情報通信インフラストラクチャ 汎用機器 総合カタログ
2023 年 1 月版

情報通信インフラ電源機器
整流装置

インバータ装置

ＮＥＷ

３５Ａ

ＮＥＷ

８０Ａ

３００Ａ

ＮＥＷ

６００Ａ

INV1000SC Ⅱ

INV1000－Ⅲ

１ｋＶＡ

４ｋＶＡ

Ｄ Ｃ ４ ８ Ｖ 整 流 装 置

単相ＡＣ入力＊画像は 2 台のイメージです。
＊並列運転はできません。

最高効率

単 相 100V/200V 入 力

DC48V

整流装置

35A

特長

97%★ ★ ★ ★ ★
※1

Ｉ Ｃ Ｔ 分 野 に お け る
エコロジーガイドライン» 定格出力20A（AC100V 入力時）／ 35A（AC200V 入力時）

» 装置構成35A ユニット 1 台搭載／縦置き可» 主な機能監視接点出力／出力電圧調整機能・PC 監視オプション▏新設計で高水準の省エネ性能▏小型＆前面保守で 省スペース

高効率ユニットによるシステム高効率を背面保守スペースが不要な前面保守設計。

実現。ユニットは ｢ICT 分野におけるエコ奥行き 35cm の小型化を実現し、扉付のロジーガイドライン｣ に定められる多段収容箱への搭載もできます。

階評価で最高ランクの★ 5 つにて、ユニッ▏トラブルの「見える化」に対応

ト最高効率は 97% を達成。※ 1

出力異常アラームを接点信号で送出可能。

▏ IT 企業の環境課題に貢献

オプションの PC 用監視ソフトウェア ※ 2

高効率電源の導入で『ベンチマーク制度』による状態監視や出力電圧変更に対応。の省エネ目標達成にも貢献できます。

仕様

装置

交流入力

ユニット
出力

※ 1. 当社評価データにおけるユニット変換
効率の最高値です。保証値とは異なります。
※ 2. PC 接続用の通信アダプターと、専用ソフトウェア（オプション）が必要です。

装置出力

詳細はお問い合わせください。

19 インチラック搭載型 48V・35A 整流装置
DC48V35A RF-F

系統線式

単相 100V ／ 200V

定格周波数50Hz ／ 60Hz

力率0.99 以上※ 3／ユニット：A12H48035D8RS

定格電圧51.29V

電圧調整範囲48.00V － 56.00V ※ 4

電圧変動許容値± 1.0％以内

定格電流20A（AC100V 入力時）／ 35A（AC200V 入力時）

垂下特性

103% 以上

定格電圧51.29V

電圧調整範囲48.00V － 56.00V ※ 4

電圧変動許容値± 1.5% 以内

定格出力電流20A（AC100V 入力時）／ 35A（AC200V 入力時）

電流変動範囲0 ～ 100%
AC100V 入力時 … 94.5% 以上※ 3. 入出力定格運転時。

総合効率※ 4. 調整には、PC 接続用の通信アダプター

脈動電圧200mVp-p 以下

外形寸法

W480 × D350 × H44 mm （約１U)

質量5.0kg 以下（ユニット含む）

周囲温度-5℃～ 50℃

相対湿度

30 ～ 85%RH （結露なきこと）と監視ソフトウェア（オプション）が必要です。詳細はお問い合わせください。

2

品名
型式

構造

企業の省エネ評価ベンチマーク制度

AC200V 入力時 … 96.0% 以上

※3

強制空冷式

エネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成 21 年経済産業省告示第 66 号）において規定されている省エネ目標です。データセンター業は 2030 年度に向けて、目標係数が１．４以下に設定されています。
目標係数：「データセンター施設全体のエネルギー使用量」÷「IT 機器のエネルギー使用量」  ≦ １．４

単 相 100V/200V 入 力

DC48V

整流装置

80A

特長

» 定格出力40A（AC100V 入力時）／ 80A（AC200V 入力時）※ 1» 装置構成20A ユニット 4 台 ( ＋予備 1 台 )» 主な機能電池温度異常検知／蓄電池過放電防止／監視接点出力▏蓄電池に充電しながら給電▏停電時の蓄電池過放電を防ぐで電力を供給することができますので、放電を防止するために蓄電池切り離し機

通信基地局設備の無線機器等への給電に能を有しています。

停電が長時間持続した場合、蓄電池の過蓄電池を充電しながら負荷設備に無停電▏監視・警報機能

適しています。

仕様▏蓄電池温度で充電電圧を補正装置内部と外部で発生した状態を、LED蓄電池の温度異常接点を検出し、ユニッ表示と接点出力で通知します。蓄電池温ト出力電圧を補正値へ変更する保護充電度センサからの外部信号を a 接点で取り機能を有しています。

込むことができます。

装置

交流入力ユニット
出力

品名

19 インチラック搭載型 48V・80A 整流装置

型式

DC48V80AF(COMMON)

系統線式

単相 100V ／ 200V

定格周波数50Hz ／ 60Hz

力率0.98 以上※ 2

定格電圧54.6V ※ 3

電圧変動許容値± 1.0％以内

定格電流10A（AC100V 入力時）／ 20A（AC200V 入力時）

垂下特性

101% 以上

変換効率※ 1. 電力変換ユニットを全搭載したときの定格出力です。

装置出力※ 2. 入出力定格運転時。
※ 3. 蓄電池異常時は約 51.1V になります。
（蓄電池保護充電動作）※ 4. 出展：総務省『我が国のインターネッ
トにおけるトラヒックの集計結果』

構造AC100V 入力時 … 88% Typ.
AC200V 入力時 … 90% Typ.

定格電圧54.6V

電圧変動許容値± 1.0% 以内

定格出力電流／ユニット：20-SD※2※3AC100V 入力時…10A × ( ユニット搭載台数－ 1）
AC200V 入力時…20A ×（ユニット搭載台数－ 1）

電流変動範囲0 ～ 100%

脈動電圧300mVp-p 以下

外形寸法

W480 × D377 × H196 mm

重量

本体架 :12.5kg 以下

周囲温度-5℃～ 45℃

相対湿度

30 ～ 90%RH （結露なきこと）（約 4.4U）

ユニット :2.5kg 以下 /1 台

強制空冷式

主に動画配信サービスの開始と普及をきっかけに国内のデータトラフィック量が急上昇しています。
急伸する通信量とエネルギー消費

国内のデータトラフィック

固定系ブロードバンドサービスの月間のデータトラフィック量は 2010 年で約 1.7Tbps でしたが、2020 年には約 19Tbps まで増加ました。さらに 2020 年から 2021 年にかけて約 25% 増加しており、この傾向は今後 2030 年にかけてさらに加速すると予想されています。※ 43

Ｄ Ｃ ４ ８ Ｖ 整 流 装 置

最高効率

三相ＡＣ入力96% ★ ★ ★ ★ ★
※1

Ｉ Ｃ Ｔ 分 野 に お け る
エコロジーガイドライン» 定格出力300A ※ 2» 装置構成50A ユニット 6 台（+ 予備 1 台）

» 主な機能WEB ブラウザ監視機能
SNMP 対応／監視接点出力

三相 200V 入力

整流装置

DC48V 300A
特長

▏高効率と最適化で省エネ化▏パソコン接続による管理機能イン｣ に定められる多段階評価で最高ラて WEB ブラウザから管理できます。詳細

ンクの★ 5 つにて、ユニット最高効率は情報からのトラブル早期対処も可能です。

「ICT 分 野 に お け る エ コ ロ ジ ー ガ イ ド ラ

96% を達成※1

監視 / 計測 / 制御は PC 接続ポートを通じするとともに、当社従来品
DC48V300A 直流電源装置の 50A ユニットから約 50% のサイズダ

127.0.0.1/index.html

DC48V300A 直流電源装置 Ver 1.00

ウンを実現しました。の更なる高度化に貢献します。

交流入力

運転

出力異常（H）

出力異常（L）

負荷電圧

53.5 V

停電／ RF ユニット全停止

RF ユニット故障

負荷電流

100 A

RF ユニット通信異常

SAB ヒューズ断

蓄電池電圧低下

RF 出力電流100 A

定格容量超過蓄電池温度上昇

時計異常

放電電流

RF ユニットスイッチ断

蓄電池放電中蓄電池充電中充電電流

0 A

蓄電池充電電流制御中

蓄電池温度上昇制御中プログラム転送中

蓄電池温度

25 ℃

品名

19 インチラック搭載型 48V・300A 整流装置

型式

DC48V300A RF-F

系統線式

三相３線式

定格周波数

50Hz ／ 60Hz力率0.99 以上※ 3

総合効率95.5% 以上※ 3／ユニット：A32H48050D8RS(48V50A)

51.0V － 56.0V

電圧変動許容値± 1.0％以内

定格電流

50A

垂下電流

51.5A 以上 （定電圧精度逸脱点にて）

定格電圧

51.29V

電圧調整範囲

51.0V － 56.0V

電圧変動許容値± 1.5% 以内※ 1. 当社評価データにおけるユニット変換

定格出力電流50A × ( ユニット搭載台数－ 1）

効率の最高値です。保証値とは異なり

電流変動範囲0 － 100%

脈動電圧200mVp-p 以下

外形寸法

W480 × D450 × H395 mm

質量

本体架：23kg 以下

周囲温度

0℃～ 45℃

相対湿度

40 ～ 85%RH （結露なきこと）ます。
※ 2. 電力変換ユニットを全搭載したときの定格出力です。

構造※ 3. 入出力定格運転時。

0 A200V

51.29V

装置出力

ログアウト12:34:00

RF ユニット複数台故障

定格電圧出力設定

計測

電圧調整範囲

ユニット

記録情報

保存

状態・警報にする SNMP に対応し、データセンター仕様

ユニット情報2022/01/01

監視制御の一元管理で省エネ運用を可能

装置

装置情報

装置情報

（約 9U）

ユニット：5kg 以下 /1 台

強制空冷式

サーバーやネットワーク機器の監視や制御を行うために標準化された通信プロトコルです。機器の稼働時間や4サーバー機器監視プロトコル

ＳＮＭＰとは？

データトラフィック量、障害情報などを監視するとともに、障害発生時には再起動やメール通知などのシーケンスを仕掛けることもできます。システム全体の効率的な運用や、それによる省エネ効果が期待できます。
※ SNMP：Simple Network Management Protocol

最高効率

96% ★ ★ ★ ★ ★
※1

Ｉ Ｃ Ｔ 分 野 に お け る
エコロジーガイドライン» 定格出力600A ※ 2» 装置構成50A ユニット 12 台（+ 予備 2 台）※ 5» 主な機能WEB ブラウザ監視機能
SNMP 対応／監視接点出力

入 出 力・ 分 岐 一 体 型 整 流 装 置

DC48V 600A
特長

▏高性能＆高容量の給電システム▏多数のステータスを一括管理

600A の給電システムを専用架に格納し高容量給電システムでは管理するステーました。施工条件に合わせて、配線上出タスや計測値が増えますが、PC 接続によしタイプ、下出しタイプの 2 種類から選り 1 画面にわかりやすく表示できます。

ぶことができます。施工の簡略化、運用

DC48V600A 直流電源装置管理のスマート化を実現。WEB ブラウザ

127.0.0.1/index.html

DC48V600A 直流電源装置 Ver 1.00

や SNMP による監視制御対応。出力電圧
ト最高効率 96％装置

運転

停電／ RF ユニット全停止

RF ユニット故障

RF ユニット複数台故障

出力異常（H）

RF ユニット通信異常RF ユニット手動スイッチ断

蓄電池電圧低下

交流入力 MCCB トリップ

交流入力 MCCB1 オフ

負荷 MCCB トリップ

蓄電池 MCCB オフ

出力異常（L）
SAB ヒューズ断

ヒューズ断

時計異常

電力計通信異常

蓄電池温度上昇

蓄電池放電中ENG 受電制御中

蓄電池温度上昇制御中

蓄電池充電電流制御中

200.5

V

電流（R)

電圧（S-T)

200.5

V

電流（S)

電圧（T-R）

200.5

V

電流（T)

電力

123.4

kW 有効電力量

100.0

A

負荷電圧

53.5

V

蓄電池電圧

51.3

V

100.0

A

負荷電流

100A

放電電流

0A

100.0

A

RF 出力電流

100A

充電電流

0A

1234.5

kWh

48V・600A 整流装置

装置 - 下部配線タイプ：DC48V600A-D-SD PE-F

三相３線式

50Hz ／ 60Hz

力率0.99 以上※ 3

総合効率

95% 以上※ 3

定格電圧53.52V ※ 4

電圧変動許容値± 1.0％以内

定格電流

50A

垂下電流

51.5A 以上

台までに対して 1 台、現用ユニット 8定格電圧53.52V台以上に対して 2 台となります。

電圧変動許容値± 2% 以内

定格負荷電流50A × ( ユニット搭載台数－予備ユニット台数）※ 5

交流入力定格出力です。
※ 3. 入出力定格運転時。

ユニット出力※ 5. 予備ユニット台数は、現用ユニット 7

装置出力力を 10kW とした場合、総消費電力は210V

電流変動範囲0 ～ 100%

電気料金 18 円 /kWh が削減された場

脈動電圧

300mVp-p 以下合を想定。

外形寸法

W900 × D600 × H1800 mm

約 88 万 kWh。このうち 1% に対して

※ 7. 同等機器に対する変換効率改善効果のみの試算です。

蓄電池充電中プログラム転送中

直流出力電圧（R-S）

系統線式※ 6. 運用期間 10 年間における平均消費電定格容量超過

ENG 受電定格周波数ます。になります。（蓄電池保護充電動作）

保存

交流入力異常（L)ユニット：A32H48050D8RS(48V50A)

効率の最高値です。保証値とは異なり※ 4. 蓄電池温度上昇信号入力時は約 51.4V

ログアウト

12:34:00

装置 - 上部配線タイプ：DC48V600A-U-SD PE-F
型式

※ 1. 当社評価データにおけるユニット変換※ 2. 電力変換ユニットを全搭載したときの設定

有効電力量リセット

交流入力異常（H)

交流入力

ンフラに相応しい環境価値を提供します。

仕様

記録情報

ENG 受電制御中止

交流入力 MCCB2 オフを達成し、先端通信イ

品名ユニット情報2022/01/01

は DC56V まで細かく設定可能。ユニッ※1

装置情報

装置情報
状態・警報

構造

質量

本体架 - 上部配線タイプ：245kg 以下

ユニット：5kg 以下 /1 台

本体架 - 下部配線タイプ：265kg 以下

チャンネルベース：30kg 以下

周囲温度

0℃～ 40℃

相対湿度

30 ～ 90%RH （結露なきこと）

強制空冷式

整流装置の効率改善効果は、そこから給電されるすべての通信機器の消費電力に乗じられます。通信
給電装置の高効率化が期待される理由

たとえば変換効率１％の改善で。

機器の平均の消費電力が 10kW 規模の場合、たった 1% の効率改善が 10 年間で約 15 万円もの電気料金削減効果を生みます※ 6, ※ 7。当社 10 年前の給電装置と比較すると 5% 以上の効率改善を実現しており、電気料金も年々変遷しますので、実際の使用設備や運用条件に合わせてご試算ください。

5イ ン バ ー タ 装 置＊画像は 19 インチラック搭載モデル（標準取付金具）のイメージです。

DC48V入力インバータ INV1000SC Ⅱ

AC100V 1kVA
特長

» 定格出力単相 AC100V ／ 1kVA

» 装置構成19㌅ラック搭載・据置／ 24㌅ラック搭載可能オプション» 主な機能監視接点出力／前面＆背面 AC アウトレット搭載▏ DC48V 電源からAC100V に変換▏前面と背面に AC アウトレットことができます

直流給電ラインから単相交流電源を得る

一般的な AC コンセントを差し込めるア。滑らかな正弦波を生ウトレットを、前面と背面の両方に搭載成できるとともに、最高効率 93% 以上※ 2

しています ※ 1。アウトレットのほか、背の優れた省エネ性能を達成しています。

面の端子台からも AC 出力が得られます※1

ので、コンパクトでありながら自由な配▏接点信号で運転状態を監視可能線の取り回しを可能にしています。

運転状態や故障信号のほか、過負荷状態も接点出力が可能です。設備の稼働状況や異常を早期に見つけることができます。

仕様

型式
直流入力

交流出力装置※ 1. 通信装置以外の用途にはご使用いただけません。
※ 2. 当社評価データにおけるユニット変換

構造

INV1000SC Ⅱ
定格電圧－ 48V

変動範囲

－ 40.5V ～－ 57V

最大入力電流30A

定格容量1000VA（1000W）

定格電圧

単相 100V（正弦波出力）

電圧精度± 2.0％以内

定格周波数

50Hz ／ 60Hz（設定スイッチによる手動切り替え）

定格負荷力率1.0 （変動範囲：遅れ 0.6 ～ 1.0）

騒音45dB 以下 ※ 3

外形寸法

W410 × D305 × H43.5 mm ※ 4

質量4.5kg 以下（19 インチラック取付金具含む）

周囲温度

効率の最高値です。保証値とは異なります。

相対湿度※ 3. 1 台 運 転 時、 装 置 前 面 1m、A 特 性。

＜背面＞

5℃～ 40℃：連続

0℃～ 50℃：短時間 ※ 55 ～ 85%RH：連続

5 ～ 90%RH：短時間 ※ 5 （結露なきこと）

環境温度 35℃以下にて測定。
※ 4. 幅寸法はフランジを除く。
※ 5. 連続 72 時間以内、年間 15 日以下。

地球温暖化への対応を経済成長のチャンスと捉え、「経済と環境の好循環」を目指す産業政策です。政策誘導には、62050 年カーボンニュートラルへ

グリーン成長戦略

予算 . 税制 , 金融 , 規制改革・標準化 , 国際連携などのツールが総動員されます。成長分野 14 分類には「半導体・情報通信産業」も組み込まれ、例えば 2030 年までに新設データセンターを 30% 省エネ化、使用電力の一部再エネ化義務付け、2040 年カーボンニュートラル達成などの目標が設定されています。

DC48V入力インバータ INV1000 －Ⅲ

AC100V 4kVA
特長

» 定格出力単相 AC100V ／ 1 ～ 4kVA

» 装置構成19㌅ラック搭載型» 主な機能監視接点出力／冗長構成対応▏冗長構成で停電させずに交換▏接点信号で運転状態を監視応できます。また、万が一の障害時にも接点出力が可能です。設備の稼働状況

電源供給を停止させずにユニット交換でや異常を早期に見つけることができます。

最大 4 機の並列運転で 4kVA 出力まで対※1

運転状態や故障信号のほか、過負荷状態きる冗長構成に対応しています。

仕様

ユニット
型式

E04HA1010D3R

直流入力（ INV1000SC II と同様 ）交流出力装置（ INV1000SC II と同様 ）電力変換効率89% 以上※ 3

高周波雑音

VCCI － A 準拠

騒音構造55dB 以下（1 台運転時）
65dB 以下（5 台並列冗長運転時） ※ 2

外形寸法

W480 × D416 × H265.75 mm

質量7kg 以下

周囲温度

相対湿度：4kVA 冗長構成システム時

5℃～ 40℃：連続0℃～ 50℃：短時間 ※ 45 ～ 85%RH：連続

5 ～ 90%RH：短時間 ※ 4 （結露なきこと）

搭載枠
INVSLF-SINVSLF-10

INVSLF-20

INVSLF-40-1000-S3-1000-S3-1000-S3-1000-S3

最大インバータユニット数

1台

2台

3台

5台

並列冗長機能なし

あり

あり

あり

表示ユニットなし

あり

あり

あり
8.6kg 以下

型式

※ 1. 通信装置以外の用途にはご使用いただ
けません。
※ 2. 装置前面 1m、A 特性。環境温度 35℃
以下にて測定。

質量1.2kg 以下

6.5kg 以下

7.2kg 以下

定格入力容量24A

24A

48A

96A

最大入力容量30A

30A

60A

120A

1kVA

2kVA

4kVA

定格容量

※ 3. 定格入出力時。
※ 4. 連続 72 時間以内、年間 15 日以下。

交流出力

定格電圧1kVA

単相 100V （正弦波出力）

電圧整定精度± 2.0% 以内

定格負荷力率1.0 （変動範囲：遅れ 0.6 ～ 1.0）インバータの並列運転では、各ユニットの負荷分担量を割り振りながら交流電圧の位相と振幅を同期電源供給を「とめない」技術完全個別のインバータ並列冗長運転させる必要があります。INV1000SC- Ⅲは、それぞれのインバータユニットが「完全個別制御」で動作しますので、どのインバータユニットで障害が発生しても交流電源の供給を継続させることができます。これにより、共通制御部の障害で全ユニットが給電停止してしまう問題を解決しています。

7

www.shindengen.co.jp
本社
朝霞事業所
大阪支店
名古屋支店

〒100-0004 東京都千代田区大手町２-２-１（新大手町ビル）☎03-3279-4431（代表）〒351-8503 埼玉県朝霞市幸町3 - 1 4 -1
☎048-483-5311（代表）〒542-0081 大阪市中央区南船場２-３-２（南船場ハートビル）☎06-6264-7770（代表）〒460-0003 名古屋市中区錦１-19-24（名古屋第一ビル）☎052-221-1361（代表）

カタログに関するお問い合わせ
営業本部 営業統括部 販売促進課☎048-483-5376

注意
本製品をご使用の際には必ず取扱説明書をご確認のうえ、ご使用願います。
本装置は日本国内仕様品です。日本国内仕様品を国外で使用すると、電圧・仕様環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。
本カタログ掲載製品は、屋内設置専用です。設置環境仕様をご確認のうえ、結露、塩害、塵埃等の影響を受けない場所に設置してください。
本カタログ掲載製品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要とするものがあります。
このカタログに記載した製品写真およびイラストは、撮影、印刷、制作上の条件により実際の色や形状と異なる場合があります。
直接人体や生命を脅かす恐れのある場所へご使用にならないでください。
弊社製品に付随してご使用になる機器について、弊社は指定および選定いたしません。
このカタログの内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがあります。
ご採用の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認のうえご発注願います。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。

MAIL：ps-sales@shindengen.co.jp

他社所有商標について販売・取扱店

このカタログに掲載する商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。

輸出規制について本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に担当営業窓口にお問い合わせください。

発行：2022年12月 印刷：2022年12月

CAT.NO.B-204-1