工事説明書
ＥＨＰ６１
工事をされる方へ工事をする前にこの「工事説明書」をよくお読みになり、正しく据え付けてください。
工事完了後、この「工事説明書」は「取扱説明書」と一緒に必ずお客様にお渡しください。

もくじ
1 安全上のご注意………………………………… 1 5 試運転………………………………………… 31
2 開こん…………………………………………… 2
5-1 室外機の電源投入…………………… 31
3 取り付け………………………………………… 3
5-2 複数台のユニット設置時の3-1 室外機の据え付け……………………… 4
起動遅延設定… ……… 31
3-2 室内機の据え付け……………………… 8
5-3 操作盤の運転準備ランプの確認…… 32
3-3 操作盤の取り付け…………………… 14
5-4 室外機の操作弁の操作……………… 33
3-4 送風機増速盤の取り付け … ……… 14
5-5 ハウスカオンキの電源投入と3-5 冷媒配管の施工 … ………………… 15
送風機の回転確認… … 33
3-6 電気配線の施工 … ………………… 20
5-6 暖房運転動作確認…………………… 33
4 工事完了後の確認…………………………… 30 6 ポンプダウン方法…………………………… 34

1

安全上のご注意■工事を始める前に必ずこの工事編をお読みください。
■工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、この取扱説明書に従ってお客様に使用方法、点検について説明してください。
■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく施工してください。
■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容ですので必ず守ってください。

警告
ハウスカオンキ以外に取り付けない…
ハウスカオンキ この機器はハウスカオンキ専用です。
以外に取り 他の機器に取り付けないでください。
…
付け禁止
故障や事故のおそれがあります。

専門業者

据え付け・配管・電気工事は、必ずお買い上げの販売店、または専門の工事業者が行う不備があると、火災・水漏れ・感電のおそれがあります。

火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事は、それぞれ指定の工事業者に依頼するなど法令の基準を必ず守る
法令厳守

法令違反になる場合や施工不備により、感電、漏電、動作不良、または火災のおそれがあります。

027150000A

1

安全上のご注意

注意
アース（Ｄ種接地）工事を確実に必ず行う
D種接地工事は、ガラス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
…
感電のおそれがあります。
アース工事

漏電遮断器を室外機１台に付き１個、必ず取り付ける
漏電遮断器 火災や感電のおそれがあります。
設置

2

正しい容量のヒューズを使用する
故障や火災のおそれがあります。
ヒューズ
容量確認

開こん

■次の付属品があることを確認してください。
■付属品はなくさないでください。
室内機 EHP61N付属品

操作盤 EHPOB付属品

固定脚（４個）取扱説明書（１冊）

取扱説明

冷媒配管固定金具（１個）書

工事説明書（１冊） ※本書

工事説明

Uボルト（1個）

2

書操作盤用電源配線（1個）

3

取り付け
警告

● 据え付け・配管・電気工事は、必ずお買い上げの販売店、または専門の工事業者が行ってください
不備があると、火災・水漏れ・感電のおそれがあります。

■取り付けは、以下の５項目の内容になります。
内容

参照ページ

3-1

室外機の据え付け

4 ページ参照

3-2

室内機の据え付け

8 ページ参照

3-3

操作盤の取り付け

14 ページ参照

3-4

送風機増速盤の取り付け【50Hz電源地区のみ】

14 ページ参照

3-5

冷媒配管の施工

15 ページ参照

3-6

電気配線の施工

20 ページ参照

3-1

室外機の据え付け

3-6

3-2

室内機の取り付け

電気配線の施工

3-5

3-3

操作盤の取り付け

3-4

送風機増速盤の取り付け

冷媒配管の施工■上図は取り付けイメージです。
◎ハウスカオンキ【HK4027TCV】に誰でもヒーポン【EHP61】と送風機増速盤【EHPFC】を２台搭載した場合◎室内機１台に対して、室外機１台・操作盤１面の組み合わせになります。…
また、50Hz電源地区では、送風機増速盤が室内機１台に対して１面必要になります。

3

3

取り付け

3-1

室外機の据え付け

室外機の据え付け場所■室外機EHP61Gは、室外機のファンがハウスカオンキの煙突（排気トップ）から出る排ガスを吸い込まない場所に据え付けてください。
排ガスに含まれる硫黄分が室外機の金属部品を腐食して、故障するおそれがあります。
◎風向きを考慮して据え付けてください。

注意■据え付け場所について、以下の項目を守ってください。
◎煙突の排気トップは、ハウスの屋根よりも高い位置にする◎室外機のファンが、煙突の排気トップの真下から1.5m以上離れた位置にする◎室外機の質量、振動に耐え、水平に据え付けられる◎運転音や室外機からの風が、周辺の民家などの迷惑にならない…
【室内機の運転最大騒音値：72dB(A)】◎室外機の通風を確保でき、保守点検を安全に行えるサービススペースを確保できる◎ドレン水が流れてもよい場所◎積雪で埋まらない場所◎吹き出し口に強風が当たらない

排気トップ

ハウスの屋根の高さ2.0m 以上

4

取り付け

3

据え付け場所に関する注意【積雪】■積雪が予想される場所では、室外機の吸い込み口、吹き出し口、底面下部が雪で閉そくするおそれがあります。
■以下の対策してください。

1 積雪面より底板が高くなるよう室外機を架台の上に設置する2 軒下に設置 または 雪除け屋根（現地手配）を取り付ける
1

2

据え付け場所に関する注意【強風】■強風の影響を受けやすい場所では、能力の低下、高圧上昇による安全装置の作動、ファンの破損などのおそれがあります。
■以下の対策してください。

1 吹出側を建物の壁、塀および防風用つい立などに向ける
2 吹出方向を風向きに対して直角に設置する
3 強風等の影響がある場合は安定した場所に据え付け、針金などで固定する
1

2

3

風向

風向

500mm 以上

5

3

取り付け
据え付けスペース◎保守点検スペースを確保するため、壁と機器にすき間をあけてください。…
壁との距離は下表を参照にしてください。
◎室外機の上方スペースは、１ｍ以上あけてください。
◎複数台設置する場合は、室外機から吹き出した空気を再び吸い込まないように吸い込みスペースを十分に確保してください。

据え付け例

L2

吸込

L3
L4

吸込

※サービススペース

吹出

A

B

C

L1

開放

開放

500

L2

300

5

開放

L3

150

300

150

L4

500

500

500

寸法 [mm]

L1

搬入方法
お願い

● 機器の重さが約120kgあるため、搬入は必ず２人以上で行ってください。
● 据え付け場所付近まで、できるだけ梱包したままで搬入してください。
● 開こんして吊り上げて搬入する場合は、ナイロンスリングを室外機ベース下の外側にかけて、吊り下げてください。

室外機質量：約120kg

6

取り付け

3

移動方法
お願い

● 機器の重さが約120kgあるため、移動は必ず２人以上で行ってください。
● 吹き出し側から見て、左右で重さが異なります。
◎右側（冷媒配管接続口側）が重くなっているため、右側を持つ人は必ず２カ所の取っ手を持ってください。
◎左側を持つ人は、取っ手が１カ所のため、右手は取ってを使用し、左手をケーシ
ングのコーナ部に添えて持ってください。
重い

左側

右側

取っ手
１カ所

反対面を含めて取っ手
２カ所

冷媒配管接続口

室外機質量：約120kg

設置方法■以下の項目に従って設置してください。
◎耐荷重120kgを満たすコンクリート基礎や市販の金属製の架台、または市販の樹脂製の置台などに設置してください。
◎地震や突風などで倒れないようにアンカーボルトでしっかりと固定し、転倒防止策を施してください。
◎室外機ベース足間の高さの差が、5ｍｍ以下となるよう水平に固定してください。
◎室内機ベースの足を下図のアンカーボルト固定位置にＭ８ボルトで固定してください。

640
10

5-φ20
（水抜き用穴）

440

64

166

410

166

[単位：mm]

7

3

取り付け
室外機のドレン処理■室外機の底板には、熱交換器の凝縮水を排出するための水抜き穴（直径20ｍｍ）が５カ所あります。
➡7ページ「設置方法」参照■室外機のドレン処理をするときは、以下の項目に従って処理をしてください。
◎ドレン水を排水溝などに集中排水する場合は、ドレン配管接続セット（オプション）を取り付け、ドレン配管を施工してください。…
排水時、他の水抜き穴はドレン配管接続セットに付属の20Aグロメットでふさいでくだ
さい。
◎寒冷地ではドレン配管中で凍結するおそれがあるため、ドレン処理をしないでください。
…
ドレン配管にヒーターなどの凍結防止策をする場合は、ドレン処理をしてください。
◎室外機底板のドレン水が凍結するおそれがある場合は、室外機底板にヒーターを施工してください。…
ヒーターの施工要領は別資料となります。…

3-2

室内機の据え付け

室内機の据え付け条件■ハウスカオンキが搭載している送風機の台数分、室内機を据え付けることが可能です。
■送風機を2台以上搭載している400系以上のハウスカオンキに、1台のみ室内機を据え付ける場合は、ハウスカオンキの煙突側の送風機に室内機を据え付けます。
ハウスカオンキ型式
ハウスカオンキ系列

27,25,22,20型※22,20型のエルボタイプ（上吹き）を除く

26型

200,300系

400 ～ 600系

800系

1台

1 ～ 2台

1 ～ 3台

１台のみの場合は煙突側に据え付ける

１台のみの場合は煙突側に据え付ける

誰でもヒーポン…
据え付け台数お知らせ

8● 150系ハウスカオンキの送風機、静音型ハウスカオンキの送風機に室内機を据え付けることはできません。

取り付け

3

■ハウスカオンキの型式、吹き出し方向によって室内機の冷媒配管取り出し向きなどの据え付け条件が異なります。
■下表の「配管取り出し向き」「固定脚の長さ」「バイパスふさぎ板（オプション部品）」の条件を確認してください。
■室内機の吸い込み口には、吸い込み面から150mm以上の空間を設けてください。
ハウスのカーテンなどが吸い込み口にかからないように注意してください。
27型

26型

ハウスカオンキ系列

200 ～ 400系 500,600系

800系

A：配管取り出し向き…
(バーナからの向き)

前後,左右

左右

前後,左右

前後,左右

B：固定脚の長さ…
(短・中・長)

短

長

長

中

C：バイパスふさぎ板(○：必要・×：不要)

×

×

×

○

チャンバータイプ 下(吹き )ハウスカオンキ型式

エルボタイプ 上(吹き )A：配管取り出し向き…
(バーナからの向き)

前後

左右

25型

20,22型

200 ～ 400系 500,600系 200 ～ 400系 500,600系

－

前後

左右

B：固定脚の長さ…
(短・中・長)短－長C：バイパスふさぎ板(○：必要・×：不要)

×

－

×

前

据え付け不可

左

バーナ

バーナ

バーナ

バーナ

右

150mm 以上の空間を設ける

150mm 以上の空間を設ける

バーナ

前

後

バーナ

150mm 以上の空間を設ける

バーナ

150mm 以上の空間を設ける

バーナ

Ａ：配管取り出し向き

後

左

右

9

3

取り付け

Ｂ：固定脚の長さ

仮止め
仮止め

短：ハウスカオンキ27型

仮止め

長：ハウスカオンキ26・25型 中：ハウスカオンキ22・20型● ハウスカオンキの型式によって、ビスの取り付け位置が異なります。
● ビスは仮締めにしてください。

バイパスふさぎ板（2 枚）

Ｃ：バイパスふさぎ板

オプション部品
室内機のハウスカオンキ22・20型送風機への固定と風量調整のため、必要になります

10

取り付け

② ハウスカオンキ 4027TCV型
冷媒配管取り出し方向：左③ ハウスカオンキ 4027TEV型
冷媒配管取り出し方向：前④ ハウスカオンキ 5027TEV型
冷媒配管取り出し方向：右

据え付け例① ハウスカオンキ 4027TCV型
冷媒配管取り出し方向：前3

真ん中室内機の据え付け向きは逆にする⑤ ハウスカオンキ 8026TFV型
冷媒配管取り出し方向：前後

11

3

取り付け
室内機の据え付け方法
A チャンバータイプ（下吹き）
1 室内機を送風機のベルマウス面に置く

バイパスふさぎ板を使用する場合は、室内機にバイパスふさぎ板を取り付けてから置いてください。
バイパスふさぎ板（ハウスカオンキ 22・20 型の場合）

ベルマウス面

❶室内機を送風機のベルマウス面に置く

2 固定脚を組み立てる

固定脚を据え付けるハウスカオンキの型式に合った長さに組み立ててください。
長さの確認と組み立て方は➡10ページ「Ｂ：固定脚の長さ」参照

3 固定脚を固定する

1高さ調節ビスを仮締め状態で高さを調整し、固定脚を取り付けます。
2送風機のボルトと室内機のビスを締め付けて固定します。
3高さ調節ビスを締め付けます。

高さ調節ビス❸固定脚を固定する

12

取り付け

3

B エルボタイプ（上吹き）
1 固定脚を組み立てる

固定脚を据え付けるハウスカオンキの型式に合った長さに組み立ててください。
長さの確認と組み立て方は➡10ページ「Ｂ：固定脚の長さ」参照

2 固定脚を固定する

固定脚のみ送風機にボルトで固定してください。

3 室内機を仮固定する

固定脚のツメを室内機の角穴に引っかけて、室内機のビスを締め付けてください。

4 固定脚の高さを固定する

室内機を送風機のベルマウス面に押し付けながら、高さ調節ビスを締め付け、固定脚の高さを固定してください。

❷固定脚を固定する

4 高さ調節ビス

3 ツメ

3 角穴

❸室内機を仮固定する❹固定脚の高さを固定する

13

3

取り付け

3-3

操作盤の取り付け■以下の手順に従って取り付けてください。

1 室内機を取り付けた送風機の横に取り付ける
2 制御盤を固定する

制御盤固定具のツメをハウスカオンキの側外板とフレームのすき間に挟み込んで、引っかけることで制御盤を固定します。

操作盤が落下しないよう操作盤固定具をしっかり固定してください。

● ハウスカオンキ27型は、製造時期により操作盤固定具のツメを入れる側外板とフレームのすき間がない機種があります。
…
お知らせ
ハウスカオンキの別部品（吊り具など）に固定、またはハウスカオンキ以外の場所に固定してください。

3-4

送風機増速盤の取り付け 50Hz電源地区のみ■操作盤の横に、操作盤と同様の方法で並べて取り付けます。

14

3-4

送風機増速盤の取り付け

3-3

操作盤の取り付け

取り付け

3-5

3

冷媒配管の施工

冷媒配管の仕様■下表の仕様に従ってください。
種類

外径[mm]

最少肉厚[mm]

材質

接続方法

液管

φ9.52

0.8

O材注１

フレア

ガス管

φ15.88

1.0

O材

フレア注２

注１
注２

注１

リン脱酸銅継目無管,C1220T,JIS H 3300
ガス管用フレアナットは製品付属のものかJIS B 8607 2種適合品を使用する■断熱材で被覆された液管(φ9.52)とガス管(φ15.88)がセットになっているペアコ
イルの使用が便利です。
◎詳しくは、お近くのネポン支店・営業所までお問い合わせください。

冷媒配管の長さと冷媒量■冷媒配管長さと冷媒量は、下表の条件になります。
使用冷媒

R410

工場出荷時の冷媒封入量

3.6kg

冷媒配管長さ～ 15m

15 ～ 40m

冷媒追加封入量なし

1mあたり0.06kg

例：冷媒配管長さ20mの場合…
20m = 15m + 5m ⇨ 工場出荷時封入量 3.6kg + 追加封入量 0.3kg※ = 総冷媒量 3.9kg※ 0.06kg/m × 5m = 0.3kg

冷媒配管の施工方法■冷媒配管は、できるだけ短く、曲げが少なくなるように施工してください。
■配管内部に水分や異物が入らないように、管端の養生（潰してろう付け、粘着テープでふさぐ、キャップの取り付けなど）を十分にしてください。
■配管の曲げはベンダーを用い、パイプができるだけ潰れず、肉厚も薄くならないように注意してください。
曲げ直しは何回も行わないでください。
■室内機と冷媒配管の接続はフレア方式です。
配管にフレアナットを取り付けたあとに、新冷媒R410に対応したフレア加工をしてください。（下図参照）

種類

配管の… フレア加工頭出し寸法…
配管径…
Ｂ［mm］
最小肉厚…
ｄ
ｔ…
リジッド（クラッチ式）［mm］［mm］ R410A 従来ツール

液管

9.52

0.8

ガス管

15.88

1

0 ～ 0.5 0.7 ～ 1.3

フレア外径…
Ｄ［mm］
12.8 ～ 13.2

ｔ

ｄ

頭出し
寸法Ｂ

Ｄ

フレア
ダイス

19.3 ～ 19.7

15

3

取り付け
■フレア接続は、以下の手順に従いフレアナットを適正なトルクで締め付けてください。

1 フレアナットを手で3 ～ 5回転締め付ける

手でスムーズに締まらない場合は、ネジが上手くかみ合っていません。…
フレアナットを取り外してからもう一度締め直してください。
３～５回転
締め付ける

室内機

室外機

2 固定側のナットをスパナで固定し、ト2 弁本体をスパナで固定し、トルクレン

ルクレンチでフレアナットを締め付ける
このとき固定側のナットに無理な力がかからないように、スパナでしっかり固定
してください。

チでフレアナットを締め付ける

このとき弁本体に無理な力がかからない
ように、スパナでしっかり固定してください。

フレアナットトルクレンチ弁のキャップにスパナをかけないでください

3 トルクは下表の値を厳守する

トルクが弱すぎても強すぎても、フレア継手部からの冷媒漏れの要因となります。

16

種類

外径[mm]

締付力[Nm]液管

φ9.52

34 ～ 42ガス管

φ15.8868 ～ 82

取り付け

3■ハウスカオンキ送風機のメンテナンスのため、冷媒配管には、室内機を高さ方向に200mm程度動かせるあそびを設けてください。
■冷媒配管を通じて外部の力がフレア継手に作用しないように、冷媒配管を金具などで1カ所以上固定してください。
冷媒配管固定具（1セット・付属品）を使って、ハウスカオンキに冷媒配管を固定してください。
1冷媒配管の位置に合わせて、ハウスカオンキの外板固定ボルトを外して、冷媒配管固定具を取り付けます。
2冷媒配管固定具に冷媒配管をUボルトで固定します。
◎冷媒配管をハウスカオンキに固定できない場合は、市販の金具を使って、設備の柱などの強固な面に固定してください。

冷媒配管固定具

U ボルト■冷媒配管のとりまわしが困難で、室内機のフレア接続
口の向きを変えたい場合は、スイベルエルボ継手を使用してください。
◎スイベルエルボ継手については、お近くのネポン支店・営業所にお問い合わせください。
◎ガス管側（5/8）の継手は、新冷媒R410対応のものを必ず使用してください。

■冷媒配管の断熱工事をしてください。…
管表面が高温になるため、人が触れるとやけどのおそれがあります。

スイベルエルボ◎断熱材は120℃以上の耐熱性があるものを使用してください。
◎室内機のフレア接続部分は、液管・ガス管ともに断熱材で断熱してください。

17

3

取り付け
冷媒配管の気密試験■施工した冷媒配管とフレア接続部の気密性について、以下の方法を参考に確認してください。

1 配管接続後、気密試験をする

室外機および室内機本体の気密試験は弊社にて実施済ですが、配管接続後、接続配管の気密試験を室外機側の操作弁のチェックジョイントより行ってください。
…
操作弁は必ず閉のままにして実施してください。

室外ユニットガス側操作弁室内ユニットチェックジョイント
閉

加圧

10.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて５分間以上放置し、圧力の低下のないことを確認ください。
2次に1.5MPaまで加圧し、再び５分間以上そのまま放置し、圧力の低下のないことを確認ください。
3その後、
規定圧力（4.15MPa）まで昇圧したときの周囲温度と圧力値を記録してください。
4約１日放置し、圧力が低下していなければ合格です。…
このとき、周囲温度が１℃低下すると圧力が約 0.01MPa低下しますので、補正を行ってください。
5 1 ～ 4の確認で圧力低下の認められたものには漏れがあります。…
溶接箇所、フレア部等に発砲試験液等を用いて漏れ箇所を発見し補修してください。…
補修後は再度気密試験を実施してください。
気密試験には窒素ガスを使用し、窒素ガスによる加圧はガス側から行ってください。
…
また、窒素以外のガスは絶対使用しないでください。

18

取り付け

3

冷媒配管の真空引き■真空乾燥によって接続した配管内の空気、気密試験時の窒素、水分を排出する必要があります。
■必ず真空引きをしてください。
以下の不具合が生じ、室外機が故障するおそれがあります。
◎空気が混入している場合、高圧圧力が異常に上昇して、動作不良を起こす◎水分が混入している場合、膨張弁で氷結して作動不良を起こす◎空気や水分によって潤滑油が劣化を起こし、圧縮機に異常を起こす◎水分によって冷媒系統中に塩酸やフッ化水素酸を生成させ、金属の部品を傷める■右図を参考に、真空ポンプとゲージマニホールドを配管に接続して真空引き作業をしてください。
■真空引きの条件は、以下のとおりです。
圧力および時間：…
-101 kPa以下(-755mmHg以下)で真空ポンプを1時間以上運転し続ける
真空度確認：…
真空ポンプ運転停止後1時間以上放置し、連成計の針に上昇がないことを確認＊

連成計【開】低圧側バルブ(青色)

Lo
青

黄

ゲージマニホールドHi

高圧側バルブ(赤色)【閉】

ブルドン管真空計

ＥＨＰ室内機VAC VACバルブ

ＥＨＰ室外機
ガス
液

閉
閉

ユニットの液管側ストップ
バルブのサービスポート

逆流防止弁
真空ポンプ
真空ポンプの油の逆流を防止するため、逆流防止付きの真空ポンプを使用してください＊圧力の上昇が認められた場合は、配管に漏れの疑いがあるため、➡18ページ「冷媒配管の気密試験」からやり直してください。

19

3

取り付け

3-6

電気配線の施工■電気配線は下図のＡ～Ｇを施工してください。

A 室外機電源B 漏電遮断器 (ELB)

F 暖房信号

室内機

室外機
送風機増速盤※50Hz 地区のみ

操作盤

ハウスカオンキ

E 操作盤電源線
G 送風機増速盤配線※50Hz 地区のみ

C 室内外信号線

20

D ハウスカオンキ送風機信号線

取り付け

3

A 室外機電源注意● アース（Ｄ種接地）工事を確実に必ず行ってください

Ｄ種接地工事は、ガラス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。感電のおそれがあります。

■室外機電源は、下表の仕様に従ってください。
電源

AC200V 3相 50/60Hz

電源容量（50/60Hz）

7.0/8.0 kVA

電線太さ×芯数

5.5mm2×3芯

8mm2×3芯

こう長

～ 30m

30 ～ 40m

アース

D種接地工事、電線太さ Φ1.6mm■電源線、アース線は下図に示す端子に接続してください。

電源 AC200V

電源 AC200V

3 相・アース

3相

アース

配線接続図

B 漏電遮断器（ELB）

注意● 漏電遮断器を室外機１台につき１個、必ず取り付けてください
火災や感電のおそれがあります。

■漏電遮断器が地絡保護専用の場合は、漏電遮断器に直列に配線用遮断器を取り付けてください。
■漏電遮断器は、下表の仕様に従ってください。
漏電遮断器

配線用遮断器…
※漏電遮断器が地絡保護専用の場合に使用

遮断電流

30A

30A

感度電流

30mA

－

動作時間

0.1sec以下

－

21

3

取り付け
C 室内外信号線■室内外信号線は、室外機制御盤の端子台と室内側の操作盤の端子台を接続する配線です。➡20ページ「3-6 電気配線の施工」C参照■下表の仕様の配線を用意してください。
0.5mm2以上×3芯…
（キャブタイヤケーブルVCT）

電線太さ×芯数■室内外信号線は、下図に示すとおり、室外機と操作盤の端子「1」～「3」同士を接続してください。
◎室外機（室外側）

P P/H H/L L/O O/D D １ 2 3 F F CM OF 4W S

室内外信号線

室内外信号線

室外機：室内外信号線接続図◎操作盤（室内側）

Ｂ Ｔ1 Ｔ2 Ｔ3 Ｃ 1 2 3室内外信号線

操作盤：室内外信号線接続図
2台目以降のユニットの室内外信号線は、1台目と同様に室外機と操作盤に配線をしてください。
渡り配線はできません。

22

取り付け

3

D ハウスカオンキ送風機信号線■ハウスカオンキ送風機信号線は、室外機のファン出力信号をハウスカオンキのファン入力端子に取り込むための配線です。➡20ページ「3-6 電気配線の施工」D参照■下表の仕様の配線を用意してください。
0.5mm2以上×2芯…
（キャブタイヤケーブルVCT）

電線太さ×芯数■ハウスカオンキ送風機信号線は、下図のとおり接続してください。極性はありません。
◎室外機（室外側）

P P/H H/L L/O O/D D １ 2 3 F F CM OF 4W S

ハウスカオンキ送風機信号線
ハウスカオンキ送風機信号線

室外機：送風機信号線接続図◎ハウスカオンキ

バーナ
Ｒ

電源接続

Ｓ

送風機

Ｔ
４段サーモ

ファンコン
モヤコン

⑪
⑫
①
②
㉑
㉒
㉓
㉔
③
④
電磁弁
電源
ファン入力 外部サーモ入力
キャスノールインジェクター
周辺機器電源ハウスカオンキ送風機信号線
⑬
⑭
ファン出力

⑮
⑯
バーナ出力

⑨
⑩
警報ブザー

⑤
⑥
⑦
⑧
感震器 ヒンジ安全スイッチ リミットスイッチ

９Ｐ（動力）
バーナ連絡配線ハウスカオンキ制御盤（27 型）

ハウスカオンキ：送風機信号線接続図

23

3

取り付け
■2台目以降のユニットのハウスカオンキ送風機信号線は、2つの配線方法が選択可能です。
A1台目と同様の配線を行う
B1台目と2台目の室外機のファン出力端子同士（F、F ⇔ F、F）を接続する※極性なし

P P/H H/L L/O O/D D １ 2 3 F F CM OF

P P/H H/L L/O O/D D １ 2 3 F F CM OF 4W S

ハウスカオンキ送風機信号線

２台目の室外機

１台目の室外機

B：複数台の送風機信号線接続図

E 操作盤電源線■操作盤電源線は、ハウスカオンキの電源を操作盤に取り込むための配線です。
➡20ページ「3-6 電気配線の施工」E参照■操作盤に付属する電源配線を使用してください。
◎VCTF 0.5mm2×3芯

キャブタイヤケーブル3m■操作盤電源線は、1台目のユニットと2台目以降のユニットで接続が異なります。
◎1台目のユニット
下図のとおり、ハウスカオンキ制御盤の周辺機器電源端子、アース端子「Ｅ」と、操作盤の電源端子「Ｂ」、「Ｃ」、アース端子「Ｅ」を付属配線で接続してください。

バーナ
Ｒ

電源接続

Ｓ

送風機

送風機

Ｂ Ｔ1 Ｔ2 Ｔ3 Ｃ 1 2 3
Ｔ
４段サーモ

ファンコン
モヤコン

Ｅ

Ｅ

⑪
⑫
①
②
㉑
㉒
㉓
㉔
③
④
電磁弁
電源
ファン入力 外部サーモ入力
キャスノールインジェクター
周辺機器電源

⑬
⑭
ファン出力

⑮
⑯
バーナ出力

⑨
⑩
警報ブザー

③ ④
周辺機器電源⑤⑥⑦⑧
感震器 ヒンジ安全スイッチ リミットスイッチ

操作盤電源線

９Ｐ（動力）
バーナ連絡配線ハウスカオンキ制御盤（27 型）

24

操作盤電源線接続図

１台目の操作盤

取り付け

3◎2台目以降のユニット
下図のとおり、1(2)台目の操作盤の「T3」、「C」端子と2(3)台目の操作盤の「T3」、「C」
端子を付属配線で接続してください。

Ｂ Ｔ1 Ｔ2 Ｔ3 Ｃ 1 2 3

Ｂ Ｔ1 Ｔ2 Ｔ3 Ｃ 1 2 3

※極性あり

※極性あり

Ｅ

Ｅ

操作盤電源線

１（２）台目の操作盤

２（３）台目の操作盤

操作盤電源線接続図（2台目以降）

F 暖房信号■操作盤は温度調節機能を持っていないため、外部から暖房信号を入力する必要があります。
■下表の条件で暖房信号を入力してください。
入力先
１台目の操作盤…
※２台目以降の操作盤には不要

信号

端子台：
「T1」、「T2」 無電圧接点信号

動作説明「T1」-「T2」間短絡：暖房オン「T1」-「T2」間開放：暖房オフ

Ｂ Ｔ1 Ｔ2 Ｔ3 Ｃ 1 2 3

暖房信号（無電圧接点）

操作盤暖房信号接続図

25

3

取り付け
■暖房信号の入力例
Aハウスカオンキ連動運転
動作内容

ハウスカオンキの燃焼動作との連動運転

メリット◦配線以外の別売品は必要ない…
◦ハウスカオンキの温度設定を変更する必要がない

デメリット ◦節油効果が少ない…
◦EHP61の単独運転ができない◎接続方法：ハウスカオンキのバーナ出力端子と操作盤の「T1」、「T2」端子を0.5mm2以上×2芯の配線で接続します。

Bハウスカオンキ連動運転＋誰でもヒーポン遅延動作による運転
動作内容

Aにファンタイマセット（別売品・操作盤に内蔵可）を組み合わせ、ハウスカ
オンキの燃焼停止からEHP61が約30分間単独運転するようになる

メリット◦ハウスカオンキの温度設定を変更する必要がない…
◦EHP61の約30分間の単独運転時間が追加され、節油効果が改善される

デメリット ◦EHP61の単独運転ができない◎接続方法：ファンタイマセットに付属の説明書を参照してください。

Cネポンサーモセット（温度調節器）による運転
動作内容

ネポンサーモセット（別売品・操作盤に内蔵可）を取り付けると、ネポンサー
モの温度設定による温度調節運転が可能となる

メリット◦ハウスカオンキとネポンサーモの設定温度に差をつける方法で運転ができる

デメリット ◦4段変温ができない◦ネポン推奨のハイブリッド運転ができない◎接続方法：ネポンサーモセットに付属の説明書を参照してください。

D4段サーモ：NT-145（温度調節器）による運転
動作内容

4段サーモの温度設定による温度調節運転ができるメリット◦ハウスカオンキとネポンサーモの設定温度に差をつける方法で4段変温運転が
できる

デメリット

◦ハウスカオンキ用と誰でもヒーポン用の4段サーモをそれぞれ用意する必要がある◦ネポン推奨のハイブリッド運転ができない◎接続方法：4段サーモに付属の説明書を参照してください。

Eハイブリッド制御による運転

26

動作内容

省エネハイブリッド制御盤：NT-601、またはEHPハイブリッド制御基板セットによるハイブリッド制御運転を行う

メリット◦誰でもヒーポンとハウスカオンキを暖房負荷に応じて自動的に運転させること
ができる

デメリット

◦EHPハイブリッド制御基板セットでは簡易的なハイブリッド制御となる◎接続方法：省エネハイブリッド制御盤：NT-601、またはハイブリッド制御基板セットに付属の説明書を参照してください。

取り付け
G 送風機増速盤配線

3※50Hz地区のみ■結線方法は、1台目のユニットと2台目以降のユニットで接続が異なります。
◎1台目のユニット
配線名

結線先

３芯

R

備考

送風機用MGSW主接点一次側：「R」

S

ハウスカオンキ

送風機用MGSW主接点一次側：「S」

・ハウスカオンキの動力
電源R,S,Tに結線する

３芯

T

送風機用MGSW主接点一次側：「T」

UM

送風機用MGSW主接点二次側：「U」 ・EHP61を取り付けた
送風機用MGSW主接点二次側：「V」 送風機のMGSWに一送風機用MGSW主接点二次側：「W」 致させる
・既設の主接点二次側の送風機動力線、補助接
送風機用MGSW 補助接点二次側
点2次側の信号線は取り外す

VM

ハウスカオンキ

WM
２芯

AP1

ハウスカオンキAP2取り外した既設の線と結線する
R

S

T

・【詳細図AP2】参照

送風機

❷

切断

❶

送風機1台
送風機2台
（MGSW 1個）
（MGSW 2個）
の場合
の場合

❸

平行スリー
ブで AP2と圧着外す【詳細図 AP2】
バーナ側

バーナ

送風機

【詳細図 AP2】

煙突側

送風機

R

S

AP2

黒

T
【詳細図 AP2】送風機

既設の送風機動力線を外し、１台目の送風機
増速盤に接続する④
周辺機器電源AP1⑧
リミットスイッチ
９Ｐ（動力）バーナ連絡配線

AP1
１台目とする側のUM VM WM MGSWに接続する

ハウスカオンキ制御盤（27 型）

UM VM WM

【旧タイプのMGSWの場合】■ハウスカオンキの送風機用MGSW主接点二次側から取り外した送風機動力線を
下表の結線先に接続してください。
３芯

赤(U）
白(V）
黒(W）

結線先
1台目の…
送風機増速盤

端子台：「U」
端子台：「V」
端子台：「W」

異常時

商用電源
インハ゛ータ電源

通常時

Ｕ Ｖ Ｗ ＵＭ ＶＭ ＷＭ ＡＰ１ ＡＰ２ ＦＭ Ｓ

配線名

W
V
U

１台目の送風機増速盤

27

3

取り付け
◎2台目以降のユニット■２台目以降の送風機増速盤から出ている配線を下表の結線先に接続してください。
配線名

結線先

S
T

３芯

UM
VM

ハウスカオンキ

WM
２芯

AP1

インバータ電源端子：「R」

1台目の…
送風機増速盤

ハウスカオンキAP2・1台目の送風機増速盤
から電源をとるインバータ電源端子：「S」
インバータ電源端子：「T」

送風機用MGSW主接点二次側：「U」 ・EHP61を取り付けた
送風機用MGSW主接点二次側：「V」 送風機のMGSWに一送風機用MGSW主接点二次側：「W」 致させる
・既設の主接点二次側の送風機動力線、補助接
送風機用MGSW 補助接点二次側
点2次側の信号線は取り外す
取り外した既設の線と結線する

異常時

商用電源
インハ゛ータ電源

通常時

Ｕ Ｖ Ｗ ＵＭ ＶＭ ＷＭ ＡＰ１ ＡＰ２ ＦＭ Ｓ

３芯

R

備考

R

S

・
【詳細図AP2】参照

T

１台目の送風機増速盤

送風機

❷

❶

切断

❸

平行スリー
ブで AP2
と圧着

外す

バーナ側

バーナ

送風機

煙突側

送風機

【詳細図 AP2】AP2

黒【詳細図 AP2】【詳細図 AP2】送風機

既設の送風機動力線を外し、２台目以降の送風機増速盤に接続する④
周辺機器電源AP1⑧
リミットスイッチ
９Ｐ（動力）バーナ連絡配線AP1
UM VM WM

２台目以降とする側の
MGSWに接続する

ハウスカオンキ制御盤（27 型）

28

UM VM WM

【旧タイプのMGSWの場合】

取り付け

3

■ハウスカオンキの送風機用MGSW主接点二次側から取り外した送風機動力線を下表の結線先に接続
してください。
３芯

赤(U）
白(V）
黒(W）

結線先
２台目以降の…
送風機増速盤

端子台：「U」

異常時

端子台：「V」
端子台：「W」

商用電源
インハ゛ータ電源

通常時

Ｕ Ｖ Ｗ ＵＭ ＶＭ ＷＭ ＡＰ１ ＡＰ２ ＦＭ Ｓ

配線名

W
V
U

２台目以降の送風機増速盤

29

4

工事完了後の確認
警告 ● 工事が正しくされているか確認してください
不備があると漏電や火災のおそれがあります。

■工事が完了したら、お客様と一緒に必ず試運転をしてください。
■お客様にこの工事説明書に従って説明をしてください。
■下記のチェックシートに従って点検をしてください。
項目

確認項目

室外機の据え付け
室内機の取り付け

室外機のファンの吸い込み口と吹出口に、十分な空間を確保している
室内機の空気吸い込み口フィルター部の周囲に、十分な空間を確保している
室内機のバイパス空気吸い込み口に、カーテンなどの遮へい物がかかっていない
室外機・室内機は、確実に固定されている
フレア接続は、配管にR410に適したフレア加工を行い、フレアナットをトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けてある

冷媒配管

ろう付けした場合は、配管に窒素ガスを流してろう付けしてある
配管の断熱材は、液管とガス管の両方に取り付けられている
配管は金具類で固定され、フレア接続部に外力が伝わらないようになっている「冷媒の追加充填量」「冷媒配管長さ」を室外機のサービスパネルのラベルに記入してある
配線の接続忘れ、欠相、逆相はない
遮断器、配線など電気機器は、適正容量の機器を使用している
複数設置の場合、室外機・操作盤・室内機・ハウスカオンキ間の配線が入れ替わって
いない

電気配線

室外機と操作盤の配線は、同一端子番号間で接続してある
室外機と操作盤の配線は、キャブタイヤケーブルVCT または VCTFを使用している
アース工事は、D種接地(第3種接地)工事が行われている
他の機器のアース線と接続せず、単独でアースをとっている
配線の取り付け部のビスは、緩んでいない
配線は固定されて、端子接続部に外力が伝わらないようになっている

30

チェック

5

試運転

■工事が完了したら、お客様と一緒に必ず試運転をしてください。その際は、別冊の取扱説明書に沿って説明をしてください。
■特に「安全上のご注意」「使用方法」「日常の点検・お手入れ」はよく説明し、理解を深めていただくようにしてください。

5-1

室外機の電源投入■試運転の6時間前から室外機に電源を投入し、クランクケースヒーターに通電してくだ
さい。

5-2

複数台のユニット設置時の起動遅延設定■複数台のユニットを設置している場合は、室外機の起動時に流れる大きな電流（始動電流）の発生タイミングをずらすため、2台目以降の室外機制御盤に内蔵されているタイマーの設定を変更する必要があります。
■出荷時の設定は0秒となっていますので、下記のとおり設定してください。

2

3

1

4

0

5

起動遅延タイマー場所

室外機…
３台まで

タイマーの…
設定秒数

室外機…
６台まで

タイマーの…
設定秒数

１台目

０秒

１台目

０秒

２台目

３秒

２台目

２秒

３台目

５秒

３台目

４秒

４台目

６秒

５台目

８秒

６台目

１０秒

タイマーの設定秒数※室外機制御盤：左側のタイマー

31

5

試運転

5-3

操作盤の運転準備ランプの確認◎室外機の電源投入時に操作盤の運転準備ランプが点灯することを確認してください。
…
複数台のユニットがある場合は、全ての操作盤について確認してください。
◎操作盤の運転準備ランプが点灯しない場合は、安全装置が作動している可能性があります。
…
室外機制御盤の制御基板上のランプの点灯状態を確認して原因を取りのぞいてください。

123456制御盤の運転準備ランプ

制御基板の
ランプ番号

内容

点灯

消灯

予想されるNGの原因

１

電源

・電圧がかかっていない
・制御基板の故障

２

逆相検知

・供給電源の相が間違っている
・逆相検知リレーの故障

３

高圧スイッチ・高圧スイッチが作動している※1・高圧スイッチの故障、断線

４

低圧スイッチ５

モータ過負荷

６

OK

NG

吐出ガス
サーモスタット

１～６点灯しているが運転準備ランプ消灯でNG・冷媒が抜けている・低圧スイッチの故障、断線
・コンプレッサのマグネットスイッチのOCRが作動している※1
・室外ファンモータ内蔵のサーマルプロテクタが作動している※2
・コンプレッサ吐出管のサーモスタットが作動している※2・サーモスタットの故障、断線
・室内外信号線の配線が間違っている または 断線している
・操作盤の運転準備ランプが故障している※１：手動リセット※２：自動リセット◎上位のランプが消灯すると、下位のランプも消灯します。…
例：逆相検知がNGの場合、ランプ２以降の３～６も消灯。ランプ１のみ点灯状態

32

試運転

5-4

5

室外機の操作弁の操作◎室外機の冷媒配管接続部にある操作弁を液側、ガス側とも全開にしてください。

5-5

ハウスカオンキの電源投入と送風機の回転確認◎ハウスカオンキに電源を投入してください。
◎ハウスカオンキの送風機スイッチを入れて、送風機が回転するか確認してください。

5-6

暖房運転動作確認■以下の方法で、暖房運転動作を確認してください。

1 操作盤の運転スイッチをオンする◎複数台のユニットがある場合、操作盤の運転スイッチが『オン』になっているユ
ニットの室外機のみが運転します。

2 1台目の操作盤の「T1」「T2」端子に暖房入力信号を入れて、操作盤のサーモオンランプを点灯させる

ON
OFF

2
運転

運転準備

1
4

◎複数台のユニットがある場合、操作盤の運転スイッチが『オン』になっている操
作盤のサーモオンランプのみ点灯します。

3 ハウスカオンキの送風機が運転し、室※異常時消灯サーモオン

Ｂ Ｔ1 Ｔ2 Ｔ3 Ｃ 1 2 32
暖房信号（無電圧接点）

外機の送風機とコンプレッサが運転することを確認する◎電源投入直後、運転スイッチオフ直後、暖房入力信号オフ直後の場合は、室外機の起動まで時間がかかる場合があります。（最大3分間）◎複数台のユニットを設置している場合は、➡31 ページ「5-2 複数台のユニット設
置時の起動遅延設定」で設定したタイマーの設定秒数分、室外機の起動が遅れます。
◎室外機のコンプレッサ起動直後に運転スイッチオフ または 暖房信号入力オフの操作を行っても、室外機とハウスカオンキの送風機は約30秒間運転し続けます。

4 5分以上の暖房運転を行った後、暖房信号入力を切り、サーモオンランプ消灯後にユニットが停止することを確認する◎室外機は、サーモオンランプ消灯と同時に停止します。
◎ハウスカオンキの送風機は、サーモオンランプ消灯から約1分後に停止します。

33

6ポンプダウン方法

お知らせ● 室外機、室内機、冷媒配管などの移設や交換などで冷媒配管内の冷媒を回収する必要があるときに、室内機と配管中の冷媒を室外機に追いこむ方法がポンプダウンです。

■ポンプダウンは冷房運転で行いますが、EHP61は通常の操作で冷房運転できません。
以下の方法でポンプダウンを行ってください。

1 室外機のサービスパネルと制御盤カバーを取り外す◎室外機のサービスパネルと制御盤カバーを取り外し、制御基板が見える状態にしてください。

2 制御基板上の6個のランプが全て点灯し123456ていることを確認する◎1個でもランプが消灯しているとポンプダウン動作はしません。
…
ランプ消灯の原因を取りのぞくか、冷媒回収装置を用いた方法で冷媒回収を行ってください。

❷ 制御基板ランプの確認

3 室外機の液側の操作弁を全閉にする
4 室外機のガス側の操作弁を半開程にする
5 ゲージマニホールドの低圧側のホースを液側のサービスポートに取り付ける

6 ポンプダウンスイッチを約1分間押し続ける

ポンプダウンスイッチは、指を離すとポンプダ
ウン解除となるので、必ず押し続けてください。

ポンプダウンスイッチ

押し続ける◎室外機の制御基板上のポンプダウンスイッチ
を約1分間押し続けてください。

❻ ポンプダウンスイッチを押し続ける

お知らせ

34

● ポンプダウンスイッチの右横の端子は、電圧のない端子のため感電の心配はありません。

ポンプダウン方法

6

7 コンプレッサが起動し、冷房運転が開始する◎ポンプダウンスイッチから指を離すとコンプレッサが停止しますので、ポンプダウンス
イッチは押したままにしてください。

8 六角レンチでガス側の操作弁を全閉にする◎ゲージマニホールドの圧力値が0.05MPa付近になったら、六角レンチでガス側の操作弁を全閉にしてください。
左手でポンプダウンスイッチを押したまま、右手でガス側の操作弁を閉じる作業となりますので、下図の様な姿勢で操作を行うようにしてください。
ポンプダウンスイッチ

123456

押し続ける

回す

六角レンチ

ガス側操作弁

❽ 六角レンチでガス側の操作弁を全閉にする

9 ポンプダウンスイッチから指を離し、冷房運転を停止する
10 再ポンプダウンする場合

再ポンプダウンする場合のコンプレッサの再起動条件は、以下のとおり分かれます。
Aコンプレッサ停止時に低圧スイッチが作動しなかった場合…
（ポンプダウンスイッチから指を離したと同時に、コンプレッサが停止した場合）…
➡再度、ポンプダウンスイッチを押すと、コンプレッサがすぐに起動します。
Bコンプレッサ停止時に低圧スイッチが作動した場合…
（ポンプダウンスイッチを押している間にコンプレッサが停止した場合）…
➡コンプレッサ停止から3分後、ポンプダウンスイッチを押し続けてください。
…
約1分後にコンプレッサが起動します。

35

〒150－0002 東京都渋谷区渋谷１丁目４番２号
URL：http://www.nepon.co.jp/

環境に配慮した紙を使用しています。

無断転載・不許複製禁止