ボンベック

BN-30DLPガス容器収納庫
取扱・組立説明書
2021.9改訂版

《安全にご使用いただくために》
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守って＜ださい。
※お読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。
！ 警告の意味

誤った取扱いをすると、死亡または重傷または重大な物的損害を、負う可能性が想定される内容を示しています。

！ 注意の意味

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が、想定される内容を示しています。

設置について！

工事店および販売店様へ警告
近接厳禁
収納庫の周囲2メートル以内に引火性・発火性（オイル・ クーラー・ボイラー・コンセント・ポンプ・電気関係など）がある場所へ は、設置しないでください。引火の恐れがあります。
※施行規則の障壁または隔壁板には、認められません。

ブロック・束石・アスファルト・地面直接などに設置しないでください。
基礎土台は、必ず鉄筋コンクリート（圧縮強度FC＝210kgf／c㎡・養生期間28日以上）で指定寸法以上にしてください。

屋上へは設置しないでください。
※上記の内容を守らないと強風で収納庫が倒れる恐れがあります。

崖際などくずれ落ちる恐れのある場所へは設置しないで ください。

落雪の恐れのある場所へは設置しないでください！

注意●地域ごとに収納庫の設置に関して行政指導がございますので、関係機関 にお問い合わせください。
30D-1

組立施工について！

警告
アンカーボルトの穴はドリル刃φ16.5を使用してください。
標準装備品以外のアンカーボルトを使用する場合は、アンカーボルトにかかる力の計算書を参照のうえ、十分な強度を有するアンカーボルトを選定してください。
※上記の内容を守らないと強風で収納庫が倒れる恐れがあります。

！

注意●収納庫内にSB型業務用マイコンメータを取付けしないでください。
※容器交換時の衝撃による遮断や故障の原因となります。

●必ず組立説明書に従って組立作業を行ってください。
※倒壊又は破損して、ケガをしたり収納物に損害を与えることがあります。

●重量物がありますので、組立は2人以上で行ってください。

●風の強い日は、組立を避けてください。
※強風により部材が飛んで、ケガまたは部材が破損する恐れがあります。

●組立時は、手袋・長袖シャツなどの保護具を着用してください。
※部材の角などで、ケガをする恐れがあります。

●組立途中で、放置しないでください。
※強風などにより部材が飛んで、ケガや他に被害を及ぼす恐れがあります。

●組立後、ボルト・ナット・金具類の付け忘れや緩みが無いか確認してください。
※収納庫の強度が確保出来なくなり、収納庫が倒壊する恐れがあります。

●危険ですので屋根には乗らないでください。
※転落の恐れがありますので、高所作業は脚立を使用してください。

●改造しないでください。
※収納庫の強度が確保出来なくなり、収納庫が倒壊する恐れがあります。

30D-2

部材名
数量
左右土台
左1右1
左右側梁下2
屋根受け雨樋左1右1
左右ｼｬｯﾀｰﾌﾞﾗｹｯﾄ 左1右1
母屋2
繋ぎ側横桟
2
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 大・厚6419-1 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 大・薄ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 小・厚2
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 小・薄2
ビス袋ｾｯﾄ1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ袋(4本入)2ﾁｪｰﾝﾌｯｸ20
補修液2
取扱･組立書119-13

繋ぎ屋根前
繋ぎ屋根後
中屋根

1
1
119-14側ﾊﾟﾈﾙ広

2

19-15

側ﾊﾟﾈﾙ広

2

19-16

側横桟

12

梱包名

19-2

左前柱
右前柱

1
1

19-3

左後柱
右後柱

1
1

19-4

前梁
後梁
前屋根
繋ぎ屋根前
後ﾊﾟﾈﾙ柱
横桟

1
1
1
1
1
1

19-5

中屋根
後土台
横桟
ｼｬｯﾀｰﾚｰﾙ

1
1
3
2

19-6

側ﾊﾟﾈﾙ広後ﾊﾟﾈﾙ広2
2

19-7

シャッター

1

19-8

左右土台
左右側梁下
屋根受け雨樋
母屋繋ぎ側横桟22
左1右12
1019-9前後繋柱119-10前後繋柱

1

19-11

前後繋ぎ梁

1

19-12前後繋ぎ梁

1

右側土台
1
左側土台
1
左右側梁下
2
屋根受け雨樋左1右1母屋2ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 大・厚6419-17 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 大・薄ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 小・厚2
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 小・薄2
ビス袋ｾｯﾄ1
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ袋(4本入)1
ﾁｪｰﾝﾌｯｸ
8補修液
130D-部品表19-18

前後繋柱(左)前後繋柱(右)側横桟

11619-19

後屋根
繋ぎ屋根後中屋根

1
11

1 基礎の施工
085015185015075
100156075
1050362200

基礎コンクリート
基礎は水平と平坦を正確に出してください。
アンカーボルトの穴は、ドリル刃φ16.5を使用してください。

2 土台の組立・アンカーボルトの取付
土台
土台用ライナー
調整用ライナー

取付順序① 後土台(19-5)
左右土台(19-1・19-8・19-17)の組立② アンカーボルトの取付

30D-3

3 後柱・後梁・前後繋柱・側梁の取付
取付順序

3① 左後柱(19-3)② 右後柱(19-3)③ 後梁(19-4)④ 前後繋柱（左）(19-18)⑤ 側梁(19-1・19-8・19-17)⑥ 前後繋柱（右）(19-18)⑦ 側梁(19-1・19-8・19-17)

12

5側梁

74繋ぎ柱

側梁を繋ぎ柱に引っ掛けてから六角ボルトを締めてください。

630D-44 前後繋ぎ梁の取付

前後繋ぎ梁(19-11・19-12)

差込む

前後繋ぎ梁 断面
前後

引掛け

前後繋ぎ梁には向きがあります
引掛けが後向きになる様に取付てください。

30D-5

5 前柱・前梁の取付
×印に六角ボルトを取付ないで下さい。
（シャッターブラケットの取付で使用します。）

取付順序① 左前柱(19-2)② 側梁(19-1・19-8・19-17)③ 右前柱(19-2)④ 側梁(19-1・19-8・19-17)⑤ 前梁(19-4)

前後繋柱(19-9・19-10)

6 屋根受け雨樋の取付
屋根受け雨樋(19-1・19-8・19-17)
40
1225
1200
10

雨樋には傾斜がついております。
左右の取付を変えることで、前流れ・後流れのどちらにでもすることができます。

30D-6

後端を合わせてください7 シャッターブラケットの取付

シャッターブラケット(19-1)

8 後パネル柱の取付
後パネル柱(19-4)

30D-7

9 パネルの取付パネル(19-6・19-14・19-15)

10 母屋の取付
2
99
17
12

母屋(19-1・19-8・19-17)
17
12

30D-8

11 屋根の取付
289

323

289

240
230

94

3

取付順序
① 後屋根(19-19)② 中屋根(19-5・19-13・19-19)③ 繋ぎ屋根後(19-13・19-19)④ 繋ぎ屋根前(19-4・19-13)⑤ 中屋根(19-5・19-13・19-19)⑥ 繋ぎ屋根後(19-13・19-19)⑦ 繋ぎ屋根前(19-4・19-13)⑧ 中屋根(19-5・19-13・19-19)⑨ 前屋根(19-4)

12 シャッターの取付
このシャッターのガイド部分を柱と梁の隙間に差し込みます
梁柱シャッター取付後（斜め下から見た図）シャッター(19-7)

30D-92

1

13 シャッターレールの取付

レール上部を差し込む

内側からネジを差入れ前柱に固定する

レール 前柱シャッターレール(19-5)
シャッター裏側の黒いツマミを水平にしてください。

14 側横桟の取付
チェーンフックの取付

取付順序① 側横桟(19-4・19-16・19-18)② 繋ぎ側横桟(19-1・19-8)

30D-10

15 横桟の取付
１

２

３

1 パネル柱に横桟取付金具をはめ込んでください。
2 横桟取付金具を横桟の穴に合うまで移動します。
3 横桟を挟むように六角ボルトを締めます。

取付順序① 横桟(19-4・19-5)② 横桟取付金具

30D-11