屋内用集中型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS03005

納 入 仕 様 書

型 式
SPUS-30E-NX
SPUS-40E-NX
SPUS-55E-NX

Rev.002A

納入仕様書目次
１． 適用範囲
２． 準拠規格３． 一般条件
４． 定格仕様
５． 付属品
６． 別売品
７． 遠隔出力制御について
８． 保護機能
９． 設置スペース１０． 機器構成例
１１． 点検コード一覧
１２． 系統連系保護協調チェックシート-------------------------------------------------------------

Ｐ. ２
Ｐ. ２
Ｐ. ２～３
Ｐ. ３～５
Ｐ. ６
Ｐ. ６
Ｐ. ６
Ｐ. ７
Ｐ. ８
Ｐ. ９
Ｐ. １０～１１
Ｐ. １２

添付資料
・ 主回路構成図
・ 外形寸法図・ 取付板寸法図・ 定格ラベル・ 整定値設定ラベル
・ バーコードラベル-------------------------------

Ｐ. １３
Ｐ. １４
Ｐ. １５
Ｐ. １６
Ｐ. １７
Ｐ. １８

1

１．適用範囲
１-１．適用本仕様書は住宅用の太陽光発電システムに使用する屋内用パワーコンディショナ 「SPUS-30E-NX」、「SPUS-40E-NX」、「SPUS-55E-NX」（以下本製品）に適用します。
１-２．適用範囲
本仕様書に定める本製品の設計、製作、検査、および梱包輸送迄とします。
１-３．適用範囲外
太陽電池と本製品間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とします。
１-４．保証期間
保証期間は、別途取り決めの通りとします。
１-５．免責事項
本製品および接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１-６．補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後10年と致します。
なお、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
本製品に故障及び不具合が生じたとき、補修用性能部品の保有期間を過ぎ、補修部品が供給不可能な場合は同等製品への交換となる場合もあります。
１-７．その他
本製品は、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品とします。
品番
認証登録番号
SPUS-30E-NX
MP-0207
SPUS-40E-NX
MP-0206
SPUS-55E-NX
MP-0205
２．準拠規格・ 系統連系規程（JEAC 日本電気協会）
・ JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」（日本産業規格）
・ JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」（日本産業規格）
・ JEM 1514 「半導体電力変換システム及び装置の電力量検査方法」（JEMA 日本電機工業会）
・ 電気事業法施行規則
３．一般条件３-１．周囲条件
・ 設置場所・ 動作温度範囲
・ 保存温度範囲
・ 湿度：屋内：-10℃～+40℃（直射日光が当たらないこと）
ただし、入力電流条件により30℃を超える周囲温度では、内部温度により発電電力を絞ることがあります。
：-20℃～+50℃：90％RH以下（ただし、結露・氷結のなきこと）

３-２．設置条件
以下のような場所には設置・接続しないでください。
・ 屋外や屋側での使用
・ 壁の変色や排熱、機器特性上の電磁音が気になる場所
・ 上下さかさまや横倒しの設置
・ 動作温度範囲(-10℃～+40℃)外の場所、日中に直射日光の当たる場所
・ 著しく湿度の高い場所（湿度90％RHを超える場所）
・ 塵埃（ホコリ、排気ガス、金属粉など）の多い場所（作業場など）
・ 温度変化の激しい場所(結露のある場所)
・ 潮風にさらされる場所
・ 換気や風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所(屋根裏、納戸、押入れ、床下等)、設置に必要なスペースが確保できない場所
・ 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ぼこりや塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・有機溶剤・化学薬品、
火気・燃焼ガスにさらされる場所及びさらされるおそれのある場所
・ 不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所
・ メンテナンスが容易に行えない場所
・ 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします）
・ 照明器具（ダウンライトなど）の直下近接限度内への設置

2

・ 標高2,000mを超える場所
・ テレビ・ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3ｍ以上間隔をとれない場所
・ 本機の電力線と信号線との並走配線（ただしパワコンの入線部は除く）
・ 商用電源の電圧を制御する機器（省エネ機など）との併用
・ 高周波ノイズを発生する機器のある場所
・ 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
・ アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合がありますので設置はお控えください。
・ 「赤リン」や「シロキサン」を含有するケーブルは、パワーコンディショナ内部部品の接点不良等を発生させる可能性があるので使用しない。（太陽電池専用ケーブル並びに延長ケーブル含む)
・ その他特殊な機器(医療機器・通信機器・発電機)への接続
・ その他特殊な条件下(自動車・船舶など) （感電・火災・故障・電磁波雑音の原因となります）
３-３．脱衣室における設置基準
脱衣室に設置する場合、湿度や通気状態を確認した上で、下記のとおり浴室扉や洗面台からパワーコンディショナ
までの離隔距離を十分に取って設置してください（洗面台は浴室扉と同じ離隔距離が必要です）。
①浴室扉や洗面ボウル鉛直上線の端から半径150mm以上の離隔を設けることで設置可。
※扉開閉時に浴室からの湯気がパワーコンディショナ下部に直接かからないよう設置位置を調整してください。
②浴室扉や洗面ボウルの上部（真上）…設置不可③パワーコンディショナの一部が浴室扉上部や洗面ボウル上部にかかる…設置不可□腐食性ガスによる金属腐食について
トイレ用洗剤・漂白剤・排水溝用洗剤などによる塩素ガスの発生、またはヘアースプレーなどの整髪料の飛散から
金属腐食などが発生することがあります。
湯気や結露による影響に加え、腐食性ガスや薬品などによる影響も考慮し、パワーコンディショナの取付場所を選定してください。
４．定格仕様４-１．共通・ 定格入力電圧
・ 入力運転電圧範囲
・ 消費電力：DC330V：DC40～450V：待機時および消費電力 1W未満 ／ 50Hz：25VA未満 60Hz：30VA未満
運転時 0W／0VA※運転時はパワーコンディショナ自身の消費電力を全て太陽電池側でまかないます。

3

４-２．系統連系運転時
SPUS-30E-NX
3.0kW（力率0.95時）
3.0kW（力率1.00時）
3.16kVA(力率0.95時)
3.0kVA（力率1.00時）※有効電力一定制御

SPUS-40E-NX
SPUS-55E-NX
4.0kW（力率0.95時）
5.5kW（力率0.95時）
4.0kW（力率1.00時）
5.5kW（力率1.00時）
4.21kVA(力率0.95時)
5.79kVA(力率0.95時)
4.0kVA（力率1.00時）
5.5kVA（力率1.00時）※有効電力一定制御※有効電力一定制御
DC45～450V
DC450V
電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件（環境、太陽電池特性を含めて）においても450V以下となるようなシステム設計をしてください。450Vを超えた場
合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧（U301）が表示され、パワーコンディ
ショナは停止します。
直並列選定時の設計起因により運転時の電圧が450Vを超える過電圧が発生した
場合、製品保証の対象外となります。

定格出力
定格容量
MPPT動作電圧範囲

最大許容入力電圧

定格出力電圧
定格出力周波数
最大入力動作電流 ※１
最大許容短絡電流 ※２定格出力電流製品質量
梱包質量
定格時電力変換効率
定格力率
力率設定範囲(JET認証範囲)
出力高周波電流歪率
連系運転範囲
突入電流
冷却方式
騒 音

AC202V（単相2線式、ただし連系は単相3線式）
50Hzまたは60Hz （連系時自動判別）
33.0A
44.0A
44.0A
36.0A
48.0A
48.0A
15.6Arms
20.8Arms
28.7Arms
16kg（取付板含む17kg）
17kg（取付板含む18kg）
17kg（取付板含む18kg）
19kg
20kg
20kg
96.5％
96.5％
96.5％
（JIS C8961による）
0.95
0.80～1.00 （認証範囲：0.80～1.00）／0.01刻みで可変 （出荷時設定0.95）
総合5％以下、各次3％以下
連系点電圧 OVR、UVR設定値による系統周波数 OFR、UFR設定値によるなし
自然空冷
定格出力時 32dB(A)以下 本体正面1m、JIS C 1509-1に基づく※1 最大入力動作電流
動作可能な最大電流値です。この値を上回る入力があっても、パワーコンディショナは自動的にこの値を超えないように制御して運転します。
※2 最大許容短絡電流
システム設計時の太陽光パネルの短絡電流を想定した電流値です。
接続する太陽電池の短絡電流はこの値以下としてください。
４-３．自立運転時
・ 定格出力電力
・ 定格出力電圧・ 出力電気方式
・ 定格出力周波数
・ 出力周波数精度
・ 最低入力電圧・ 最大出力電流・ 電力変換効率：1.5kVA：AC101V±6V：単相2線式：50Hzまたは60Hz：定格周波数に対し±1Hz以内：DC40V：15A（実効値）：92％以上（定格入力、定格出力時、R負荷、力率0.97以上）注意） ・パワーコンディショナの自立運転出力は、商用電源と完全に同一ではありません。
電気製品を自立運転出力でお使いの際に、通常時と動作が異なったり、動作しない場合があります。
例えば、調光器具の場合は、調光レベルによってちらつきが発生する場合があります。
また、電気的雑音の影響を受けやすい機器（シャワートイレなど）では、正常に使用できない場合もあります。
・医療機器、防犯機器、暖房機器、パソコン（バッテリー駆動のノートパソコンは除く）などの電気製品は使用しないでください。
・自立出力に接続されたコンセントと他の家庭内コンセントは、延長ケーブルなどで接続しないでください。
・パワーコンディショナ複数台設置の際、複数台のパワーコンディショナの自立出力から同時に1つのコンセントに接続しないでください。

4４-４．主回路方式
・ 変換方式・ 絶縁方式・ スイッチング方式
・ 接地方式：連系運転時 電圧型電流制御方式
自立運転時 電圧型電圧制御方式：トランスレス方式：正弦波PWM方式：直流回路側は非接地方式、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。（ただし、自立運転時は非接地）

４-５．制御方式
・ 電力制御方式
・ 補助制御機能・ 運転制御方式
・ 起動電圧・ 停止電圧：太陽電池最大電力追尾制御（MPPT）：自動電圧調整（有効電力制御：107V以上）：自動起動･停止（起動時ソフトスタート）：DC50V±3V以上150秒以上継続または、DC80Ｖ±3V以上10秒以上継続：DC40V±2V

４-６．電気的特性
・ 絶縁抵抗・ 耐電圧：1MΩ以上：AC1500V 1分間

４-７．寸法・色・ 製品寸法・ 梱包寸法・ 塗装色：W550×H270×D190（mm）：W655×H267×D313（mm）：前面パネル<樹脂>
本体<溶融亜鉛めっき鋼板>

色：セラミックホワイト（マンセル近似値：N9.3）
色：セラミックホワイト（マンセル近似値：N9.3）

４-８．接続可能機器（別売品）・ 一括制御リモコン ： SPUR-1MB-NX
・ 電力検出ユニット ： SPW277-NX（広義認証）
SPW274R-NX／SPW276-NX（広義認証非対象）
出力制御対象の場合は、SPW277-NXのみ接続可能です。
出力制御非対象の場合は、SPW274R-NX／SPW276-NXも接続可能です。
４-９．通信方式
・ RS485（Modbus方式、速結端子、通信線はFCPEV線）
・ 通信接続台数 最大31台（ただし、接続する機器・設定により認識可能な上限台数は異なります）※ パワーコンディショナ～一括制御リモコン～電力検出ユニットの最大配線長は800mです。 （Modbus接続）
４-１０．電力量の計量
・ 準拠規格： JEM 1514
・ 公差の階級： n3 (使用前等検査時の公差±2.0％、使用中の公差±3.0％)・ 標準使用期間： 15年
・ 通信方式： RS485 (Modbus)※特定計量制度の内容については、経済産業省発行の 「特定計量制度に係るガイドライン」 をご確認ください。
４-１１．その他
・ 多数台連系対応型単独運転防止機能（ステップ注入付周波数フィードバック方式）搭載
・ FRT要件対応： 2017年度FRT要件対応
・ 電圧上昇抑制制御： 進相無効電力制御および出力制御（有効電力制御）
・ 停電時の自立運転切替え： 手動/自動 選択可能
・ 復電時の連系復帰： 手動/自動 選択可能
・ 自立出力： 速結端子搭載（本体の自立運転コンセントと合計で1.5kVA以内）
・ 自立運転コンセント： 向かって右側面に有り
・ 無効電力発振抑制機能対応： フリッカ現象改善(STEP3.2)対応
・ 直流地絡検出機能： 搭載
・ 並列時許容周波数の系統連系技術要件 ： 対応
（グリッドコードフェーズ1）・ 狭義PCS単体による常時クリップ機能： 対応

5５．付属品（同梱物）
部品名
取付板
トラス小ネジM4×6
トラスタッピンネジ4×25
配線用圧着端子（8-5NS）
絶縁キャップTCM-81 青/白/赤/黒
配線用圧着端子（14-5NS）
絶縁キャップTCM-141 白/赤/黒
６．別売品
6-1 リモコン
商品名
一括制御リモコン

個数
1
1
11
5
1/2/1/1
3
1/1/1

部品名
アース線用圧着端子（R5.5-5）
絶縁キャップTCM-53（緑）
工事用型紙
検査成績書
取扱説明書
施工説明書
－

品番

個数
1
1
1
1
1
1
－

用途

パワーコンディショナの運転・停止を一括制御リモコン1台でSPUR-1MB-NX パワーコンディショナ最大20台まで制御します。
なお、本製品は一括制御リモコンなしでも動作可能です。
※リモコンの詳細仕様は、リモコンの納入仕様書をご確認ください。

７．遠隔出力制御について
本製品は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施工令規制の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うには、対応した以下の機器が必要です。
・パワーコンディショナ （遠隔出力制御対応）
・出力制御ユニット （広義遠隔出力制御対応電力検出ユニット）・出力制御ユニットの操作および設定機器 （カラーモニター、タブレット、パソコンなど）
また、遠隔出力制御対象地域では、電力会社の出力制御スケジュールを定時取得するため、原則インターネット回線への接続が必要です。
電力会社の遠隔出力制御に対応するため、出力制御ユニット（電力検出ユニット）のファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。
遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については管轄の電力会社にご確認ください。
なお、下記の費用はお客様のご負担となります。
・出力制御ユニットの機器、工事代
・インターネット回線契約・利用に伴う費用など

6

８．保護機能系統連系保護機能系統過電圧（OVR）
U，W相個別検出
系統不足電圧（UVR）
U，W相個別検出

検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル

系統過周波数（OFR）
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
系統不足周波数（UFR）

保護リレー復帰時間

検出時間
解列箇所
整定値
制御方法

電圧上昇抑制レベル

受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出
直流過電圧
直流不足電圧
交流過電流
瞬時過電圧

検出レベル
方式
検出レベル
検出時間
解列箇所
方式
検出レベル
解列時限
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所

整定値
2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）
115V（整定値範囲 110～120V：設定ステップ2.5V）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）
80V（整定値範囲 80～90V：設定ステップ2.5V）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）
50Hz地区 51.0Hz（整定値範囲 50.5～52.5Hz：設定ステップ0.5Hz）
60Hz地区 61.2Hz（整定値範囲 60.6～63.0Hz：設定ステップ0.6Hz）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）
50Hz地区 47.5Hz（整定値範囲 47.5～49.5Hz：設定ステップ0.5Hz）
60Hz地区 57.0Hz（整定値範囲 57.0～59.4Hz：設定ステップ0.6Hz）
2.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
300秒（整定値範囲 5、150、300秒、手動復帰）
進相無効電力制御／有効電力制御（出力を0に制御）（運転時の最低出力表示は、出力表示の制度上0.1kWとなります）
109V（整定値範囲 107V～113V：設定ステップ0.5V）
電圧位相跳躍検出方式
位相変化8度（整定値範囲 6～12度：設定ステップ2度）
0.5秒以内（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
ステップ注入付周波数フィードバック方式
周波数1.2Hz
瞬時（0.2秒以内(整定値固定)）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
125mA（3.0kW）、167mA（4.0kW）、230mA（5.5kW） （整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
455V（整定値固定）
0.3秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
40V（整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
ゲートブロック
19.2A（3.0kW）、24.4A（4.0kW）、32.2A（5.5kW）（整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
130 V （整定値固定）
0.1秒 （整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

7

９．設置スペース・ 作業スペースのためパワーコンディショナ本体前面から、手前に800mm以上の空間を確保することを推奨します。
また、上下左右は施工、操作、放熱、点検のために、下図に示すスペースが必要です。（図1）・ 800mm（推奨）の確保が難しい場所への設置は、あらかじめ施工やメンテナンスが可能であることをご確認のうえ、
設置してください。
・ パワーコンディショナ2台を左右並列設置する場合には、操作・放熱スペースを確保するため、2台の間隔は70ｍｍ以上必要です。（図2）・ パワーコンディショナを上下設置する場合は2台までとし、パワーコンディショナの排熱の影響を緩和するため下記の条件を必ず守ってください。（図3）
2台の隔離距離を250mm以上としてください。
上側には容量の小さい方のパワーコンディショナを設置してください。
2台の間に図に示す木製の遮へい板（現地手配）を設置してください。
なお、この条件を守った場合でもパワーコンディショナの入力電流、設置環境によっては下側のパワーコンディショナの排熱が上側のパワーコンディショナに影響を与え、上側のパワーコンディショナが10％以上出力抑制する可能性が
あります。
■ 図1

■ 図2
上
150mm以上

左40mm以上70mm以上

パワーコンディショナ

右70mm以上下100mm以上■ 図3※ 詳細は施工説明書をご参照ください。

8

１０．機器構成例■パターン１ 機器の構成

太陽光モニタ（SPCM276-NX／SPCM277-NX）
電力検出ユニット（SPW276-NX／SPW277-NX）
一括制御リモコン（SPUR-1MB-NX）
パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰配線）、20台（全量配線）

有線(ルータなし直接接続)
無線(ルータなし直接接続)
モニタ

⼀括制御リモコン
パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

有線
無線

電⼒検出ユニット

パワコン
1
ルーター

通信⽤ケーブルFCPEV線 2P

通信⽤ケーブルFCPEV線 2P

通信⽤ケーブルFCPEV線 1P■パターン２ 機器の構成

太陽光モニタ（SPCM276-NX／SPCM277-NX）
電力検出ユニット（SPW276-NX／SPW277-NX）
パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰配線）、20台（全量配線）

有線(ルータなし直接接続)
無線(ルータなし直接接続)
モニタ

有線
無線

電⼒検出ユニット
パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

パワコン
1
ルーター

通信⽤ケーブルFCPEV線 2P

通信⽤ケーブルFCPEV線 1P■パターン３ 機器の構成

カラーモニター（SPCM274-NX）
送信ユニット（SPW274R-NX／Modbus）
一括制御リモコン（SPUR-1MB-NX）
パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰配線）、10台（全量配線）

有線(ルータなし直接接続)
無線(ルータなし直接接続)
モニタ

⼀括制御リモコン
パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

有線
無線

送信ユニット

パワコン
1

ルーター
MODBUS選択

通信⽤ケーブルFCPEV線 2P

通信⽤ケーブルFCPEV線 2P

通信⽤ケーブルFCPEV線 1P

変換ケーブルセット(送信ユニット接続⽤)
POKC002S※通信線（FCPEV線）は現地調達です。
※パワーコンディショナ～一括制御リモコン～電力検出ユニットの最大配線長は800mです。 （Modbus接続）★SPW274R-NX、SPW276-NX は、広義非認証です。（出力制御非対象の場合は接続可能です）★SPUR-1MB-NX は、JEM1514に基づく特定計量機器ではありません。
★SPW274R-NX、SPW276-NX、SPW277-NX(全量モード) は、JEM1514に基づく特定計量機器ではありません。

9

１１．点検コード一覧
パワーコンディショナや商用電源の状態を一括制御リモコンやパワーコンディショナ本体の表示部に表示します。
■表示例

U １ ０１
点検内容番号
発生箇所番号
０： 商用電源側
１： パワーコンディショナ（系統側）
３： パワーコンディショナ（太陽光側）
８： システム全体
９： 一括制御リモコン （900番台の点検コードはリモコンにのみ表示されます）
点検コード種別
E： 系統側の問題であり、故障ではありません。
P： 問題が解決され次第、自動で復帰します。
U： しばらくしてから運転スイッチを操作（停止→運転）してください。
H/F： 修理相談窓口へ連絡してください。
■P、U、Ｈ（パワーコンディショナ側）の点検コードの内容
ブザーを止めるには運転スイッチを停止してください。
内 容
点検コード
昇圧電圧異常101-104
機器内部の電圧値に異常があり、停止しました。
系統電流異常105、106
機器から系統側へ出力する電流値に異常があり、停止しました。
系統側電圧や配線を確認してください。
交流電流センサ異常108
系統側の電流センサが異常を検出したため、停止しました。
アース電圧や系統側配線を確認してください。
直流分検出
109
系統側で直流成分を検出したため、停止しました。アース電圧や系統側配線を確認してください。
直流地絡検出110
地絡電流を検出したため、停止しました。配線を確認してください。
地絡センサ異常111
地絡センサが異常を検出したため、停止しました。
系統リレー異常112,113系統側リレーに異常があり、停止しました。
内部温度異常116,117
内部が高温になりすぎたか、温度センサが異常を検出したため、停止しました。
交流端子台温度異常
123
交流端子台の温度異常を検出したため、停止しました。
交流端子台誤接続
１２４、125交流側配線が間違っている可能性があります。正しく接続してください。
IPM(Intelligent Power Module) 異常
128
IPM の異常を検出し、保護のため停止しました。
太陽光入力異常301、311、
太陽光入力側に異常があり、保護のため停止しました。
316
太陽電池入力（直流端子）の電圧や極性を確認してください。
太陽光直流端子台温度異常339
直流端子台の温度異常を検出したため、停止しました。
外部機器間通信異常
801、802、
機器間の通信に異常があり、保護のため一時的に停止しました。
816
通信線や通信アドレスの重複を確認してください。
内部通信異常815
内部回路の通信異常があり、保護のため一時的に停止しました。
正常になり次第、自動復帰します。
系統異常手動復帰待ち
停電または商用電源の乱れにより運転を停止しました。
899
保護リレー時限の設定が手動になっているため、自動復帰しません。
再起動操作で所定時間後に運転を再開します。
一括制御リモコン通信異常
901-906、
951
一括制御リモコンとの間で通信異常が発生し、停止しました。
内部処理異常952-955
内部回路で異常が発生し、停止しました。
出力制御異常958-963出力制御を行うために必要な条件が揃っていません。適切な状態になり次第、自動復帰します。

10

■Fの点検コードの内容
内 容
点検コード
内部異常
121
パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。
システム異常810
システムで異常があり、保護のために運転を停止しました。
■Eの点検コードの内容
内 容
点検コード
系統異常
001-014
商用電源の異常です。
正常に戻ってから約5分で自動で運転再開します。
■自立運転時の点検コードの内容
ブザーを止めるには運転スイッチを停止してください。
処置方法
Ｐ：自立運転コンセントへの接続機器を減らしてください。
正常に戻れば10 秒程度で自動的に運転を再開します。
Ｕ：自立運転中に問題が発生し、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らすか、必要により機器を一度すべて外して運転スイッチを操作（停止→運転）してください。
Ｈ：自立運転中に問題が発生し、運転を停止しました。
修理相談窓口にご連絡ください。
点検コード
101
150、151
152-160、164

内 容
昇圧電圧不足異常保護のため一時的に運転を停止しました。
自立運転コンセントへの接続機器が多い可能性がありますので、接続機器を減らしてください。
自立運転開始前異常
接続機器が多すぎる可能性があり、自立運転を開始できません。
接続機器を減らし、再起動してください。
自立運転中異常自立運転中に問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
接続機器を減らしてください。

11

１２．系統連系保護協調チェックシート
項目

１．電気方式

２．力率

３．保護装置の設置

４．保護継電器の設置場所

ガ イ ド ラ イ ンの基本的な考え方
パワーコンディショナ
原則として連系する系統の電気方式と同一とする。
連系側電気方式：単相3線式
但し、単相3線式の系統に単相2線式200Vの発電設備を 出力側電気方式：単相2線式202V
連系する場合は、中性線に対する両側の電圧を監視す ただし、2相のOVR（出荷時整定値115V）を系統連系保護機能
る2相のOVRを設置する。
として内蔵。
原則として、受電点における力率は85％以上とする。
定格出力 3.0kW、4.0kW、5.5kW
ただし、低圧配電線との連系の場合には、無効電力を制 力率：0.95、 無効電力制御：あり
御するときには、発電設備の力率を85％以上とすればよい。
系統連系保護装置として以下の保護継電器を設置する。
（1）発電設備の故障①過電圧継電器（OVR）②不足電圧継電器（UVR）（2）電力系統短絡事故①不足電圧継電器（UVR）（3）単独運転防止①周波数上昇継電器（OFR）②周波数低下継電器（UFR）③単独運転検出機能
受動的方式及び能動的方式のそれぞれ一方式以上を含む。

５．解列箇所（2）自立運転解列は次のいずれかにより行うこととする。
ア．機械的な開閉箇所２箇所、又は、機械的な開閉箇所1箇所及び手動操作による開閉箇所１箇所
イ．機械的な開閉箇所１箇所とともに、次の全ての機構(ア)系統停止時に誤投入防止機構(イ)機械的開閉箇所故障時の自立運転移行
阻止機能(ウ)連系復帰時の非同期投入防止機構

発電設備自体の保護装置により検出･保護を行う。
（1）発電設備の故障①過電圧継電器（OVR） あり②不足電圧継電器（UVR） あり（2）電力系統短絡事故①不足電圧継電器（UVR） （1）の②と兼用（3）単独運転防止①周波数上昇継電器（OFR） あり②周波数低下継電器（UFR） あり③単独運転検出機能
受動的方式 ： 電圧位相跳躍方式
能動的方式 ： ステップ注入付周波数フィードバック方式

適（2）自立運転
A点で解列（イ．の機械的開閉箇所１箇所）
A点開放信号により自立運転可能（イ．の（ア）（イ）（ウ）の機構）
パワーコンディショナ

系統
受電点

Ａ点

インバータ

適
太陽
電池

自立運転負荷解列用遮断装置は、電路を機械的に切離し、電気的にも 解列個所A点
完全な絶縁状態を維持する 。
解列用遮断装置：Panasonic製
AHES4291
定格電流値35A（a接点）、定格電圧AC277V

解列用遮断装置は、系統が停止中及び復電後の一定時 系統停止中の遮断装置投入阻止機能 あり
間には、安全確保のため投入を阻止するように施設し、 復電後一定時間の遮断装置投入阻止機能 あり
７．解列用遮断装置の 発電設備が系統へ連系できない機構とする。
遮断装置投入阻止時間 300秒（整定値 5,150,300秒,手動復帰）
インターロック

８．保護継電器の
設置相数

９．変圧器

10．電圧変動

11．電圧同期（1）電気方式に関わらず、周波数上昇継電器、周波数低 （1）周波数上昇継電器、周波数低下継電器：一相設置（2）過電圧継電器、不足電圧継電器：二相設置
下継電器は一相設置とする。
(中性線と両電圧線間)（2）電気方式が単相3線式の場合、過電圧継電器、不足
電圧継電器は二相(中性線と両電圧線間)設置とする。
逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止する 変圧器の設置 なし①直流回路 非接地
ために、変圧器を設置するものとする。
ただし、次の条件を共に満たす場合には変圧器の設置 ②直流検出器設置
3.0kW：直流レベル 125mA以下(定格出力電流15.6Aの1％以下)を省略すること ができる。
①直流回路が非接地である場合又は高周波変圧器を用 4.0kW：直流レベル 167mA以下(定格出力電流20.8Aの1％以下)
5.5kW：直流レベル 230mA以下(定格出力電流28.7Aの1％以下)いる場合。
②交流出力側に直流検出器を備え、直流検出時に交流 検出時限 0.4秒以内
出力を停止する機能を持たせる場合
逆変換装置を用いた発電設備を用いる場合であって、発 電圧自動調整機能：あり
方式：進相無効電力制御および出力制御(電圧上昇抑制制御機能)
電設備からの逆潮流により低圧需要家電圧が適正値(101±6V，202±20V)を逸脱するおそれがあるときは 、発電設備の設置者において、進相無効電力制御機能又は出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行うものとする。
自励式の逆変換装置を用いる場合には、自動的に同期 逆変換装置：自励式がとれる機能を有するものを用いる。
自動同期機能 あり

12適（1）連系運転
A点で解列（ゲートブロック併用）

定常負荷

６．解列用遮断装置の
種類

適

適

保護継電器は受電端又は故障の検出が可能な場所（発 発電設備に内蔵（認証品）
電設備の出力端）に設置する 。
発電設備の出力端にて検出。
（1）連系運転
解列は機械的な開閉箇所2箇所又は機械的な開閉箇所 1箇所及び逆変換装置のゲートブロック等により行うこととする。

適否

適

適

適

適

適

適

【主回路構成図】

系統接続端子台
太陽電池接続端子

太
陽
電
池

Ｐ

P
※1

Ｎ

N

IPM（Intelligent Power Module）
P
V
ノ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ

E

ACL

＞

Ａ
Ｃ
ノ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ

DCL

＜

※2

昇圧コンバータ
ゲートドライブ回路

バス電圧検出回路1(制御・保護)ヒートシンク温度検出

インバータ
ゲートドライブ回

バス電圧検出回路2(保護)

直流地絡電流 ACL電流検出
検出回路
出力電流検出直流流出電流検出

PV入力電圧検出回路
PV入力電流検出回路

端子台温度上昇検出回路【各種保護機能】-系統瞬時過電圧保護-系統瞬時過電流保護-PV過電流保護-インバータ過電流保護-バス過電圧保護-直流地絡検出-自立出力不足電圧・系統連系保護機能-OV/UV/OF/UF-単独運転検出-交流過電流検出-直流流出電流-電圧上昇抑制-RPR検出保護

Ｏ

系統

※1
※2

Ｗ

系統電圧検出ゼロクロス検出回路

計量機能

端子台温度上昇検出回路×２

リレー
溶着検出

リレー
溶着検出

インバータ
出力電圧検出

リレー駆動

＜

自立運転用
リレー× ２※1 バリスタ※2 アレスタ
表示部、設定スイッチ部

Ｕ
※1

＜

リレー駆動

SOFT ↓
【機能】
・MPPT
・系統連系
・遠隔抑制
・自立出力
・温度上昇抑制
・各種設定
・通信

＜ ＜

基板
温度
検出

HARD↑
DC/DC 電源
・マイコン
・IPMドライブ
・リレー駆動連系運転用リレーＵ１

外部通信回路別売品
オプションリモコン用電源

リモコン
・電力表示
・各種操作、設定

Ｖ１
電力検出ユニット(出力制御ユニット）
HEMSコントローラ

自立出力端子台

自立コンセント

13

【外形寸法図】

190±0.4

通気孔

通気孔

270±0.4550±0.7

リモート 連系 自立

リモートPower Conditioner

連系

自立

抑制

ｋW kWh

抑制

積算
運転
停止

運転／停止／積算表示
定格ラベル

警告ラベル
配線カバー

本体
材質：鋼材
色 ：ＤＡ-１９１（セラミックホワイト）
前面パネル
材質：樹脂
色 ：ＤＡ-１９１（セラミックホワイト）
配線カバー
材質：鋼材
色 ：ＤＡ-１９１（セラミックホワイト）
通気孔

前面パネルを外した状態

整定値設定ラベル

内部警告ラベル

交流端子台ラベルESC DOWN

UP

ENT

直流端子台ラベル146.8【取付板寸法図】

注記
1．指示なき曲げRは最小とする。

78

55

55

82

【パワーコンディショナに取付けた状態 （背面）】

85

120

120

80

15

35

【定格ラベル】

100

SPUS-30E-NX

55

M

00003049

SPUS-40E-NX

M

生産管理用
QRコード
00003049

SPUS-55E-NX

M

00003049

注記
1.印刷文字色は黒色(マンセルN1)する。
2.生地は透明で、厚みは基材50μmのもの及び相当品とする。
3.製造番号のつけ方は下記のようにすること。
○○○○○○ △ □①② ③①1桁～6桁目：連番6桁(000001,000002…）②7桁目：製造年の西暦下1桁目（2024年⇒4）③8桁目：生産工場番号(9：固定)
例：2024年の生産台数30台目の場合の製造番号：00003049
4.製造年が変わると6桁の連番は000001からの採番とする
5.製造番号の右に品番、製番、定格銘板記号AのQRコードを表示する。(生産管理用)
6.製造年が変更になった際に、ラベル内の製造年も合わせて更新する。
7.Ⓜ：フリッカ現象改善対応(Step3.2)、および系統連系技術要件対応(2025年4月版)仕様識別マーク。

16

【整定値設定ラベル】

210

整定値の設定一覧＜整定値の設定手順＞
例：機器間通信選択（ othEr → rEM-A設定時）■工場出荷時は全て初期値が設定されています。
【重要】保守点検に支障を来しますので、初期値から変更した整定値には必ず下表に変更値を記入、または○印をつけて記録してください。

「運転スイッチ」停止状態
・・・
ENT ・・・

ENT を５秒長押し・・・ 設定項目の切り替え（項目表示）

UP

or DOWN

ENT

DOWN

125

ENT

UP

（設定候補値の変更）＜整定値の一括確認手順＞
停止中または出力電力表示中
UP

３回押し

設定項目
表示

保護機能

整定値
rEM-A / rEM-b / othEr / - - -通信アドレス

1 ～ 31－

自立周波数

50 / 60Hz連系自立自動切替

on / oFF－

電圧上昇抑制レベル

107.0 / 107.5 / 108.0 / 108.5 / 109.0 / 109.5 / 110.0 / 110.5 / 111.0 / 111.5 / 112.0 / 112.5 /
113.0

V

系統過電圧レベル

110.0 / 112.5 / 115.0 / 117.5 / 120.0V

系統過電圧時限

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0秒

系統不足電圧レベル

80.0 / 82.5 / 85.0 / 87.5 / 90.0V

系統不足電圧時限

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0

秒

（設定値）

DOWN

DOWN

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

Hz

60.6 / 61.2 / 61.8 / 62.4 / 63.0秒

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0
47.5 / 48.0 / 48.5 / 49.0 / 49.5

系統周波数低下レベル

Hz57.0 / 57.6 / 58.2 / 58.8 / 59.4

系統周波数低下時限

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0

秒

位相跳躍

6 / 8 / 10 / 12度

連系保護リレー時限

300 / 150 / 5 / oPr

秒

UP

1.00 / 0.99 / 0.98 / 0.97 / 0.96 / 0.95 / 0.94 / 0.93 / 0.92 / 0.91 / 0.90 / 0.89 / 0.88 / 0.87 /0.86 / 0.85 / 0.84 / 0.83 / 0.82 / 0.81 / 0.80
0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.50 / 0.55 / 0.60 / 0.65 / 0.70 / 0.75 /0.80 / 0.85 / 0.90 / 0.95 / 1.00

力率
並列時許容周波数oFF（定格出力電力） ～ 2.5（ 0.1 刻み）

クリップ制御電力値
基板上の部品に触れる際は、静電気により部品が壊れるおそれがあるため、必ず金属面に触れてから作業をしてください－

50.5 / 51.0 / 51.5 / 52.0 / 52.5

系統周波数上昇レベル

ENT（項目表示）

単位

機器間通信選択

系統周波数上昇時限ES C

候補値（白抜き文字は初期値）

変更値

－
Hz
kW

【重要】 < 「運転スイッチ」操作前の注意 >2台以上接続する場合は必ず通信アドレスを設定してから「運転スイッチ」操作を行ってください
通信不良の原因になります

NOTES
1.生地は白PET、印刷文字は黒色（マンセルN1）とする。

17

M78318000012

【バーコードラベル】

80

SPUS-30E-NX

M

SPUS-40E-NX
SPUS-40E-NX

B0U0018700

B0U0018800

B0U0018700

B0U0018800

00003049

00003049

00003049

00003049

60

SPUS-30E-NX

SPUS-55E-NX

M

SPUS-55E-NX

B0U0018900
B0U0018900

00003049
00003049
NOTE
1．表示内容
機種名
機種名のバーコード
機種名
製品コード
製品コードのバーコード
製品コード
製造番号
製造番号のバーコード
製造番号
2.製造番号は型式名の定格ラベルと合わせること。
3.製造番号の説明△△△△△△□〇①②③①1～6桁目：製造番号連番6桁（000001,000002,…）②7桁目 ：製造年西暦下1桁③工場番号（9：固定）
4.製造番号は下2桁目の年度が変わると000001からとなる。
5.バーコードの種類はCODE39とし、チェックデジットは無しとする。
6. Ⓜ ：フリッカSTEP3.2対応＋グリッドコード対応（並列時共進周波数＋力率可変機能）

18M