ネポングリーンパッケージ室内機据付説明書
NGP10１０T-N

013475000C
電気工事の方法は、裏面をご覧ください。
室外機の据付方法及び冷媒配管工事方法は、室外機付属の説明書をご覧ください。
試運転については、据付説明書「Ⓔ 試運転操作」
を必ずお読みのうえ、室外機付属の説明書に従ってください。
省エネハイブリッド制御盤（NT-650）は別途ご購入ください。
省エネハイブリッド制御盤1台につき、NGP1010T（室内機+室外機のセット）
8台まで接続可能です。

安全上のご注意●据付工事は、
この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、 警告 、 注意 に区分していますが、誤った据付をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に 警告 の欄にまとめて記載しています。
注意 の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●据付工事完了後、試運転を行い、異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの方法を説明してください。 また、この据付説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

警 告●据付は、販売店又は専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。
●据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に行ってください。据付に不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
●グリーンパッケージをハウスへ据付の場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据付てください。万一冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据付は、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、転倒による事故の原因になることがあります。
●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行ってください。据付工事に不備があると、転倒等による事故の原因になることがあります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術標準」、｢内線規程」、及び据付説明書に従って施工し，必ず専用回路を使用してください。
電気回路容量不足や据付不備があると感電、火災の原因になります。
●配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないようクランプで確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●配線は、浮き上がらないように整形し、制御箱の扉・サービスパネルを確実に取付けてください。取付けが不完全な場合は発熱、火災の原因になります。
●グリーンパッケージの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させないでください。空気等が混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂、ケガの原因になります。
●設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品を使用してください。当社の指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、感電、冷媒漏れ、能力不足、制御不良の原因になります。
●ドレン配管は硫黄系ガス等・有毒ガスの発生する排水溝に直接いれないでください。ハウス内に有毒ガスが流入し、中毒や酸素欠乏になる恐れがあります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスがハウス内に漏れ、直火形炭酸ガス発生機、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内機の搬入は、重量に適合した1インチパイプを所定の穴に通して行ってください。搬入方法に不備があると室内機が落下し、死亡や重傷の原因になります。
●据付時やサービス時など機器内部の作業を行う場合は電源を切ってから行ってください。感電の原因になります。

注意

お願い○下記に示すような場所での据付、使用は避けてください。
油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）
は、
熱交換器の性能低下・腐食、
プラスチック部品の破損の原因となります。
腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、
ガソリンなど）の発生、滞留の可能性のある場所は、熱交換器の腐食、
プラスチック部品の破損の原因となります。
又、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くはノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
潮風が当たる所（海浜地区）
での据付、使用は避けてください。外板、熱交の腐食の原因になります。
農薬散布時には、機器にカバーを掛けるなどして、農薬が直接機器に掛らないようにしてください。

お問い合わせ窓口のご案内

1

室内機の据付場所の選定

1.室内機の据付＆メンテナンススペース

2.据付場所は下記条件に合う場所をお客様の承認を得て選んでください。

（メンテナンス時ならびに能力確保のための最小スペースです）●室内機の振動が建物に伝わるのを防ぐため、壁面に接触させないようにしてください。
（コンクリートブロック含む）
また後方吹出するときは必要に応じてスペースを確保してください。

600
側方

600
側方
1000
前方

●吹出側は、現地接続のダクト施工寸法や吹出方向を検討し、無理のないスペースを確保してください。

上方：1000
メンテナンススペース(mm)

室内機の搬入、据付(＜室内機固定穴位置＞

)

25

液配管
ガス配管

φ12.7
φ25.4

ろう付接続

●配管の曲げはできるだけ大きな半径で行ってください。曲げなおしを何回も行わないでください。
アンカーボルトを外してください。

1850

25

●配管は、ねじったり、つぶしたりしないでください。

●ろう付作業時は、
ろう付部周囲を過熱しないように濡れタオル等で冷やしながら実施してください。
●室内機の配管接続部は、ガス漏れチェック後、断熱を行ってください。

4

ガス側配管、液側配管とも断熱は完全に行ってください。

使用冷媒

R410A

工場出荷時封入量

11.5kg60

冷媒封入不要の現地配管長さ

910

974

重心

270
重心

34.1°
（転倒角度）

905

945
1850

コンクリートブロック●架台 高さ500ｍｍ（別売品）を使用する場合●架台 高さ300ｍｍ（別売品）を使用する場合支線（ワイヤーなど）

290
290

270

27.2°
（転倒角度）

重心26.0°（転倒角度）

230

(80)

440

460

Ｃ

吊りボルト

290

460

D

35.5°
（転倒角度）

210

750

(80)

870

514

最大配管長さB

内容
記号
冷媒ガス側配管
φ25.4（ろう付）
A
冷媒液側配管
φ12.7（ろう付）
B
ドレン配管接続口 R 1
C
電源配線取入口 φ42（グロメット付）
D
配線止め
2カ所
E

270

24.8°
（転倒角度）

重心23.7°（転倒角度）

警告

750

230

210

750

750

転倒のおそれがあります。

冷媒配管(液管)1ｍ当たりの追加封入量

5m

（110）
（171）

アルミフレキダクト
（別売品）

95ｍ
0.12kg

吹出口エルボ
（別売品）

針金などで
固定する
アルミテープなどで固定する●吹出口エルボおよびアルミフレキダクト（φ225）
は別売品です。
●架台（別売品）と組み合わせて吹出位置（高さ）を変更できます。
右図①②③参照●吹出口エルボは吹出口に付属品のねじで固定します。
●アルミフレキダクト（φ225）
は、吹出口部に抜けないようにアルミ
テープなどで固定し、上部は針金等で支持して固定してください。

3.架台の取り付け方法●架台は別売品です。
●架台は高さ300mmと500mmがあります。
●吹出口エルボやアルミフレキダクト（別売品）と組み合わせて吹出位置（高さ）を変更できます。
右図①②③参照●架台は室内機の底面に付属品のナットで固定します。

架台
（別売品）

●最大配管長さ95ｍのとき、最大冷媒封入量は22.3kgです。

2.吹出口エルボ、アルミフレキダクト（別売品）の取り付け方法

架台
（別売品）
①吹出口エルボ（別売品）
φ220×6個 取付図②アルミフレキダクト（別売品）③架台（別売品）
φ225×4ｍ×6個 取付図
高さ300ｍｍ 取付図

6 ドレン配管●配管施工後、排水が良好に行われていることと、水漏れのないことをご確認ください。
●ドレン配管を接続する場合に室内機側の配管に力を加えないように、パイプレンチ2本を使ってドレン配管（25A）を固定してください。
パイプレンチ①でドレン配管接続口が動かないように固定し、点検口
ＮＧＰ制御盤
ドレン配管
パイプレンチ②で接続するドレン配管を締め付けてください。
●ドレン配管取り付けの際は、点検口を開けて、ドレンパンが変形（よじれ）
や破損
していないか確認してください。
変形（よじれ）している場合は、水漏れのおそれがありますので、締め直して修正してください。
●ドレン配管は下り勾配（1/50〜1/100）とし、10cm以上の水封がつくれるトラップを設けてください。
（臭気止め、逆流防止の為。）
屋外 屋内
パイプレンチ①●施工後のドレン配管は、結露する場合があります。結露水の滴下防止（ドレン配管接続口固定用）
が必要なときにはドレン配管を断熱してください。
●ドレン配管の出口は臭気の発生する恐れのない場所に施工してください。
ドレン配管
警告

(80)

210

(80)

300

500

670

●架台を使用する場合は転倒防止策（支線など）を施してください。

230

ドレン
配管接続口
（Ｒ１）

●冷媒は、室外機に充填されています。
銘板の「冷媒封入量」の欄をご覧ください。
●室外機は三菱重工業株式会社製（型式：FDCVP2803HG）
を使用します。
グリーンパッケージでは、室内機（型式：NGP1010T-N）と組み合わせた場合の異なります。
冷媒封入不要の配管長さおよび最大配管長さは、室外機の据付説明書の数値と冷媒追加封入量は、以下の表の数値を基準に計算してください。
これ以外のことは、室外機の据付説明書に従ってください。

ＮＧＰ制御盤Ｅ

冷媒液側配管接続口

冷媒配管工事をされる方へ

2.室内機の重心を下図に示します。室内機が転倒しないよう注意して据付てください。

A

注意●配管をろう付するときは、制御箱や配線類に炎が届かないように遮蔽して行ってください。
炎が制御箱を加熱したとき制御箱内の電装品・配線が損傷することがあります。

※配管は断熱しないと結露し水漏れします。
・ろう付接続部は、断熱材（現地手配）
をかぶせ、断熱してください。

1.配管、配線の取出しは下図に示す位置より行ってください。

吹出口

冷媒ガス側配管接続口●配管内はゴミ・切粉・水分が混入しないように施工してください。
●室内機サービスパネルを取外し可能とするため、配管方向がどのような方向でも必ず室内機から400mm以上のストレート部分を設けてください。

配管・配線取り出し・重心

582

吹出口エルボ
φ220×6個（別売品）●配管は下記材質のものをご使用ください。
（材質）
リン脱酸銅継目無銅管（C1220T,JIS H3300）

1900

4

冷媒配管・吹出口

1.冷媒配管接続口径、接続方法

アンカー固定具

-φ
1
6

据付

○搬入時はできるだけ据付場所の近く
持ち上げ用穴まで梱包のままで搬入してください。
1インチのパイプを通して室内機を○やむをえず開梱して搬入する場合は吊り上げることが可能です。
ナイロンスリングなどで包み室内機を傷つけないよう注意してください。
○室内機のアンカー固定具は、梱包固定を兼ねています。
○外板の中央部は強く押えないでください。
変形防止のため、できるだけ角や辺の近くで支えてください。
木台

60

搬入

5

440

3

●床面は水平で、室内機重量に耐えられる強固な所。
冷房・除湿・暖房運転は下表の使用温度範囲でお使いください。
●冷風または温風が十分行きわたる所。
運転のしかた
使用温度範囲●室外への配管、配線のしやすい所。
●ドレン排水が完全にできる所。
ドレン勾配のとれる所。
省エネハイブリッド制御盤※●吸込口、吹出口に風の障害のない所。火災報知器の誤動作しない所。ショートサーキットしない所。
7〜30℃●床面も含め、常に水がかかるような場所には設置しないでください。
(NT-650)で運転する場合●周囲の露点温度が28℃以下の所。
高湿度の所に据付ける場合は本体の断熱等露付に対する配慮をしてください。本機器は、JIS露付条件
警告にて試験を行い、不具合のないことを確認しておりますが、機器周囲が上記条件の高湿度雰囲気の●ハイブリッド制御では、暖房負荷に応じた能力のハ状態で運転すると、水滴が落下する恐れがあります。そのような条件下で使用する可能性がある場合には、ウスカオンキなどを必ず省エネハイブリッド制御盤
機器本体の全ての配管、
ドレン配管にさらに10mm〜20mmの断熱材を取付けてください。
（NT-650）に接続してご使用ください
また、吹出ダクトに露が付き機器本体に滴下するときは、吹出ダクトに断熱材を貼付けて機器本体
外気温が低下すると、暖房能力が低下します。
へ滴下しないようにしてください。
ハウスカオンキなどを接続していないと、室温が低下して低●高湿度条件で使用し機器本体、吹出ダクト、冷媒配管、ドレン配管などに露が付き滴下したとき、温障害などの作物被害や機器故障のおそれがあります。
不都合が発生する場所に据付けるときは適宜断熱材を貼付けてください。

600
後方●ここに示す据付＆メンテナンススペース、運転範囲は必ず守ってください。

運転範囲

1684

1

1764

保証書

1384

1

300

品

据付説明書（本紙）

チェック欄

410

属

1

不良だと
転倒・振動・騒音
冷えない・暖まらない
水漏れ
水漏れ
運転不能・焼損
運転不能・焼損
漏電時危険
運転不能・焼損
冷えない・暖まらない60

確認してください

取扱説明書

チェック項目室内外の据付はしっかりしていますか。
ガス漏れ検査は行いましたか。
断熱は完全に行いましたか。
ドレンはスムーズに流れていますか。
電源電圧は本体に表示の銘板と同じですか。
誤配線・誤配管はありませんか。
D種接地工事はされていますか。
電線の太さは仕様どおりですか。
室内外の吸込・吹出口が障害物でふさがれていませんか。

555

付

数量

138

機種・電源仕様

品名

調節

2○取扱説明書を見ながら、お客様に実際に操作していただき、
正しい運転のしかた（特にエアフィルタの清掃、運転操作のしかた、温度調節の方法）をご説明ください。

工事完了後、
これだけは再チェック願います。

据付のまえに○据付はこの据付説明書に従って正しく行なってください。
○工事計画にあっておりますか。

＜お願い事項＞○下記に据付け上の注意事項を示しますので必ずお守りください。
D種接地工事を行ってください。D種接地工事は、
ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。D種接地工事が不完全な場合は誤動作や感電の原因になることがあります。
漏電遮断器の取付けが必要です。漏電遮断器が取付けられていないと感電や火災の原因となることがあります。
グリーンパッケージの重量に十分耐えられる場所に確実に設置してください。据付に不備があると室内機の転倒によるケガや振動及び運転音増大の原因になります。
冷媒ガスが漏れた時、室内の冷媒濃度が限界濃度（0.3kg/m3）を超える恐れがある場合は、窒息防止のためハウスの開口部にガス漏れ検知警報と連動する機械換気装置等の取付けが必要となりますので、お買上げの販売店にご相談ください。
ＮＧＰ制御盤と省エネハイブリッド制御盤（NT-650）間の通信線および各センサー線は、他の動力線（電源線）
や制御線から必ず50cm以上離す、または動力線などと配線経路を別にとるなどして施工してください。動力線などと一緒に結束すると、過大サージで誤動作や故障のおそれがあります。

1464

1

注 意

●D種接地工事を行ってください。D種接地工事は、
ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
D種接地工事が不完全な場合は、誤動作や感電の原因になることがあります。
●漏電遮断器の取付けを必ず行ってください。漏電遮断器が取り付けられていないと火災や感電の原因になることがあります。
●据付工事は、この据付説明書に従って確実に行ってください。据付に不備があると、異常振動・騒音増大の原因になります。
●可燃ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れて周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●ドレン配管は，据付説明書に従って確実に排水するようにし、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水漏れし、ハウス内等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は下り勾配（1/50〜1/100）とし、トラップを設けてください。
試運転時に排水が確実に行われていることと、水漏れのないことを確認してください。
●点検、
メンテナンス作業のための規定スペースを確保してください。スペースが不足する場合は、設置場所からの転落によるケガの原因になることがあります。
●油の飛沫や蒸気の多い所（例：調理場、機械工場）、外気流入しやすい所での据付、使用は避けてください。熱交換器の性能低下・腐食、
プラスチック部品の破損の原因となります。
●腐食性ガス（亜硫酸ガスなど）、可燃性ガス（シンナー、
ガソリン等）の発生、滞留の可能性のある場所、揮発性引火物を取り扱う所での据付、使用は避けてください。熱交の腐食、
プラスチック部品の破損の原因となります。又、可燃性ガスは発火の原因になることがあります。
●電磁波を発生する機器の近く、高周波の発生する機器の近くでの据付、使用は避けてください。ノイズ発生によるコントローラの誤動作の原因となります。
●潮風が当たる所（海浜地区）
での据付、使用は避けてください。外板、熱交換器の腐食の原因になります。
●ＮＧＰ制御盤と省エネハイブリッド制御盤（NT-650）間の通信線および各センサー線は、他の動力線（電源線）
や制御線から必ず50cm以上離す、または動力線などと配線経路を別にとるなどして施工してください。動力線などと一緒に結束すると、過大サージで誤動作や故障のおそれがあります。

●ドレン配管は硫黄系ガス等有害ガス及び可燃性ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
室内に有害ガス及び可燃性ガスが侵入する恐れが
あります。

下り勾配

10ｃｍ以上
トラップ

ドレン配管
接続口
水封する
架台
（別売品）

パイプレンチ②（ドレン配管締付用）

電気配線工事

013475000C（ＮＴ-650）の設置方法
B 省エネハイブリッド制御盤

電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規程に従い、電力会社の認定工事店で行ってください。
お願い

A 電源・室内外接続線

注 意●D種接地工事（100Ω以下）を行う。D種接地工事は、
水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
D種接地工事が不完全な場合は感電の原因になります。

●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、｢内線規定」及び
この据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。

●電源には必ず漏電遮断器（高調波対応品）
を取付ける。
漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

NT-650●正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）
・配線用遮断器）を使用する。大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災等の原因になります。

C 省エネハイブリッド制御盤（ＮＴ-650）によるグリーンパッケージ複数台制御

1 電源の取り方は左図により、行ってください。室内機電源取り及び室内外機別電源取りはできません。
（ヒータの組込みは不可。）※例外的な接続方法の場合は技術資料を参照のうえ、所轄の電力会社にご相談の上指示に従ってください。

三

Ｓ

相

機

2

2

＜シングル機：ヒータレス＞

注（1） 配線こう長は、電圧降下2％とした場合を示します。表示の配線こう長を超える場合は、内線規程により配線太さを見直してください。
（2） 室内外接続線は120mまでとしてください。
（3） 高調波対応品の遮断器を使用してください。
（4） 通信線の仕様は「©省エネハイブリッド制御盤（NT-650）
による複数台グリーンパッケージ制御」参照

3

室内機
SG
◎
アース

アース

①
◎

② ｼｰﾙﾄﾞ
◎ ◎

注（1）
漏電遮断器
電源配線
手元開閉器
定格電流
配線用遮断器
定格感度電流開閉器容量 B種ヒューズ 定格電流 太さX本数 こう長
動作時間

通信線
◎
SG

◎
①

SG

機器間距離

100ｍ以内100ｍを超えるとき◎ ◎② ｼｰﾙﾄﾞ

省エネハイブリッド制御盤(NT-650・別売品）

50A
100mA
0.1sec以下

60A

50A

室内外接続線

注（2）

アース線

太さX本数

太さ

ネジ

VCT
2
14.0ｍm2x3 48m 2.0mm x3（70ｍまで） 5.5mm2 M6
3.5mm2x3（120ｍまで）

50A

制御箱及び電気配線接続

ランプ表示部（1）制御箱
ランプ表示と動作状態説明一覧

液晶画面
時計や設定値・運転モードなどを表示する画面です

ボタン操作部

ヒューズ

FUSE

吸込
センサー

冷温水コネクタ
４Ｐ：温度センサー
３Ｐ：ポンプ信号

引き上げる

熱交１
センサー

Ｕ

Ｖ

Ｅ

熱交２
センサー

ＦＡＮ１

ＡＬ

熱交３
センサー
ＤＣ

＋

デフロスト
出力
−

Ｕ

①
② シールド ①②
通 信 線
電源ＡＣ200Ｖ

ＳＧ
Ｖ

Ｅ

ＦＡＮ２
ＡＬ

ＤＣ

＋

③

アース

−

配線太さ

0.75ｍｍ2

1.25ｍｍ2

熱交２

熱交３

熱交３

熱交２

熱交２

熱交１

込
吸

熱交１

込

デフロスト
出力

①
② シールド ①②
通 信 線
電源ＡＣ200Ｖ

赤 白 黒

③

アース

赤 白 黒

アース

４Ｐ：温度センサー
３Ｐ：ポンプ信号

ＳＧ

シールド

2台目

SG

現在画面の表示

1

2

シールド

●右の【表1】の内容を表示します。
電源を立ち上げ、起動画面後、通常使用中に表示される画面です。
[操作手順]【表1】
1
ボタンで液晶画面が切替わります。
（現在画面は通常2画面） 表示順 画面内容
画面1 運転/停止状態、上位制御盤NT-650の室温、設定温度表示
画面2 電流、コンプレッサ周波数、外気温、室内機吸込み温度表示

通信ＩＤ設定●右の【表2】の通信ID設定を表示する画面です。
[操作手順]
ボタンを押して「通信ＩＤ設定」
1 室内機のＮＧＰ制御盤の画面にしてください。
室内機ごとに「IDアドレス」を1〜8の数字を設定して下さい。
※例えば2台接続するときは、
ＩＤアドレスは１と２を選び設定します。
※IDアドレスは、数字が若い順から選択してください。
はボタン長押しを2 省エネハイブリッド制御盤（ＮＴ−650）

【表2】
表示順

設定項目

初期設定 内容説明
グリーンパッケージ最大8台まで、重ならない
ように設定します。
IDアドレス1
注1、2）範囲：1〜8

画面表題

画面1 通信ID設定

通信エラー
画面2
バックアップ

2回行い、「接続台数」をボタンで選択してください。
「接続台数」を２に合わせます。
※例えば2台接続するときは、
3 正しく設定されていないと、通信エラー「ＥＯ１」をおこし、
エラーランプ（赤）が点灯し、液晶画面に「イジョウ」を表示します。
その場合は室内機の各ＩＤアドレスと省エネハイブリッド制御盤（ＮＴ−650）の接続台数が一致するか確認してください。
4 通信ＩＤ設定は、定期点検やサービスのため、室内機取扱説明書の付録「ＩＤ設定とハウス内配置の記録」に記入してください。

暖房

設定温度

7℃

冷房

Hi

暖房

Hi

設定外気温

0℃

デフロスト中のリレー出力を判定する外気温度を設定します。
外気温設定範囲：−15〜20℃

遅延タイマ

0min

デフロスト終了後の遅延タイマーを設定します。
遅延タイマ設定範囲：0〜15min

暖房

2℃

冷房

5℃

画面3 電力制限

画面4

その他の機能設定

デフロスト
OUT

サーモスタット
画面5
比例温度●室内機の各機能の設定は標準的な使い方である初期設定に自動的に設定されます。
●標準的な設定をする場合は、設定の変更は不要です。
ただし、右表の初期設定を変更する場合はその機能のみ、設定を変更して下さい。
[操作手順]

画面6 フィルターランプのクリア

省エネハイブリッド制御盤（NT-650）との通信不能時のバックアップ運転の設定をします。
冷房、暖房の選択が可能。
範囲：7〜30℃

冷房・暖房

電流を監視し、制限電流を超えたら、電流制限状態に入り、越えないようコンプHzを制限する。
冷房範囲：Hi、Mid、Lo
暖房範囲：Hi、Mid、Lo

設定温度と運転温度の差温に従いコンプHzを制御します。
暖房比例温度範囲：2℃固定
冷房比例温度範囲：2〜8℃
室内送風機が積算時間の規定値(500時間固定)

500時間 を超えると、フィルターランプを点滅する。
フィルターの掃除後にボタンでクリアします。

積算時間

端子台部

室内外連絡線

シールド

冷温水コネクタ

吸

デフロスト
出力

2

注１）省エネハイブリッド制御盤（NT-650）は接続台数を設定します。
省エネハイブリッド制御盤（NT-650）の接続台数とグリーンパッケージのNGP制御盤の通信IDの最大数が合わないと通信エラー（E01)となりエラー
ランプが点灯します。
注２）IDアドレスは、数字が若い順から選択してください。

端子台銘板

Ｅ

吸込

1

1

（2）
ＮＧＰ制御盤端子台接続配線詳細図
通信線

SG

シールド

8A250V

制御盤端子台部のふたを開けるには、
プランジャー（4カ所）
を引き上げます。

熱交３

2

通信線
NGP1010T-N

ボタンで液晶画面が切り替わります。

2 初期設定の値を変更する場合は、ボタンで変更する範囲数値に合わせてから、Ｅ 試運転操作熱交１

1

NT-650通信線

破線のように、渡り配線をしてください。

Ｄ ＮＧＰ制御盤の機能設定

開閉器・配線仕様

室内外
接続線
1

NGP1010T-N
通信線

総延長距離（ＮＴ-650〜） 600ｍ以内

3

アース

1台目

1 各室内機間を3心シールド線の通信線で渡り配線してください。
<通信線（3心シールド線）の配線太さと配線距離の関係>

Ｔ

室外機
1

<省エネハイブリッド制御盤で2台目を接続する場合>●ＮＧＰ制御盤と省エネハイブリッド制御盤（NT-650）間の通信線および各センサー線は、他の動力線（電源線）
や制御線から必ず50cm以上離す、または動力線などと配線経路を別にとるなどして施工してください。
動力線などと一緒に結束すると、過大サージで誤動作や故障のおそれがあります。

●省エネハイブリッド制御盤（NT-650）1台にグリーンパッケージを最大8台まで接続可能です。
●グリーンパッケージ2台を接続する場合（右図参照）室内機間を渡り配線してください。
●同一モード、同一室温設定で運転します。

や
6 ＮＧＰ制御盤と省エネハイブリッド制御盤（NT-650）間の通信線および各センサー線は、他の動力線（電源線）
制御線から必ず50cm以上離す、または動力線などと配線経路を別にとるなどして施工してください。

電源
配線
Ｒ

注意

2 室内外接続線は極性がありますので、必ず同一端子台番号間を接続してください。
3 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。
または、
4 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）
配線用遮断器が必要となります。
にアース工事（D種接地工事）を施してください。
5 室外機、室内機、省エネハイブリッド制御盤（NT-650）

手元開閉器
または
配線用遮断器プラボックス
ねじ（NT-650付属品）

結 線

漏電遮断器
（高調波対応品）

NT-650壁●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

ユニット電源● 省エネハイブリッド制御盤（NT-650）をご使用時に水がかからないようにしてください。
プラボックス（日東工業㈱製 型式：Ｐ２０−４５Ｃ）
をおすすめします。

● 省エネハイブリッド制御盤（NT-650）は壁などに固定してお使いください。
詳しくは省エネハイブリッド制御盤（NT-650）の取扱説明書をご覧ください。

室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。

警 告● 省エネハイブリッド制御盤は別売品です。
別途お買い求めください。

（注）通信線の3心シールド線のシールド部は他の充電部に接触しないよう、
必ず絶縁処理をすること。

警 告

ボタンで初期値を変更してください。

●試運転の6時間前に電源を入れ、クランクケースヒータに通電してください。
圧縮機が故障するおそれがあります。
●試運転の前に室外機の据付説明書を必ずお読みください。

試運転は室外機から行ってください。
試運時、省エネハイブリッド制御盤（ＮＴ-650）は接続されているすべての室内機の「運転/停止」ボタンを押して運転を「テイシ（停止）」にしてから試運転を行ってください。
室外機の据付説明書（「５．
試運転」）
に従って試運転を行ってください。
室外機の「現地設定スイッチＳＷ3-3、4」により室外機から運転して下さい。
30分間の試運転のあと自動的に停止します。
試運転終了後は、必ず室外機のＳＷ3-3をＯＦＦにもどしてください。
また室外機からの試運転が終了すると室内機は「テイシ（停止）」となりますので、試運転前に「運転」であった
場合は、必ず室内機の「運転/停止」ボタンを押して「ウンテン（運転）」にしてください。
その後、省エネハイブリッド制御盤（ＮＴ-650）の暖房・冷房温室管理運転の設定を行ってください。
省エネハイブリッド制御盤（ＮＴ-650）の取扱いの詳細については付属の取扱説明書を参照してください。

運転データの確認

グロメット●室内機のＮＧＰ制御盤の操作により、運転データの確認が出来ます。
[操作手順]

配線止め

1

ボタンで長押し（1〜2秒）で保守画面が表示されます。

2 ①の画面から3

ボタンを押すと画面が切替わります（保守画面は10画面）

ボタンを押すと「現在画面」に戻ります。

※保守画面は現在の保守データを表示する画面ですが、保守画面表示状態ではデータは更新されません。

吸込センサ
熱交センサ

通信線

表示順

アース
Ｄ種接地工事をしてくださいFAN1リート゛線（注）

FAN2リート゛
線
アース
（内部へ）

（シールド線を使用すること）（注）
ＮＧＰ制御盤と省エネハイブリッド制御盤（NT-650）間の通信線および各センサー線は、他の動力線（電源線）
や制御線から必ず50cm以上離す、または動力線などと配線経路を別にとるなどして施工してください。

画面1 保守データ1/10

画面2 保守データ2/10

室内外接続線（シールド線は使用しないこと）

画面3 保守データ3/10

室外機ＦＤＣＶＰ2803Ｈ□※端子台

省エネハイブリッド制御盤ＮT-650（別売品）端子台※他の配線は省略しています。

※□に入る記号は管理型式で、仕様に関わるものではありません。

画面4 保守データ4/10

画面5 保守データ5/10
室温
センサー２

湿度センサー＋−

日射センサー

室温
センサー１

シールド

外気温
センサー

ＨＫ
ファン２

シールド

ＨＫ
ファン１

ＨＫ
バーナ２
ＨＫ
バーナ１

循環扇
ＳＧ

換気
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ出力

通 信 線
電源ＡＣ２００Ｖ アース①② シールド Ｒ相 Ｓ相

シールド

赤 白 黒

一括警報

Ｒ

Ｓ

Ｔ

1 2 3
赤 白 黒

他の配線は省略しています。

内容

画面表題
01
02
03
04
05
06
07
09
12
21
22
23
24

表示順

内容

画面表題

保守データの日時
エラー内機：E＿、外機：E＿（エラー情報） 画面6 保守データ6/10
運転モード：冷房/暖房/停止
設定温度＿℃
画面7 保守データ7/10
吸込み温度＿℃
室温＿℃
THI-R1＿℃（室内熱交温度/Uベント）
THI-R2＿℃（室内熱交温度/キャピラリ） 画面8 保守データ8/10
THI-R3＿℃（室内熱交温度/ガスヘッダ）
要求＿Hz（要求コンプ周波数）
画面9 保守データ9/10
室内運転＿時間（室内機運転時間）
外気温度＿℃
THO-R1温度＿℃（室外熱交センサ）
画面10 保守データ10/10
THO-R2温度＿℃（室外熱交センサ）
コンプ＿Hz（コンプ周波数）

26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
-

低圧LP＿MPa（低圧）
吐出温度＿℃（吐出管温度）
ドーム下温度＿℃（ドーム下温度）
CT(amp）＿A（CT１電流）
SH制御＿℃（SH制御値）
SH＿℃（実SH）
保護制御No＿（コンプ保護ステータスNo．）
外気ファン＿速（室外ファン速調）
63H1機能（63H1 ON/OFF）
デフロスト運転（デフロストON/OFF）
コンプ時間＿時間（コンプ運転積算時間）
EEVC開度＿PLS（室外膨張弁開度EEVC)
EEVH開度＿PLS（室外膨張弁開度EEVH)
コンプ吸入＿℃（コンプ吸入管温度）-●詳しくは、グリーンパッケージ（NGP1010T）付属の取扱説明書を参照してください。

製品に関する
お問い合わせは･･･

お買い上げの販売店

またはお近くのネポン営業所

サービスセンター ☎（046）247 ー 3195 月曜日〜金曜日 9：00〜17：00
本社〒150−0002

東京都渋谷区渋谷１丁目４番２号
環境に配慮した紙を使用しています。