ナイスジョイント施工要領書（75〜100Su）
ナイスジョイントの構造

ゴムパッキン

フランジ

六角ボルト

六角ナット

継手本体

ステンレスパイプ

拡管機 NE7型

3. フランジとパイプのセット

5. 拡管量の確認○使用する継手のフランジをヨークに取り付け、固定場所（突起部分）をフランジ押さえで固定し付属のコンビネーションスパナで六角ナットをヨークとフランジの隙間がなくなるまで増し締めします。

○付属の限界ゲージで拡管のフランク面の拡管量を確認してください。
パイプ端面にゲージ切欠き端面を押しつけ、通り側・止り側を確認する。
（拡管確認はパイプのビード部以外で確認してください。）

固定場所
フランジ貫通フランジＢ

注意○面取機、ヤスリ、リーマを使用して内面と外面の返りをきれいに取り除いてください。

●フランジ押さえの六角ナットの増し締め不足は拡管不足の原因となります。
●パイプの差し込み不足は配管の曲がりや漏れの原因となります。

●斜め・段差切りにならないよう注意してください。

〇

6. 継手の確認
×4. 拡管作業●返り取りが不十分な場合、ゴムパッキン又は拡管ゴムを損傷し拡管不足等により漏れの原因となります。

○緑色のスイッチ「拡管」を押してください。
○15秒〜20秒程度で拡管が完了します。拡管完了後は自動でガイドロッドが復帰します。
○緊急時は赤色のスイッチ「非常停止」を押してください。

2. アタッチメントのセット○ヨークの切欠きをシリンダのピンに合わせ取り付けます。
○ガイドロッドに拡管ゴム・バックアップリングを取り付け六角部を付属のコンビネーションスパナで確実に締め付けてください。
（拡管ゴムはガイドロッドとバックアップリングに挟んだ状態で取り付けます。）○パイプの拡管終了後は付属のコンビネーションスパナでフランジ押さえを外してください。
（フランジと拡管パイプが取り外しの際に外れにくい場合は付属のプラスチックハンマーで軽くたたいて取り外してください。）

コンビネーションスパナ
フランジ押さえ注意【注】詳しくは施工マニュアルをお読みください。

ゴムパッキン

○継手本体にゴムパッキンが入っているか確認してください。
（交換する時はゴムパッキンの向きに注意してください。）⬅

〇パイプを挿入する際には継手に対してまっすぐ挿入してください。

注意

突起装着方向●ゴムパッキンを逆向きにセットしないでください。
●パイプ挿入時にゴムパッキンが噛み込まないよう注意してください。

7. フランジの締め込み締め込み不足○フランジ面が継手端面と密着するまで締め付けてください。

ガイドロッド

六角部

限界ゲージ○六角ナットは片締めにならないように対角線上 継手本体に締め付けてください。

フランジ押さえ

拡管ゴム

継手本体

○継手本体側から六角ボルトを挿入してください。

ヨーク

バックアップリング●止りで通過するパイプは漏れの原因となるので使用しないでください。

フランク面

止 り 側

○拡管ゴムは消耗品です。
（拡管ゴムの交換目安は使用するサイズや環境により多少異なります。）

注意○バンドソーなどでパイプを必要寸法に対し直角に切断してください。

シリンダ○確認はアタッチメント交換時又は拡管10回毎に1回程度実施してください。
通 り 側○パイプをガイドロッドに挿入し確認穴でヨークに密着したことを確認してください。

1. パイプの切断と返り取り

注意

No.352106-01●同じフランジでの拡管は2回まで可能です。

○ボルト締め付けトルク75〜100Su … 68N・m

注意

本締め

●フランジの締め込み不足は漏れの原因となります。

※六角ボルトの種類

ナイスジョイント（75 100Su）用六角ボルトの種類（呼び径はSu）M16×55L / 65L / 110L / 120L / 130L / 140L

8. Ｆ式フランジ拡管作業（両側１０Ｋフランジ接続の場合）○両側Ｆ式フランジの拡管は別途Ｆ式フランジ用ヨークが必要です。

品種（型式）○ＮＥ７型にＦ式フランジ用ヨーク、バックアップリング、拡管ゴム、ガイドロッドを取り付けます。
Ｆ式フランジからゴムパッキン、リング を取り外します。
Ｆ式フランジを付属の六角ナットで固定し、パイプをガイドロッドに挿入してから拡管をスタートします。
○限界ゲージで拡管量確認後、ゴムパッキンの向きに注意し取り付け、リング（リング は装着時の倒れ防止のために、Ｏリングを入れています）

を取り付けます。

呼び径75 × 50

65L 8本

75 × 60

75,8055L 12本

80 × 50 55L

10065L 12本

80 × 60

チー（NJLT）

径違いエルボ100 × 50
100 × 75⬅

○貫通フランジ上部の六角ボルトを外し分解します。
○貫通フランジＢ（内側）を使用し拡管を行い、壁貫通後に貫通フランジＡ（外側）を取り付けます。
○再度六角ボルトで固定します。
六角ボルト

10. パイプ切断寸法 ①エルボ返し等に使用するパイプ切断最小寸法
呼寸法

最小穴径

75Su

103

80Su

116

100Su

147

②スパナで締め付け時のパイプ切断最小寸法

径 75Su 80Su 100Su

呼さ

199

217

243

最さ

145

155

175

90°
エルボの芯間寸法

330

370

428

90°
エルボの芯間寸法

276

308

360

最び
小長（詳細は施工マニュアルをご覧ください）び小径 75Su 80Su 100Su
長65L65L

100 × 75（NJLS）

100 × 80

75110L80

120L 4本

100130L

ソケット

80 × 60

110L
120L

80 × 75 140L 4本（NJLRS）
100 × 50
130L
100 × 60

100 × 80

取扱い注意事項②貫通フランジ（詳細は施工マニュアルをご覧ください）

貫通フランジＢ

4本8本

径違いソケット

ボルト長さ ボルト長さ（大径側） （小径側）

フランジ
アダプタ

75 × 65A
80 × 80A

140L
55L

100 ×100A（NJLFM）
65L
100 ×125A

4本

装着方向

9. 注意事項

貫通フランジＡ

65L

65L

80 × 50

100 × 80

リング

ソケット用フランジ

4本

75 × 60

55L

100 × 50
100 × 75

4本80 × 75

品種（型式） 呼び径
75 × 50

80 × 75
100 × 60

80 × 60

100 × 60

フランジ

55L

80 × 50 55L（NJLRE）○ソケットの六角ボルト挿入側フランジに回り止めが付いています。ソケット両側に回り止めが付いているフランジを付けると配管出来ないので注意してください。
回り止め有径違いチー（NJLRT）

75 × 60

ゴムパッキン

ボルト長さ ボルト長さ（大径側） （小径側）

55L 8本

75 × 50

突起品種（型式） 呼び径

75,80
90°エルボ（NJLE）
45°エルボ（NJL45E） 100○反対側も同様に行い、両側Ｆ式フランジ拡管完了です。

①ソケット用フランジ

ボルト長さ ボルト長さ（大径側） （小径側）

使用後１年毎、現場終了時のどちらかに該当した場合は必ず購入先に点検を依頼してください。
拡管作業はナイスジョイント施工要領書、施工マニュアルに従い正確に行ってください。
ナイスジョイント以外のメカニカル継手へ使用しないでください。不具合発生の原因になります。
電源電圧は１００Ｖです。電圧降下状態では拡管量不足が発生します。
使用前は必ず付属のアースクリップを使用してアース工事を行ってください。
拡管機は、−５℃〜４０℃の作業環境の範囲で使用してください。
拡管機は湿度の高い場所、水などの異物が混入する場所では保管・使用しないでください。
部品の破損、紛失、弊社の了解なしで追加工した場合は保証対象外となり、リースについては代金を別途請求させていただきます。
拡管ゴムは消耗品です。適時交換してください。
ガイドロッドを持って運搬しないでください。（折れる可能性があります）
本体は傾けた状態で保管・使用しないでください。タンク内のオイルが流出します。
本製品は薄肉ステンレス配管用です。パイプの適用をご確認ください。
（一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448）■ 新 本 社・ 工 場■ 北 海 道 営 業 所■ 東 北 営 業 所■ 東 京 営 業 所■ 大 阪 営 業 所■ 中国・四国営業所■ 九 州 営 業 所■ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス■Ｅ メ ー ル ア ド レ ス

拡管機トラブル こんなときには
不具合内容 確認・原因電源の確保
作動しない 電圧降下

お客様電源差込状態の確認
タコ足配線など電圧状態確認

スイッチ接触不具合

スイッチの外観で異物があれば除去

電圧降下

タコ足配線など電圧状態確認

フランジ入れ忘れ

フランジ締め込み確認

フランジ片締め

均等に締め付ける

拡管量不足 同じフランジで連続拡管 新品のフランジで拡管ガイドロッド締め付け不足 ガイドロッド締め込み確認
バックアップリングなし バックアップリング有無確認
拡管ゴム摩耗
オイル漏れ 本体を傾けた使用

新品の拡管ゴムと交換
ポンプ本体を垂直に使用する拡管ゴムの劣化
新品の拡管ゴムと交換
パイプがパイプのバリ処理不足 バリの除去
抜けない
拡管ゴム圧縮変形
新品の拡管ゴムと交換

岡 山 県 津 山 市 上 田 邑 3 2 3 5 - 2
北海道札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 8 番地 さっけんビル 6F
宮城県仙台市青葉区本町２‐１‐２９ ＪＲＥ仙台本町ホンマビル３Ｆ
Ｈ Ｓ Ｂ 鐵 砲 洲 3F
東 京 都 中 央 区 湊 1-1-12
大 阪 市 淀 川 区 木 川 東 3-4-18 中 村 第 ２ ビ ル 2F
広 島 市 中 区 三 川 町 7-7
三 川 町 パ ー キ ン グ ビ ル 11F
福岡市博多区博多駅南１- ７- ２２ ブックローン福岡ビル４Ｆ
https://www.onk-net.co.jp/
onk@onk-net.co.jp

ＴＥＬ（０８６８）２８‐０１７１ ＦＡＸ（０８６８）２８‐４２５４
ＴＥＬ（０１１）２５２‐００１０ ＦＡＸ（０１１）２５２‐００１５
ＴＥＬ（０２２）７８１‐５５８６ ＦＡＸ（０２２）７８１‐５５８７
ＴＥＬ（０３）３５５１‐９４９１ ＦＡＸ（０３）３５５１‐９４８８
ＴＥＬ（０６）６１０１‐０２６０ ＦＡＸ（０６）６１０１‐０２３４
ＴＥＬ（０８２）２２５‐７２００ ＦＡＸ（０８２）２２５‐７２０１
ＴＥＬ（０９２）４０６‐３１９２ ＦＡＸ（０９２）４０６‐３１９３