屋内用集中型パワーコンディショナ 納入仕様書
文書番号

NEPCGS03004

納 入 仕 様 書

型 式
SPUS-30D-NX
SPUS-40D-NX
SPUS-55D-NX

Rev.002A

１．適用範囲
１-１適用
本仕様書は住宅用の太陽光発電システムに使用する屋内用集中型パワーコンディショナ 「SPUS-30D-NX」、「SPUS-40D-NX」、「SPUS-55D-NX」（以下本製品）に適用します。
１-２適用範囲
本仕様書に定める本製品の設計、製作、検査、および梱包輸送迄とします。
１-３適用範囲外
太陽電池と本製品間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とします。
１-４保証期間
保証期間は、引き渡し完了後15年3ヶ月、あるいはエンドユ－ザ－に引き渡した後15年の保証期間のうち、いずれか早く到達した期間までとします。この間に弊社側の責任と認められる故障及び不具合が発生した
場合は無償にて速やかに改善いたします。
１-５免責事項
本製品および接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１－６補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後10年と致します。
なお、補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
本製品に故障及び不具合が生じたとき、補修用性能部品の保有期間を過ぎ、補修部品が供給不可能な場合は同等製品への交換となる場合もあります。
１-８その他
本製品は、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品とします。
品番SPUS-30D-NX
SPUS-40D-NX
SPUS-55D-NX

認証登録番号
MP-0184
MP-0186
MP-0185

２．準拠規格・ JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」（日本工業規格）
・ JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」（日本工業規格）
・ 系統連系規程（JEAC 日本電気協会）
・ 電気事業法施行規則
３．一般条件３－１周囲条件
・ 設置場所・ 動作温度範囲

・ 保存温度範囲
・ 湿度：屋内：-10℃～+40℃（直射日光が当たらないこと）
但し、入力電流条件により30℃を超える周囲温度では、内部温度により発電電力を絞ることがあります。
：-20℃～+50℃：90％RH以下（ただし、結露・氷結のなきこと）

1

３－２.設置条件
以下のような場所には設置・接続しないでください。
・ 屋外や屋側での使用。
・ 壁の変色や排熱、機器特性上の電磁音が気になる場所。
・ 上下さかさまや横倒しの設置。
・ 動作温度範囲(-10℃～+40℃)外の場所、日中に直射日光の当たる場所。
・ 著しく湿度の高い場所（湿度90％RHを超える場所）。
・ 塵埃（ホコリ、排気ガス、金属粉など）の多い場所（作業場など）。
・ 温度変化の激しい場所(結露のある場所)。
・ 潮風にさらされる場所。
・ 換気や風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所(屋根裏、納戸、押入れ、床下等)、設置に必要なスペースが確保できない場所。
・ 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ぼこりや塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・有機溶剤・化学薬品、
火気・燃焼ガスにさらされる場所及びさらされるおそれのある場所。
・ 不安定な場所、振動または衝撃を受ける場所。
・ メンテナンスが容易に行えない場所。
・ 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします）。
・ 照明器具（ダウンライトなど）の直下近接限度内への設置。
・ 標高2,000mを超える場所。
・ テレビ・ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より３ｍ以上間隔をとれない場所。
・ 本機の電力線と信号線との並走配線（ただしパワコンの入線部は除く）。
・ 商用電源の電圧を制御する機器（省エネ機など）との併用。
・ 高周波ノイズを発生する機器のある場所。
・ 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く。
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
・ アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所。
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合がありますので設置はお控えください。
・ 「赤リン」や「シロキサン」を含有するケーブルは、パワーコンディショナ内部部品の接点不良等を発生させる可能性があるので使用しない。（太陽電池専用ケーブル並びに延長ケーブル含む)
・ その他特殊な機器(医療機器・通信機器・発電機)への接続。
・ その他特殊な条件下(自動車・船舶など) （感電・火災・故障・電磁波雑音の原因となります）。
３－３.脱衣室における設置基準
脱衣室に設置する場合、湿度や通気状態を確認した上で、下記のとおり浴室扉や洗面台からパワーコンディショナ
までの離隔距離を十分に取って設置してください（洗面台は浴室扉と同じ離隔距離が必要です）。
①浴室扉の左右端から半径150mm以上の離隔を設けることで設置可。
※浴室使用後の扉開閉時に湯気がパワーコンディショナ下部に直接かからないように設置位置を調整する。
②浴室扉の上部（真上）…設置不可③パワーコンディショナの一部が浴室扉上部にかかる…設置不可□腐食性ガスによる金属腐食について
トイレ用洗剤・漂白剤・排水溝用洗剤などによる塩素ガスの発生、またはヘアースプレーなどの整髪料の飛散から
金属腐食などが発生することがあります。
湯気や結露による影響に加え、腐食性ガスや薬品などによる影響も考慮し、パワーコンディショナの取付場所を選定してください。

2

４．定格仕様
４－１.共通・ 定格入力電圧
・ 入力運転電圧範囲
・ 消費電力：DC330V：DC50～450V：待機時消費電力 １Ｗ未満
50Hz：25VA未満 60Hz：30VA未満
運転時 0W／0VA※運転時はパワーコンディショナ自身の消費電力を全て太陽電池側でまかないます。

４－２.系統連系運転時
定格出力
定格容量
MPPT動作電圧範囲
最大許容入力電圧

SPUS-30D-NX
3.0kW（力率0.95時）
3.0kW（力率1.00時）
3.16kVA(力率0.95時)
3.0kVA（力率1.00時）※有効電力一定制御

SPUS-40D-NX
SPUS-55D-NX
4.0kW（力率0.95時）
5.5kW（力率0.95時）
5.5kW（力率1.00時）
4.0kW（力率1.00時）
4.21kVA(力率0.95時)
5.79kVA(力率0.95時)
4.0kVA（力率1.00時）
5.5kVA（力率1.00時）※有効電力一定制御※有効電力一定制御
DC55～450V
DC450V
電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件（環境、対応電池特性を含めて）においても450V以下となるようなシステム設計をしてください。450Vを超えた場合には直流過電圧を検出し、太陽電池過電圧（H301/H302/H303/H304）が表示され、パワーコンディ
ショナは停止します。

AC202V（単相2線式、ただし連系は単相3線式）
50Hzまたは60Hz
33.0A
44.0A
44.0A
36.0A
48.0A
48.0A
15.6Arms
20.8Arms
28.7Arms
96.5％
96.5％
96.5％
定格時電力変換効率（JIS C8961による）
定格力率
0.95
0.80～1.00（0.95～1.00）／0.01刻みで可変（出荷時0.95）
力率設定範囲(JET認証範囲)
総合5％以下、各次3％以下
出力高周波電流歪率
連系点電圧 OVR、UVR設定値による連系運転範囲系統周波数 OFR、UFR設定値による
VCCI クラスB
雑音端子電圧（準尖頭値）
なし
突入電流
自然空冷
冷却方式
定格出力時 32dB(A)以下 ※測定方法はJIS C 8980 11.9 騒音測定による
騒 音
定格出力電圧
定格出力周波数
最大動作入力電流
最大短絡電流定格出力電流４－３.自立運転時
・ 定格出力電力
・ 定格出力電圧・ 出力電圧範囲・ 出力電気方式
・ 定格出力周波数
・ 出力周波数精度
・ 最低入力電圧・ 最大出力電流・ 電力変換効率： 1.5kVA： AC101V： AC101V±6V： 単相2線式： 50Hzまたは60Hz： 定格周波数に対し±1Hz以内： DC50V： 15A（実効値）： 92％以上（定格入力、定格出力時、R負荷、力率0.97以上）注意）パワーコンディショナの自立運転出力は、商用電源と完全に同一ではありません。
電気製品を自立運転出力でお使いの際に、通常時と動作が異なったり、動作しない場合があります。
例えば、調光器具の場合は、調光レベルによってちらつきが発生する場合があります。
また、電気的雑音の影響を受けやすい機器（シャワートイレなど）では、正常に使用できない場合もあります。
医療機器、防犯機器、暖房機器、パソコン（ノートパソコンは除く）などの電気製品は使用しないでください。
なお、自立運転コンセントと他の家庭内コンセントは、延長ケーブルなどで接続しないでください。

3

４－４.主回路方式
・ 変換方式：連系運転時 電圧型電流制御方式
自立運転時 電圧型電圧制御方式
・ 絶縁方式：トランスレス方式
・ スイッチング方式 ：正弦波PWM方式
・ 接地方式：直流回路側は非接地方式、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。（但し、自立運転時は非接地）

４－５.制御方式
・ 電力制御方式
・ 補助制御機能・ 運転制御方式
・ 起動電圧・ 停止電圧：太陽電池最大電力追尾制御（MPPT）：自動電圧調整（有効電力制御：107V以上）：自動起動･停止（起動時ソフトスタート）：DC70V±3V以上150秒以上継続または、DC150Ｖ±3V以上10秒以上継続：DC50V±2V

４－６.電気的特性
・ 絶縁抵抗・ 耐電圧：1MΩ以上：AC1500V 1分間

４－７.寸法・色
品番
製品寸法
製品質量
梱包寸法
梱包質量

SPUS-30D-NX

SPUS-40D-NX
SPUS-55D-NX
W550×H270×D190（mm）
16kg（取付板含む17kg）
17kg（取付板含む18kg）
17kg（取付板含む18kg）
W655×H280×D320（mm）
19kg
20kg
20kg
前面パネル ：DA-191（セラミックホワイト） マンセル近似値：10Y9/0.5 樹脂
外殻：DA-191（セラミックホワイト） マンセル近似値：10Y9/0.5 溶融亜鉛めっき鋼板
材質・塗装 本体
外殻は傷・変形なく嵌合していること。塗装面は変色・色むら・汚れ無きこと。

４－８.通信方式
・ RS485（Modbus方式、速結端子、通信線はFCPEV線）
・ 通信接続台数 最大31台（ただし、接続する機器・設定により認識可能な上限台数は異なる）
４－９.その他
・ 多数台連系対応型単独運転防止機能（ステップ注入付周波数フィードバック方式）搭載
・ FRT要件対応： 2017年度FRT要件対応
・ 復電時の連系復帰： 手動/自動 選択可能
・ 電圧上昇抑制制御： 無効電力制御および有効電力制御搭載
・ 停電時の自立運転切替え： 手動/自動 選択可能
・ 自立運転用端子： 速結端子搭載・ 自立運転コンセント： 向かって右側面に有り
・ 無効電力発振抑制機能対応： フリッカ現象改善(STEP3.0)対応
・ 直流地絡検出機能： 搭載
・ 耐振動性試験： 周波数：10～100Hz、加速度：9.8m/s2、掃引時間 ：1分/サイクル、試験時間 ：各方向30分
・ 耐衝撃過重性試験： 鋼球質量：500g(φ50mm)、落下高さ ：130cm、落下回数 ：各部位1回、方向 ： CAB、PL_BACKを付けて背面以外の5面

4５．付属品（同梱物）
部品名
取付板
トラス小ネジM4×6
トラスタッピンネジ4×25
配線用圧着端子（8-5NS）
絶縁キャップTCM-81（青）（白）（赤）（黒）
配線用圧着端子（14-5NS）
絶縁キャップTCM-141（白）（赤）（黒）６．別売品
１２－１．リモコン
商品名
一括制御リモコン

個数
1
1
11
5
1/2/1/1
3
1/1/1

部品名
アース線用圧着端子（R5.5-5）
絶縁キャップTCM-53（緑）
工事用型紙
検査成績書
取扱説明書
施工説明書
－

品番
SPUR-1MB-NX

個数
1
1
1
1
1
1
－

用途
パワーコンディショナの運転・停止を一括制御リモコン1台でパワーコンディショナ最大20台まで制御します。
本製品は一括制御リモコンなしでも動作可能です。
※リモコンの詳細仕様は、リモコンの納入仕様書をご確認ください。

７．遠隔出力制御について
本製品は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。
・パワーコンディショナ（制御対応）
・出力制御ユニット（電力検出ユニット、モニター等）
また、遠隔出力制御を有効にするためには、インターネット回線への接続が必要です。
今後正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、出力制御ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業が必要となる場合もあります。
詳細については、各電力会社のWebサイト等でご確認をお願いします。
予定です。なお、下記の費用はお客様のご負担となります。
・出力制御ユニットの機器、工事代
・インターネット回線契約・利用に伴う費用など
遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。

5

８．保護機能系統連系保護機能系統過電圧（OVR）
U，W相個別検出

系統不足電圧（UVR）
U，W相個別検出

検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル

系統過周波数（OFR）
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
系統不足周波数（UFR）

保護リレー復帰時間

検出時間
解列箇所
整定値
制御方法

電圧上昇抑制レベル

受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出

直流過電圧

直流不足電圧

交流過電流

検出レベル
方式
検出レベル
検出時間
解列箇所
方式
検出レベル
解列時限
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所

整定値
2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）
115V（整定値範囲 110～120V：設定ステップ2.5V）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）
80V（整定値範囲 80～90V：設定ステップ2.5V）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）
50Hz地区 51.0Hz（整定値範囲 50.5～52.5Hz：設定ステップ0.5Hz）
60Hz地区 61.2Hz（整定値範囲 60.6～63.0Hz：設定ステップ0.6Hz）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相（単相3線式の中性線と片側電圧間）
50Hz地区 47.5Hz（整定値範囲 47.5～49.5Hz：設定ステップ0.5Hz）
60Hz地区 57.0Hz（整定値範囲 57.0～59.4Hz：設定ステップ0.6Hz）
2.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
300秒（整定値範囲 10、150、300秒、手動復帰）
有効電力制御（出力を0に制御）（運転時の最低出力表示は、出力表示の制度上0.1kWとなります）
109V（整定値範囲 107V～113V：設定ステップ0.5V）
電圧位相跳躍検出方式
位相変化8度（整定値範囲 6～12度：設定ステップ2度）
0.5秒以内（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
ステップ注入付周波数フィードバック方式
周波数1.2Hz
瞬時（0.2秒以内(整定値固定)）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
125mA（3.0kW）、167mA（4.0kW）、230mA（5.5kW） （整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
455V（整定値固定）
0.3秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
50V（整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
ゲートブロック
17.8A（3.0kW）、23.5A（4.0kW）、32.1A（5.5kW） （整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

6

９．設置スペース・ 作業スペースのためパワーコンディショナ本体前面から、手前に800mm以上の空間を確保することを推奨します。
また、上下左右は施工、操作、放熱、点検のために、下図に示すスペースが必要です。（図1）・ 800mm（推奨）の確保が難しい場所への設置は、あらかじめ施工やメンテナンスが可能であることをご確認のうえ、
設置してください。
・ パワーコンディショナ2台を左右並列設置する場合には、操作・放熱スペースを確保するため、2台の間隔は70mm以上必要です。（図2）・ パワーコンディショナを上下設置する場合は2台までとし、パワーコンディショナの排熱の影響を緩和するために下記条件を必ず守ってください。（図3）
2台の隔離距離を250mm以上としてください。
上側には容量の小さい方のパワーコンディショナを設置してください。
2台の間に図に示す木製の遮へい板（現地手配）を設置してください。
なお、この条件を守った場合でもパワーコンディショナの入力電流、設置環境によっては下側のパワーコンディショナの排熱が上側のパワーコンディショナに影響を与え、上側のパワーコンディショナが10％以上出力抑制する可能性があります。
■ 図1

■ 図2

上
150mm以上

70mm以上左40mm以上

パワーコンディショナ

右70mm以上下100mm以上■ 図3※ 詳細は施工説明書をご参照ください。

7

１０．配線例※通信線（FCPEV線は、現地調達です）

・パターン１
機器構成

有線(APモード有効)

太陽光モニター（SPCM276-NX）
電力検出ユニット（SPW276-NX）
パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰配線）、20台（全量配線）

屋外

パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

無線(APモード有効)

太陽光モニター

屋内

電力検出ユニット

パワコン
1

有線
無線

ルーター
通信用ケーブルFCPEV線 2P

通信用ケーブルFCPEV線 1P・パターン２
機器構成

太陽光モニター（SPCM276-NX）
電力検出ユニット（SPW276-NX）
一括制御リモコン（SPUR-1MB-NX）
パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰配線）、20台（全量配線）

有線(APモード有効)
無線(APモード有効)

太陽光モニター

屋外

屋内
一括制御リモコン
電力検出ユニット

パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

パワコン
1

有線
無線
ルーター
通信用ケーブルFCPEV線 1P

通信用ケーブルFCPEV線 2P・パターン３
機器構成

有線(ルータなし直接接続)

カラーモニター（SPCM274-NX）
送信ユニット（SPW274R-NX/SPW274RT-NX／MODBUS）
一括制御リモコン（SPUR-1MB-NX）
パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰配線）、10台（全量配線）

屋外

パワコン
3

パワコン
2

カラーモニター

屋内一括制御リモコン

パワコン
10

無線(ルータなし直接接続)

送信ユニット
有線

パワコン
1

無線
MODBUS設定
ルーター

通信用ケーブルFCPEV線 2P

通信用ケーブルFCPEV線 2P

通信用ケーブルFCPEV線 1P

8

変換ケーブルセット(送信ユニット接続用)
POKC002S

１１．点検コード一覧
パワーコンディショナや商用電源の状態を一括制御リモコンやパワーコンディショナ本体の表示部に表示します。
・ 表示例

Ｆ １ ２ 1
点検内容番号
発生箇所番号
０： 商用電源側
１： パワーコンディショナ（系統側）
３： パワーコンディショナ（太陽光側）
８： システム全体
９： 一括制御リモコン （900番台の点検コードはリモコンにのみ表示されます）
点検コード種別
E： 系統側の問題であり、故障ではありません。
P： 問題が解決され次第、自動で復帰します。
U： 処置を行い、再起動することで復帰します。（運転スイッチを一度停止にし、再び運転にする）
H/F： 修理相談窓口へ連絡してください。
・ Ｆの点検コードの内容と処置方法
処置方法：修理相談窓口にご相談ください。
点検コード
121
Ｆ
810

内 容
パワーコンディショナ 内部異常
本体で問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ システム異常システムで異常があり、保護のため運転を停止しました。

・ Ｈの点検コードの内容と処置方法
処置方法：修理相談窓口にご相談ください。
点検コード
101
102-113
117
Ｈ 123
128
301-316、339
906
951-955

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
機器内部の電圧が異常な値となり、運転を停止しました。
パワーコンディショナ 内部異常
機器で問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 温度異常
機器内部温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 端子台温度異常
機器内部端子台温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ IPM(Intelligent Power Module)異常IPM に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 太陽光入力異常
太陽光入力側で問題があり、保護のため運転を停止しました。
一括制御リモコン 通信異常
異常信号を受信したため、保護のために運転を停止しました。

・ Ｕの点検コードの内容と処置方法
処置方法：下記に記載の対応を実施の上、再起動してください。
点検コード
101
102-113
124、125Ｕ

128
311-316899

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
機器内部の電圧が不足しています。しばらくした後に再起動してください。
パワーコンディショナ 内部異常
機器内部で問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 系統側配線誤接続
交流側を正しく配線しなおして、U-O 間、W-O 間100 V を確認してください。
パワーコンディショナ IPM(Intelligent Power Module)異常IPM に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 太陽光入力異常
太陽光入力側で問題があり、保護のため運転を停止しました。
しばらくした後で再起動してください。
系統異常手動復帰待ち
停電または商用電源の乱れにより運転を停止しました。保護リレー時限の設定が手動になっているため、自動復帰しません。
再起動操作で約10 秒後に、運転を再開します。

9

・ Ｐの点検コード（自動復帰）の内容と処置方法
処置方法：正常に戻り次第、自動復帰します。必要に応じ、下記の対応を実施してください。
点検コード
101
102-104
105、106
108
109
110
Ｐ 116
128
301-316
801、802901-904、951
958-963

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
機器内部の電圧が不足しています。正常に戻り次第自動復帰します。
パワーコンディショナ 昇圧電圧異常
機器内部の昇圧が異常な値となり、運転を停止しました。
パワーコンディショナ 系統過電流
系統過電流が発生したため、運転を停止しました。
系統U-O、O-W 間電圧の確認と共に、配線を確認してください。
パワーコンディショナ 交流電流センサ異常
交流電流センサ異常を検知したため、運転を停止しました。
アース電圧確認と共に系統の配線を確認してください。
パワーコンディショナ 直流成分検出
交流側で直流成分を検知したため、運転を停止しました。
アース電圧確認と共に系統側の配線を確認してください。
パワーコンディショナ 直流地絡検出
地絡電流を検出したため、運転を停止しました。配線を確認してください。
パワーコンディショナ 内部温度上昇異常
内部温度が高温となり、運転を停止しました。温度が下がり次第自動復帰します。
直らない場合は修理相談窓口にご連絡ください。
パワーコンディショナ IPM(Intelligent Power Module)異常IPM に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 太陽光入力異常
太陽光入力側で問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
太陽電池入力側の電圧や極性(＋／－) が正しいか、確認してください。
機器間通信異常システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
通信配線を確認してください。
一括制御リモコン 通信異常
一括制御リモコンとの間で通信異常が発生したため、保護のため一時的に運転を停止しました。通信配線を確認してください。
出力制御異常出力制御を行う上で、必要な条件が揃っていません。適切な状態になり次第、自動復帰します。

・ Ｅの点検コード（商用電源側）の内容と処置方法
処置方法：故障ではありません。商業電源側が正常に戻り次第復帰します。必要に応じ下記を実施してください。
点検コード
Ｅ 001-014

内 容
系統異常
太陽光発電システム連系ブレーカ、および端子台の接続状況、商用電源の電圧、周波数を確認してください。

・ 自立運転時の点検コード（自立運転による確認で発生する可能性があります）
処置方法
Ｐ： 自立運転コンセントへの接続機器を減らしてください。正常に戻れば10 秒程度で自動的に運転を再開します。
Ｕ： 問題が発生し、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らすか、必要により機器を一度すべて外して運転スイッチを操作（停止 ⇒運転）してください。
Ｈ： 問題が発生し、運転を停止しました。修理相談窓口にご連絡ください。
点検コード
Ｐ
Ｕ 101
Ｈ
Ｐ
150、151
ＵＰ
152-160、
Ｕ
164
Ｈ

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
自立運転コンセントへの接続機器が多い可能性があります。
保護のため一時的に運転を停止しました。
接続機器を減らしてください。
パワーコンディショナ 自立運転開始前異常
接続機器が多い可能性があり、自立運転を開始できません。
接続機器を減らし、再起動してください。
パワーコンディショナ 自立運転中異常
自立運転中に問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らしてください。
必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転させて正常に動作するか、確認してください。

10

１２．系統連系保護協調チェックシート
項目
１．電気方式

２．力率

３．保護装置の設置

ガ イ ド ラ イ ンの基本的な考え方
原則として連系する系統の電気方式と同一とする。
但し、単相3線式の系統に単相2線式200Vの発電設備を連系する場合は、中性線に対する両側の電圧を監視す
る2相のOVRを設置する。

SPUS-30D-NX
SPUS-40D-NX
SPUS-55D-NX
連系側電気方式：単相3線式
出力側電気方式：単相2線式202V
但し、2相のOVR（出荷時整定値115V）を系統連系保護機能として内蔵。

原則として、受電点における力率は85％以上とする。
定格出力 3.0kW、4.0kW、5.5kW
ただし、低圧配電線との連系の場合には、無効電力を制 力率：0.95、 無効電力制御：あり
御するときには、発電設備の力率を85％以上とすればよい。
系統連系保護装置として以下の保護継電器を設置する。 発電設備自体の保護装置により検出･保護を行う。
（1）発電設備の故障（1）発電設備の故障①過電圧継電器（OVR）①過電圧継電器（OVR） あり②不足電圧継電器（UVR）②不足電圧継電器（UVR） あり（2）電力系統短絡事故（2）電力系統短絡事故①不足電圧継電器（UVR）①不足電圧継電器（UVR） （1）の②と兼用（3）単独運転防止（3）単独運転防止①周波数上昇継電器（OFR）①周波数上昇継電器（OFR） あり②周波数低下継電器（UFR）②周波数低下継電器（UFR） あり③単独運転検出機能③単独運転検出機能
受動的方式及び能動的方式のそれぞれ受動的方式 電圧位相跳躍方式
一方式以上を含む。
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式

適否
適

適

適

４．保護継電器の設置場所

保護継電器は受電端又は故障の検出が可能な場所（発 発電設備に内蔵（認証品）
電設備の出力端）に設置する 。
発電設備の出力端にて検出。

適

５．解列箇所（1）連系運転（1）連系運転
解列は機械的な開閉箇所2箇所又は機械的な開閉
A点で解列（ゲートブロック併用）
箇所 1箇所及び逆変換装置のゲートブロック等により行うこととする。
（2）自立運転
ただし、単独運転検出機能の受動的方式動作時は、A点で解列（イ．の機械的開閉箇所１箇所）
不要動作防止のため逆変換装置のゲートブロック
A点開放信号により自立運転可能のみとすることができる。
（イ．の（ア）（イ）（ウ）の機構）（2）自立運転系統
解列は次のいずれかにより行うこととする。
パワーコンディショナ
ア．機械的な開閉箇所２箇所、又は、機械的な開閉受電点
箇所1箇所及び手動操作による開閉箇所１箇所
Ａ点
イ．機械的な開閉箇所１箇所とともに、次の全ての機構
ｲﾝﾊﾞｰﾀ(ア)系統停止時に誤投入防止機構(イ)機械的開閉箇所故障時の自立運転移行
阻止機能
定常負荷
自立運転負荷(ウ)連系復帰時の非同期投入防止機構

適
太陽
電池

６．解列用遮断装置の 解列用遮断装置は、電路を機械的に切離し、電気的にも 解列個所A点
種類
完全な絶縁状態を維持する 。
解列用遮断装置：Panasonic製
AHES4291
定格電流値35A（a接点）、定格電圧AC277V

適

７．解列用遮断装置の 解列用遮断装置は、系統が停止中及び復電後の一定時 系統停止中の遮断装置投入阻止機能 あり
インターロック
間には、安全確保のため投入を阻止するように施設し、 復電後一定時間の遮断装置投入阻止機能 あり発電設備が系統へ連系できない機構とする。
遮断装置投入阻止時間 300秒
（整定値 10,150,300秒,手動復帰）

適８．保護継電器の設置相数（1）電気方式に関わらず、周波数上昇継電器、周波数低 （1）周波数上昇継電器、周波数低下継電器：一相設置
下継電器は一相設置とする。
（2）電気方式が単相3線式の場合、過電圧継電器、不足 （2）過電圧継電器、不足電圧継電器：二相設置
電圧継電器は二相(中性線と両電圧線間)設置とする。
(中性線と両電圧線間)

適

９．変圧器

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するた 変圧器の設置 なし
めに、変圧器を設置するものとする。
ただし、次の条件を共に満たす場合には変圧器の設置を ①直流回路 非接地
省略すること ができる。
②直流検出器設置①直流回路が非接地である場合又は高周波変圧器を用 3.0kW：直流レベル 125mA以下(定格出力電流15.6Aの1%以下)いる場合。
4.0kW：直流レベル 167mA以下(定格出力電流20.8Aの1%以下)②交流出力側に直流検出器を備え、直流検出時に交流 5.5kW：直流レベル 230mA以下(定格出力電流28.7Aの1%以下)
出力を停止する機能を持たせる場合
検出時限 0.4秒以内

適逆変換装置を用いた発電設備を用いる場合であって、発 電圧自動調整機能：あり
電設備からの逆潮流により低圧需要家電圧が適正値
方式：無効電力制御（電圧上昇抑制制御機能）(101±6V，202±20V)を逸脱するおそれがあるときは 、発電設備の設置者において、進相無効電力制御機能又は出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行うものとする。

適

自励式の逆変換装置を用いる場合には、自動的に同期 逆変換装置：自励式がとれる機能を有するものを用いる。
自動同期機能 あり

適

10．電圧変動

11．電圧同期11

【主回路構成図】

系統接続端子台

IPM

太陽電池接続端子

P

Ｎ

N

E

ACリアクトル＞

DCリアクトル

Ｐ(Intelligent Power Module)
P
V
ノ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ

Ａ
Ｃ
ノ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ

＜

昇圧コンバータ
ゲートドライブ回路

バス電圧検出回路1(制御・保護)バス電圧検出回路2(保護)

ヒートシンク温度検出

インバータ
ゲートドライブ回路

直流地絡電流検出回路

ACL電流検出出力電流検出直流流出電流検出

基板
温度
検出

HARD↑

連系運転用リレー＜＜

PV入力電圧検出回路
PV入力電流検出回路

端子台温度上昇
検出回路

【機能】
・MPPT
・系統連系
・遠隔抑制
・自立出力
・温度上昇抑制・各種設定
・通信【各種保護機能】-系統瞬時過電圧保護-系統瞬時過電流保護-PV過電流保護-インバータ過電流保護-バス過電圧保護-直流地絡検出-自立出力不足電圧・系統連系保護機能-OV/UV/OF/UF-単独運転検出-交流過電流検出-直流流出電流-電圧上昇抑制-RPR検出保護

リレー駆動
リレー
溶着検出

端子台温度上昇検出回路×２

リレー
溶着検出
インバータ
出力電圧検出リレー駆動＜

外部通信回路オプションリモコン用電源

別売品

リモコン
・電力表示
・各種操作、設定

系統

系統電圧検出ゼロクロス検出回路

自立運転用
リレー×２
表示部、設定スイッチ部

Ｏ
Ｗ

SOFT ↓
DC/DC 電源
・マイコン
・IPMドライブ
・リレー駆動Ｕ

Ｕ１
Ｖ１

電力検出ユニット(出力制御ユニット）
HEMSコントローラ

自立出力端子台

自立運転コンセント

12【外形寸法図】【ロゴ】

COLOR ACOLOR B

C:100% M:75%
Y:0% K:0%

黒（N1）

通気孔

190±0.4

COLOR ACOLOR B80

【定格ラベル】
SPUS-30D-NX

通気孔

270±0.4550±0.7

16

SPUS-40D-NX

リモート 連系 自立

リモートPower Conditioner

連系

自立

J

抑制

抑制

ｋW kWh積算
運転
停止

運転／停止／積算表示
定格ラベル

J

SPUS-55D-NX

J

警告ラベル
配線カバー
本体
材質：鋼材
色 ：ＤＡ-１９１（セラミックホワイト）
前面パネル
材質：樹脂
色 ：ＤＡ-１９１（セラミックホワイト）
配線カバー
材質：鋼材
色 ：ＤＡ-１９１（セラミックホワイト）

通気孔

13

・製造番号のつけ方は下記のとおり○○○○○○ △ □①②③①連番6桁(000001，000002, ・・・）
②製造年西暦下１桁（2020年⇒0）③生産工場番号（9固定）④製造年が変わると6桁の連番は000001からの採番とする
・ ：フリッカ現象改善対応仕様（暫定）識別マーク

6.8【取付板寸法図】

注記
1．指示なき曲げRは最小とする。

78

55

55

82

【パワーコンディショナに取付けた状態 （背面）】

85

120

120

80

14

40

【整定値設定ラベル】

210

整定値の設定一覧＜整定値の設定手順＞
例：機器間通信選択（ othEr → rEM-A設定時）■工場出荷時は全て初期値が設定されています。
【重要】保守点検に支障を来しますので、初期値から変更した整定値には必ず下表に変更値を記入、または○印をつけて記録してください。

「運転スイッチ」停止状態
・・・
ENT ・・・

ENT を５秒長押し

設定項目
表示

・・・ 設定項目の切り替え
UP or DOWN
（項目表示）
ENT

DOWN

125

ENT

UP

（設定候補値の変更）＜整定値の一括確認手順＞
停止中または出力電力表示中
UP

保護機能

整定値
rEM-A / rEM-b / othEr / - - -－通信アドレス

1 ～ 31－

自立周波数

50 / 60Hz連系自立自動切替

on / oFF－

電圧上昇抑制レベル

107.0 / 107.5 / 108.0 / 108.5 / 109.0 / 109.5 / 110.0 / 110.5 / 111.0 / 111.5 / 112.0 / 112.5 /
113.0

V

系統過電圧レベル

110.0 / 112.5 / 115.0 / 117.5 / 120.0V

系統過電圧時限

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0秒

系統不足電圧レベル

80.0 / 82.5 / 85.0 / 87.5 / 90.0V

系統不足電圧時限

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0秒

系統周波数上昇時限
ESC

ENT

DOWN

DOWN

系統周波数低下レベル（設定値）（項目表示）

UP

DOWN

UP

DOWN

UP

50.5 / 51.0 / 51.5 / 52.0 / 52.5

Hz

60.6 / 61.2 / 61.8 / 62.4 / 63.0秒

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0
47.5 / 48.0 / 48.5 / 49.0 / 49.5

Hz57.0 / 57.6 / 58.2 / 58.8 / 59.4

系統周波数低下時限

0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0

秒

位相跳躍

6 / 8 / 10 / 12度

連系保護リレー時限

300 / 150 / 5 / oPr

秒

力率1.00 / 0.99 / 0.98 / 0.97 / 0.96 / 0.95 / 0.94 / 0.93 / 0.92 / 0.91 / 0.90 / 0.89 / 0.88 / 0.87 /0.86 / 0.85 / 0.84 / 0.83 / 0.82 / 0.81 / 0.80－

UP

基板上の部品に触れる際は、静電気により部品が壊れるおそれがあるため、必ず金属面に触れてから作業をしてください

単位

機器間通信選択

系統周波数上昇レベル

３回押し

候補値（白抜き文字は初期値）

変更値

【重要】
< 「運転スイッチ」操作前の注意 >2台以上接続する場合は必ず通信アドレスを設定してから「運転スイッチ」操作を行ってください
通信不良の原因になります

NOTES
1. 印刷文字色は黒色（マンセル N1）とする。
2. 生地は白 PET で、基材 50μｍ、ラミネート 16μｍのもの及び相当品とする。

15

BM164419276000

頁２／６
認 証 登 録 番 号 ： ＭＰ－０１８４
保 護 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 機 能

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流過電流
ACOC
直流分流出検出

17.8A
0.4秒
125mA
0.4秒

保 護 機 能

太陽電池
回路部
455V
0.3秒
50V
0.4秒

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

直流過電圧
ＤCOＶＲ
直流不足電圧DCUVR

保 護 リ レ ー の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

蓄電池
回路部
－
－
－
－

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流不足電圧
UVR

検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル

－

－

検出時限

－

－

検出レベル

周波数低下
UFR

検出レベル

50Hz
60Hｚ

検出時限

逆電力
RPR
逆電力
蓄電池GB
逆電力
電気自動車等搭載
蓄電池GB

50Hz
60Hｚ

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

検出レベル
（進相無効電力制御／出力制御）

電圧上昇抑制機能

109.0/109.0V

出力抑制値
設 定 力 率整 定 範 囲115.0V
1.0秒
80.0V
1.0秒
51.0Hz61.2Hz1.0秒
47.5Hz57.0Hz
2.0秒
－
－
－
－

周波数上昇
OFR

0A

110, 112.5, 115, 117.5, 120V
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
80, 82.5, 85, 87.5, 90V
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5Hz
60.6, 61.2, 61.8, 62.4, 63.0Hz
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5Hz
57.0, 57.6, 58.2, 58.8, 59.4Hz
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒－－－－

150, 300, 5.0秒，手動復帰
107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0,
108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5,
110.0/110.0, 110.5/110.5, 111.0/111.0,
111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5,
113.0/113.0V－（標 準 値 は、 出 荷 時 の 設 定 値 で す。）
0.95

単 独 運 転 検 出 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

能動的方式

ステップ注入付周
波数フィードバック
方式

整定値
検出レベル
検出要素
検出時限
保持時限
検出レベル
検出要素
検出時限

速 断 用 （瞬 時） 過 電 圧 の 標 準 (整 定) 値
保 護 リ レ ー
瞬時交流過電圧

検出レベル
検出時限

（認 証 証 明 書 記 載 事 項 変 更 履 歴）
別 紙 の と お り

0.95～1.00， 0.01刻み(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

検 出 方 式
受動的方式

設 定 範 囲標準値

力率一定制御 （指定力率）

電圧位相跳躍検
出方式

直流バス部(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 リ レ ー

交流過電圧
OVR

標準値
電気自動車等搭載
蓄電池回路部
－
－
－
－

8°
電圧位相
0.5秒
－
1.2Hz
周波数変動
瞬 時

整 定 範 囲6, 8, 10, 12°
－
－
－
－
－
－

（標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。）
標準値
130V
0.1秒

－
－
－
－

頁3／6
認証登録番号：MP-0184（別 紙）
認証モデルの型名：
VBPC230NC2，SSITL30E1CS，CSP30N1F，HQJP-KA30-3，SPUS-30D-NX，SPUS-30D-SN，
SPUS-30D-DM，YL-SPUS-30D 及び GP30G
特 記 事 項：FRT 要件対応，遠隔出力制御（広義）及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置の型名：別表参照
逆潮流防止用 CT の型名：別表参照
遠隔出力制御（広義）の組み合わせの詳細は別表の通りである（別表）
出力制御装置パワー
コンディショナ
（狭義）
認証モデルの
型名参照

型名

逆潮流防止用 CT
ソフトウェア
管理番号

本 CT は, 出力制御装置
が逆潮流防止制御を行う
場合に使用される。

vbpw274out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

vbpw276out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA

モニタレス出力制御装置 275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, CSPSUC,
SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, SPW275-NX, YL-SPW275,
MCSM-P03, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, EHSPTU-B, EHWQTU-B,
SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX,
LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG,
モニタレス出力制御装置 277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW277, MCSM-P05, SDU277, LP-SULH-SDC, HQJP-MUKA-4,
GP-PCM6A-TX, YLE-PCM5TX, SPW277-NX, CSPDUE, SPW277-SN,
SPW277-DM, YL-SPW277, SPW277-LP,
VBPW276, MCSM-P04, CSPDUD, HQJP-MUKA-3, GP-PCM5A-TX,
YLE-PCM4TX, SPW276-NX, SPW276T-NX, SPW276-SN, SPW276-DM,
SPW276T-DM, YL-SPW276, YL-SPW276T, LP-SULH-SDB, SPW276-LP,
EHSPTU-C, EHWQTU-C, SPW276-EX, SDU276
モニタ付出力制御装置 372 ※a(制御/計測 UT)VBPW372, VBPW372A

vbpw372out-1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)VBPM372C, VBPM371C

vbpm372cout-7

LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA,CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1

Lj-na01out-2(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(計測 UT1)

MKN732K

mkn732kout-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2

mkn7300s2out-1

C/CT-1216-061(計測 UT3)

MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061,
CTF-16-PA
C/CT-1216-061,
CTF-16-PA

蓄電用 HEMS LJ-NA01 ※a(制御 UT)

エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測 UT)MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)

MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-4(計測 UT)

MD-0038 内蔵計測回路

狭義 PCS と同じ

MD-0038＋専用リモコン単独 ※a

逆電力検出用 CT参照

頁4／6
認証登録番号：MP-0184
MD-0038＋専用リモコンシステム ※a
MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-4(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(計測 UT1)

MKN732K

mkn732kout-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2

mkn7300s2out-1

C/CT-1216-061(計測 UT3)

MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061,
CTF-16-PA

SAMG0C01, SAMGAC01

SAJT003-01－(制御 UT)

サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
補足事項

・制御 UT, 通信 UT, ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT, 計測 UT の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

頁5／6
認証登録番号：MP-0184（認証証明書記載事項変更履歴）※JET 確認書発行年月日／変更実施年月日

1.2019 年 10 月 18 日／2019 年 10 月 18 日
①認証取得者名の氏名変更：三洋電機株式会社 ソーラーシステム BU エネルギーシステム SBU②電圧上昇抑制機能の標準値及び制定範囲の表記方法の変更
標準値：109.0/109.0V
整定範囲：107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0, 108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5, 110.0/110.0,
110.5/110.5, 111.0/111.0, 111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5,113.0/113.0V③認証モデルの型名追加：GP30G④認証モデルの型名変更：HQJP-KA30-3⑤特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の型式変更⑥特記事項の変更：別表のレイアウト変更
2.2019 年 11 月 12 日／2019 年 11 月 12 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
3.2020 年 1 月 30 日／2020 年 1 月 30 日
①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_B
4.2020 年 2 月 27 日／2020 年 2 月 27 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更
5.2020 年 3 月 24 日／2020 年 4 月 1 日①認証取得者の名称変更：三洋電機株式会社 エネルギーシステム SBU
6.2020 年 5 月 19 日／2020 年 5 月 19 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の型名変更
7.2020 年 8 月 21 日／2020 年 8 月 21 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
8.2021 年 3 月 5 日／2021 年 4 月 1 日①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_C
9.2021 年 6 月 22 日／2021 年 6 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表の記載にノンファーム接続スケジュール対応を追加
10.2021 年 7 月 29 日／2021 年 7 月 29 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
11.2021 年 9 月 13 日／2021 年 9 月 13 日
①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_D
12.2021 年 9 月 22 日／2021 年 9 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
13.2021 年 11 月 26 日／2021 年 11 月 26 日
①特記事項の変更：別表に記載している逆潮流防止用 CT の追加
14.2022 年 1 月 4 日／2022 年 1 月 4 日①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加

頁6／6
認証登録番号：MP-0184
13.2022 年 6 月 22 日／2022 年 6 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載されている VBPW276 と VBPW277 を統合－以下余白－

頁２／６
認 証 登 録 番 号 ： ＭＰ－０１８６
保 護 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 機 能

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流過電流
ACOC
直流分流出検出

23.5A
0.4秒
167mA
0.4秒

保 護 機 能

太陽電池
回路部
455V
0.3秒
50V
0.4秒

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

直流過電圧
ＤCOＶＲ
直流不足電圧DCUVR

保 護 リ レ ー の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

蓄電池
回路部
－
－
－
－

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流不足電圧
UVR

検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル

－

－

検出時限

－

－

検出レベル

周波数低下
UFR

検出レベル

50Hz
60Hｚ

検出時限

逆電力
RPR
逆電力
蓄電池GB
逆電力
電気自動車等搭載
蓄電池GB

50Hz
60Hｚ

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

検出レベル
（進相無効電力制御／出力制御）

電圧上昇抑制機能

109.0/109.0V

出力抑制値
設 定 力 率整 定 範 囲115.0V
1.0秒
80.0V
1.0秒
51.0Hz61.2Hz1.0秒
47.5Hz57.0Hz
2.0秒
－
－
－
－

周波数上昇
OFR

0A

110, 112.5, 115, 117.5, 120V
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
80, 82.5, 85, 87.5, 90V
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5Hz
60.6, 61.2, 61.8, 62.4, 63.0Hz
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5Hz
57.0, 57.6, 58.2, 58.8, 59.4Hz
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒－－－－

150, 300, 5.0秒，手動復帰
107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0,
108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5,
110.0/110.0, 110.5/110.5, 111.0/111.0,
111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5,
113.0/113.0V－（標 準 値 は、 出 荷 時 の 設 定 値 で す。）
0.95

単 独 運 転 検 出 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

能動的方式

ステップ注入付周
波数フィードバック
方式

整定値
検出レベル
検出要素
検出時限
保持時限
検出レベル
検出要素
検出時限

速 断 用 （瞬 時） 過 電 圧 の 標 準 (整 定) 値
保 護 リ レ ー
瞬時交流過電圧

検出レベル
検出時限

（認 証 証 明 書 記 載 事 項 変 更 履 歴）
別 紙 の と お り

0.95～1.00， 0.01刻み(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

検 出 方 式
受動的方式

設 定 範 囲標準値

力率一定制御 （指定力率）

電圧位相跳躍検
出方式

直流バス部(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 リ レ ー

交流過電圧
OVR

標準値
電気自動車等搭載
蓄電池回路部
－
－
－
－

8°
電圧位相
0.5秒
－
1.2Hz
周波数変動
瞬 時

整 定 範 囲6, 8, 10, 12°
－
－
－
－
－
－

（標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。）
標準値
130V
0.1秒

－
－
－
－

頁3／6
認証登録番号：MP-0186（別 紙）
認証モデルの型名：
VBPC240NC2，SSITL40E1CS，CSP40N1F，HQJP-KA40-3，SPUS-40D-NX，SPUS-40D-SN，
SPUS-40D-DM，YL-SPUS-40D，GP40G，LP-P40LS-SDB，EH040P-C1 及び SPC2-IS40
特 記 事 項：FRT 要件対応，遠隔出力制御（広義）及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置の型名：別表参照
逆潮流防止用 CT の型名：別表参照
遠隔出力制御（広義）の組み合わせの詳細は別表の通りである（別表）
出力制御装置パワー
コンディショナ
（狭義）
認証モデルの
型名参照

型名

逆潮流防止用 CT
ソフトウェア
管理番号

本 CT は, 出力制御装置
が逆潮流防止制御を行う
場合に使用される。

vbpw274out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

vbpw276out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA

モニタレス出力制御装置 275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, CSPSUC,
SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, SPW275-NX, YL-SPW275,
MCSM-P03, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, EHSPTU-B, EHWQTU-B,
SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX,
LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG,
モニタレス出力制御装置 277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW277, MCSM-P05, SDU277, LP-SULH-SDC, HQJP-MUKA-4,
GP-PCM6A-TX, YLE-PCM5TX, SPW277-NX, CSPDUE, SPW277-SN,
SPW277-DM, YL-SPW277, SPW277-LP,
VBPW276, MCSM-P04, CSPDUD, HQJP-MUKA-3, GP-PCM5A-TX,
YLE-PCM4TX, SPW276-NX, SPW276T-NX, SPW276-SN, SPW276-DM,
SPW276T-DM, YL-SPW276, YL-SPW276T, LP-SULH-SDB, SPW276-LP,
EHSPTU-C, EHWQTU-C, SPW276-EX, SDU276
モニタ付出力制御装置 372 ※a(制御/計測 UT)VBPW372, VBPW372A

vbpw372out-1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)VBPM372C, VBPM371C

vbpm372cout-7

LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA,CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1

Lj-na01out-2(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(計測 UT1)

MKN732K

mkn732kout-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2

mkn7300s2out-1

C/CT-1216-061(計測 UT3)

MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061,
CTF-16-PA
C/CT-1216-061,
CTF-16-PA

蓄電用 HEMS LJ-NA01 ※a(制御 UT)

エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測 UT)MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)

MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-4(計測 UT)

MD-0038 内蔵計測回路

狭義 PCS と同じ

MD-0038＋専用リモコン単独 ※a

逆電力検出用 CT参照

頁4／6
認証登録番号：MP-0186
MD-0038＋専用リモコンシステム ※a
MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-4(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(計測 UT1)

MKN732K

mkn732kout-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2

mkn7300s2out-1

C/CT-1216-061(計測 UT3)

MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061,
CTF-16-PA

Solar Link ZERO-T2 SUI,
Solar Link ZERO – T4

1－

SAMG0C01, SAMGAC01

SAJT003-01－

NST-SP-R

PA-1.00－(制御 UT)

Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
ソーラーモニター ※a, d(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
補足事項

・制御 UT, 通信 UT, ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT, 計測 UT の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

頁5／6
認証登録番号：MP-0186（認証証明書記載事項変更履歴）※JET 確認書発行年月日／変更実施年月日

1.2019 年 10 月 18 日／2019 年 10 月 18 日
①認証取得者名の氏名変更：三洋電機株式会社 ソーラーシステム BU エネルギーシステム SBU②電圧上昇抑制機能の標準値及び制定範囲の表記方法の変更
標準値：109.0/109.0V
整定範囲：107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0, 108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5, 110.0/110.0,
110.5/110.5, 111.0/111.0, 111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5,113.0/113.0V③認証モデルの型名追加：GP40G, LP-P40LS-SDB 及び EH040P-C1④認証モデルの型名変更：HQJP-KA40-3⑤特記事項の変更：（別表）に記載している出力制御装置の型式変更⑥特記事項の変更：（別表）のレイアウト変更
2.2019 年 11 月 12 日／2019 年 11 月 12 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
3.2020 年 1 月 30 日／2020 年 1 月 30 日
①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_B
4.2020 年 2 月 27 日／2020 年 2 月 27 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更
5.2020 年 3 月 24 日／2020 年 4 月 1 日①認証取得者の名称変更：三洋電機株式会社 エネルギーシステム SBU
6.2020 年 5 月 19 日／2020 年 5 月 19 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の型名変更
7.2020 年 8 月 21 日／2020 年 8 月 21 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
8.2020 年 12 月 4 日／2020 年 12 月 4 日①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
9.2021 年 3 月 5 日／2021 年 4 月 1 日①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_C
10.2021 年 6 月 24 日／2021 年 6 月 24 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表の記載にノンファーム接続スケジュール対応を追加
11.2021 年 7 月 29 日／2021 年 7 月 29 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
12.2021 年 9 月 13 日／2021 年 9 月 13 日
①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_D
13.2021 年 9 月 22 日／2021 年 9 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
14.2021 年 11 月 26 日／2021 年 11 月 26 日
①特記事項の変更：別表に記載している逆潮流防止用 CT の追加
15.2021 年 12 月 22 日／2021 年 12 月 22 日
①認証モデルの型名追加：SPC2-IS40

頁6／6
認証登録番号：MP-0186
16.2022 年 1 月 4 日／2022 年 1 月 4 日①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
17.2022 年 1 月 28 日／2022 年 1 月 28 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加②特記事項の変更：別表の記載に契約容量換算（拡張型）機能に対応を追加
18.2022 年 6 月 22 日／2022 年 6 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載されている VBPW276 と VBPW277 を統合－以下余白－

頁２／６
認 証 登 録 番 号 ： ＭＰ－０１８５
保 護 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 機 能

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流過電流
ACOC
直流分流出検出

32.1A
0.4秒
230mA
0.4秒

保 護 機 能

太陽電池
回路部
455V
0.3秒
50V
0.4秒

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

直流過電圧
ＤCOＶＲ
直流不足電圧DCUVR

保 護 リ レ ー の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

蓄電池
回路部
－
－
－
－

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流不足電圧
UVR

検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル

－

－

検出時限

－

－

検出レベル

周波数低下
UFR

検出レベル

50Hz
60Hｚ

検出時限

逆電力
RPR
逆電力
蓄電池GB
逆電力
電気自動車等搭載
蓄電池GB

50Hz
60Hｚ

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

検出レベル
（進相無効電力制御／出力制御）

電圧上昇抑制機能

109.0/109.0V

出力抑制値
設 定 力 率整 定 範 囲115.0V
1.0秒
80.0V
1.0秒
51.0Hz61.2Hz1.0秒
47.5Hz57.0Hz
2.0秒
－
－
－
－

周波数上昇
OFR

0A

110, 112.5, 115, 117.5, 120V
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
80, 82.5, 85, 87.5, 90V
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5Hz
60.6, 61.2, 61.8, 62.4, 63.0Hz
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5Hz
57.0, 57.6, 58.2, 58.8, 59.4Hz
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒－－－－

150, 300, 5.0秒，手動復帰
107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0,
108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5,
110.0/110.0, 110.5/110.5, 111.0/111.0,
111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5,
113.0/113.0V－（標 準 値 は、 出 荷 時 の 設 定 値 で す。）
0.95

単 独 運 転 検 出 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

能動的方式

ステップ注入付周
波数フィードバック
方式

整定値
検出レベル
検出要素
検出時限
保持時限
検出レベル
検出要素
検出時限

速 断 用 （瞬 時） 過 電 圧 の 標 準 (整 定) 値
保 護 リ レ ー
瞬時交流過電圧

検出レベル
検出時限

（認 証 証 明 書 記 載 事 項 変 更 履 歴）
別 紙 の と お り

0.95～1.00， 0.01刻み(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

検 出 方 式
受動的方式

設 定 範 囲標準値

力率一定制御 （指定力率）

電圧位相跳躍検
出方式

直流バス部(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 リ レ ー

交流過電圧
OVR

標準値
電気自動車等搭載
蓄電池回路部
－
－
－
－

8°
電圧位相
0.5秒
－
1.2Hz
周波数変動
瞬 時

整 定 範 囲6, 8, 10, 12°
－
－
－
－
－
－

（標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。）
標準値
130V
0.1秒

－
－
－
－

頁3／6
認証登録番号：MP-0185（別 紙）
認証モデルの型名：
VBPC255NC2，SSITL55E1CS，CSP55N1F，HQJP-KA55-3，SPUS-55D-NX，SPUS-55D-SN，
SPUS-55D-DM，YL-SPUS-55D，GP55G，LP-P55LS-SDB，EH055P-C1 及び SPC2-IS55
特 記 事 項：FRT 要件対応，遠隔出力制御（広義）及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置の型名：別表参照
逆潮流防止用 CT の型名：別表参照
遠隔出力制御（広義）の組み合わせの詳細は別表の通りである（別表）
出力制御装置パワー
コンディショナ
（狭義）
認証モデルの
型名参照

型名

逆潮流防止用 CT
ソフトウェア
管理番号

本 CT は, 出力制御装置
が逆潮流防止制御を行う
場合に使用される。

vbpw274out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

vbpw276out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA

モニタレス出力制御装置 275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, CSPSUC,
SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, SPW275-NX, YL-SPW275,
MCSM-P03, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, EHSPTU-B, EHWQTU-B,
SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX,
LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG,
モニタレス出力制御装置 277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW277, MCSM-P05, SDU277, LP-SULH-SDC, HQJP-MUKA-4,
GP-PCM6A-TX, YLE-PCM5TX, SPW277-NX, CSPDUE, SPW277-SN,
SPW277-DM, YL-SPW277, SPW277-LP,
VBPW276, MCSM-P04, CSPDUD, HQJP-MUKA-3, GP-PCM5A-TX,
YLE-PCM4TX, SPW276-NX, SPW276T-NX, SPW276-SN, SPW276-DM,
SPW276T-DM, YL-SPW276, YL-SPW276T, LP-SULH-SDB, SPW276-LP,
EHSPTU-C, EHWQTU-C, SPW276-EX, SDU276
モニタ付出力制御装置 372 ※a(制御/計測 UT)VBPW372, VBPW372A

vbpw372out-1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)VBPM372C, VBPM371C

vbpm372cout-7

LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA,CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1

Lj-na01out-2(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(計測 UT1)

MKN732K

mkn732kout-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2

mkn7300s2out-1

C/CT-1216-061(計測 UT3)

MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061,
CTF-16-PA
C/CT-1216-061,
CTF-16-PA

蓄電用 HEMS LJ-NA01 ※a(制御 UT)

エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測 UT)MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)

MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-4(計測 UT)

MD-0038 内蔵計測回路

狭義 PCS と同じ

MD-0038＋専用リモコン単独 ※a

逆電力検出用 CT参照

頁4／6
認証登録番号：MP-0185
MD-0038＋専用リモコンシステム ※a
MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-4(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705

mkn713out-7(計測 UT1)

MKN732K

mkn732kout-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2

mkn7300s2out-1

C/CT-1216-061(計測 UT3)

MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061,
CTF-16-PA

Solar Link ZERO-T2 SUI,
Solar Link ZERO – T4

1－

SAMG0C01, SAMGAC01

SAJT003-01－

NST-SP-R

PA-1.00－(制御 UT)

Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
ソーラーモニター ※a, d(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
補足事項

・制御 UT, 通信 UT, ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT, 計測 UT の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

頁5／6
認証登録番号：MP-0185（認証証明書記載事項変更履歴）※JET 確認書発行年月日／変更実施年月日

1.2019 年 10 月 18 日／2019 年 10 月 18 日
①認証取得者名の氏名変更：三洋電機株式会社 ソーラーシステム BU エネルギーシステム SBU②電圧上昇抑制機能の標準値及び制定範囲の表記方法の変更
標準値：109.0/109.0V
整定範囲：107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0, 108.5/108.5, 109.0/109.0, 109.5/109.5, 110.0/110.0,
110.5/110.5, 111.0/111.0, 111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5,113.0/113.0V③認証モデルの型名追加：GP55G, LP-P55LS-SDB 及び EH055P-C1④認証モデルの型名変更：HQJP-KA55-3⑤特記事項の変更：（別表）に記載している出力制御装置の型式変更⑥特記事項の変更：（別表）のレイアウト変更
2.2019 年 11 月 12 日／2019 年 11 月 12 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
3.2020 年 1 月 30 日／2020 年 1 月 30 日
①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_B
4.2020 年 2 月 27 日／2020 年 2 月 27 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更
5.2020 年 3 月 24 日／2020 年 4 月 1 日①認証取得者の名称変更：三洋電機株式会社 エネルギーシステム SBU
6.2020 年 5 月 19 日／2020 年 5 月 19 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の型名変更
7.2020 年 8 月 21 日／2020 年 8 月 21 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
8.2020 年 12 月 4 日／2020 年 12 月 4 日①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
9.2021 年 3 月 5 日／2021 年 4 月 1 日①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_C
10.2021 年 6 月 24 日／2021 年 6 月 24 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表の記載にノンファーム接続スケジュール対応を追加
11.2021 年 7 月 29 日／2021 年 7 月 29 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
12.2021 年 9 月 13 日／2021 年 9 月 13 日
①ソフトウェア管理番号の変更：NC2_D
13.2021 年 9 月 22 日／2021 年 9 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
14.2021 年 11 月 26 日／2021 年 11 月 26 日
①特記事項の変更：別表に記載している逆潮流防止用 CT の追加
15.2021 年 12 月 22 日／2021 年 12 月 22 日
①認証モデルの型名追加：SPC2-IS55

頁6／6
認証登録番号：MP-0185
16.2022 年 1 月 4 日／2022 年 1 月 4 日①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
17.2022 年 1 月 28 日／2022 年 1 月 28 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加②特記事項の変更：別表の記載に契約容量換算（拡張型）機能に対応を追加
18.2022 年 6 月 22 日／2022 年 6 月 22 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載されている VBPW276 と VBPW277 を統合－以下余白－