No.009N,LF909 Type Backflow Preventers (for Water or Hot Water)（ねじ込）No.009N,LF909 型 減圧式逆流防止器（水・温水用）製品記号 NO.009NQT
NO.LF909NRS（フランジ）アメリカ ワッツ社製
水道法性能基準適合品（No.009N型）■特長

無害なラインから、危険度が高い有害物● 機能チェックのための止弁 2 個とテストコッ※

ク4 個を取り付けてあり、保守管理容易。
● 配管に取り付けたまま一般工具で点検整備が可能。
● No.009N 型の内部点検開放場所は 1 かでの、逆圧・逆サイホン作用による逆流に対応します。
この型式は、直結給水システムをはじめ、各種逆流の危険場所に対応します。

■仕※設置に関しては、各事業体などにより基準がある場合がありますので、ご確認ください。

所。逆止弁は取出し容易なユニット形式
なので、メンテナンスが非常に容易。
● 流路が大きく、圧力損失僅少。
● コンパクトで、僅かなスペースに取付け可能。

様型式

No.009N 型

No.LF909 型

製品記号NO.009NQT

NO.LF909NRS

呼び径20 〜 50

65 〜 250 注 1.
水・温水

適用流体

0.5 〜 43℃
1.2MPa 以下

適用圧力
弁開最小差圧No.009N型

0.08MPa端接続

JIS Rc ねじ

ASME クラス 150 FF フランジ注 2.

材質

本体（CAC）、要部（合成樹脂・合成ゴム）

本体（FC・エポキシ樹脂塗装）、要部（青銅・SUS・合成ゴム）

本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa

取付姿勢

水平配管に正立取付

オプション品

別途にストレーナ注 3.、エアギャップ（間接排水金具）を付属可能。

注 1．呼び径 125 は製作しておりません。
注 2．相フランジ（ボルト、ナット、平座金、パッキン付）も販売しています。
注 3．別途付属可能ストレーナ 呼び径 20 〜 50：本体（CAC406）、網（SUS）
端接続 JIS Rc ねじ、短ニップル（SUS）付、適用圧力 1.0MPa 以下
呼び径 65 〜 250：本体（FC・エポキシ樹脂塗装）、網（SUS）
端接続 ASME クラス 150 FF フランジ
注 4．No.LF909 型の出入口、仕切弁は、開閉状態が外観より視認可能な外ねじ式弁棒構造も製作しています。
米軍基地施設消防用設備に設置される場合の仕切弁は外ねじ式となります。
注 5．ASSE1013 規格品についてはお問い合わせください。
注 6．点検用テストキット（TK-9A 型）も販売しています。

■寸法表● No.009N 型

No.LF909型

D20

Rc3／4 268 136

92 36

84 115 NPT1／2

25

Rc180 60

32

Rc11／4 428 216

40

Rc11／2 441 225

50

Rc2L

L1H1H2WB

呼び径CL

L1（mm）L2

H1H2WNM651053 664 191 289 133 230 304 NPT288 184 NPT1801079 664 203 324 133 230 304 NPT290 65 134 182 NPT11001405 940 230 390 152 365 395 NPT390 65 140 182 NPT11501672 1130 268 502 152 365 395 NPT3535 274 110 86 150 256 NPT22001995 1403 299 622 248 489 495 NPT32502376 1711 330 743 248 533 495 NPT3352 188

注．表中の W は側面巾を表します。

フランジ規格：ASME クラス 150 FF

■構造図
H1※1

一次側圧力が頻繁に変動（低下）すると差圧逃し弁が開いて排水口より水が排出される場合があります。一次側に減圧弁を取り付けるか、又は、二重式逆止弁とバキュームブレーカの併用で対応してください。

（mm） ● No.LF909 型

呼び径No.009N型

H2DL1C

オプション品：エアギャップ

Ｌ±5※1.呼び径20,25の場合※2.呼び径32〜50の場合
ABW排水溝へ差圧逃し弁排水口
オプション品：エアギャップ（間接排水金具）

206 S240148A

M

配管A
L2No.LF909型

NL1

オプション品：エアギャップ

Approx.L
A-A 断面図
H1

注．差圧逃し弁作動時、排水口より水が流出しますので、オプション品のエアギャップ（間接排水金具）で水を受けて排出してください。使用状況によっては、作動時に外部へ漏水を伴いますのでご注意ください。
なお、屋内設置、又は屋外設置で飛沫の飛散も許容できない場合は、インクリーザを設置し、排水管の排水口空間を確保してください。
（205 頁 屋内
配管例参照）

H2

逆流防止装置50.5 〜 82℃

流体温度

B

質ラインのクロスコネクションの場所

H1※2

ワッツ社製減圧式逆流防止器は衛生上

B部

DATA/Backflow Preventers & Double Check Valve (for Water or Hot Water)

資料/減圧式逆流防止器・二重式逆止弁

流量特性●減圧式逆流防止器（No.009N,LF909型）

圧力損失

47H

呼び径

呼び径









































流量 3TPU







流量 3TPU



圧力損失

逆流防止装置

547H



呼び径



呼び径




























流量 3TPU



流量 3TPU●二重式逆止弁（No.007N,LF709型）

呼び径

呼び径


圧力損失







47H





流量 3TPU





流量 3TPU




圧力損失

呼び径

呼び径






47H










流量 3TPU

208 S240148A













流量 3TPUDATA/Backflow Preventers

資料/逆流防止装置（バックフロープリベンター）※逆流防止装置の使用、取付けに関しては、各事業体などにより基準がある場合がありますので、ご確認ください。

■逆流防止装置の必要性
飲料系と非飲料系との接続（クロスコネクション）、断水・給水圧力降下、逆圧・逆サイホン作用。どの状況でも、ほんの僅かでも逆流（バックフロー）が発生すると給水に使用後の水が混入する恐れがあります。状況によっては給水に危険物質が混入する重大な汚染事故になり兼ねません。
また、各地で導入されている直結給水システムの拡大は、同じ給水管利用者が増加することによる逆流事故時の被害者数の増加。
多様化・複数化する給水システムでは逆流発生の恐れが大きくなり、逆流防止には万全な対策を講じておくことが重要となります。
この逆流防止で活躍するのが、逆流防止装置（バックフロープリベンター）です。

■逆圧・逆サイホン作用の発生●逆圧

逆流防止装置5

逆圧によるバックフロー

給水先の機器・装置などで、給水源圧力の降下・断水などによって給水先の圧力が給水源の圧力より上昇した状態をいい、給水配管で逆圧が発生すると給水が逆流します。

逆サイホン作用によるバックフロー

逆流●逆サイホン作用

逆流

揚水ポンプの故障や断水などで、給水源が負圧になったときの吸引作用で給水先の水を給水源に吸込む状態をいい、給水配管で逆サイホン作用が発生すると給水が逆流します。

給水圧力の低下

給水圧力の低下

給水方向

給水方向

■種類・用途 注.
種類

型式No.009N 型

呼び径

防護の対象

20 〜 50逆圧

減圧式逆流防止器

No.LF909 型

65 〜 250

No.007N 型

20 〜 50

逆サイホン作用実験設備、下水処理設備、灌漑設 備、ク リ ー ニ ン グ 設 備、洗浄・噴霧設備など
給水主管、食品調理器、手洗い

逆圧二重式逆止弁

No.LF709 型

使用場所例注.
給水主管、空調設備、医化学・−65 〜 250

スタンド、冷水機、無毒消火ス
プリンクラ、灌漑設備など
常時圧力がある場所。空調設
備、冷却塔、貯水槽、手洗いス

圧力式バキュームブレーカ

No.800 型

15 〜 50−

逆サイホン作用

タンド、業務用洗濯機、実験設備、洗浄・噴霧設備、灌漑設備など
常時圧力がない場所。冷水機、大気圧式バキュームブレーカ No.LF288A 型

8 〜 80−

逆サイホン作用

製氷機、洗濯機、食器洗浄機、灌漑設備など
常時圧力がない場所。ホース

ホース接続型バキュームブレーカ

No.8 型注 2．

10 〜 20−

逆サイホン作用

給水栓、ハンドシャワー、灌漑設備、家庭用洗濯機、洗浄・噴霧器
給水装置、住宅用ボイラーなど

中間室大気開放型
逆流防止器

No.9D 型

15・20

逆圧

逆サイホン作用空調設備、冷却塔、灌漑設備、医化学設備、洗浄・噴霧設備など

No.9BD 型

10逆圧

逆サイホン作用炭酸ガス・ソーダ水使用自販
器、コーヒー自販機など

注 1．使用場所例は、諸外国の例のほか、各種事例を基に掲載いたしましたが、防護の対象になる液体の性質、圧力の状況、取付位置などによって適用型式は様々です。各事業体などによっても基準がある場合がありますのでご確認ください。
注 2．呼び径 20 は型式 No. LF8 型となります。

204 S240148A

DATA/Backflow Preventers

資料/逆流防止装置（バックフロープリベンター）

注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■減圧式逆流防止器の作動

ダイヤフラム●平常時流入した給水圧力は第 1 逆止弁で減圧され、減圧室、第 2 逆止弁を経て給水先へ流出します。一方、給水圧力の一部は差圧逃し弁のダイヤフラムに作用し、排水口を閉じます。万一、第 1 逆止弁が故障し減圧しないときは、差圧逃し弁のダイヤフラムが給水圧力と減圧室の圧力差の接近を検出し、排水口を開いて余剰圧力を排出します。

差圧逃し弁

排水口

第2逆止弁
減圧室
（中間室）

5

逆流防止装置●逆圧発生時給水先からの逆圧は、第 2 逆止弁で止めます。万一、第 2 逆止弁が機能できないときは、減圧室に逆圧が作用し、差圧逃し弁のダイヤフラムは給水圧力と減圧室の圧力差の接近、又は圧力の逆転を検出し、排水口を開いて逆流水を排出し、給水先の水は給水源に逆流しません。

第1逆止弁●逆サイホン作用発生時
給水源からの負圧は、第 1 逆止弁で止めます。万一、第 1 逆止弁が機能できなく、差圧逃し弁のダイヤフラムが給水圧力と減圧室の圧力差の接近、又は圧力の逆転を検出したときは、排水口を開いて減圧室の水を排水している
ため、負圧は減圧室内の空気を吸込み、給水先の水は給水源に逆流しません。

■選定上の注意
1. 減圧式逆流防止器及び二重式逆止弁は弁開最小差圧（最小差圧は右表による）が必要となりますので選定に当たってはご注意ください。
2. 減圧式逆流防止器の一次側圧力が頻繁に変動（低下）すると差圧逃し弁が開いて排水口より水が排出される場合があります。一次側に減圧弁を取り付けるか、又は二重式逆止弁とバキュームブレーカの併用で対応してください。

■取付け・取扱い上のポイント■弁開最小差圧表
種類

弁開最小差圧

減圧式逆流防止器

0.08MPa1. 必要に応じて別途オプションのストレーナを併用してください。ただし、二重式逆止弁
0.03MPa
消火ラインに使用する場合、ストレーナは併用しないでください。
2. 型式、呼び径によっては重量物となります。状況に合わせて本体を確実に ■配管例略図
支えるなど、配慮してください。
●屋外設置で多少の排水の飛散を許容できる場合
3. 一部の型式を除き取付姿勢は水平配管に正立となります。
4. バキュームブレーカは取付位置に指定があり、指定を越えた位置では機能できません。
5. 減圧式逆流防止器は逆流防止作動の際、排出口から水が放出され、周囲を汚す場合がありますので、以下の防護策を施してください。
排水口
また、ピット内に設置する場合は、水を完全に排出できるようにしてください。
・屋外設置で多少の排水の飛散を許容できる場合は、別途オプションのエア
エアギャップ
排水管ギャップ（間接排水金具）で水を受けて排出してください。
・屋内設置、又は屋外設置で飛沫の飛散も許容できない場合は、右図のようにインクリーザを設置し、排水管の排水口空間Ｌを確保してください。

■排水管、インクリーザ、排水口空間寸法表● No.009N 型●屋内設置、又は屋外設置で飛沫の飛散を許容できない場合● No.LF909 型

呼び径 排水管径 インクリーザ呼び径 排水口空間L

呼び径 排水管径 インクリーザ呼び径 排水口空間L

20・255050 × 75

150mm 以上

65〜80125125 × 150

250mm 以上

32・40100

100 × 125

200mm 以上

100〜250200200 × 250

400mm 以上

50125

125 × 150

250mm 以上

6. 一次側圧力及び二次側圧力に変動がある場合は、頻繁に排出口から排水しますので、お問い合わせください。
7. 凍結の恐れがある場所では、凍結防止対策を施してください。
8. 分解点検できるよう、周囲に十分スペースを確保してください。
9. 機能・性能確保のため、日常・定期点検を行ってください。

排水口

インクリーザ
排水管排水口空間 L
注 1. 排水横管のこう配は 1/50 としてください。
注 2. 水が飛散し支障がある場合は、 それに適応した防護方法を講じてください。

S240148A 205