルの配線側では、配線の柔軟

光ファイバケーブル配線には、図1の3つのモデルがあります。

性を持たせるように単心コネクタを、利用者側では正しい

図1（ a）のパッチチャネルは、FDにおける幹線ケーブルと固定

極性を維持できるように2心コネクタ（2連コネクタ）を使用

水平ケーブルの接続にパッチコードまたはジャンパを用いてコネすることを推奨しています。 コネクタの種類に関しては、（b）のスプライスチャネルは、FDにおクタ接続をします。 図1

SCに加え、高密度実装が必要な場合は小型コネクタSFF

ける接続にはメカニカルスプライスや融着などを用いて接続し（Small Form Factor）の使用が推奨されています。

（ c）のダイレクトチャネルは、幹線ケーブルと固定ます。 図1
水平ケーブルを共用することによりフロア配線盤を必要としません。 接続が少なければチャネル減衰量は少なくなりますが、同時に配線の柔軟性が損なわれることになります。

5

平衡ケーブル配線における配線要素の規定

平衡ケーブル配線を構成する配線要素については、旧版にはカテゴリ3からカテゴリ5まで規定されていました

BD
伝送
機器

伝送
機器

機器 パッチコード/
CP
FD パッチコード/
幹線ケーブル
固定水平ケーブル ケーブル
コード ジャンパ
ジャンパ
CP
機器 パッチコード/
幹線ケーブル
コード ジャンパ

パッチコード/ジャンパ

ワークエリア
コード

TO
ワークエリア
コード

固定水平ケーブル
TO

端末
機器

端末
機器

チャネル

伝送
機器

伝送
機器

機器 パッチコード/
FD
幹線ケーブル
コード ジャンパ

CP

ワークエリア
コード

TO
ワークエリア
コード

固定水平ケーブル
TO

伝送
機器

伝送
機器

FD

で注意しなければなりません。

端末
機器

1）
平衡ケーブルの性能要件

15

JIS規格において、ケーブルの性能要件は第一版と追補に

CP
ケーブル

幹線/固定水平ケーブル
CP

機器 パッチコード/
コード ジャンパ

配線要素であるカテゴリ5も発行

年が新しくなるにつれて要件がきびしくなっていますの【図1（b）】 スプライスチャネル
機器 パッチコード/
コード ジャンパ

のことを取りあげましたが、このJIS規格のクラスＤは

端末
機器

チャネル

BD

前号で平衡ケーブル配線におけるクラスDの性能アップ

るということです。

CP
固定水平ケーブル ケーブル

機器 パッチコード/
幹線ケーブル
コード ジャンパ

ゴリ5、カテゴリ6およびカテゴリ7を規定しています。

TIA規格のエンハンスドカテゴリ5とほぼ同一の性能であ【図1（a）】 パッチチャネル
BDが、第二版ではカテゴリ3とカテゴリ4は削除され、カテは記載されていましたが、第二版では削除され、IEC規格を参
ワークエリア
コード

TO
ワークエリアコード

幹線/固定水平ケーブル
TO照する形に変わっています。 これは参照とするIEC規格の要
端末
機器

うに聞いています。 ケーブル以外の配線要素（接続器具、
端末
機器

平衡コード）
については記載されています。 ケーブルの基本要件が記載されたIEC規格は表5になります。 ここには、旧

チャネル
…接続点

【図1（c）】 ダイレクトチャネル

件が変更になったときのことを考慮して記述を避けたというよ…スプライス3）
光ファイバケーブル接続器具
光ファイバケーブルの接続器具は、正しい接続をする
ために、表示や色分けでファイバの種類を区別することを推奨しています。備考として2心及び単心SCコネクタの色分けが表4のように記載されています。
【表4】 SCコネクタの色つけモード
色マルチモード（50および62.5μm）
ベージュまたは黒青
シングルモードPC（球面研摩）緑
APC（ななめ球面研摩）版から削除されたカテゴリ3（100Ω、120Ω）、カテゴリ4（100Ω、120Ω）、150Ωのケーブル要件も含んでいます。
【表5】 JIS X 5150：2004の平衡ケーブルの基本要件
ケーブル種類
適用カテゴリ
参照規格
CAT3~CAT5 IEC 61156-2 (2001)
水平配線ケーブル(単線導体)
CAT5e~CAT7 IEC 61156-5 (2002)
ワークエリア配線ケーブル CAT3~CAT5 IEC 61156-3 (2001)(撚り線導体)CAT5e~CAT7 IEC 61156-6 (2002)
垂直ケーブルCAT3~CAT5 IEC 61156-4 (2001)

参考までに、表6にケーブル伝送性能要件の一部を示します。 JIS規格の参照するIEC 61156とTIA規格を比べると、ほぼ同様の値であることがわかります。 異なる点として、IEC規格の撚り線の挿入損失値は、単線の挿入損失を20％増加した値と、50％増加した値とが表記されているこ

また旧版と比較して、接続器具のかん合部の伝送性能とです。 これは、もともとのISOの考え方が50％増だっ

において、シングルモードの最小反射減衰量の規定が厳たことと、TIAとの整合を図るために20％増も一緒に併記

しくなっています。

したためにこのような 形 をとったことがうか がえます。
TSUKO ニュースレター No.22

LAN関連規格

JIS X 5150:2004「構内情報配線システム」「構内情報配線システム」
改訂のポイント
改訂のポイント -その
-その2
2--

また、NEXTとELFEXTに関しては、それぞれのパワーサ具に関する下位互換性が規定されていますが、JIS規格でもムの値より少なくとも3dB厳しくなるという表記がされてい今回の改訂版で新たに適用されています。 下位互換性とは、るだけで、あまり重要なパラメータとして扱われていない

異なるカテゴリのプラグとソケットをかん合したとき、全体として

表6のIEC規格のNEXTは、PS NEXTに3dB

低いカテゴリの性能を満足しなければならないという規定で

ようです。

す。

を加えたものを表記してあります。
【表6】 平衡ケーブルの伝送性能規定(100m，20℃の場合)

IEC 61156
TIA/EIA-568-B.2
CAT5e CAT6 CAT7 CAT5e CAT6（@100MHz）（@250MHz）（@600MHz）（@100MHz）（@250MHz）
22.0 33.0 50.1 22.0 32.8
単線
最大挿入
撚り線（20%増） 26.4 39.6 60.1 26.4 39.4
損失
（dB）
（50%増） 32.0 49.7 75.1
最小NEXT（dB）
35.3 39.3 60.7 35.3 38.3
（dB）
最小PS NEXT
32.3 36.3 57.7 32.3 36.3
伝送性能

2）
平衡ケーブル配線の接続器具について
JIS規格の第二版では、平衡ケーブルと同様に、接続器具

16

モジュラコネクタ性能において、TIA規格はCAT3、

CAT5e及びCAT6を規定しているのに対し、JIS規格は表8に示したようにCAT5、CAT6およびCAT7を規定しています。
【表8】 JIS X 5150:2004の下位互換性
モジュラコネクタ（TO）のカテゴリ性能
モジュラプラグ CAT5とCAT6
コードの性能 CAT7

6

CAT5
CAT5
CAT5
CAT5

CAT6
CAT5
CAT6
CAT6

CAT7
CAT5
CAT6
CAT7

平衡コードの要件においてもカテゴリ3（100Ω、120Ω）、カテゴリ4（100Ω、

平衡コードについては、JIS規格では初めて記載されており、

120Ω）、150Ωの要件は削除されており、カテゴリ5からカテ挿入損失（IL）、NEXT、反射減衰量（RL）の規定があります。

ゴリ7の要件が規定されています。 5. で、同じカテゴリ5でILは長さにより定められた値以下であるように規定されていまも発行年ごとに規定が違うことを述べましたが、具体的に配す。 NEXT、RLはTIA規格でも規定されていますが、採用さ線盤及び分岐点で使用する接続器具の規定を見てみましょれた計算式が違うためJIS規格とは若干異なります。 参考う。 表7に100MHzでのカテゴリ5コネクタの性能要件規定

として、表9に両規格の5mでのNEXTを示します。 平衡コーを示します。 JIS規格の配線要素のカテゴリ5とは、TIA規ドの要件は、IEC 61935-2で規定された機械的強度試験を

格のカテゴリ5eに相当します。

終えた後に満たさなければなりません。 機械的強度試験には、【表7】 JIS X 5150 カテゴリ5コネクタ(@100MHz)の性能要件

引張強さ、屈曲、曲げ/ひねり、つぶれ、ダスト試験などが記載

項 目
最小反射減衰量（dB）
最大挿入損失（減衰量）（dB）
最小 NEXT（dB）
最小 PS NEXT（dB）
最小 FEXT（dB）
最小 PS FEXT（dB）

第一版
追補（1996） （2000）

14
0.4
40

12
0.4
40

最大伝達インピーダンス（Ω） 検討中

検討中

300

300

最大入出力間抵抗（mΩ）
最大入出力間抵抗不平衡（mΩ）
最小電流容量（A）
最大伝搬遅延（ns）
最大伝搬遅延時間差（ns）
最小横方向変換損（dB）
最小絶縁抵抗（MΩ）
最小耐電圧（V）（導体-導体間）（導体-テストパネル間）

第ニ版（2004）

20.0
0.40
43.0
40.0（参考）
35.1
32.1（参考）
1.60（@80MHz）

200
50
0.75
2.5
1.25
40.0（検討中）
100（直流）1000（直流）
1500（直流）されていますので、詳細はIEC 61935-2を参照して下さい。
【表9】 平衡コード5mのNEXT
カテゴリ

NEXT JIS（dB） TIA

7

CAT5（@100MHz） CAT6（@250MHz） CAT7（@600MHz）
34.7
37.9
56.2
34.8
38.1

おわりに

前21号と本号の2号にわたって、JIS X 5150：2004「構内情報配線システム」の改定のポイントについて取りあげてきました。 今後、光ファイバケーブルの配線では、性能の良い
OM3タイプの光ファイバの導入が進み、アプリケーション、リ
ンク長によりケースバイケースで3種類あるチャネルがうまく使い分けられ、普及していくことと思います。そして、光ファイバケーブルによる配線とメタル平衡ケーブルによる配線がうまく融

また、接続器具の成端については、ケーブルの撚り戻し合し、採用されていくことと思います。

これについてはTSUKOJIS X 5150：2004の発行により、国内では平衡ケーブルに

ニュースレターNo.20のキーワードでも取りあげています

よる配線も一段と普及し、配線の需要の中で、カテゴリ6に適ので参照して下さい。

合するケーブル、コネクタなどを中心とした配線の占める割合

長の記載が削除されています。

が増加することが期待されております。

3）
下位互換性
TIA規格の568-B.2-1において平衡ケーブル配線の接続器
TSUKO ニュースレター No.22

10GBASE-Tについて
ツイストペアケーブルで10Gigabit Ethernet伝送を行うシステム

ブルAugmented Cat6の仕様を検討しています。 現在、使用す10GBASE-Tの標準化がIEEE802.3an委員会で進められていまるケーブルとしては、Cat7、Cat6に加え、Augmented Cat6が予定

す。 標準化のスケジュールは、3度のドラフト発行を経て、2006

されており、伝送距離はCat7：100m以上、Cat6：最低55m、

年7月に完了する予定です。 4対ケーブルの各対に2.5Gbpsの信Augmented Cat6：100m以上を目標としていますが、10GBASE-T

号を双方向に伝送し、信号の変調方式としては多値変調を用い多ケーブリングでの重要な特性としてはエイリアンクロストークが懸念

値数は5値以上（PAM-5以上）になる予定で、デバイスおよびケーされる課題として議論されており、エイリアンクロストークをいかに抑ブル等媒体は625MHz程度までの周波数特性が要求されていま制するかが、伝送の長距離化につながることになります。

す。 TIA TR-42委員会では、IEEE802.3委員会からの要請を受

TR-42委員会で検討しているAugmented Cat6はこのエイリアンク

けて、Cat6の規格拡張と特性を向上させて100m伝送可能なケー

ロストークをいかに減少させるかが課題であるといわれています。
May,2004

10GBASE-Tの目標
水平配線●MAC層とのインターフェースはIEEE802.3ae（ 光のTutorial&CFI

Management●ツイストペアケーブルを用いた10Gigabit Ethernetの

TIA

IEEE P802.3an Task Force Agenda and General Informationより
Task
Force
reviewPAR

LMSC
Sponsor
Ballot802.3WG
Ballot802 SEC
NesCom10Gigabit Ethernet）
で、すでに規定済みのインター

RevCom

フェースを用いる。
NOV
2002●ISO/IEC-11801:2002 Class E（Cat6）で55ｍ以上※現行のCat.6では100ｍ伝送出来ない可能性がある

Technical●ISO/IEC-11801:2002 Class F（Cat7）
で100ｍ以上

MAR
2003

JUL

NOV

JUL

NOV

D1.0

First
Technical
presentation

ため、Augmented Cat6が検討されている。

MAR
2004

MAR
2005

JUL

NOV

D2.0

MAR
2006

D3.0

JUL

Std!

【図1】 10GBASE-T（IEEE802.3an）標準化スケジュール

夏の盛りを迎えていますが、皆様のお体は夏向きに変わっていますか？ 暑さ対策をされて夏休みを有意義にお過ごしください。 何度か書いていますが食べることの好きな私ですから夏の魚にも目がありません。 この季節には、あじ、とびう
お、いさき、すずき、あゆがうまいですね。 涼しさを呼ぶ料理としては、すずきの洗いでしょう。 すずきを薄く削ぎ、玉水（水に日本酒を同量合わせたもの）にたっぷり氷を入れて洗うのです。 くさみも全くなくなります。 その冷たいところを、いり酒（酒一合に梅干を入れ煮詰めて冷やしたもの）にくぐらせ、冷たい酒と一緒に・・安い魚を贅沢な料理法で食する、気分は王様です。 どうぞ夏の暑いとき試してみてください。
前号でお知らせした4月のＢｉ
ＣＳｉのＲＣＤＤ試験ですが4名の合格者が出ています。 これで日本では有資格者は10名となりました。 合格者の皆様おめでとうございます。 次回の試験は11月26日です。 それから展示会では、9月16・17日に東京の水道橋（東京ドームシティ）
でＳＵ
ＮＴＥＬ ＣｏｍＮｅ
ｔ 2004、9月21・22日は大阪の谷町（マイドーム大阪）
で西日本Ｉ
ＣＴフォーラム2004、そして10月14・15日には東京の青山（ＴＥＰＩＡ）
で第8回ネットワーク工事機材展があり、ＴＳＵＫＯも出展しますので、どうぞ来場ください。 また秋には全国９箇所でフルーク・ネットワー
クス、パンドウイット、ＴＳＵＫＯの３社でジョイントセミナを実施いたしますので参加をお願いします。

日 程

9月 8 日
9月 9 日
9月 22 日
9月 24 日

開催地
広 島
福 岡
札 幌
仙 台

募集人数
100名
100名
100名
100名

幹事会社

日 程

TSUKO

10月 6 日
10月 7 日
10月 20 日
10月 21 日
10月 26 日

パンドウイット

TSUKO
TSUKO

開催地
高 松
大 阪
金 沢
名古屋
東 京

募集人数
100名
200名
100名
200名
200名

幹事会社
フルーク・NW
パンドウイット
フルーク・NW
パンドウイット
フルーク・NW

詳細は各社のホームページを参照ください。
さて、海外技術情報は「10ギガビットイーサネットにはどの配線システムを選択すればよいのか？」と「カテゴリ6配線を使ったブロードバンドビ
デオ」の2つです。 リンク試験データは、「ＵＴＰケーブルを用いたチャネルの温度特性について」です。20℃〜60℃の温度でインサーション・ロ
スがどのように変化するか、実際の工事の参考にしてください。 Ｑ＆Ａは「ノイズ対策のための接地」と「光コネクタの扱い」を取り上げています。シールドの工事について書かれている資料が少ないので、ぜひご一読ください。 ＬＡＮ関連規格は「ＪＩ
Ｓ Ｘ 5150：2004」の解説その2です。 6月20日付けで日本規格協会から4,515円（税込）
にて全国の支部で発売されていますし、 ＰＤＦファイルならばＷｅｂからダウンロード販
売もしています。 どうぞ一冊はお持ちください。 キーワードは「10ＧＢＡＳＥ−Ｔ」です。 まだ討議中ですが一番ＨＯＴな話題となっています。
読者の皆様も何か質問や取り上げたい事柄があれば、いつでもメールなどでＴＳＵＫＯまでご連絡ください。
2004年

7月30日 発行責任者

第二営業部

大津光夫（ＲＣＤＤ）

17

ネットワークコミュニケーション

www.tsuko.co.jp

CAT6 UTPTSUNET -1000E®

SERIESTSUNET -1000E-LA
AWG24-4P (CAT6 ScTP)®

●エイリアンクロストーク対策に最適の

CAT6 ScTPケーブルです。
●次世代超高速LAN 1000BASE-TX

TSUNET -1000E®

（ギガビットイーサネット）対応ケーブルです。
●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。

●次世代超高速LAN、
1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケーブル。
●TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応。
●十字介在使用により電気特性の大幅安定。

TSUNET -1000E-BD®

●バンドル型タイプは4Pユニットごと

インナーシース付ケーブル。

TSUNET -MC1000E®

●高信頼性の100Ω系CAT6 UTPパッチコード。
●導体がより心線のため、柔軟性があります。
●11色の外被色。

TSUNET-ECO -1000E®

●燃焼時に、
有害なハロゲン系ガスが発生しません。
●埋設時に、
有害な鉛の溶出がありません。
●ビニルと同等な難燃性（ JIS C 3005 60度傾斜試験）を有しております。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
第二営業部：大津（RCDD）

TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。