®

TSUNET-EXシリーズ®

製品特集

1 S-CordV1-MP
7 FAC6-LA

AWG26-8C（仮称）TSUNET®®-EXシリーズ は、通信興業が提案する新しいソリューションです

ProLogic（プロフェッショナルな考え方）
をコンセプトにした、今までのカテゴリにとらわれない特長のある製品群となります。製品の特長を理解し、活かしていただける情報配線のエキスパートの方々にお送りします。
第1弾S-Cordはコード径わずか3ｍｍのUTPパッチコードです。高密度化が進むラック内の配線には最適です。TSUNET-350Eシリーズとの組み合わせで、CAT5eレベルのリンクを100ｍサポートします。
第2弾FAC6-LA（仮称）は、今まで工場成端のパッチコードでの提供をさせていただいていたTSUNETMC1000E-LA（現行品：CAT6 ScTP）とは別に、新たに設計細径化したケーブルです。現場での成端が容易になりますので、ケーブル単体でのご提供も可能になります。
S-Cordは6月1日、FAC6-LA（仮称）
はまもなくリリースいたします。その特長を活かしていただくため、ご使用の際には注意が必要となります。今回のニュースレターでは、詳しい特長と取扱方法についてご紹介させていただきます。EXシリーズ を、今後ますます多様化する情報配線への選択肢に加えていただければと思います。

1

2007年
6月1日発売TSUNET®-EXシリーズ第1弾

TSUNET -EX S-CordV1-MP®

はじめにのスペースに納めることができます。

現在、データセンタならびに回線数の多い通信機器室ションロス）を除いたCAT5e規格を十分満足しています。に使用されるスイッチングＨＵＢやパッチパネルなどに高挿入損失については、TIA規格の約2.1倍、ISO規格の密度実装タイプが増えてまいりました。今回は、こういっ約1.7倍あります。このため、使用長を制限しご使用いた

そして伝送性能的な特長としては、挿入損失（インサーた場所において、容易に扱うことができる細径タイプのだくことになります。また本パッチコードは、パワーオーバUTPパッチコードをご紹介いたします。品名はTSUNET-ーイーサネット（PoE）には対応しておりませんのでご注。
EX S-CordV1-MP（以下S-Cord）です。
（写真１参照）

意ください。

【写真１】従来のコード（左）とS-Cord（右）の使用例

S-Cordの概要と特長の詳細について
まずTSUNET-EX S-CordV1-MPの品名は、次のような意味があります。 S-Cord はSlim-Cord（スリムコード）を表しています。 V1 はVersion1.0を表しています（仕様の変更があるとこの数字の部分が変わります）。
MP は当社の製品群で使用しているModular Plug（モジュラープラグ）加工済みであることを示しています。
このCAT5e規格に準拠するS-Cordは、使用状態におけ

このS-Cordの特長は、細いだけでなく、写真2のよる特長としては、まず第1に細いということです。コードの直うに従来のパッチコード（左）と比べブーツ部分はスリム径が従来コードの約半分です。その結果、細いだけでなく、タイプとなり、高密度実装タイプのスイッチやパッチパ軽くて柔らかいのでパッチコードの実装を従来の約3分の1ネルであっても容易に扱うことができます。またブーツ

TSUKO ニュースレター No.28

部分は、モールド加工されているためパッチコードの曲げ強度、および電気性能が安定しています。
【写真2】従来のコード（左）とS-Cord（右）S-Cordの電気性能
1）プラグ付パッチコード単体での性能
S-Cordは良好な電気性能を持っています。図3〜図8にS-Cord 2m、3m、および5mのパッチコード単体性能（NEXT、リターンロス）を示しました。長さ依存することなく、どの長さにおいても規格に対し十分なマージン（余裕）を持っています。

2）S-Cordを用いたチャネルの性能
S-Cordはチャネルの中でさらに良好な特性を示します
ケ ーブ ル の 部 分 を 従 来 の C A T 5 e パ ッチ コ ード。
（表2の制限長は次のチャネル試験結果から求めています）（TSUNET-MC350E）と比較したものが表1です。S-

図1のチャネルを作製しS-CordをCAT5e部材と組みCordが従来のパッチコードと比べ細く、軽く、柔らかい合わせ、電気特性調査を行いました。各部材構成は表3

特長が確認できます。の通りです。

【表１】S-Cordと従来品（TSUNET-MC350E）との比較
TSUNET-EX S-CordV1 AWG30-8C TSUNET-MC350E 0.21SQ-8C
導 体 サイズAWG30相当
AWG24相当
ケ ーブル 外 径
3.2mm
5.6mm
ケーブル断面積 8.0mm2 (MC350Eの約1/3)
24.6mm2
ケ ーブル 重 量 10.7g/m(MC350Eの約1/3)
31.7g/m
許 容 曲 げ半 径
22.4mm
12.8mm※1

チャネル1は5mのS-Cordを用いた全長100mのチャネルです。チャネル２はS-Cordを使用しない従来のチャネル（従来のパッチコードを用いたチャネル）です。チャネル3は、水平ケーブル部分を83mに短くし、S-Cordを含めて全長93mのチャネルです。

2【図１】S-Cord使用長さ限界調査リンク
チャネル構造

パーマネントリンク

図
テスタ

2.0m

5.0m

90.0m or 83.0m

機器コード パッチコード

水平ケーブル

パッチパネル

3.0m

テスタ

ワークエリアコード
アウトレット（※1）参考値【表3】検証リンクの構成部材

S-Cordの取扱方法

チャネル

1チャネル中に5mのS-Cordを用いた場合、各社部材と組み合わせてもチャネル全長100mで問題ありません（ケーブル類は弊社製ケーブルを使用した場合）。ただし、従来の弊社製CAT5eパッチコードを用いた場合と同等のマージンを有するために、チャネル全長の長さを制限する

機器コード

No.
2.0m
1 TSUNET-350E
2 TSUNET-350E
3 TSUNET-350E

パッチコード水平ケーブル ワークエリアコード

5.0m
90.0m
3.0m
TSUNET-EX S-CordV1-MP TSUNET-350E
TSUNET-MC350E-MP
TSUNET-MC350E-MP
TSUNET-MC350E-MP TSUNET-350E
TSUNET-EX S-CordV1-MP TSUNET-350E(83m) TSUNET-MC350E-MP

チャネル1：現行のチャネルにS-Cordを用いたもの
チャネル2：現行のチャネル（パッチコードは従来品）
チャネル3：チャネル1のパーマネントリンクを短くしたもの（90ｍ→83ｍ）

ことをお勧めします。弊社水平ケーブルと組み合わせた電気特性試験結果として、3つのチャネルとも規格を満場合はチャネル全長93m（5mのS-Cord含む）を推奨い足しました。チャネル1ではチャネル全長を短くすることなたします。各長さのS-Cordを使用した場合のパーマネン

くANSI/TIA/EIA

トリンク最大長は表2を参照ください。

データについては、表4、P.5、P.6を参照ください。

【表2】S-Cordを使用した場合のパーマネントリンク最大長使用するS-Cordの合計長組み合わせるパーマネントリンク最大長（TSUKO製ケーブルを使用した場合）※13m5m

85m ※283m（※1）パーマネントリンクの最大長はS-Cordと従来のコード類の合計長が10mの場合（※2）計算式から算出

CAT5eチャネル規格を満足しました。

まず、チャネル1とチャネル2の比較はS-Cordと従来のCAT5eパッチコードの比較データとなります。図9がチャネル1（S-Cord）、図10がチャネル2（従来品）の挿入損失をそれぞれ示しています。このデータを比べるとチャネ
ル1の挿入損失のマージンが若干小さくなっていることが分かります。次にチャネル1とチャネル2の近端漏話
TSUKO ニュースレター No.28

減衰量（図12、13）を見ると違いはありません。同様ができます。各社コネクタ部材との組み合わせによるに反射減衰量（図15、図16）、等レベル遠端漏話（図評価も行っておりますので安心してご使用いただけるも特性に違いは確認されません。
18、図19）

パッチコードです。

チャネル3は、チャネル2（従来のパッチコードを用いたチャネル）と同等の挿入損失のマージンが得られるよう水

なお本パッチコードは、パワーオーバーイーサネット（PoE）には対応しておりませんのでご注意ください。

平ケーブル（パーマネントリンク）を短くしていった場合の次に示すS-Cordのメリットとデメリットをうまく使いこデータです。水平ケーブルをTSUNET-350Eとした場合、なすことによってワンランク上の配線システムを構築す

水平ケーブルを90m→83mとすると挿入損失について従ることができます。

来のチャネルと同等のマージンが得られることがわかりました。この場合、チャネル全長は、S-Cord 5mと従来のコード類5mを含み93mとなります（P.3解説「従来のチャネルと同様の性能維持」
を参照ください）。
チャネル3のデータを詳しく見ていくと、図11が全長93mとしたチャネル3の挿入損失です。この図11と従S-Cordのメリット

S-Cordのデメリット◎細く、軽く、柔らかい（従来品の1/3）◎機器間で使用長さ制限あり◎PoEに使用不可◎スリムブーツでモールド加工済み◎特性にバラツキが少ない製品

来のパッチコードを用いた図12を比較すると最悪値が本記事の測定データは、S-Cordのご紹介を目的とし一致します（表4も参照ください）。さらに近端漏話減衰ております。本測定に用いている部材のメーカ、型番量（図13、図14）、反射減衰量（図16、図17）、等レなどに関するお問い合わせについては一切お答えできを比較しても違いは確認
ベル遠端漏話（図19、図20）ませんのでご理解下さい。

されませんでした。

解この試験結果からS-Cordを用いる際、機器間（チャネル）の長さを制限することにより、従来のパッチコードを用「従来のチャネルと同様の性能維持」

いたチャネルと同様の特性を得られることがわかりました。

従来のCAT5eパッチコードを使用した場合のチャネルと同様のチャネル性能を維持するため次【表4】S-CordのCAT5eチャネル評価特性
チャネル長(m)ワイヤマップ挿入損失(at 10MHz)(dB)
挿入損失(at 100MHz)(dB)

NEXT(dB)
PS NEXT(dB)
ELFEXT(dB)
PS ELFEXT(dB)
ACR(dB)PS ACR(dB)
反射減衰量(dB)
伝搬遅延(ns)
伝搬遅延時間差(ns)
合否の調整をし、長さ制限長を算出しています。

チャネル1

チャネル2

チャネル3

100
OK0.6
2.28.610.812.813.99.911.66.3
5021100OK
1.03.76.1
7.6
13.2
14.07.5
9.2
7.7
522393OK
1.03.810.8
11.8
14.6
14.9
12.3
13.6
5.78725

合格

合格

合格

S-Cordを使用するとチャネル規格を外れることはありませんが、従来のチャネルと比べると挿入損失のマージンが小さくなります。そこで従来のチャネルと同じだけのマージンが得られるよう、チャネルの最大長を短くします。図2では、最大長100mを93mに制限することで従来と同じ扱いができます（図2で従来（青の特性ライン）とS-Cord使用時（93m）（緑）が重なっており、同等の性能を示しています）。
【図2】各チャネルの挿入損失
100MHz のときのマージン

20

おわりに
S-Cordは、高密度実装タイプの機器などに容易に対応できる細径UTPパッチコードです。ブーツについてもモールドタイプのスリムブーツとなり、高密度実装に適し挿入損失(dB)

3説

従来品使用（100m）
S-Cord使用（100m）
S-Cord使用（93m）規格値

10ております。電気特性については、使用する長さを制限していただくことにより、CAT5eチャネル規（表2参照）
格を十分に満足します。またTSUNET-350Eと組み合わせてご使用いただくと、より安定した性能を得ること
TSUKO ニュースレター No.28

10MHz のときのマージン

01510
周波数（MHz）

50100

10050

リターンロス（dB）

NEXT（dB）

80

6040

Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-78

14030

20
ANSI/TIA/EIA-568B.2
CAT5eパッチコード規格

ANSI/TIA/EIA-568B.2
CAT5eパッチコード2m規格

10周波数（MHz）

101100【図3】 S-Cord 2.0mの近端漏話減衰量

40
リターンロス（dB）

NEXT（dB）

60
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-78

1420
ANSI/TIA/EIA-568B.2
CAT5eパッチコード規格

ANSI/TIA/EIA-568B.2
CAT5eパッチコード3m規格

10周波数（MHz）

10110010周波数（MHz）

100【図7】 S-Cord 3.0mの反射減衰量10050

リターンロス（dB）

80
NEXT（dB）

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

30

【図4】 S-Cord 3.0mの近端漏話減衰量

60

1100

50

80

40

10周波数（MHz）【図6】 S-Cord 2.0mの反射減衰量

100

40

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-78

4030

20

ANSI/TIA/EIA-568B.2
CAT5eパッチコード5m規格

10周波数（MHz）【図5】 S-Cord 5.0mの近端漏話減衰量

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

ANSI/TIA/EIA-568B.2
CAT5eパッチコード規格

100

101

10周波数（MHz）

100【図8】 S-Cord 5.0mの反射減衰量

TSUKO ニュースレター No.28

100
Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

80
NEXT（dB）

挿入損失（dB）

20

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格1060
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-784001

10周波数（MHz）

20
1

100

【図9】 チャネル1（S-Cord入り100m）の挿入損失

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10周波数（MHz）

100【図12】チャネル1（S-Cord入り100m）の近端漏話減衰量

100
Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

NEXT（dB）

80

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格1060
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-784001

10
周波数（MHz）

20
1

100

【図10】 チャネル2（従来コード入り100m）の挿入損失

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10
周波数（MHz）

100【図13】 チャネル2（従来コード入り100m）の近端漏話減衰量

100

10

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

80
NEXT（dB）

20
挿入損失（dB）

5挿入損失（dB）

20

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格60
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-784001

10
周波数（MHz）【図11】 チャネル3（S-Cord入り93m）の挿入損失

TSUKO ニュースレター No.28

100201ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10周波数（MHz）

100【図14】 チャネル3（S-Cord入り93m）の近端漏話減衰量

60

40

ELFEXT（dB）

リターンロス（dB）

80

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

5030
2060
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-12
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-12
Pin45-36
Pin45-78
Pin78-12
Pin78-36
Pin78-45

40

20

10

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

01

10周波数（MHz）

01100【図15】 チャネル1（S-Cord入り100m）の反射減衰量

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10周波数（MHz）

100【図18】 チャネル1（S-Cord入り100m）の等レベル遠端漏話6040

ELFEXT（dB）

リターンロス（dB）

80

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

50302060
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-12
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-12
Pin45-36
Pin45-78
Pin78-12
Pin78-36
Pin78-45

402010ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

01

10周波数（MHz）

01

100

【図16】 チャネル2（従来コード入り100m）の反射減衰量

6
ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10周波数（MHz）

100【図19】チャネル2（従来コード入り100m）の等レベル遠端漏話

60

4080

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

ELFEXT（dB）

リターンロス（dB）

5030
201001【図17】 チャネル3（S-Cord入り93m）の反射減衰量

40

20

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10周波数（MHz）

6010001

Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-12
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-12
Pin45-36
Pin45-78
Pin78-12
Pin78-36
Pin78-45

ANSI/TIA/EIA-568B.1
CAT5eチャネル規格

10周波数（MHz）

100【図20】 チャネル3（S-Cord入り93m）の等レベル遠端漏話

TSUKO ニュースレター No.28

近日発売予定

TSUNET®-EXシリーズ第2弾

TSUNET -EX FAC6-LA AWG26-8C（仮称）®

【写真１】TSUNET-EX FAC6-LA

AWG26-8C【表１】比較表TSUNET-EX
FAC6-LA AWG26-8C

TSUNET-MC1000E
LA-MP

I（L at250MHz）

51dB／100m

35dB／100m

導 体 サイズ

AWG26

AWG24

ケ ーブル 外 径6.0mm

6.8mm

ケ ーブル 重 量31.8kg/km

43.2kg/km【図1】構造図

アース線

P17

P4

はじめに

P2
押え巻テープTSUNET-EXシリーズの第2弾となりますTSUNETEX FAC6-LA

十字介在P3

AWG26-8C（仮称、以下FAC6-LA）の遮蔽テープ
脱鉛PVC

ご紹介をします。
FAC＝フィールド・アッセンブリ・コード（Field Assembly Cord）
6＝CAT6相当品

FAC6-LAはT568B結線に対応しています。T568A結線には今後対応する予定です。

FAC6-LAはCAT6チャネルに使用できるシールド（ScTP）ケーブルです（写真1参照）。プラグ成端を容易にするために、AWG26（導体径0.4ｍｍ相当）撚線導体を使用し、ケーブル外径を約6mmに細径化しました。

FAC6-LAの電気性能
1）ケーブル単体での性能

挿入損失（IL）以外の電気特性項目は全てCAT6の性能

FAC6-LAは挿入損失（IL）以外の電気特性項目は全てを十分に満足しています。弊社には、AWG24（導体径CAT6の性能を十分に満足しています。挿入損失は0.5mm相当）撚線導体を使用し、CAT6規格に対応した

CAT6撚線導体ケーブル単体の規格の約1.3倍です。こTSUNET-MC1000E-LA-MP（以下MC1000E-LA）
といのことを十分に理解した上で、注意して使用して下さい。

うシールド（ScTP）パッチコードがすでに製品化されていますが、ケーブル外径が6.8mmありますのでプラグ加工にはスキルが必要になります。そのため、工場にて加工済みのパッチコードのみのご提供でした。細径化したFAC6-LA はパッチコードだけでなく、ケーブル単体でもご提供いたします。
比較表を表1に、構造図を図1に示します。

2）
プラグ付パッチコード単体での性能
PANDUIT製 SPS688（弊社推奨品）を使用した特性をご紹介します。
プラグを取り付けたパッチコードはCAT6の性能を十分に満足しています※1。図3〜図8に1m、3mおよび5mのパッチコード単体性能（NEXT、RL）を示します。
※1 パッチコード単体の規格にはＩＬの規定はありません。

TSUKO ニュースレター No.28

3）FAC6-LAを用いたチャネルの性能
CAT6シールド部材で構成されているチャネルのワー
クエリアコード、パッチコードに FAC6-LA を使用した
チャネル特性は、CAT6の性能を十分に満足します（表まとめ
FAC6-LAは新しいコンセプトのEXシリーズの製品になります。

2参照）。水平ケーブル、機器コードには単線導体を使

ケーブル単体の挿入損失は、CAT6規格と比較し1.3

用 した CAT6 ScTPケ ーブ ル TSUNET-1000E-LA倍となりますが、その他の特性やパッチコード単体でのAWG24-4Pを使用しました。チャネルの構成を図2に特性、チャネルの特性はCAT6規格を十分に満たします。
FAC6-LA はAWG24導体使用のパッチコードに比べ示します。て、細く、軽く、柔らかいだけでなく、プラグ加工が容【図2】チャネルの構成易にできることが大きな特長です。これにより、ケーブル単体でご購入されて、プラグ加工をしていただくことも可能になります。もちろん高品質・高信頼性の工場でチャネル100mの加工も行います。AWG24のMC1000E-LA、AWG26CP
テスタ

0.5m

機器コード4.5m

パッチコード75m

水平ケーブルTSUNET-EX FAC6-LA AWG26-8C
TSUNET-1000E-LA AWG24-4P

15m5m

テスタ

水平ケーブル ワークエリアコード（CPケーブル）
パッチパネル、アウトレットのFAC6-LA、それぞれの特長を理解された上でご使用いただければと思います。
また、この製品の10GBASE-Tへの対応等のご質問や、その他ご不明な点などございましたら、弊社営業部までご連絡ください。

【表2】チャネル評価結果（表中の数字はCAT6規格に対しての最悪マージン）
パッチコード、
ワークエリアコード TSUNET-EX FAC6-LA AWG26-8C
水平ケーブルの長さ90m

ワークエリアコードの長さ5m

パッチコードの長さ

弊社ではみなさまのご要望に応えるべく、今後もさまざまな製品を提供していきたいと思います。

4.5m

機器のコードの長さ0.5m

チャネル全長100m

挿入損失(at 10MHz)(dB)0.7

挿入損失(at 100MHz)(dB)

3.1

挿入損失(at 250MHz)(dB)

6.6

NEXT(dB)

7.7

ELFEXT(dB)

12.1

PS NEXT(dB)

9.6

PS ELFEXT(dB)

12.4

ACR(dB)

11.9

PS ACR(dB)

13.3

反射減衰量(dB)

1.6

推奨プラグ加工方法
ケーブル単体でのご提供も予定しております。現場で成端されるときには、パッチコードとしての性能を出すため、弊社推奨の加工方法をP.10に紹介しますので参考にしてください。

TSUKO ニュースレター No.28

8

8040
リターンロス（dB）

50

NEXT（dB）

10060
Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-78

40

2030

20

10

ANSI/TIA/EIA-568B.2-1
CAT6パッチコード1m規格

0151050周波数（MHz）

10002501【図3】 FAC6-LA パッチコード１mの近端漏話減衰量

リターンロス（dB）

40NEXT（dB）

80

40200
1510002501【図4】 FAC6-LA パッチコード3mの近端漏話減衰量

80

40
リターンロス（dB）

50

Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-78

402051050
周波数（MHz）

100250【図5】 FAC6-LA パッチコード5mの近端漏話減衰量

TSUKO ニュースレター No.28

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

5ANSI/TIA/EIA-568B.2-1
CAT6パッチコード規格

1050
周波数（MHz）

100250

30

2010

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

01

5ANSI/TIA/EIA-568B.2-1
CAT6パッチコード5m規格01250【図7】 FAC6-LA パッチコード3mの反射減衰量

10060

10020101050
周波数（MHz）

1050
周波数（MHz）

30

ANSI/TIA/EIA-568B.2-1
CAT6パッチコード3m規格

NEXT（dB）

950

Pin12-36
Pin12-45
Pin12-78
Pin36-45
Pin36-78
Pin45-78

5ANSI/TIA/EIA-568B.2-1
CAT6パッチコード規格【図6】 FAC6-LA パッチコード１mの反射減衰量

10060

Pin12
Pin36
Pin45
Pin78

ANSI/TIA/EIA-568B.2-1
CAT6パッチコード規格

1050
周波数（MHz）

100250【図8】 FAC6-LA パッチコード5mの反射減衰量

TSUKO推奨『TSUNET®-EX FAC6-LA AWG26-8C』のプラグ加工方法（プラグ：PANDUIT製 SPS688）

1

ケーブルにブーツ、カラーを通してから、シースをむき、遮蔽テープを矢印のところで切ります。

4

プラグハウジングに挿入したら、圧着工具でプラグをかしめます。

10アース線

2

アース線を折り返し、シース先端に導電性銅箔粘着テープ ※を巻き付けます。アース線は図の矢印のところで切ります。

5

カラーをプラグハウジングに押し込みます。この時、モジュラープラグ成端補助工具を使うと簡単に押し込むことができます。

6

ブーツを装着して成端完了。プラグの先端を見て、「導線は先端まで届いているか」「配列があっているか」などを確認します。

※表面は銅箔です。裏地には導電性の粘着材を塗布してあります。

アース線

3

押え巻テープ、十字介在を切り、ディバイダー、ロードバーを挿入します。ロードバーの先端で余分な導線を切ります。

TSUKO ニュースレター No.28

シ リ ー ズ 第 1 弾・細 径 U T P パ ッ チ コ ード

代理店

連絡先

通信興業株式会社
営業部：大津（RCDD）

TEL.03-3542-2781 FAX.03-3542-6725
E-mail:sales@tsuko.co.jp
http://www.tsuko.co.jp/
本冊子は地球にやさしい再生紙を使用しています。