４．ホースの維持管理についてお買い上げありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。

下記の警告、注意事項を守らないと、ホースの破裂、流体の漏れおよび継手金具の抜けなど

溶断溶接用ゴムホース取扱説明書により重大な傷害事故および火災や爆発などの災害を起こす原因になることがあります。
ホースの内部の異物を除去する時には、窒素ガス、または油気のない乾燥空気を用いて吹きとばしてください。この場合、酸素は決して用いないでください。また燃警告料ガス用ホースの場合は、窒素ガスを用いてください。
ホースは、必ず定期的に点検してください。硬化したり、亀裂が生じたりしている
場合は、ガス漏れを起こす危険性があります。新品と取り替えてください。
(ホースの製造年は西暦下２桁で表示しています。)
ホースは直射日光を避け、湿度の低い冷暗所に保管してください。
ホースはオゾンの発生する場所で保管あるいは使用された場合、亀裂が発生する場

この取扱説明書は、ホースを安全に使用していただくために、１．製品説明、２．ホースの使用について、３．継手金具の取付について、４．ホースの維持管理について、の順に説明しておりますので、よく読んでご使用してください。
また、いつでも読めるように大切に保管してください。
誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。
取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定され警告る危害の程度。
取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

注意

合がありますので注意ください。
※酸素は静電気などにより容易にオゾンに変化します。
ホースを梁や壁の釘などにかけて保管しないでください。つぶれ、折れ、ひび割れなどの原因となります。
ホースの接続部は、必ず定期的にガス漏れを点検してください。点検には石鹸水(検知後拭き取ってください。)またはガス検知器を用いてください。
注意

長尺ホースは最小曲げ半径以上に巻き、平らな所に保管するか、専用リールなどに１．製品説明
この製品は、溶接装置、切断装置および関連設備に取り付けて使用するホースです。
溶断溶接用ゴムホースの種類は、型式、流体、内径および使用流体別の色識別などによって次の表のとおりに区別されています。
最高使用流体の内径
最小曲げ
型式
流体
識別色
圧力記号（mm）
半径(mm)
(MPa)
6.3
110
OXY

巻いて保管してください。
ホースの上に重い物を置かないでください。つぶれ、変形、割れなどの原因になります。

SLD

使用後はガスの元栓を閉じて、末端の消費設備からガスを放出してホースや機器の内部にガスがない状態で保管してください。

シングル
ACE

なお、ガスを放出する際は火気の無い場所で行い、周囲にガスが滞留しないようにしてください。

LMN

OXY+ACE

酸素
シールドガス
アルゴン
炭酸ガス
窒素など
アセチレンおよび他の燃料用ガス
ＬＰＧ､ＭＰＳ､天然ガス､メタンは除く

ＬＰＧ
ＭＰＳ
天然ガス
メタン
酸素 /
アセチレンおよび他の燃料用ガス
ＬＰＧ､ＭＰＳ､天然ガス､メタンは除く

ツイン
(TWN)
OXY+LMN

酸素 /ＬＰＧ、ＭＰＳ
天然ガス、メタン

8.0120

9.5

135

6.3
8.0100115

9.51306.3

1108.01209.51356.3110

8.01209.5
5.0+5.0 ※16.3+9.5 ※18.0+8.0 ※18.0+9.5 ※15.0+5.0 ※18.0+8.0 ※1135
95130115
13095
120

青２.０

緑

２.０

赤

２.０ ※２オレンジ

２.０

青

２.０

赤

２.０ ※２

青

２.０

オレンジ
２.０
8.0+9.5 ※1135※1 ツインの内径は「+」に対して前者が酸素用ホース、後者が燃料ガス用ホースを示す。
※2 アセチレンガス使用の場合は最高使用圧力０．１５ＭＰａです。
－１－－４－911007④008

２．ホースの使用について

３．継手金具の取付について下記の警告、注意事項を守らないと、ホースの破裂、流体の漏れおよび継手金具の抜け下記の注意事項を守らないと、ホースの破裂、流体の漏れおよび継手金具の抜けなどにより重大な傷害事故および火災や爆発などの災害を起こす原因になることがありなどにより重大な傷害事故および火災や爆発などの災害を起こす原因になることます。

があります。

警告

アセチレン用は赤色、ＬＰＧ用などはオレンジ色、シールドガス用は緑色、酸素用継手金具は、ホースの寸法に合ったもの(内径＋１ｍｍを目安とする)をは青色です。色を確認して間違いのないように使用してください。

選定してください。合わないものを使用しますと継手金具部からのガスホースは、最高使用圧力以下で使用してください。最高使用圧力を超えて使用しま漏れや抜けなどの原因となります。

すと、ホースの破裂や継手金具の抜けの危険性があります。

ニップル(ホース口)の先端は、面取りしたものを使用してください。

ホースを使用前に目視などで必ず点検をしてください。もし、次のような異常が認先端が鋭角ですと、ホースの内面を傷つけ、ガス漏れや破裂などの原因とめられた場合は新品のホースまたは継手金具を取替えるなどの処置をしてくださなります。

い。

ニップル(ホース口)にホースを挿入する時、油やグリスを使用したり、無(1) ホースの表面に補強層へ達するひび割れ、切り傷、摩耗、膨れおよび変色など。

理にねじって押し込んだり、内面を削ったり、ホースをたたいて柔らかく(2) 継手金具のズレや継手金具部からの漏れなど。

したりしないでください。ホースの破裂や継手金具部からの漏れなどのホースを容器に掛けたり、肩に掛けたりして作業しないようにしてください。

原因となります。また、異物の付着もガス漏れの原因となりますので、注

作業中、逆火その他の原因でホースに着火した時は速やかにガスの元栓を閉じて消火してください。

注意

注意

意してください。
継手金具とホースの取り付けは、加締方式を推奨します。バンド締めの場

酸素ホースの内部に異物が付着すると逆火の際、燃焼する可能性があるため除去す

合は、内外面層が切れないようにしてください。

る必要がありますので注意してください。

締め過少過多によるアセンブリー不良はガス漏れや破断などの原因となホースは、最小曲げ半径以上で使用し、無理な曲げ、ねじれ、引張りおよび折れなるため、適正なアセンブリー方法で使用してください。

どがないようにしてください。

継手金具の取り付け後は、耐圧試験を行い、漏れや金具抜けの無いことを歩行中に引っかけたり、物の下敷きになったりすることがないようにしてください。

確認してください。

重量物の落下により補強層がダメージをうけると耐圧性能の低下につながるためなお、耐圧試験は安全上、次の方法で行ってください。

注意してください。

(1) 使用流体は、窒素ガスまたは油気のない乾燥空気を用いる。

圧力調整器、吹管およびホース相互の連結にはホース継手金具に合ったホースを用(2) ホース継手金具部に密栓をし、水槽に入れる。

い、加締金具やホースバンドなどで確実に締め付け、石鹸水（検知後拭き取ってく(3) 約５分間試験圧力（最高使用圧力）をかける。

ださい。
）などでガス漏れを点検してください。

(4) 試験終了後、ホースおよび継手金具部の水切りを十分に行う。

ホースおよびホースの連結部には、ペンキ、油、グリスなどの油脂類を含むものを塗らないでください。
溶断・溶接用以外には使用しないでください。(例)家庭用ＬＰＧ供給設備の配管用ホースは－２５℃～＋６０℃までの温度範囲内で使用してください。
ツインホース連結部は中央部に切れ目を入れ連結方向に対し垂直に引き裂いてください。水平に引き裂くと均等に引き裂けない可能性がありますので注意してください。

－２－－３－