b2004 春CONTENTS
新製品のご紹介1

TSUNET -1000E-LA AWG24-4P(CAT6 ScTP)TSUNET -350E-LA (CAT5e ScTP)

海外技術情報2

2004年への期待リンク試験データ

4

各部材特性が及ぼすリンク特性への影響

Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ®

®

10 光ケーブルと光コネクタについて

JIS X 5150：2004
LAN関連規格 14 「構内情報配線システム」
改訂のポイント その1

キーワード

編集後記

17 アース
17

It’s New Item

新製品のご紹介NEW ●エイリアンクロストーク対策に最適のCAT6 ScTPケーブルです。
●次 世 代 超 高 速 LAN 1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケー
ブルです。
●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。
●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。
●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
●残量のわかるレングスマーク入りです。
●梱包は配線作業がしやすい紙ボビン
巻（300m）です。

●シールドはアルミとポリエステルを張り合わせたアルペットテープを巻いています。 TIAでScTPと呼ばれています。
ISO 11801:2002またはJIS X 5150:2004 ではF/UTPと表記します。
●エイリアンクロストークについてはUTPの4Pケーブルを長い距離（20m以上）密着させて配置すると影響が出てきますが、ScTPだと、他の4Pケーブルからは全く影響を受けませんので、ビルの縦配管で余裕がなく、4Pケーブルが密着して張られる場合のエイリアンク
ロストーク対策では最適となります。 もちろん二重床での配線でも、余裕がない場合は、同じように最適です。
●このケーブルはRJ45のプラグを付けることはできません。

シールドケーブルのため絶縁外径やシース外径が太くなるためです。

ただし、このケーブルは水平ケーブルとして使いますので、もともとプラグ付けは致しません。 RJ45のジャックで受ける形（パッチパネル −− TO：テレコムアウトレット）になります。

TSUNET®-1000E-LA AWG24-4P(CAT6 ScTP)●EMI対策用 CAT5e AWG24 ScTPケーブルです。
●外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。
●残量のわかるレンズマーク入りです。

TSUNET -350E-LA(CAT5e ScTP)®

TSUKO ニュースレター No.21

1

海外の技術情報
2004年への期待−Looking Forward to 2004? You Bet!
出典：Cabling Business Magazine （2004年2月号

P.12〜）

執筆者：Lee Badman ネットワークエンジニア、シラキュース大学

今回はCabling Business Magazineから 2004年への期待 という記事を要約いたしました。

2004年

ス市場へも広がっている。

●ワイヤレスの爆発に期待できる市場としてはCAT6ケーブルとワイヤレス

ワイヤレスネットワーキングの増加はめざましいものである。

システム、セキュリティシステムということで、米国情良きにつけ悪しきにつけ高性能のワイヤレス製品は商品単価を報配線市場における新規製品分野での大きな市場伸張が下げてきた。

期待できる年ではないようです。

議室から航空機の乗客まで、大学から製造工場まで、現時点で一方、 通常と同じビ企業でもワイヤレスは認知されつつある。

ジネス に安住していられないということが強調されてワイヤレスは他のどのIT技術よりも設置が普及している。

おり、変化し続ける厳しい年であるようです。

●セキュリティ、災害への備え

これは米国のみならず日本においても同様のことと思われます。 ご参考になれば幸いです。

会

備えあれば憂い無し は古い格言である。 災害への備え、
バックアップデータセンター、冗長ネットワーク、そして構内配
線セキュリティは、安全装置の重要な資産、サービスそして情2004年のIT産業では、配線業界とそれに関連する分野で何2が起こるのだろうか？

報に対する新しい手段に拍車をかけている。

ここにその予測をすることで、私達は顧客を維持し、増やし、さらにサービスや敷設を拡大するための決意をすることができ、また常に変化し続けるデータ業界でより良い舵取りができるであろう。

2004年への展開
2004年を迎えるにあたり明らかなことは、変わらない考え方
は 物事が変化し続けている ということである。 もちろん顧客は常にうまく設計され適切に敷設されたネットワークインフラ

2004年の展望を前に、
2003年を振り返って

ストラクチャを望んでいるが、さらにつきつめて顧客が求めてい以下に2003年のハイライトをあげる。

イヤレスネットワークの敷設に取り組む年かもしれない。

●CAT6は最上位製品

そらくあなたは売上増のために、KVM スイッチやUPSソリュー

ることを注意深く見れば、提案できることはもっとたくさんある。
2004年はあなたのグループが既存のケーブリングとともに、ワ
お※ネットワークを敷設している企業は、CAT6を支持して、敷設ションなどのデータセンター製品について十分に学ぶであろう。

しているCAT5eのインフラストラクチャを大規模に取り除くこあるいは現状を維持しつつ、しかし顧客の満足度を最大限に高とはしないまでも、銅線が必要とされる新規のネットワークやめるための行動を決心するであろう。 今年がどんな年であろ

ネットワークの拡張では、CAT6は主要な選択肢となってきていうと、ここにあげる予測はあなたの戦略を明確にするのに役立る。

つであろう。

波及効果のほどは？

部材メーカやケーブルプロバイダ

は積極的に市場に売り込みを図っている。 ケーブルテスタ業
界はCAT6テスタを刷新することでその動きに呼応し、敷設業者やネットワーク設計者は（そうであって欲しい願望も含めて）
CAT6に対応した教育をうけ、そしてサプライハウスは製品とCAT6に関連したトレーニングや情報の両方を提供している。

●ギガビット、そしてシングルモードの光ファイバが増える
ギガビットは平凡なものになり、10ギガビットの存在が目立っている。

より高速で広帯域のバックボーンリンクがシング

構内配線●TIA-862
CAT6配線が増加し、バックボーンでシングルモードの光ファ
イバがより使われる傾向であることはお話した。

全ての弱電システムがTIA-568B cabling infrastructuresに基づいているよ
うに、TIA-862 Building Automation 規格は、配線業界全体をルモードファイバ上に設計され導入されている。

塗り替える可能性を持つ。

●VoIPが住宅へも展開

ーマネージメントシステムまで、TIA-862はシステム設計者にはVoice over IPへの注目度はこの数年間変わっていない。
この傾向は企業レベルの世界だけでなく、住宅やホームオフィ
TSUKO ニュースレター No.21

必読の規格である。

火災やセキュリティからエネルギ

TIA‐862は配線経路や通信室、ケーブ

ルの対数、ラベリングにインパクトを与える。

そして最も重海外の技術情報
2004年への期待

要なことは誰が何をするかということである。

易で、顧客に対するあなたの価値と同様にボトムラインを上げ●住宅用配線へることができる。

住宅関連の情報配線アプリケーションは、多くの新築住宅で必●Voice over IPが進展する
VoIPの存在は疑う余地もなく、近代化のために新しいネット

需品になってきている。

ワークや従来のネットワークに影響を与えるであろう。

配線

ワイヤレス

業界に対しては入り混じった恵みになる−つまりデータ配線は●よりスループットを上げる、誰でも？

ネットワークはより多くの収入、あるいはより少ない支出を意味

増え、音声配線は減る−あなたが行う配線業務によって、VoIP

あなたが必要に応じてすでにワイヤレスネットワークを導入するであろう。 VoIPは新規配線インフラのはずみであり続けしていれば、802.11bが最大限11Mbpsの半二重通信（実質は最るであろう。

大限5Mbpsのスループット）でオーバーラップしない3チャンネ

ークのセグメント上で働くことが予想される。

ルの最も普及しているプロトコルであることをご存知であろう。

レームワークにおいて現在多くの規格が長きにわたり反目して2004年の展開で、私達は802.11gや802.11aのワイヤレスネット

いるが、あと1〜2年のうちには解決に近づくであろう。 そしてワークのコンポーネントへの需要が増加するのを見るであろう。

伝統的な電話に関わる業者は当然、VoIPがマーケットシェアをどちらの技術も最大限54Mbps（実質30Mbpsのスループット）に伸ばしていくペースを憂慮する。

近づいているが、一方体系を回避したとしても、いずれは公衆回線網が 楽しむ と同範囲、アンテナの有効度、チャンネルの選定などに犠牲を払っている。

ワイヤレスのブームは小規

模から大規模まで規模を問わず企業で続いていき、802.11のそしてそのほとんどの設備はワイヤレスネットワ
VoIP産業のフVoIPがここまで規制や料金様な法律制定に取り込まれるであろう。

●セキュリティなど

マーケットシェアは802.11aやb、gを支持して浸透するだろう。

急速に広がるウィルスとの戦いのあと、多くのマネージャーはまた競合する生き残り策としては、より多くの配線業者がワイより忙しいインターネットはより敵対するインターネットである

ヤレス敷設の戦略を開発し、ワイヤレスネットワーキングのトレという事実に直面している。 バーチャルプライベートネットワ

ーニングオプションを有利なものとして展開するであろう。

ークスやファイヤーウォール、そして高性能ルータなどの防衛メ●その他のワイヤレス装置

カニズムは、もはやｅ−ビジネス用のぜいたく品ではなく、ネッワイヤレスネットワーキングの世界は、それを可能にしたのとトワークのようなより広い展開を見ている。

物理的なセキュ

同じ技術のもとに多くの特別な装置を生み出していくだろう。

リティの問題は、その多くが新しい配線ケーブルを必要とする

ワイヤレスKVM 、ワイヤレスプロジェクタ、ワイヤレスカメラ、錠をおろしたビルや新しいセキュリティシステムを意味する。

ワイヤレス温度センサーなど、これらの装置はワイヤレスゲーム

災害準備関係は、その必要性を感じている冗長用データセンタ

へのより多くのセールスの機会を提供し続けるであろう。

ーの触媒として役立ち続けるであろう。

●ワイヤレスは必ずしも適切な動向とは限らないのポリシーは、学校、企業、政府そして家庭でさえも、厳しくな※

あいにく、増加しつつある顧客は、不適切に敷設されたワイ
ヤレスネットワークをとおしてその損害を経験するだろう。
キュリティかセ

ネットワーク使用上るであろう。 あなたの産業のニッチマーケットがどこにあろうと、2004年にはセキュリティの問題は避けて通れないであろう。

あるいは性能の問題なのか、その期待に添わなかったため、ワイヤレスネットワークを放棄した住宅のオーナー

2004年は、2003年およびそれ以前の盛衰の上に築から政府機関までの、文書化された実例がある。 この不満のき上げられ、多くの分野で成長をみるであろう。

主な理由は、敷設の不手際とともに、設計、機器の設置や構成て誰もが島にいるわけではなく、私達は供給者、顧客、従そし

における不満足もある。

例えば、サーバがほとんどワイヤレ業員そしてマネージャーたちとの関係を発見するであろ

ス接続として機能しない。

多すぎる敷設業者が、顧客の最大う。

そして共通のゴールを確立し、その産業がいかにの関心事を注視しワイヤレスの敷設を効果的、有益なものにす

発展していくかを注意深く観察し続けることにより進歩るために必要な基本的な問題を学ぶことなく、一斉にワイヤレしていくであろう。

スネットワーキング市場に参入してしまっている。

は、データ産業では危険である。

●データセンターは より機能アップする

されていればいるほど危険である。

ＫＶＭ※スイッチは長い距離でCAT5を使っている。 ネットワ

通常と同じビジネス という信条
特にそれが長く適用水晶球で予測を注

意深く眺め、発展するであろう2004年に備えよう。

ークカメラはサーバールームのドアに取り付けられセキュリテ
ィを提供している。

UPSシステムは電気が落ちるとマネージ

ャーに通知することができる。

タイムレコーダーはネットワー

クに接続されている。 データセンターのマネージメントツールのリストは増え続けるであろう。

Reprinted with permission, Cabling Business Magazine, February 2004
注※「KVM」はキーボードの「K」、ビデオモニタの「V」、マウスの「M」の頭文字です。
一組のキーボード、ビデオモニタ、マウスから複数のPC及びサーバにアクセスするCPU
切替器のことを言います。

これらの製品は学ぶのが容TSUKO ニュースレター No.21

3

各部材特性が及ぼすリンク特性への影響【写真1】TSUNET-1000E AWG24-4P（CAT6水平ケーブル）

はじめに
情報配線システムを構築する際、エンハンスドCAT5(CAT5e)にするかCAT6にするか、アプリケーションや予算を考えて選択されていると思います。この場合、CAT5eとCAT6からの選択になりますが、CAT5eもCAT6も部材（ケーブル、コネクタ）
レベ
ルで規格ぎりぎりのものもあれば、規格に余裕のあるものもあるのが実際のところです（みなさまのところで、それぞれの部
材のレベルをチェックすることは、難しいこととは思います）。
今回は、CAT6規格ぎりぎりの部材を集めたCAT6リンク（パーマネントリンク、チャネル）と規格に余裕（マージン）をもっている部材を集めたCAT6リンクの特性データをご紹介します。規【写真2】TSUNET-MC1000E-MP（CAT6パッチコード）

格にマージンを持っているケーブルには、弊社のCAT6ケーブ
ル（TSUNET-1000Eシリーズ）を用いています。

4

試験構成
本試験データでは、図１に示したパーマネントリンクおよびチャネル構成で評価を行いました。用いた部材の組み合わせは、表１の通りです。マージンの小さい部材は、ノーブランドの部材を集め、規格は満足しているがマージンが小さいものを採用してみました（実際に市販されている部材です）。マージンの大きい部材については、弊社のCAT6水平ケーブル（TSUNETとCAT6パッチコード（TSUNET1000E AWG24-4P（写真１））での試験を行いました。次にマージンの小さい部材同士、マーを用いています。
MC1000E-MP（写真2））

ジンの大きい部材同士を組み合わせ、リンク評価を行いました。

試験方法としては、コネクタ、パッチコード、およびケーブル

リンク評価の試験機には、フィールドLANテスタ

DSP-4300について、マージンの小さいもの、大きいもの、それぞれ単体（Fluke社製）
を用いています。

【図1】試験リンクの構成

することができません。主立った特性値のみご紹介させてい本試験データは、ページの都合上すべての特性値をご紹介
ただきます。

チャネル
パーマネントリンク(FD側)
フィールドテスタ

(TO側)

4m

3m

90m

(DSP-4300)

3m

フィールドテスタ(DSP-4300)

試験結果
はじめに図1のチャネルのパッチコード部分に用いるCAT6パ

CAT6水平ケーブル
CAT6パッチパネル、アウトレット

CAT6パッチコード

ッチコードの単体性能データをご紹介します。

【表1】各リンクの部材組み合わせ
チャネル
チャネル1
(マージンの大きい部材)

水平ケーブル

パッチコードTSUNET-1000E AWG24-4P

TSUNET-MC1000E-MP(マージン大)コネクタ
ブランド品(マージン大)チャネル2(マージンの小さい部材)

ノーブランド品(マージン小)ノーブランド品(マージン小)ノーブランド品(マージン小)TSUKO ニュースレター No.21(マージン大)各部材特性が及ぼすリンク特性への影響

図2〜図7がパッチコード単体の性能データを示しています。

まず、図20（マージン大）と図23（マージン小）の挿入損失量の

図2〜図4（左側の列）がマージン大のパッチコード（TSUNET-

グラフを比較してみると大きな違いはみえません。NEXT（図21

MC1000E-MP）の特性を示しています。挿入損失量、近端漏話と図24）を比較してみると、差は歴然としています。マージン大減衰量（NEXT）および反射減衰量、共に良好な特性が得られての部材を組み合わせたチャネル（図21）では、約7dB以上のマ

おり、規格に対して十分なマージンを持っています（パッチコー

ージンが確認できますが、マージン小の部材を組み合わせたチド単体としての挿入損失量の規格は定められておりません）。次ャネル（図24）では、全体的に特性が低下しており、高周波側でに図5〜図7（右側の列）がマージン小のパッチコード（ノーブラ

規格を外れる結果となりました。

と反射減衰ンド品）の性能を示しています。挿入損失量（図5）とマー
反射減衰量について、マージン大の組み合わせ（図22）

量（図7）は、先ほどのマージン大のパッチコードと同レベルにを比較してみると、後者の方が、高ジン小の組み合わせ（図25）あります。NEXT（図6）は、高周波側で規格ぎりぎりであること

周波側で特性が低下していることが確認できます。

が確認できます。なお、チャネル試験には、各チャネルにマー

今回の「リンク試験データ」では、各部材特性が及ぼすリンク

ジン大、マージン小、それぞれ2本ずつのパッチコードを用いま特性への影響についてご紹介しました。結果として、今回のリす。2本目も上記に示した特性と同等のレベルであることを確

ンク試験では、規格を十分に満たす部材を組み合わせた場合認しております。

は、十分なマージンを維持でき、リンク（パーマネントリンク、チ

次に図8〜図13がリンク構成に用いたマージンの大きい水平ャネル）規格を満たすことが確認されました。これに対して規格ケーブルとマージンの小さい水平ケーブルの特性を示していま

ぎりぎりの部材を集めてしまった場合、リンク規格を外れてします。図8〜図10がマージン大の水平ケーブル（TSUNET-1000E

うといったデータが確認されました。

AWG24-4P）の単体性能です。それぞれ十分なマージンを持っLANの部材は、それぞれ規格を満たしていれば良いといったています。これに対して、図11〜図13は、マージン小の水平ケ

ものではありません。少しでもマージンがある部材を用いるこーブル（ノーブランド品）性能を示しています。こちらもパッチコとにより、ノイズに強く、安定したリンクを構築することができード同様に、挿入損失量と反射減衰量は、十分なマージンを維ます。また、それぞれの部材が規格ぎりぎりであるということは、持できているのですが、NEXTについては、規格ぎりぎりの特理想的な（完璧な）結線を施さなければ規格を満たすことがで性でした。

きません（しかもぎりぎり規格を満たすレベルです）。

マージン大のコネクタ（ブランド品）とマージン小のコネクタ

LAN配線工事について、次のようなことをよく耳にします。リ（ノーブランド品）の性能については、詳細なデータは省略しま

ンクを敷設し、フィールドテスタでチェックしたところ、Fail（不すが、やはりNEXTで差があり、マージン小のコネクタは、規格合格）と表示されたので、コネクタを何度も付け替えたり、ケー

ぎりぎりのものをチャネル試験に採用しました。以上のマージ

ブルを交換したりして、ようやくPASS（合格）表示された…と。

ン大の部材、マージン小の部材をそれぞれ組み合わせて、パー

これは、規格に余裕のない部材を用いているためです。余裕のマネントリンクおよびチャネルを評価してみました。

ある部材を用いていれば、再加工など必要なく、規格に入る、

図14〜図19がパーマネントリンクの性能を示しています。図

入らないといった規格ぎりぎりの攻防戦も必要ありません。

14〜図16がマージン大の部材を組み合わせたパーマネントリン

LAN配線の部材には、CAT5eやCAT6といったカテゴリの表

ク、図17〜図19がマージン小の部材同士を組み合わせたパー記はあっても、マージンのレベルまで表記されているものはあ

マネントリンクの性能を示しています。挿入損失量と反射減衰りません。この場合、メーカのカタログやホームページに記載

量をそれぞれ比較すると大きな違いはみられません。これは、されているデータを参考にしてみるのも良いと思います。

もともと各部材レベルで比較しても差がなかったので期待でき

今回のリンク試験では、CAT6部材を用いて、部材性能が及る値です。一方、NEXTについては、マージン大のパーマネン

ぼすリンクへの影響データをご紹介しましたが、CAT5eでも同トリンク（図15）は、規格に対して約7dBのマージンが維持され様です。弊社のケーブルは、規格に対して、すべて高いマージていますが、マージン小の部材で構成されたパーマネントリン

ンを維持しています。コネクタの再加工などで苦労されており

ク（図18）は、規格を外れてしまっていることが確認できます。

ましたら、一度弊社のケーブルもお試しください。

規格ぎりぎりの部材同士を組み合わせれば、パーマネントリン

本試験データは、各部材特性が及ぼすリンク特性への影響デ

クでも、規格をぎりぎりで満たすと思われがちですが、今回のータのご紹介を目的としております。本試験に用いている部材

ケースのように、規格を外れてしまうことは、よくあることのよのメーカ、型番などに関するお問い合わせについては一切お答うです。

えできませんのでご理解下さい。弊社ではみなさまに安心して最後のグラフ（図20〜図25）は、チャネルの性能を示していまご使用いただけるようさまざまなケースを想定し、検証実験をす。図20〜図22がマージン大の部材を組み合わせたチャネル、行っております。今後も、みなさまのお仕事に参考となる情報

図23〜図25がマージン小の部材を組み合わせたチャネルです。

を提供していきたいと思います。
TSUKO ニュースレター No.21

5

マージン大マージン小【図2】パッチコードの挿入損失量【図5】パッチコードの挿入損失量
3

挿入損失量（dB）

挿入損失量（dB）

3

2

12
36
45
78

1

0
1

10
周波数（MHz）

100

80
NEXT（dB）

NEXT（dB）

80

60

20
1

20
10
周波数（MHz）

100

1

250

12
36
45
78

反射減衰量（dB）

60

20

10
周波数（MHz）

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パッチコード規格

10
周波数（MHz）

100

250

100

250

12
36
45
78

40

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パッチコード規格

TSUKO ニュースレター No.21

250【図7】パッチコードの反射減衰量

40

1

100

60

40

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パッチコード規格【図4】パッチコードの反射減衰量60

10
周波数（MHz）【図6】パッチコードのNEXT
100

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

12
36
45
78

0
1

100

40

反射減衰量（dB）

1250【図3】パッチコードのNEXT

6

2

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パッチコード規格

100

250

1

10
周波数（MHz）

各部材特性が及ぼすリンク特性への影響

マージン大

マージン小

【図8】水平ケーブルの挿入損失量

30

12
36
45
78

挿入損失量（dB）

挿入損失量（dB）

30【図11】水平ケーブルの挿入損失量

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6水平ケーブル規格

20

10

1

10
周波数（MHz）

100

100

80

80

60
12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

20
1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6水平ケーブル規格

20
100

12
36
45
78

反射減衰量（dB）

60

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6水平ケーブル規格

10
周波数（MHz）

100

250

100

250

12
36
45
78

40

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6水平ケーブル規格

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6水平ケーブル規格

10
周波数（MHz）

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

【図13】水平ケーブルの反射減衰量

40

1

250

7

1

250

【図10】水平ケーブルの反射減衰量

60

100

60

40

10
周波数（MHz）

10
周波数（MHz）【図12】水平ケーブルのNEXT

NEXT（dB）

NEXT（dB）

10

100

40

反射減衰量（dB）

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6水平ケーブル規格

20

1

250

【図9】水平ケーブルのNEXT

12
36
45
78

100

250

1

10
周波数（MHz）

TSUKO ニュースレター No.21

マージン大マージン小【図14】パーマネントリンクの挿入損失量

30

12
36
45
78

挿入損失量（dB）

挿入損失量（dB）

30【図17】パーマネントリンクの挿入損失量

20
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10

1

10
周波数（MHz）

100

10

100

80

80

60

20

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

20100

反射減衰量（dB）

60

40

20

周波数（MHz）
TSUKO ニュースレター No.21

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10
周波数（MHz）

100

250

100

250

12
36
45
78

40

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

10

250

【図19】パーマネントリンクの反射減衰量

12
36
45
78

0
1

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

1

250

【図16】パーマネントリンクの反射減衰量

60

100

60

40

10
周波数（MHz）

10
周波数（MHz）【図18】パーマネントリンクのNEXT

NEXT（dB）

NEXT（dB）

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

100

40

反射減衰量（dB）

8

20

1

250

【図15】パーマネントリンクのNEXT

12
36
45
78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6パーマネントリンク規格

100

250

0
1

10
周波数（MHz）

各部材特性が及ぼすリンク特性への影響

マージン大

マージン小

【図20】チャネルの挿入損失量

30

12
36
45
78

挿入損失量（dB）

挿入損失量（dB）

30【図23】チャネルの挿入損失量

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

20

10

1

10
周波数（MHz）

100

100

80

80

60

20

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

20
10
周波数（MHz）

100

250

反射減衰量（dB）

60

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

10
周波数（MHz）

100

250

100

250

12
36
45
78

40

20

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

周波数（MHz）

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

【図25】チャネルの反射減衰量

12
36
45
78

10

9

1

250

40

0
1

100

60

40

【図22】チャネルの反射減衰量60

10
周波数（MHz）【図24】チャネルのNEXT

NEXT（dB）

NEXT（dB）

10

100

40

反射減衰量（dB）

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

20

1

250

【図21】チャネルのNEXT

12
36
45
78

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格

100

250

0
1

10
周波数（MHz）

TSUKO ニュースレター No.21

?
お客様の質問に答えて［その19］

光ケーブルと光コネクタについて
Question ?

光製品のカタログ等を見ていると光ケーブルや光コネクタの種類はたくさんあるようですが、どのように違うのですか？

Answer !

光ケーブルや光コネクタは、使用する場所や環境によって強度を持たせる必要があったり、細径で高密度な実装が必要であったりとそれぞれの必要性に応じていろいろな種類があります。

【図2】光ファイバ素線構造図1）はじめに

光の通る部分

今回は、 光って難しい とか 光のカタログを見ても全然分からない といった方のために光ケーブル、および光コ
ネクタの基礎的な内容を紹介したいと思います。しかし、光ファイバを用いた製品は、現在の市場には数多くあります。

10

50μｍ、

もしくは

9.2μｍ

125μｍ

62.5μｍ

それをすべて紹介していくことはできませんので、ここでは弊社で取り扱っている商品を中心に紹介していくことにいたします。

(a)SMファイバ(b)MMファイバに使用するためには機械的補強をする必要があります。そ2）光ファイバについて

こで、シリコンやナイロン（最近では環境対策としたノンハ

光ファイバの素材は石英ガラスでできています。外径は125μm（これは髪の毛が100μmくらいですので、髪の毛をやや太くしたくらいの大きさ）です。その125μmの中に光の通る部分があって、その光の通る部分の大きさが約9.2μｍのものがSM（シングル モード）
ファイバで、50μｍもしくは62.5μｍのものがMM（マルチ モード）
ファイバです。そのMMの中にSI（ステップ インデックス）GI（グレーデッド インデックス）の種類（光の通る経路の違い）がありますが、現在ではGIが主流でMMといえばGIです。また、GIの中でも最ロゲン(NH)）および紫外線硬化樹脂（UV硬化樹脂）で強化したものが、 光ファイバ心線 となります。種類は主に3種類あり、外径は単心タイプで0.25mmφ、0.9mmφ等があり、多心のものは0.25mmφ心線4心をテープ化したテープ【表1】心線の種類と特徴
品種

構造

外径

特徴

主な用途

UV心線

0.25ｍｍφ

細径
高密度収納効果

ドロップ
ケーブル
テープ心線

ナイロン
心線

心線としては丈夫
0.9ｍｍφ なため取扱い容易 光ケーブル

NH心線

0.9ｍｍφテープ
心線（4心） トレーサー色

0.31×
1.1ｍｍ

近では50μmが主流となっています。弊社ではコア径が50μｍのGIはEG5、コア径が62.5μｍのGIはEG6という型名を使っております。

光コード

光成端箱内

光ファイバはガラスでできているため非常にもろく、実際【図1】光ファイバの分類

SM

環境にやさしい（モードフィールド径9.2μｍ）

EG5

光ファイバ
外径：125μｍ
素材：石英ガラスGI

EG6（コア径62.5μｍ）

MM
SI

TSUKO ニュースレター No.21（コア径50μｍ）

光コード
光ケーブル
光成端箱内

0.25ｍｍ心線×4本

スロット型
高密度収納効果
一括融着接続可能な ケーブル
ため作業性も良い※弊社では心線のみでは扱っておりません。

心線があります。弊社製品には、主に0.9mmφナイロン心【図4】(b)2心光コード

線およびノンハロ心線を使用しており、色は、青、黄、緑、赤、紫、白の6色があります。心線の種類をまとめますと【表4.0ｍｍ(2φ)、もしくは5.6ｍｍ（3φ)

1】のようになります。
＜製品例＞

2ｍｍ(2φ)、もしくは2.8ｍｍ（3φ)

【図3】(a)コネクタ付心線 【図3】(b)成端箱収納例

3）光コードについて
光コードの種類は①単心光コード②2心光コード（2心メガ

ファイバ種
SM
GI(EG5)
GI(EG5ギガ）
GI(EG6)

コードの色
黄色
若草
橙
若草

【図4】(C)4心テープコード

ネコードとも呼ばれる）③光テープコードの3種類あります。

4心テープ 心線

単心、2心光コードは、0.9mmφナイロン心線（もしくはNH心線）にアラミド繊維を縦添えしてPVCを被覆した構造です。

外被アラミド繊維は側圧を緩和するだけでなく、コネクタを取り付けたときにコネクタの引張り強度を増すための働きもしま

アラミド繊維（緩衝剤）

す。弊社のコードの色は、ファイバの種類でわけています。
SMが黄色、GIは基本的に若草ですが、EG5には青（2mmφコードのみ）、EG6には橙もあります。また、EG5のギガ

ファイバ種
SM

コードの色
黄色

タイプは橙となっています。
（これらの色は弊社の標準色であり、業界標準色というわけではありません。
）テープコード＜製品例＞

は4心のテープ心線にPVCを被覆しています。テープコードの4心テープを分岐し、それぞれをコード化してコネクタ加工を行なった光コネクタ付FOコードもあります。これらの光コードは主にキャビネットや成端箱で使用されます。

＜光コード構造＞【図5】(a)単心、2心光コード 【図5】(b)コネクタ付FOコード【図4】(a)単心光コード4）光ケーブルについて
外被

2ｍｍ、

もしくは

光心線や光コードを束ねて、屋内外での使用に耐える構
光ファイバー心線

2.8ｍｍ

造にしたものがケーブルです。ケーブルは、使用する場所や環境によって種類が異なります。その構造、種類および用アラミド繊維（緩衝材）

途について説明いたします。
一般的な光ケーブルの構造（例はコード型ケーブル）は

ファイバ種
SM
GI(EG5)
GI(EG5ギガ）
GI(EG6)

コードの色
黄色
若草
橙
若草

【図6】のようになっています。中心にTM（テンションメンバ）があります。TMは敷設時にファイバに掛かる張力を緩和する働きをします。素材は鋼線とFRP（繊維強化プラスチック）の2タイプあり、違いとしては、FRPはノンメタリック（非金属）
でケーブルを構成できるため、電磁的影響を受けにくく、落TSUKO ニュースレター No.21

11

?
お客様の質問に答えて［その19］【図6】光ファイバケーブル（コード型）の構造例

雷等による機器の破損を防止します。しかし、FRPは、ケー
ブルの曲げ径に注意が必要です。というのも、ケーブルの光コード

許容曲げ径は、通常ケーブルの外径×20倍とされています

押え巻

が、FRPを用いた場合にFRP径×200倍がケーブル外径×テンションメンバ

20倍よりも小さい場合は、FRP径×200倍が許容曲げ径となります。そこで弊社ではTMに柔軟性のあるアラミド繊維

外被強化プラスチックを用いてケーブルの曲げに対して柔軟性を持たせたTSUNET-OPCOFLEXというケーブルを開発いまた、上記以外の構造としては、2心平形ケーブル、テー

たしました。このTSUNET-OPCOFLEXはケーブルに柔軟

プスロット型ケーブルがあります。2心平形ケーブルは屋内性がありますので、従来品よりも扱いやすいといった利点も配線、特に機器間の短距離で用いるケーブルです。テープあります。

スロット型ケーブルは、スロット内に4心テープ心線を収納

光ケーブルは、TMを中心にして光ファイバコード（もしくしたケーブルで、弊社では最大100心まで収納可能です。4は光心線）を集合し、その上に緩衝材や押え巻き、そして外心テープを用いているために100心構造でも外径はコード被を施した構造をしています。緩衝材や外被はファイバを側型の4心ケーブル程度と非常に細径です。主にこのケーブ圧から守る働きをしています。外被にはいろいろな種類があ

ルは幹線で用いられます。弊社で扱っているこれらの代表

り、用途によって使い分ける必要があります。屋内用として的なケーブルの構造、用途をまとめると【表2】になります。

外被はPVCが一般的ですが、最近では環境を考慮した脱鉛
PVCやノンハロ難燃PEといったものも増えてきています。
屋外で使用する場合は、防湿性に優れたLAPシースを施したものを使用いたします。

12【表2】代表的な光ケーブル種類と特徴
品種・構造
①コード型
光ファイバケーブル

構造・特徴
単心光コード押え巻
テンションメンバ

外被②層撚り型
光ファイバケーブル

光ファイバ心線
押え巻
テンションメンバ
（鋼線）

緩衝材
介在紐

LAPシース③ユニット型
光ファイバケーブル
介在紐

LAPシース④2心平形
光ファイバケーブル

光ファイバ
6心ユニット（色は色別テープの色を示す）
テンションメンバ（鋼線）
押え巻

単心光コードPVCシース
テンションメンバ（鋼線）⑤テープスロット型
光ファイバケーブル

トレーサマーク

スロット
テンションメンバ

4心テープ心線
PEシース

TSUKO ニュースレター No.21

押え巻き（吸水テープ）

心数：〜12心（2の倍数）
コード：2mmφ
色：GI：黒/黒 SM：黄/黄(LAPシースは黒)＜OPCOFLEX＞
EG5：若草/青 EG6：橙/橙（ケーブル/コード）
TM：鋼線タイプ FRPタイプ
外被：PVC、脱鉛PVC：難燃PE、LAP

用途
・屋内配線
コアが光コードであるためコネクタによる接続可能。
・外被にLAP 加工を施したものは屋外で使用可能。

心数：〜12心心線：0.9mmφナイロン
0.9mmφノンハロ
色：黒/各色（ケーブル/心線）
TM：鋼線
外被：LAP・外被に LAP 加工を施しているので主に屋外で使用。

心数：〜36心心線：0.9mmφナイロン
0.9mmφノンハロ
色：黒/各色（ケーブル/心線）
TM：鋼線
外被：LAP・外被に LAP 加工を施しているので主に屋外で使用。

心数：2心
コード：2mmφｏr 3mmφ
色：クリーム/青(EG5),
橙(EG6)(ケーブル/コード)
TM：鋼線
外被：PVC・屋内配線
主に機器間の短距離の配線に使用。

心数：SM 24、40、100心
心線：4心テープ心線
色：黒（ケーブル色）
TM：鋼線、FRP
外被：PE

・幹線
（屋内、管路等)

製品例

【表3】研磨種類と特徴

4）光コネクタについて

研磨

適用コネクタPC

SC.FC.ST.
MU.LC

特徴

接続図

光ファイバのコネクタ接続の原理は、光の通るコア部を

フェルール

直接突き合わせるというものです。例えると水道管のパイプをつなぐようなもので、その接続がずれると水が漏れるよう

球面研磨（主にマルチモード）

ファイバーに光が漏れてしまい、ロス（接続損失）が増加することにな
ります。また、光ファイバのコア径が違うものを接続してし直角PC

まっても光が漏れてしまうことになります。接続方法は、光

MTRJ

ファイバ同士を突き合わせるのですが、単純に面を平らにして突き合わせるのではありません。端面は研磨によって仕上げますが、PC研磨が一般的です。PCはPhysical

SPC

Contactの略で物理的接触を意味します。別名を球面研磨

SC.FC.ST.
MU.LC（主にシングルモード）

フェルール面は平面であるが、特殊加工
によりPC接続を可能とした研磨

PC研磨を発達させて反射減衰量を大きくした（ 40dB 以上 ）研磨

ともいいますが、フェルール（光軸を合わせるための部品）
を

フェルール

ファイバー
フェルール

ファイバー

球面に研磨し、コネクタ内のバネ圧によって球面の頂点に位置するファイバ同士を凹ますような形で突き合せます。そ

準とされているコネクタです。測定器等に使用するような固れにより、接続するファイバ間に空気の層（屈折率が違う層）定やある程度の強度が必要な場合は、FCコネクタが適用ができない仕組みになっております。その研磨方法にもいくされます。しかし、近年、高密度化が重要視されるようにな

つかの種類があります。弊社で扱っている研磨を【表3】にり、次世代コネクタとしてSFF（Small Form Factor）
と呼ば

示します。

れるコネクタが普及しはじめました(LC、MT-RJなど)。これコネクタは優れた特性で脱着が容易なSCコネクタが一般的に普及しています。SCコネクタはLANにおいても世界標

は、コネクタを従来よりも小型化して高密度実装を可能としたものです。代表的な製品例を【表4】に示します。

【表4】代表的な光コネクタの種類と特徴
品種・構造

特徴

用途

① SCコネクタ

プッシュプル型コネクタ
最も一般的なコネクタ。
LANの世界標準となっている。

LAN、CATV② SCFコネクタ

2連SCコネクタ
プッシュプル型
LANの世界標準となっている。

LAN、CATV

F04コネクタ（JIS C 5973）

F04コネクタ（JIS C 5973）③ FCコネクタ
F01コネクタ（JIS C 5970）

公衆通信回線伝送システム内

公衆通信回線伝送システム内

ネジ締め型コネクタ

計測器
LAN、CATV
公衆通信回線④ STコネクタ

バヨネット締結型コネクタ

計測器
LAN、CATV
公衆通信回線伝送システム内⑤ LCコネクタ

プッシュプル型コネクタ
小型で高密度実装が可能
フェルール径がSCの１/２

構内配線
交換機

⑥ MT-RJ

プッシュプル型コネクタ
SCコネクタと同等の大きさで2心の接続が可能⑦ MUコネクタ

F14コネクタ（JIS C 5983）

プッシュプル型コネクタ
小型で高密度実装が可能
フェルール径はSCの1/2

製品例

LAN

交換機
伝送システム内
局内装置
光中継機器内TSUKO ニュースレター No.21

13

LAN関連規格

JIS X 5150：2004「構内情報配線システム」改訂のポイント -その11員会)の中の情報配線規格普及標準化Gというところで行わはじめにれています。現在ISO/IEC 11801：2002の翻訳版としてJIS

今回は日本で唯一の情報配線の規格であるJIS X 5150：

X 5150：2004が制定に向けて動いており、04年2月に経済2004について述べたいと思います。この規格はTSUKOニュ

産業省による情報技術専門委員会の審査を経て無事承認さースレターNo.14でも取り上げましたが、制定間近となり近況

れ、5月21日まで60日間の意見受付公告期間となっています。

をお伝えするにはよい機会となりましたので、本号、次号と2

官報公示は6月20日を予定しており、おそらく同日に制定され回にわたり再度取り上げることにしました。みなさまのご参考ると思われます。詳しい情報は日本工業調査会のHPに掲載になれば幸いです。

されておりますので、そちらをご覧下さい。

2

4

日本における情報配線規格

本題にはいる前に、まず日本国内で普及している情報配線規格について簡単にご説明します。情報配線規格には以①ANSI/TIA/EIA-568-Bシリーズ

Commercial Building

システム、水平配線サブシステムの3つの配線サブシステム
内情報配線システムの一部には含まれておりません。

Information technology-Genericcabling for customer premises

14

まず、JIS規格における構内情報配線システムとは、図2にから構成されています。ユーザー側のワークエリア配線は構

Telecommunications Cabling③JIS X 5150

4.1 構内情報配線システム
示すように構内幹線配線サブシステム、ビル内幹線配線サブ

下の3つがあります。

②ISO/IEC 11801

JIS X 5150の改訂内容について【図2】 構内情報配線システム

構内情報配線システム

この3つの位置付けを説明すると、図1に示したように、
ANSI/TIA/EIA-568-Bシリーズ(以下TIA規格)は、TIA(米国通信機器工業会)とEIA(米国電子工業会)とで制定された規格
をANSI(米国規格協会)が承認した米国の国内規格です。これに対し、ISO/IEC 11801(以下ISO規格)は、ISO(国際標準化機構) およびIEC(国際電気標準会議)とで定められた国
際規格です。このISO規格を完全翻訳したものがJIS X

そして、この規格では、性能要件としては配線と各配線要

5150(以下JIS規格)であり、日本工業規格として定められてい素について定められています。具体的には表1に記載されたます。したがって、ISO規格とJIS規格は同様の規格と考えてように規定されています。

よいでしょう。

【表1】 JIS X 5150の内容

日本国内ではTIA規格とJIS規格の2つが普及しています

配線

配線要素

が、どちらを適用するかは配線工事を発注する顧客の要求に平衡ケーブル配線応じているのが現状です。

光ファイバ配線

ケーブル
接続器具
平衡コード

【図1】 日本国内における情報配線規格の位置付け

まず、配線については平衡ケーブル配線、光ファイバ

ISO/IEC 11801：2002

配線があり、それぞれ幹線配線と水平配線があります。

シリーズ（国際規格）

幹線配線とは図2の緑色部分で、CD(構内配線盤)と（米国国内規格）JIS X 5150：2004

ANSI/TIA/EIA-568-B

翻訳（日本工業規格）3

JIS X 5150制定にむけてBD(ビル内配線盤)、BDとFD(フロア配線盤)、FDとFDを接続する配線を指し、両端の接続機器は含みません。それに対し水平配線とは図2の青色部分で、FDからTE(端末機器)までの同一フロア内の配線を指し、こちらも両端の機器を含みません。

JIS X 5150はISO/IEC 11801を翻訳したものであることは上記のことを念頭において、具体的な改訂の内容を取先ほど述べましたが、この翻訳作業は日本電子情報技術産り上げたいと思います。今回は平衡ケーブル配線につい業協会(JEITA)て記載します。

情報配線システム標準化委員会(IGCS委TSUKO ニュースレター No.21

LAN関連規格
JIS X 5150：2004
5150：2004

4.2 平衡ケーブル配線におけるクラスとカテゴリの追加「カテゴリ」で分類されているのに対し、JIS規格では、

平衡ケーブル配線において、TIA規格では配線(チャネ

配線の性能規定は「クラス」、配線要素の性能規定は

ル、パーマネントリンク)と配線要素(ケーブル、通信ア「カテゴリ」で分類されています。これらを対比させる

ウトレット)の性能規定は、周波数帯域によりどちらもと表2のようになります。

【表2】 TIAとJISの性能規定の対比
配線
配線要素

周波数(MHz)
JIS規格
TIA規格
JIS規格
TIA規格

〜0.1

〜1

〜16

〜100

〜250

〜600

クラスA

クラスB

クラスC
カテゴリ3

クラスD
カテゴリ5e
カテゴリ5
カテゴリ5e

クラスE
カテゴリ6
カテゴリ6
カテゴリ6

クラスF

カテゴリ3

カテゴリ7

JIS規格の第二版で新たに規定されたのは、表2の黄色

クエリアをもつTOの組を複数利用者(マルチユーザ) 通信ア

い部分です。配線ではクラスE、クラスFが追加され、配ウトレット（MUTO）といいます。単一利用者TOは一般的な施線要素においては、カテゴリ3、カテゴリ4が削除され、

工に、MUTOはオープンオフィス環境に用いられます。

新たにカテゴリ6、カテゴリ7が追加されました。ここで【図4】 複数利用者TOを使った水平配線

気をつけなければならないのは、JIS規格第一版のクラスDは100BASE-TXまでのアプリケーションをサポートするように規定されていましたが、第二版のクラスDは1000BASE-Tまでのアプリケーションをサポートするように規定がきびしくなっていることです。同じクラスＤでも第一版および追補1と第二版では規定が異なるため、発行年を表示するなどして区別することが必要です。

水平配線のチャネルを敷設するときには、以下の追加要

15

件に気をつけなければなりません。

4.3 チャネル、パーマネントリンク、CPリンクに関する要件① チャネルの要件

4.3.1 水平配線の規定

・ 水平配線チャネルは、クラスD以上の性能を提供しなけれ

図2において、フロア配線盤から端末機器までを抜き出しばならない。

たのが図3の水平配線部分になります。JIS規格の追補1にも・チャネルの物理長は100mを超えてはならない。

規定されていましたが、水平配線チャネルとは伝送機器と端・ 固定水平ケーブルの物理長は90mを超えてはならない。

末機器までの伝送経路で、両端の機器の接続部は含みませ・コード類の合計が10mを超える場合は固定水平ケーブルん。パーマネントリンクとは、水平ケーブルの両端の接続部を含む水平配線サブシステムの伝送経路です。今回新しい用語として「CP(分岐点)」「CPリンク」というものが出てきます。

の物理長を減らさなければならない。
・ 使用温度が20℃より高いとき、固定水平ケーブルの最大長は温度によって制限される。

追補1のパーマネントリンク中にはTP(変換点)が含まれてお・ パッチコード、ジャンパは5m以下が望ましい。

り、これはチャネルやリンク性能に影響を及ぼさないものとさ② CPの要件

れていました。このTPは削除され、新たに導入されたCPに・ 各ワークエリアのグループに1つ以上配置しなければならない。

は、チャネルやリンク性能への影響が考慮されています。

・ FDから15m以上離して設置しなければならない。

また、TIA規格で「MUTOA」と規定されている通信アウト
レットと同様のものが、「MUTO」としてJIS規格でも認められ・クロスコネクト接続として使ってはならない。
・ 最大で12のワークエリアに対応するように制限するのがています。図3のように、1組のTOに1つのワークエリアを持望ましい。

つTOの組を単一利用者(シングルユーザ)通信アウトレットと③MUTOの要件いいます。それに対し、図4のように1組のTOに複数のワー・ 最大で12のワークエリアに対応するように制限されるのが【図3】 単一利用者TOを使った水平配線

望ましい。
・ MUTOを使ったチャネルでは、ワークエリアコードは20m以下が望ましい
水平配線チャネルにおいてコード類の合計により固定水平ケーブルの物理長が決まるのは、コード類が撚り線導体の場合、挿入損失が単線導体を使った固定水平ケーブルより
TSUKO ニュースレター No.21

LAN関連規格
JIS X
X 5150：2004
5150：2004

大きいからです。すなわち、チャネルの最大長100mにはコーには図6の4つのモデルが定められています。FD側の伝ド類10m分の挿入損失しか考慮されておらず、10mを超えた送機器から固定水平ケーブルまでをインタコネクトとす分については固定水平ケーブルを減らすことにより全体の挿るかクロスコネクトとするか、水平ケーブル部分にCP

入損失を抑える必要があります。これについては水平リンクが入るか入らないかでモデルが異なります。

長公式として規定されています。

4.5 使用温度による平衡ケーブル長の制限

4.3.2 幹線配線の規定
図2において、幹線配線部分を抜き出したものが図5にな

先ほど水平配線における固定水平ケーブルと、幹線配線

ります。幹線配線チャネルとは、配線盤の伝送機器同士を接における幹線ケーブルは、使用温度が20℃より高い場合最続する伝送経路で、機器の接続部は含みません。クラスD以大長が制限されることを述べましたが、具体的には表3に示

上の幹線配線チャネルは次の要件を適用します。

したように減らさなければなりません。

・チャネルの物理長は100mを超えてはならない。
・ 図5のようにチャネル内に4つの接続点がある場合には、
幹線ケーブルの物理長は15m以上にすることが望ましい。
また、クラスB以上の幹線配線には次の要件が適用されます。
・ 幹線ケーブルの物理長は、チャネル内で用いられるコード【表3】 使用温度による平衡ケーブルの制限

40〜60℃
1℃上昇につき0.2％減
1℃上昇につき
1℃上昇につき0.4％減
0.6％減
20〜40℃

使用温度
シールドケーブル
非シールドケーブルの合計長に依存する。
・ 使用温度が20℃より高いとき、幹線ケーブルの最大長は4.6 チャネル、パーマネントリンクにおけるdBルール
フィールド試験の合否判定に適用されるTIA規格の温度によって制限される。

Addendumで規定された通称「3dBルール」は、JIS規格【図5】 幹線配線

でも新たに「3dB（または4dB）ルール」として要件に加えられました。TIA規格とJIS規格では表4に示したよ
うに、反射減衰量(RL)は同様の規定がなされていますが、

16

近端漏話減衰量(NEXT)と電力和近端漏話減衰量(PS
幹線配線の場合も、先ほどの水平配線と同様に、コード

NEXT)においても適用される点に注意しなければなりま類の合計により幹線ケーブルの物理長が制限されます。こちせん。

らについては幹線リンク長公式で規定されています。

【表4】 JIS規格とTIA規格のdBルール

4.3.3 チャネル、パーマネントリンク、CPリンクの伝送特性
平衡配線チャネルにおいて、追補1より新たに追加された
項目は不平衡減衰量、結合減衰量です。不平衡減衰量はチ
ャネル近端の縦方向変換損、または横方向変換損を指し、クラスC以上は検討中とされています。また、結合減衰量に

ANSI/TIA/
EIA-568-B.2-3

伝送性能
パラメータ

JIS X 5150:2004

IL
RL
NEXT，
PS NEXT

4以下は4dBとする
3dB以下は参考値とするILが3dB以下の周波数において参考値とするILが4dB以下の周波数
規定値において参考値とする

関しては、測定方法の開発中とされています。
水平配線のパーマネントリンクとCPリンクは同一の規格値になります。

5

おわりに

今回はJIS X 5150:2004の改訂内容について、平衡ケ

4.4 水平配線モデル

ーブル配線を取り上げました。次号は光ファイバ配線と

図3でフロア配線盤から端末機器までの水平配線につ配線要素について取り上げます。

いて取り上げましたが、JIS規格ではこの水平配線部分

インタコネクト-TO

クロスコネクト-TO

TSUKO ニュースレター No.21

インタコネクト-CP-TO【図6】 水平配線モデル

クロスコネクト-CP-TO「アース」「アース」を示す言葉には「接地」、「グランド」、「グランディング」
等があります。いずれの用語も表現している通り、基本的には大地と電気的に接続することです。 よく見かけるのが機器のアース端子の図記号表示です。この記号は各種あり、現在IECと国際整合化されたJISに【表1】の通り決められています。

A種接地工事：高圧の印加されるおそれがある所や避雷設備等、危険度の大きい所に使用されます。
B種接地工事：高圧等と低圧の混触のおそれがある場合に使用されます。
C種接地工事：300Vをこえる低圧設備に使用されます。A種と同【表1】 JIS C 0617-2 電気図記号 第2部：図記号要素
電気図記号、限定図記号及びその他の一般用途図記号

Ｎｏ

図記号

説明

一接地抵抗値ですが、接地点の施工方法が緩和されています。
D種接地工事：300V以下の低圧設備に使用されます。通常アー

接地（一般図記号）02-15-01

接地目的が分かりにくい場合、それを補足説明できる。

02-15-02

保護接地

得られる場合は、所定長さの接地極によらなくてもよいと決めら

誤りを生じるおそれがない場合は、斜線を省略することができる。斜線を省略する場合
はフレーム又はシャシを表す線を太くする。

02-15-05

建築物等の避雷設備では、A型接地極は、10Ω未満の接地抵抗が

フレーム接続、シャシ

02-15-04

また建築基準法が引用している、避雷設備のJIS A 4201

無雑音接地（ノイズレス接地）
02-15-01の代わりにこの図記号で特定の保護機能、例えば事故時の電気的衝撃に対する保護などの接地を表すことができる。

02-15-03

ス付きコンセント等に施設されている接地工事れています。
JIS C 0367-1

雷による電磁インパルスに対する保護では、

情報システム等、保護の指針が与えられています。 JIS X 5150
構内情報配線システム

10.2項でシールドの接地が勧告されています。ここでは「接続は、適切な電気的規則に従わなければな

等電位

ら な い 」とし 、接 続 処 理 の 設 計 が 勧 告 さ れ て い ま す 。

接地について、電気設備技術基準の解釈で次のように決まっています。これは平成9年に、電気設備技術基準が改正された際、【表2】のように改正されました。

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2で、ScTP配線システムの接地（グラン
ディング）
とは、
「電気回路としての遮蔽付き撚型ケーブル（ＳｃＴＰ） またはコネクタの遮蔽体を大地と同じ電位の金属体に恒久的確実に接続すること」と定義されています。なお本規格はANSI/TIA/EIA-607Aと連携がとられています。
（弊社ニュースレタ【表2】
改正前の呼称

改正後の呼称

接地抵抗値

第一種接地工事

Ａ種接地工事10Ω以下

第二種接地工事

Ｂ種接地工事

変圧器の高圧側又は特別高
圧側の電路の1線地落電流のアンペア数で150を除した値に等しいオーム数以下

特別第三種接地工事
第三種接地工事

Ｃ種接地工事Ｄ種接地工事10Ω以下100Ω以下電気設備技術基準の解釈の（ ）但し書きは省略してあります「目に青葉

山ほととぎすーNo.20

LAN関連規格参照）

BICSI通信配線設計マニュアル（TDMM） 第17章の＜序＞で「多くの国はグランディング、ボンディング及び電気保護に関して
本章の内容と異なっているところが多々存在することに注意する事が重要である」とし、＜通信グランディング実務＞では、通信用として電力用グランドを使用するように、また電力用グランド
がない時は通信用グランドを施工するように勧告されています。

初鰹」という句が良く合う季節となりました。 食べることの好きな私にはあっさりとした上り鰹も美味しいのですが、油の乗った戻り鰹も、濃厚でこれもまた美味しいですね。 土佐式にスライスしたニ
ンニクを挟んで食べると、また格別で、酒がいっそう美味しく飲めます。
さて前号の発行から今までにおけるLAN関連の出来事ですが、3月にIEEE802.3akの10GBASE-CX4が規格化して発行されました。10Gでは初のメタル系イーサネットです。15m〜20mと短い接続距離ですが、機器間接続として使用されることになるでしょう。
それから展示会では、5月18・19日に名古屋の熱田区にある、国際会議場の白鳥ホールで、第6回情報通信機材展があり、TSUKOも出展します。 展示だけでなく、セミナも実施致しますので、どうぞ来場ください。
さて、海外技術情報は米国の大学の方が書いた記事です。 米国でも変化し続ける新システムですが、大きく成長するものが無い、
日本と同じく厳しい状況という見方をしているようです。 リンク試験データは、CAT6部材がリンク性能にどう影響するかですが、やはりマージンのある部材を使用したほうが良いということですね。実際の工事の参考にしてください。 Q＆Aは光ケーブルと光コネク
タの選定に関しての紹介です。これから光工事をするという方に参考になると思います。 LAN関連規格は「JIS X 5150:2004」です。
1996年に初版が発行されてから、初めて大幅な改定となっています。 やっとCAT6がJISに出てくるわけですね。 まもなく発行です
から、皆様も是非一冊お手元においてください。 キーワードは「アース」です。 知られているようでも、もう一度おさらいということで見てください。 それから4月にBiCSiのRCDD試験が行われました。 この21号が発行されてまもなく発表ですが、受験者の皆様お疲れ様でした。 合格をお祈りいたします。

2004年4月30日 発行責任者 ＬＡＮシステム部

大津光夫（RCDD）

17

TSUNET -1000E-LA
AWG24-4P (CAT6 ScTP) NEW!
®

TSUNET -1000E®

●次世代超高速LAN、
1000BASE-TX（ギガビットイーサネット）対応ケーブル。

●エイリアンクロストーク対策に最適の

CAT6 ScTPケーブルです。
●次世代超高速LAN 1000BASE-TX●TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応。

（ギガビットイーサネット）対応ケーブルです。

●十字介在使用により電気特性の大幅安定。

●ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CAT6規格に対応しています。

●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを標準使用。

●十字介在使用により優れた電気特性を有しています。

●デュアルタイプは高信頼性4P＋4Pメガネ型。

●外被には環境に配慮した脱鉛PVCを使用しています。

TSUNET -1000E-BD®

●残量のわかるレングスマーク入りです。
●梱包は配線作業がしやすい紙ボビン巻（ 300ｍ）です。

●バンドル型タイプは4Pユニットごと

インナーシース付ケーブル。

TSUNET -MC1000E®

●高信頼性の100Ω系CAT6 UTPパッチコード。
●導体がより心線のため、柔軟性があります。

TSUNET-ECO -1000E●11色の外被色。

●燃焼時に、
有害なハロゲン系ガスが発生しません。

●加工製品には結線／レングス表示チューブを取り付け。

®

●埋設時に、
有害な鉛の溶出がありません。
●ビニルと同等な難燃性（ JIS C 3005 60度傾斜試験）を有しております。

代理店

連絡先

通信興業株式会社
LANシステム部：大津（RCDD）
TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:ohtsu@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。