Q-204-588

取

扱 説

明 書

ソフトスペックタイププラグイントランスデューサ
アナログバックアップトランスデューサ
CAMTP1

Q-204-588

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
 周囲温度 0～55℃、湿度 5～90％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 1000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。また、表面温度上昇によるケースの変形が起こることがあります。
 取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 活線状態でやむを得ず出力を点検する際は、入力及び補助電源端子に出力配線及び人体が触れないように注意してください。(電圧出力は短絡しないでください。電流出力は、オープンになると約 25V の電圧が発生します。)
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-40～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

Q-204-588目

次

安全上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2.2 取付時の注意事項 ･･････････････････････････････････････････････････････

3

2.3 集合取付要領 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.4 DIN レールとの着脱方法 ････････････････････････････････････････････････

4

2.5 結線図 ････････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.6 結線時の注意事項 ･･････････････････････････････････････････････････････

5

2.7 正しくご使用いただくための注意事項 ････････････････････････････････････

5

2.8 出力切換え ････････････････････････････････････････････････････････････

6

2.9 入出力追従動作及び UP，DOWN 動作例 ･････････････････････････････････････

6

2.10 校正 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

3. パラメータ設定及び表示
3.1

設定及び確認方法 ･････････････････････････････････････････････････････

7

3.2

設定値及び表示値一覧 ･････････････････････････････････････････････････

9

4. 動作原理
4.1 構成図 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 10
4.2 動作説明 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 10
5. トラブルシューティング ･･･････････････････････････････････････････････････ 10
6. 仕様及び性能
6.1 仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
6.2 定格 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
6.3 UR-1 精密抵抗ユニット ･････････････････････････････････････････････････ 11
6.4 性能 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 126.5 形名構成 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 12

2

Q-204-588

1. 製品概要
本製品は、コンピュータや PID コントローラの DOWN 時に、出力をバックアップする機能を有する、小型プラグイン
構造のトランスデューサです。本製品の補助電源停電保持機能（HOLD 機能）は 2 種類の選択が可能です。
HOLD 機能 0 ････ 補助電源停電時の出力保持無し。補助電源復電時、リセット（0％出力）スタート。
HOLD 機能 1 ････ 補助電源停電時の出力保持有り。補助電源復電時、停電前の出力値からスタート。
また、本製品の出力は AUTO モード時、入力に追従応答します。追従速度は、0～30s/F.S でプログラミングユニットにて 1s ステップで任意に設定できます。MAN．モード時は制御入力の UP・DOWN 信号に追従応答します。
追従速度は、UP・DOWN 共に 20s（固定）／F.S です。

1.1 特長 許容差は±0.25％。高精度の演算トランスデューサです。
 入力、出力、電源間は耐圧 AC1500V 設計。安心してご使用いただけます。
 プログラミングユニット（CCM-1）により、HOLD 機能の変更及び入出力追従の応答時間の変更が可能です。
また、ループテスト用の疑似出力が可能です。
 プログラミングユニット（CCM-1）による設定値は、不揮発性 RAM に格納していますので、停電に際しても保障されます。
 出力切換え機能付きの場合、出力は裏面スイッチにて、4～20mA 又は 1～5V としてご使用できます。

2. 取扱説明
2.1 外形寸法図(ソケット：11PFA)
133
(29)

104

50
40±0.2

76
84

80
87

50

MAX.

6

BIAS

4

2-φ4.5穴

7.8

MAX.調整VR

UR-1

27

BIAS調整VR

注(１) 電流入力用精密抵抗ユニット 形名：UR-1 (オプション)
ご指定によりオムロン(株)製 11PFA-W （ W セムス）も用意しています。
(ご注文時にご指定ください。)

2.2 取付時の注意事項
取付に際し設置場所の環境条件は機械的振動、塵埃及び腐食性ガスが少なく、また、付近に大電流母線や可飽和リア
クトル等による強電磁界の影響がない屋内を選定してください。取付姿勢は特に制限はありません。
取付方法は 35mm 幅 DIN レールによる取付けと、ねじによる取付けが選択できます。
パネルには M4 ねじで取付けてください。
(ただし、ねじは付属していません。また、ねじの締付けトルクは 1.0～1.3N･m としてください。)
横並び相互間隔及び、上下間隔は放熱と配線スペースを考慮し、2.3 項の集合取付要領以上の空間を設けてください。
端子裸充電部と周囲の金属パネルとの空間距離は 10mm 以上確保してください。
3

Q-204-588

2.3 集合取付要領（単位 mm）
レール取付の場合

パネル取付の場合

レールはIEC,DIN規格の35mm幅レール(強化型)をご使用ください。
空気の自然対流による放熱を考慮して上記以上の空間距離を設けてください。

2.4 DIN レールとの着脱方法<注意> 本体部をソケットから取外し、又は取付けの際、危険防止のため必ず電源及び入力信号を遮断してから実施してください。
(2) 本体とソケット固定方法
本体のラベルの文字が正しく読める方向にして、まっすぐ差し込み、奥まで差し込んだ後にソケットについている黄色いストッパーで本体を固定してください。

(1) ソケット固定方法
ソケット底面のスライダーを下側にして、爪をレールに引っ掛けてから、ソケット下部を図の矢印方向に押し込んで固定してください。

スライダー

ストッパー

(4) ソケットを外す方法
ソケットのスライダーの溝にドライバーを差し込み、図の矢印方向に引きながらソケット下部を手前に引いて外してください。

(3) ソケットから本体を取り外す方法
ストッパーを外し、本体をまっすぐ手前に引き抜いてください。

<注意>
本体を斜めに抜き差しすると端子が曲がり、ソケットとの接触不良などの障害の原因となります。

4

ドライバー

Q-204-588

2.5 結線図
AUX.
SUPPLY INPUT
－ ＋
8

7

6

5
4

SOCKETCOM
AUTO/MAN.

93

10 11 12

＋ －OUTPUT

DOWN
UP・( ) 内の極性は補助電源が DC の場合です。
・端子ねじの締付けトルクは M3.5 ねじで 0.7～0.9N･m です。
・制御入力接点は 4 番端子 (－) コモンとなっています。

2.6 結線時の注意事項
 入力と出力の配線を分離し、ノイズに対する配慮を実施してください。また、ノイズ源となる電力線及び急峻な電圧、電流がある線とはできるだけ離してください。特に、ノイズの著しい環境下においてはシールド線をご使用ください。
 制御入力信号 AUTO/MAN.、UP, DOWN の接点を全て短絡させた場合、性能の保障は範囲外とします。
ただし、全て短絡させても本製品は故障しません。

2.7 正しくご使用いただくための注意事項
本製品の性能を満足するためには、下記条件でご使用ください。
(1) 出力負荷は銘板表示の負荷抵抗範囲内でご使用ください。負荷抵抗値が範囲を超えた場合、誤差大となるばかり
でなく、本製品に負担がかかります。
特に、電圧出力における出力短絡は、できるだけ短時間で正常に戻してください。
なお、電流出力については出力オープンで使用しても本製品が破損することはありません。(電流出力オープン時、
約 25V の電圧を発生します。)(2) 出力外部調整は、BIAS：定格出力値の±5％，MAX.：定格出力値の±5％調整可能です。
接続機器とのマッチングなどで調整が必要な場合のみご利用ください。(校正方法をご参照ください)
調整 VR は強く回さないでください。無理に回しますと破損し、正しい計測ができなくなります。
(3) 本製品は別売のプログラミングユニットにより、HOLD 機能の変更及び入出力追従の応答時間の変更及び表示、
入力値の表示ほかが可能です。操作方法は 3 項のパラメータ設定方法をご参照ください。
また、プログラミングユニットで本製品の設定値（HOLD、SPEED）を変更された場合、本製品に添付されている
未記入のパラメータ表に変更した設定値を記入し、本製品に貼られているパラメータ表の上から新しいパラメー
タ表を貼付けてください。
(4) プログラミングユニットのプラグを本製品に差し込んでいる際、本製品は計測を中止します。
また、出力はプログラミングユニットのプラグを差し込む瞬間の値で保持します。
なお、設定を変更するとき以外はプラグを差し込まないでください。
(5) 本製品は増幅器を用いています。補助電源が定格電圧の 85％以下に下がりますと、著しく誤差を生じますのでご注意ください。
(6) 本製品のアナログ入力信号のコモン（6 番端子）と制御入力信号のコモン（4 番端子）間に約 DC12V の電圧差が発生します。このためアナログ入力のコモンと制御入力のコモンは同電位ではありませんので絶縁信号としてください。
(7) 制御入力信号 AUTO／MAN.、UP，DOWN の接点を全て短絡させた場合、性能保障の範囲外とします。
ただし、全て短絡させても本製品は故障しません。
(8) 本製品の制御入力信号 MAN.モード時、出力は UP，DOWN 信号に追従しますが、UP 信号を接点短絡し続けると出力は 125％まで上がります。DOWN 信号を接点短絡し続けた場合の出力は 0％となります。
出力が 125％まで上がり、不都合が生じる際には本製品とアナログリミッタを組合せて使用してください。
弊社推奨品アナログリミッタ：形名 ALTP
(9) 本体をソケットに取付ける際は、必ずストッパーで本体を固定してください。

5

Q-204-588

2.8 出力切換え (出力形式 Ｈ )出力切換え機能付きをご指定の場合には、出力 DC4～20mA と DC1～5V の切換え用スイッチが本体裏面に付いています。
仕様により下記を参照のうえ、切換えてください。ご指定が無い場合は DC4～20mA に設定して出荷しています。
調整用ドライバー：先端幅 1.6～2.0mm マイナスドライバー(切換え方法) 背面スイッチ図① DC4～20mA 出力の設定～～② DC1～5V 出力の設定
貼銘板
本体裏面図 (ソケットを外した状態)<注意> スイッチの組合せを［左・右］又は［右・左］に設定すると、出力が異常になりますのでご注意ください。

2.9 入出力追従動作及び UP，DOWN 動作例
接点短絡 (AUTO)(AUTO)
接点短絡 (MAN.)

AUTO/MAN.
接点短絡
UP
接点短絡
DOWN
100％
入力

0％
20mA

4mA
出力
(HOLD=1)
出力(HOLD=0)

補助電源

20mA
0mA

20mA

4mA
T1

0mA 4mA

T2

100％
停電

0％

復電

T1=30s (CCM-1 にて 0～30 秒設定可能)
T2=20s (固定) MAN.モード時、UP 信号を接点短絡し続けると、出力は 125％まで上がります。
DOWN 信号を接点短絡し続けた場合の出力は 0％となります。

高精度直流電圧電流発生器(～)(～) (-) (+)
+
入力
6 5
8 7

2.10 校正電源

 校正回路は、右側の図を参考にしてください。
 電源印加後、数分間予備通電します。予備通電後、校正に入ります。
 最小出力に相当する入力印加時、最小出力になるようBIAS VRにて調整します。
次に、最大出力に相当する入力印加時、最大出力となるようMAX. VRにて調整します。
上記を再度確認します。出力が合っていれば校正終了です。
(調整用ドライバー：先端幅1.8～2.3mm プラス又はマイナスドライバー)

4

3

9

出力

6

AUTO
/MAN.

SOCKET

10 11+(+) (-)
デジタル
電圧計

COM

1

2

DOWN
UP

Q-204-588

3. パラメータ設定及び表示
3.1 設定及び確認方法
本製品は別売のプログラミングユニット（CCM-1）により、HOLD 機能の変更及び入出力追従速度の変更及び表示、
入力値の表示が可能です。操作方法は下記をご参照ください。
なお、設定値及び表示値については下記一覧表をご覧ください。
操作方法(1) スライドカバーを押し上げて、プログラミングユニット（CCM-1）の通信ケーブルを接続してください。
(2) パラメータの設定値変更又は設定値を確認してください。
 設定値を変更する場合(例) HOLD＝0 から HOLD＝1 に変更する場合
No.
1

2

3

キー操作
MODE

液晶表示

キーを押して、モード数値を入力する状態にします。

数字キーを使ってモードの上位 ０と下位 １を入力します。

数字キーを使ってアイテムの上位 ０と下位 １を入力します。

Ｍ
Ｉ
Ｍｏｄｅ

Ｓ０

Ｍ
Ｉ
Ｍｏｄｅ？

Ｓ０

Ｍ０１ Ｉ
Ｉｔｅｍ？

Ｓ０

Ｍ０１ Ｉ
Ｉｔｅｍ？

Ｓ０

Ｍ０１

Ｉ

０

０
０１

Ｓ０

4

モードとアイテムの指定されたデータが伝送され表示します。

Ｍ０１ Ｉ ０１
ＭＴＳＷ：ＤＩＳＰ

Ｓ０
ＭＯＤＥ

5

DATA キーを押して、右図のようにデータ内容が消えることを確認
します。

Ｍ００ Ｉ
ＭＴＳＷ：

０１

Ｓ０

Ｍ０１ Ｉ
ＭＴＳＷ：

０１

Ｓ０

6

7

数字キーにて １ を入力後、キーを押すと、データ変更可能状態“ WRITE MODE ”となります。

ITEM

２ ８ (数字キー) もしくは

DOWN

キーを使ってU P

ITEM を“28”に設定し、データを表示させます。

Ｍ００ Ｉ ００
Ｓ０ＯＫ
ＭＴＳＷ：ＷＲＩＴＥ ＭＯＤＥ
Ｍ０１ Ｉ
ＨＯＬＤ

２８

Ｓ０

２８

Ｓ０

キーを操作し、設定できる範囲内にて、データを入力します。
(この場合は １ を押します)

Ｍ０１ Ｉ
ＨＯＬＤ

２８

Ｓ０

データを入力後、

Ｍ０１ Ｉ
ＨＯＬＤ

２８

DATA

9

ＯＫ
０

現在の設定値が表示されます

Ｍ０１ Ｉ
ＨＯＬＤ

8

10

１

キーを押して、設定データ内容が消えることを確認します。

キーにてデータを登録します。

１
Ｓ０

ＯＫ
１

(OK 表示されたとき、登録が完了します)
0 から 1 に変更された

11

次に UP, DOWN キーで ITEM 29 (SPEED) にします。
手順 7～10 の操作を行い、SPEED のデータを登録します。

7－

Q-204-588

 設定値を確認する場合(例) HOLD の設定値を確認する場合
No.
キー操作
1

2

MODE

液晶表示

キーを押して、モード数値を入力する状態にします。

数字キーを使ってモードの上位 ０と下位 １を入力します。

3

数字キーを使ってアイテムの上位 ０と下位 １を入力します。

4

モードとアイテムの指定されたデータが伝送され表示します。

5

ITEM

２ ８ (数字キー) もしくは

DOWN

キーを使ってU P

ITEM を“28”に設定し、データを表示させます。

6

Ｍ
Ｉ
Ｍｏｄｅ？

Ｓ０

Ｍ
Ｉ
Ｍｏｄｅ？

Ｓ０

Ｍ０１ Ｉ
Ｉｔｅｍ？

Ｓ０

Ｍ０１ Ｉ
Ｉｔｅｍ？

Ｓ０

Ｍ０１

Ｉ

０

０
０１

Ｓ０

Ｍ０１ Ｉ ０１
ＭＴＳＷ：ＤＩＳＰ

Ｓ０
ＭＯＤＥ

Ｍ０１ Ｉ
ＨＯＬＤ

Ｓ０

２８

ＯＫ
０

現在の設定値が表示されます

また、手順 5 の操作において、各々の ITEM 番号を設定することで、各パラメータの設定値の確認ができます。

8－

Q-204-588

3.2 設定値及び表示値一覧
アナログバックアップトランスデューサの設定値及び表示値
モード アイテム 表示値/設定値 バイト数
設定項目
00
伝送ラインチェック設定値
101
設定値変更マスク02
入力表示（％）
03
04
05
出力％表示及びループテスト用擬似出力
06
2
表示値
07
08
09
10
20
10
21
22
01
23
24
1
25
26
27
28
HOLD 機能（HOLD）
29
入出力追従速度（SPEED)
設定値
30
31
32
2
33
34
35
|
99

設定範囲

0 又は 10～30/F.S

 製品出荷時の仕様
下記内容の設定値で出荷します。パラメータ表は本体に貼られています。また、未記入のパラメータ表が１枚添付されますので、プログラミングユニットにて設定変更された場合は、未記入のパラメータ表に設定値を記入して本体に貼り付けてください。
 出荷時本体に貼られているパラメータ表
PARAMETER
No.
DATA
HOLD
0
SPEED
10s

 未記入のパラメータ表 (出荷時に１枚添付されています)
PARAMETER
No.
DATA
HOLD
SPEED
s

9

Q-204-588

4. 動作原理
4.1 構成図プログラミングユニット

伝送

CCM-1 との接続コネクタ
(＋) ⑤
増幅回路

INPUT

パルス幅

パルス

変調

カウンタ

(－) ⑥

CPU 演算

絶縁パルス

パルス幅

トランス

復調

⑩ (＋)
出力回路

OUTPUT

⑪ (－)

基準
不揮発性

クロック

RAM

P12

UP

各部へ

①

DOWN

電源回路

絶縁

⑦ (＋) AUX.

変圧器

⑧ (－) SUPPLY②
AUTO/MAN.

③

COM

④
N12

4.2 動作説明
入力端子から与えられた信号は、増幅回路にて一定の電圧に増幅し、パルス幅変調され、基準クロックとパルスカウ
ンタによりパルス幅として CPU に読み込みます。
CPU ではパルス幅を入力信号に換算し、定められたパルス幅を出力します。
このパルス幅を、絶縁パルストランスにて入－出力を絶縁し、パルス幅復調にて一定の電圧に変換されます。
この電圧を出力回路にて必要電圧まで増幅し、更に定電圧又は定電流出力としています。
また、CPU 部にて制御入力信号を監視しており、AUTO/MAN. 信号を接点短絡で出力は入力に追従、AUTO/MAN. 信号を接点開放で、UP･DOWN 信号に追従する判断をしています。

5. トラブルシューティング
異常現象
出力が出ない推定原因

解決法

電源入力が印加されていない

電源入力確認、印加する本製品の故障本製品の修理負荷抵抗が範囲をオーバしている

負荷抵抗を規定範囲内とする

電源電圧が規定範囲内でない

電源電圧を確認し、規定範囲内とする

入力が異常

入力値を確認、正常入力とする

本製品の故障本製品の修理出力誤差 (誤差小)

出力の経年変化

出力再校正

プログラミングユニットによる設定ができない

プログラミングユニットの故障

プログラミングユニットを換える

本製品の故障本製品の修理出力が異常 (誤差大)10

Q-204-588

6. 仕様及び性能
6.1 仕様記号

入力 (入力抵抗) (２)記号記号

補助電源 (変動範囲) [消費 VA]

A1

DC0～1OmV (約 1MΩ)1

DC0～100mV (200Ω以上)

1AC100V (+10％，-15％)，50/60Hz [3.0VA]

A2

DC0～50mV (約 1MΩ)2

DC0～1V(200Ω以上)

2

AC110V (+10％，-15％)，50/60Hz [3.0VA]

A3

DC0～60mV (約 1MΩ)3

DC0～5V(1kΩ以上)3AC200V (+10％，-15％)，50/60Hz [3.0VA]

A4

DC0～100mV (約 1MΩ)4

DC0～10V(2kΩ以上)4AC220V (+10％，-15％)，50/60Hz [3.0VA]

A5

DC0～1V5

DC1～5V(1kΩ以上)5

DC 24V (+10％，-15％)

0

上記以外

(約 1MΩ)出力 (負荷抵抗) (２)A6

DC0～5V(約 1MΩ)A

DC0～1mA(12kΩ以下)

A7

DC0～10V(約 1MΩ)B

DC0～5mA(2.4kΩ以下)

A8

DC1～5V(約 1MΩ)C

DC0～10mA (1.2kΩ以下)

C1

DC0～10μA (約 100mV)D

DC0～16mA (750Ω以下)

C2

DC0～100μA(約 100mV)E

DC1～5mA

C3

DC0～1mA(約 100Ω)F

DC4～20mA (750Ω以下)

C4

DC0～5mA(約 100Ω)

DC4～20mA

DC1～5VC5

DC0～10mA (約 100Ω)

H(800Ω以下)(250kΩ以上)

C6

DC0～16mA (約 100Ω)C7

DC4～20mA (約 100Ω)

0

上記以外

OO

[3.5W](3kΩ以下)スイッチ切換え

上記以外
２

注( ) ±入力、±出力は製作できません。

6.2 定格項目
制御入力

仕様
UP (a 接点)、DOWN (a 接点)、AUTO／MAN. (b 接点)

制御入力接点開閉電圧電流DC24V (DC20～26V)，7mA (5～7.5mA)

入出力追従応答

UP・DOWN 追従応答

HOLD 機能

AUTO/MAN.信号

備考
本製品の補助電源が定格電圧の場合 DC22～26V，6.5～7.5mAの範囲となります。

0～30s±1s/F.S (CCM-1 にて 1s ステップ任意設定可能)
標準出荷時 10s にセット
UP 信号
接点短絡で出力増加
UP と DOWN の優先順序はあり
20s±1s（固定）/F.S
ません。
UP と DOWN 共に接点短絡時、DOWN 信号 接点短絡で出力減少
出力は変化しません。
20s±1s（固定）/F.S
補助電源停電時の出力保持無し
0
HOLD＝0 か 1 は CCM-1 にて復電時リセットスタート
任意設定可能補助電源停電時の出力保持あり
標準出荷時 HOLD＝0 にセット
1
復電時停電前の出力値からスタート
AUTO モード接点短絡で、出力は入力に追従応答します。
MAN.モード接点開放で、出力は UP、DOWN、信号に追従応答します。

6.3 UR-1 精密抵抗ユニット (別売品)
電流入力にて活線状態から本製品を取外したときに、オープンにならないよう、オプションとして UR-1（精密抵抗ユニット）をソケットに接続し、電圧信号にてご使用ください。
UR-1 を使用する場合、本製品の入力は電圧入力でご指定ください。
入力電流信号と UR-1 の抵抗値に対する入力電圧
入力電流信号
DC0～1mA
DC0～10mA
DC0～16mA
UR-1 抵抗値
10Ω
DC0～10mV
DC0～100mV DC0～160mV
50Ω
62.5Ω
DC0～1V100Ω
DC0～100mV DC0～1V
250Ω
500Ω
DC0～5V1kΩ
DC0～1V
DC0～10V

11

DC0～20mA

DC2～10mA

DC0～200mV
DC0～1V

DC20～100mV DC40～200mV DC100～500mV
DC100～500mV DC0.2～1V
DC0.5～2.5V
DC0.25～1.25V

DC0～5V
DC0～10V

DC4～20mA

DC0.4～2V
DC1～5V
DC1～5V

DC10～50mA

DC1～5VQ-204-588

6.4 性能
項目

条件

許容差

許容限度
±0.25％ (３)出力スパンに対する％自己加熱の影響
温度の影響
負荷抵抗の影響
補助電源の影響
応答時間 (SPEED=0s)
入出力追従応答精度(設定は CCM-1 による)
UP，DOWN 追従応答精度

通電 1～3 分後と 30～35 分後の出力値の差

0.25％

23±10℃変化させたときの出力値の差

0.25％

定格出力負荷範囲の中心値の出力値と、負荷範囲の全域で変化させたときの出力値との差の最大値

0.125％ (４)定格電圧と定格電圧+10％、-15％変化させたときの出力値の差

0.125％

最終定常値の 90％に達する時間

0.4 秒以下
0～30s (設定可能)±1s
20s（固定）±1s

0～フルスケールに達する時間
0～フルスケールに達する時間

出力リプル

出力スパンに対する％

1％P-P 以下

諸特性

JIS C 1111：1989 に準拠

－

過電圧強度

入力

定格電圧の 2 倍 10 秒、1.2 倍連続

補助電源

定格電圧の 1.5 倍 10 秒、1.2 倍連続

入力

定格電流の 10 倍 5 秒、1.2 倍連続

過電流強度

異常なし

電気回路一括と外箱間
絶縁抵抗

入力・出力端子と補助電源端子間

DC500V

50MΩ以上入力端子と出力端子間電気回路一括と外箱間
商用周波耐電圧AC2000V (50/60Hz) 1 分間

入力・出力端子と補助電源端子間

AC1500V (50/60Hz) 1 分間

入力端子と出力端子間
雷インパルス耐電圧
振動
衝撃
出力の外部調整

電気回路一括と外箱間
5kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回
X, Y, Z 方向に、振動数 16.7Hz、複振幅 4mm (21.9m/s2) の振動を各 1 時
間加える
X, Y, Z 方向に対し 294m/s2 の衝撃を正逆各 3 回加える

使用温湿度範囲±5％調整可能
演算結果が過大出力となった場合、出力を定格の 125％に制限します。
演算結果が過小出力となった場合、出力を定格の 0％に制限します。
0～55℃ ，5～90％ RH (結露しないこと)

保存温度範囲-40～+70℃

出力範囲

外観色
外箱の材質
質量
製品保証期間本体、ソケット：マンセル N1.5 (黒色) ，前面板：藍色
本体

難燃性 ABS 樹脂

前面板

アルミ

ソケット

ガラス入り PBT 樹脂

AC 電源：500g ，DC 電源：400g
製品納入後 1 年間

３

注( ) 入力電圧 50mV 未満、入力電流 100μA 未満は、許容差±0.5％となります。
注(４) H 仕様の場合、電流出力 0.125％、電圧出力 0.25％となります。

6.5 形名構成
ＣＡＭＴＰ１－ (1) (2) (3)(1) 入力(2) 出力(3) 補助電源

6.1 仕様をご参照ください。

12

異常なし
異常なし
異常なし
異常なし

Q-204-588

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５ ）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

作成 2017/11/24

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３
Rev. F13