Dulight Spacious 組立作業手順書
文書番号

NEMSAS DS201

Rev.003A

組立作業手順書

型式

NER-DS2

承

認

確

認

作

成

竹山

丸山

二田

2024.07.12

2024.07.12

2024.07.12

Rev.003A

注意事項
部材搬入時の準備について・屋根ブレース以外は納入時に枕木が付いていないため、搬入先にて枕木を用意して下さい。

Rev.003A

履
改定

日付

001A

2023.12.18

002A

003A

歴

内

容

担当

承認

初版発行

二田

竹山

2024.03.18

標準仕様化に伴う雨樋取付具金具、照明取付金具Sの追加

伊藤竹山

2024.07.12

横樋取付時の注意事項追記「8-4. 横樋の取付け」追加

二田竹山

Rev.003A

目

次

1．架台の外観 ････････････････････････････････････････････････ 1
2．パーツリスト ･･････････････････････････････････････････････ 2
3．柱の設置 ･･････････････････････････････････････････････････ 5
3-1. 杭ベースの設置 ････････････････････････････････････････ 6
3-2. 柱の組立て ････････････････････････････････････････････ 8
3-2-1. 前柱部の組立て ････････････････････････････････････ 8
3-2-2. 後柱部の組立て ････････････････････････････････････ 93-3. 柱の設置 ･･････････････････････････････････････････････ 10
3-3-1. 前柱部と後柱部の設置 ･･････････････････････････････ 10
3-3-2. 斜材後の取け ･･････････････････････････････････････ 11
3-3-3. 柱部の仮固定及びコンクリート打設 ･･････････････････ 12
3-3-4. 登り梁の組立て ････････････････････････････････････ 13
3-3-5. 登り梁の取付け ････････････････････････････････････ 14
3-3-6. 斜材前の取付け ････････････････････････････････････ 15
4．母屋の取付け ･･････････････････････････････････････････････ 16
4-1. 母屋の配置 ････････････････････････････････････････････ 16
4-2. 母屋の取付け ･･････････････････････････････････････････ 17
5．垂木の取付け ･･････････････････････････････････････････････ 18
6．屋根ブレースの取付け ･･････････････････････････････････････ 19
7．PVモジュールの取付け ･･････････････････････････････････････ 21
7-1. 1段目モジュールの取付け ･･･････････････････････････････ 21
7-2. レインモールS30 （1136）の取付け ･･････････････････････ 23
7-3. 2段目モジュールの取付け ･･･････････････････････････････ 24
8．雨樋取付金具の取付け ･･････････････････････････････････････ 25
8-1. 横樋吊具の仮止め ･･････････････････････････････････････ 25
8-2. 横樋取付金具の取付け ･･････････････････････････････････ 26
8-3. 減勢アングルの取付け ･･････････････････････････････････ 27
8-4. 横樋の取付け ･･････････････････････････････････････････ 28
8-5. 縦樋控具、縦樋取付金具Sの取付け ･･･････････････････････ 29
9．照明取付金具Sの取付け ･････････････････････････････････････ 30
9-1. 照明取付金具Sプリアセンブルの分解 ･････････････････････ 30
9-2. 照明取付け推奨位置 ････････････････････････････････････ 31
9-3. 照明の取付け ･･････････････････････････････････････････ 32
9-4. 母屋繋ぎへの取付け ････････････････････････････････････ 33
10．カーポート用ラベルシールの貼付け ･････････････････････････ 34
Rev.003A

1．架台の外観※.図はPVモジュールを透明化して示しています。

- 1-

Rev.003A

2．パーツリスト 架台本体部材
符号

部材番号
部材名称

①

SAN-F1STA-001
垂木
C-60x30x10x1.6(L=4945)

2-1

SAN-F1SMA-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6618)

2-2

SAN-F1SMB-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=5190)

2-3

SAN-F1SMC-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6618)

2-4

SAN-F1SMD-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6718)

2-5

SAN-F1SME-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=4990)

2-6

SAN-F1SMF-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6718)③

SAN-F1SNA-001
登り梁
C-150x75x20x3.2(L=4428.5)④

KUI-F1S01-001
前柱
C-150x75x20x3.2(L=3786)⑤

KUI-F1S02-001
後柱C-150x75x20x3.2(L=3723.5)

外観

- 2-

符号

部材番号
部材名称

⑥

BRA-F1S01-001
斜材前
C-100x60x2.3(L=2232.5)⑦

BRA-F1S02-001
斜材後
C-100x60x2.3(L=1072.5)⑧

KNG-F1SCA-001
母屋繋ぎ
C-100x60x2.3(L=3755)

9-1

BRA-F1S03-001
屋根ブレース
L-60x60x2.3(L=3015.5)

9-2

BRA-F1S04-001
屋根ブレース
L-60x60x2.3(L=2936)⑩

KNG-F1SBA-001
屋根面
プレート
PL-t3.2

11-1

KNG-F1SBB-001
ガセット
プレート(柱頭)
PL-t4.5

11-2

KNG-F1SBC-001
ガセット
プレート(柱頭)
PL-t4.5⑫

KNG-F1SBD-001
ガセット
プレート(前柱)PL-t4.5

外観

Rev.003A

2．パーツリスト 架台本体部材
符号

部材番号
部材名称

符号

部材番号
部材名称

13-1

KNG-F1SBE-001
ガセット
プレート(先端)
PL-t4.5⑰

KNG-F1SBG-001
柱スペーサ
PL-t4.5

13-2

KNG-F1SBF-001
ガセット
プレート(先端)
PL-t4.5⑱

KNG-F1SBH-001
柱スペーサ
PL-t4.5

14-1

KNG-F1SAA-001
母屋受金具
PL-t4.5⑲

KNG-F1BAF-001
杭ベース

14-2

KNG-F1SAB-001
母屋受金具
PL-t4.5⑳

D-LOCK(ﾎﾞﾙﾄ-ﾅｯﾄ)
M8xL2015-1

KNG-A0RAF-001
隙間樋(アルマイト処理無)(L=4940)㉑

D-LOCK(ﾎﾞﾙﾄ-ﾅｯﾄ)
M8xL3015-2

KNG-A1RAJ-001
端部樋30(アルマイト処理有)(L=4940)㉒

D-LOCK(ﾎﾞﾙﾄ-ﾅｯﾄ)
M12xL45

16-1

KNG-A0RAH-001
レインモールS30（1136)(アルマイト処理無)(L=1136)㉓

KNG-S0EPK-001
アースプレートP

16-2

KNG-A0SPF-001
スペーサーS(アルマイト処理無)

外観

- 3-

外観

Rev.003A

2．パーツリスト 付属品部材
符号

部材番号
部材名称

外観

符号

部材番号
部材名称

㊵

PRA-LC8AA-0A2
横樋取付金具B2
プリアセンブル

4A

135603APCFR10-30(横樋吊具)㊶

KNG-A0NTM-001
板ナット

4B

103244
カクノキトイTRU(横樋)㊷

PUR-S0BTE-001
六角フランジボルト
M4xL15(セレーション無)㊸

4C

052245
AカクノキツギKNG-A0BAK-002
縦樋取付金具S

4D

050241
Aカクトマリ㊹

PUR-S0BTD-001
六角ボルトM4xL15

4E062343
AカクシユスイマルN㊺

PUR-S0NTD-001
六角フランジナット
M4(セレーション無)4F

025744
Aタテツギ㊻

PRA-LC8AB-0A1
減勢アングル
プリアセンブル

60

PRA-LCEAA-0A1
照明取付金具S
プリアセンブル

4G

020541Aエルボ

4H

110242
タテトイ
(縦樋)

4J

Ⓚ

- 4-

外観

171748
APヒカエマル30(縦樋控具)

カーポート用ラベルシール

Rev.003A

3．柱の設置

ボルトの向きについて
各柱部(各柱及び登り梁、各ガセットプレート)のボルトの向きは、下図のように行います。
※.逆向きでも性能に支障をきたすことはありません。

水下

水上

- 5-

Rev.003A

3-1.

杭ベースの設置

1). 地面を所定の深さまで掘削した後、基準位置を中心に
縦横300[mm]程度のモルタル面をつくります。

モルタル面

2). モルタル面に基準線をいれます

基準位置

基準線

モルタル面

設置基準線

- 6-

Rev.003A

3). 杭ベースの切欠きをモルタル面の基準線に合わせて、水平を出しながら設置します。
※.杭ベースの向きに注意してください。

基準線

前後方向
切欠き

⑲

後柱部

前柱部

- 7-

Rev.003A

3-2.

柱の組立て

3-2-1. 前柱部の組立て
下図のように、2本背合わせで構成される前柱の間に、それぞれ2枚重ねで、柱スペーサー(2種類)、ガセットプレート(前柱)、ガセットプレート(柱頭)をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
11-1

2枚重ね
㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.隅切り部が前方になります。
⑫
2枚重ね

➃

⑱
2枚重ね

⑰
2枚重ね

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]6ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
2ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 8-

Rev.003A

3-2-2. 後柱部の組立て
下図のように、2本背合わせで構成される後柱の間に、それぞれ2枚重ねで、柱スペーサー(2種類)、
ガセットプレート(柱頭)をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

11-2

2枚重ね

※.隅切り部が前方になります。

⑱
2枚重ね㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]4ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

⑤

⑰
2枚重ね

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
2ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 9-

Rev.003A

3-3.

柱の設置

3-3-1. 前柱部と後柱部の設置
1). モルタル面が固まったことを確認し、下図のように前柱部と後柱部をそれぞれ杭ベースに載せます。
2). コンクリート基礎の補強用に鉄筋を組み立てます。

⑲

前柱部及び
後柱部

後柱部

鉄筋組立例

前柱部

- 10 -

Rev.003A

3-3-2. 斜材後の取付け
下図のように、前柱部のガセットプレート(前柱)と後柱部のガセットプレート(柱頭)を繋ぐように、2本背合わせで斜材後をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

11-2

➆
➆
後柱部

前柱部

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所

➆

⑫

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 11 -

Rev.003A

3-3-3. 柱部の仮固定及びコンクリート打設
1). 柱から下げ振り(錘垂)を垂らして柱の鉛直度を確認し、水平方向と鉛直方向を固定します。
下図では、桟木による筋交いやゴムバンドによる結束方法を示しています。
※.水平器では十分な鉛直度を確保できませんのでご注意ください。
2). 柱の設置精度を再度確認した後、コンクリートを打設します。
3). 柱位置のコンクリート天端が低くならないように(水溜まりができないように)配慮しながら天端を均し、金ゴテ仕上げを行います。

※.柱間固定治具(オプション品)を使用するなどして、コンクリート打設前に、全柱の間隔、対角、直角度が精度よく合っていることを確認してください。
後柱
前柱- 12 -

Rev.003A

3-3-4. 登り梁の組立て
1). 下図のように、2枚1組の母屋受金具をD-LOCKボルト(M12xL45)で組立て、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
14-1

14-2

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]2). 登り梁に、組立てた母屋受金具、2枚重ねのガセットプレート(先端)をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、仮締めします。
※.母屋受金具の向きに御注意ください。

向かい合うように取付け➂
向かい合うように取付け

➂

13-1
13-2

㉒
母屋受金具
1組につき2ヶ所㉒
ガセットプレート(先端)1組につき4ヶ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 13 -

Rev.003A

3-3-5. 登り梁の取付け
下図のように、組立てた登り梁をD-LOCKボルト(M12xL45)で各柱部に取付け、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

➂

➂

前柱部

後柱部

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]6ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 14 -

Rev.003A

3-3-6. 斜材前の取付け
下図のように、前柱部のガセットプレート(前柱)と登り梁先端のガセットプレート(先端)を繋ぐように、2本背合わせで斜材前をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

➅

➅

⑫

➅

13-1
13-2

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]4ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 15 -

Rev.003A

4．母屋の取付け
4-1.

母屋の配置

母屋は柱間ピッチ(5000[mm]または5200[mm])により、下記のように配置します。

柱間ピッチ5000[mm]

水下

水上
2-4

2-6

2-5

2-6

2-4

2-3

2-2

2-3

2-1

柱間ピッチ5200[mm]

水下

水上
2-1

- 16 -

Rev.003A

4-2.

母屋の取付け

下図のように母屋が向い合せになるようにD-LOCKボルト(M12xL45)で取付け、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

㉒ Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]㉒ Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]母屋
母屋※.締め過ぎに御注意ください。

- 17 -

Rev.003A

5．垂木の取付け

下図のように垂木をD-LOCKボルト(M8xL30)で取付け、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

➀

➀

㉑

㉑

➀

㉑

㉑
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]母屋
その他の垂木

アレイ端部の垂木

A矢示図

A

➀

㉑
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]
母屋※.締め過ぎに御注意ください。

- 18 -

Rev.003A

6．屋根ブレースの取付け

1).下図のように母屋に母屋繋ぎをD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
2).母屋繋ぎに屋根面プレートをD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
※.「7．PVモジュール取付け」の後に「6．屋根ブレースの取付け」を行うと、PVモジュール取付けの施工性が上がります。

母屋

➇

➇

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所

➉

母屋

➇
➇

➉

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
2ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 19 -

Rev.003A

3).下図のように、母屋と屋根面プレートを繋ぐように
屋根ブレースをD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

柱間ピッチ5000[mm]
A

A
A

A

A
B

A
A

A

9-2

9-2

母屋

➉

母屋
㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

9-2

9-2
9-2

B : 屋根面プレート接合部

A : 母屋接合部

柱間ピッチ5200[mm]
A

A
A
A
A

A

B

A

A
9-1

9-1

➉

母屋

母屋

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

9-1

9-1

A : 母屋接合部

9-1

B : 屋根面プレート接合部※.締め過ぎに御注意ください。

- 20 -

Rev.003A

7．PVモジュールの取付け
7-1.

1段目PVモジュールの取付け

1). 取付けした垂木と垂木の間に隙間樋を仮置きします。
※.アレイ端の垂木には端部樋30を使用します。
2). 下図のようにPVモジュールと隙間樋及び端部樋30を、垂木側からD-LOCKボルト(M8xL20)を挿入して仮締めします。
PVモジュールを押し上げて、PVモジュールフレームと隙間樋の間にアースプレートPを差込みます。
※.アースプレートのP取付け位置は、アレイ架台構造図を参照して下さい。

PVモジュール

PVモジュール
15-1
15-2

15-2

15-1

⑳

PVモジュール

PVモジュール

アースプレートP
曲げ部
㉓

15-1

⑳

➀

アースプレートP差込み後

15-1- 21 -

Rev.003A

3). 仮締めしていたD-LOCKボルト(M8xL20)を
トルクMd=12[N･m](許容値6～20[N･m])で締付けます。
アースプレートPの鋸刃が倒れていない時は、既定トルクを上回っても鋸刃が倒れるまで、締付けてください。
※.アースプレートで、モジュールのアルミフレーム表面のアルマイト層を、傷つけることによりモジュール同士を導通する構造となっています。
ただし、一定の導通効果を保証するものではなく、アレイ全体としての接地についてはお客様自身で設計願います。

PVモジュール

PVモジュール⑳
15-2
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]➀PVモジュール

㉓
モジュール
フレーム
15-1

㉓

鋸刃

⑳
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]➀※.規定トルクを上回っても鋸刃が倒れるまで、締付けて下さい※.締め過ぎに御注意ください。

- 22 -

Rev.003A7-2.

レインモールS30（1136）の取付け

1). レインモールS30（1136）の両端にスペーサーSを挿入します。
16-1
16-2

16-2

挿入
16-1

16-2

2). 隙間樋及び端部樋30上にレインモールS30（1136）を載せて、ずらして1段目のPVモジュールに押し当てます。
1段目
PVモジュール

16-1

押し当てる

水下

水上

水下

PVモジュール
傾斜方向

設置後

水上
16-1

※.レインモールS30（1136）は実用的な防水性能を有していますが、雨量、地成り設置角度、風速が大きい場合
また、積雪後の雪解け時に雨垂れが発生することがあり、完全防水とはなっておりません。

- 23 -

Rev.003A

7-3.

2段目PVモジュールの取付け

1). 下図のようにレインモールS30（1136）の凸部に、2段目のPVモジュールフレームが被さるように配置します。
2). PVモジュールフレームがスペーサーSに接触するまで、1段目側に寄せます。
3). 以降のPVモジュールの取付けは7-1～3項と同様に行います。

2段目
PVモジュール

押し当てる

凸部

設置後
水上

水下

水下

両端のスペーサーSにPVモジュールが接し
ていること

水上

- 24 -

Rev.003A

8．雨樋取付金具の取付け
8-1. 横樋吊具の仮止め
横樋吊具(4A)を、六角フランジボルトM4xL15と板ナットを用いて横樋取付金具B2プリアセンブル（以降「横樋取付金具」）に仮止めします。

4A

㊵
㊶
㊷

上下にスライド出来る程度に締付けます。

- 25 -

Rev.003A

8-2. 横樋取付金具の取付け
1). 横樋取付金具構成品の六角ナットM8(2ヵ所)を緩め、図のように、隙間樋または端部樋30のスリット部に六角ボルトの頭部を入れた後、六角ナットM8(2ヵ所)で仮固定します。
2). 横樋取付け金具を規定位置に合わせた後、六角ナットM8(2ヵ所)を
トルクMd＝12[N∙m](許容値6～20[N∙m])で締付け固定します。
3). 仮止めした横樋吊具の高さを規定位置に合わせ、六角フランジボルトM4xL15をトルクMd＝1.5[N∙m](許容値0.6～2.2[N∙m])
で締付け固定します。
六角ボルトM8xL25㊵
六角ナットM8
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]
2ヵ所
六角ソケットサイズ：7
Md=1.5[N·m]
許容値0.6～2.2[N·m]
4ヵ所

隙間樋
スリット

六角ボルトM8xL25
頭部
六角ボルト挿入位置

横樋取付金具位置※.締め過ぎにご注意ください- 26 -

Rev.003A

8-3. 減勢アングルの取付け
1). 減勢アングル構成品の六角ナットM8を緩め、図のように隙間樋または端部樋30のスリット部に六角ナットを挿入し、減勢アングルのストッパー部が隙間樋または端部樋30に接触するまで挿入します。
2). 六角ボルトM8xL25をトルクMd＝12[N∙m] (許容値6～20[N∙m])で締付け固定します。
ストッパー部
六角ナットM8

平ワッシャM8六角ボルトM8xL25
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]

バネ座金M8

隙間樋
スリット
挿入

㊻
隙間樋
または端部樋30減勢アングル

減勢アングルストッパー部が隙間樋または端部樋30に接触するまで挿入※.締め過ぎにご注意ください- 27 -

Rev.003A

8-4. 横樋の取付け※.樋の切断寸法や横樋取付け位置寸法、勾配については構造図をご参照ください。雨樋部材の切断及び接着剤の使用箇所等については、
タキロンシーアイ社による下記をご参照ください。
「シェイプリーラインTRU75,TRU110_雨どい施工手順書(IP-TRU 2017.04)」「たてどい60_施工説明書(IP-60 2017.4)」【雨樋部材取付けの注意事項】
カクノキトイTRU(以降「横樋」)とAカクシュスイマルN(以降「集水器」)を接続する際は、横樋脱落防止の為に集水器付属の「ストッパー」を横樋に接着する、または横樋に折り曲げ加工※を施してください。
※.折り曲げ加工は、横樋端部の底面に約20[mm]間隔で3箇所に15～20[mm]ハサミ等で切り込みを入れて、下方へ70～90[°]折り曲げてください。
(「シェイプリーラインTRU75,TRU110_雨どい施工手順書(IP-TRU 2017.04)」より)

ストッパー接着
4B

4E

4B

接着
折り曲げ加工4E

4B

15～20[mm]

4B

折り曲げ

横樋と集水器の取付け方法- 28 -

Rev.003A

8-5. 縦樋控具、縦樋取付金具Sの取付け
1). 縦樋控具(4J)を縦樋取付金具Sに六角ボルトM4xL15、六角フランジ
ナットM4を用いてトルクMd＝1.5[N∙m](許容値0.6～2.2[N∙m])で締付け固定します。

㊸
4J

㊸

㊺
六角ソケットサイズ：7
Md=1.5[N·m]
許容値0.6～2.2[N·m]㊹六角ボルトM4
2ヵ所
取付け部

㊹
㊹六角ボルトM4
取付け部※.締め過ぎにご注意ください2). 縦樋控具(4J)と縦樋取付金具Sを後柱の地上400[mm]付近と1500[mm]付近、2600[mm]付近のボルトM12xL45を利用して取付けます。
3). 後柱のボルトM12xL45を外して縦樋取付金具Sに通した後、再び同じ位置に六角ナットM12をトルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])
で締付けます。 ※.縦樋取付金具Sの傾きにご注意ください。

ボルトM12xL45
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

後柱

縦樋取付金具Sは柱の中心線に平行になるように固定する※.締め過ぎにご注意ください- 29 -

Rev.003A

9．照明取付金具Sの取付け
9-1. 照明取付金具Sプリアセンブルの分解
照明取付金具Sプリアセンブル(以降「照明取付金具S」)構成品の六角ボルトM8xL25及び六角ナットM8を2箇所外して分解します。

60

六角ボルトM8xL25
平ワッシャM8

平ワッシャM8
バネ座金M8六角ナットM8- 30 -

Rev.003A

9-2. 照明取付け推奨位置
照明取付け位置は、母屋繋ぎの前方～後方までの任意の位置をお選び頂けますが、下図のように母屋繋ぎの中央から前方寄りの母屋直下付近を推奨します。照明を前方寄りに取付けることで、
運転席、車両前方の通行路、前柱を効率よく照らすことができます。

母屋繋ぎの中央から前方寄りを照明取付け
位置に推奨
母屋繋ぎ

照明取付け推奨位置- 31 -

Rev.003A

9-3. 照明の取付け
照明取付け用六角ボルト取付け部に六角ボルトM8※1を挿入して、照明の取付け穴に取付けます※2。
照明取付金具Sと照明に傾きがないようにして下さい※3 。
※1.取付ける照明の構造を確認して、適した長さの六角ボルトM8を選定してください(非付属品)。
※2.照明は屋外用品を使用し、照明の取扱説明書に従い施工して下さい。
※3.先に照明取付金具Sを母屋繋ぎへ取付けることも可能です。

照明取付け用六角ボルトM8 ※1

照明

照明取付けイメージ- 32 -

Rev.003A

9-4. 母屋繋ぎへの取付け
下図のように母屋継ぎを上下から照明取付金具Sで挟み込み
六角ボルトM8xL25+平ワッシャM8および平ワッシャM8+ばね座金M8+六角ナットM8の順番でトルクMd=12[N･m](許容値6～20[N･m])により締付けて固定します。
※1.ボルトには、ねじゆるみ止め用接着剤の塗布を推奨します。
※2.取付けが難しい場合は、テープ等での仮固定を推奨します。
※3.照明取付金具の締付け代は約2[mm]となります。
※4.締め過ぎにご注意ください。
母屋繋ぎ

締付け代 約 2 [mm]※3

Md=12[N･m]
許容値6～20[N･m]

60

母屋繋ぎ
60

照明

照明取付けイメージ- 33 -

Rev.003A

10．カーポート用ラベルシールの貼付け
1). 下図貼付け位置の母屋正面側を清掃して、ゴミや埃、油分を除去します。
2). カーポート用ラベルシールの右端を登り梁の延長線上に、下端を母屋の下端に合わせて、カーポート用ラベルシールの保護フィルムを端からゆっくり剥がし、ずれないように軽く指で押えながら、気泡やしわが入らないように貼付けます。

貼付け
位置

車両進入
方向
正面

Ⓚ
母屋

貼付け位置

- 34 -

Rev.003A

Dulight Spacious 組立作業手順書
文書番号

NEMSAS DS101

Rev.004A

組立作業手順書

型式

NER-DS1

承

認

確

認

作

成

竹山

丸山

二田

2024.07.12

2024.07.12

2024.07.12

Rev.004A

注意事項
部材搬入時の準備について・屋根ブレース以外は納入時に枕木が付いていないため、搬入先にて枕木を用意して下さい。

Rev.004A

履
改定

日付

001A

2023.09.25

002A

歴

内

容

担当

承認

初版発行

二田

竹山

2024.01.23

形状変更:1,15-1(穴追加)
部材変更:23歯付座金M8→
KNG-S0EPK-001 アースプレートP
PVモジュールの取付変更:
D-LOCKボルトの取付向きの変更
アースプレートPの取付方法追記
各種構成変更

伊藤

竹山

003A

2024.04.26

標準仕様化に伴う雨樋取付具金具、照明取付金具Sの追加

伊藤

竹山

004A

2024.07.12

横樋取付時の注意事項追記「8-4. 横樋の取付け」追加

二田竹山

Rev.004A

目

次

1．架台の外観 ････････････････････････････････････････････････ 1
2．パーツリスト ･･････････････････････････････････････････････ 2
3．柱の設置 ･･････････････････････････････････････････････････ 5
3-1. 杭ベースの設置 ････････････････････････････････････････ 6
3-2. 柱の組立て ････････････････････････････････････････････ 8
3-2-1. 前柱部の組立て ････････････････････････････････････ 8
3-2-2. 後柱部の組立て ････････････････････････････････････ 93-3. 柱の設置 ･･････････････････････････････････････････････ 10
3-3-1. 前柱部と後柱部の設置 ･･････････････････････････････ 10
3-3-2. 斜材後の取け ･･････････････････････････････････････ 11
3-3-3. 柱部の仮固定及びコンクリート打設 ･･････････････････ 12
3-3-4. 登り梁の組立て ････････････････････････････････････ 13
3-3-5. 登り梁の取付け ････････････････････････････････････ 14
3-3-6. 斜材前の取付け ････････････････････････････････････ 15
4．母屋の取付け ･･････････････････････････････････････････････ 16
4-1. 母屋の配置 ････････････････････････････････････････････ 16
4-2. 母屋の取付け ･･････････････････････････････････････････ 17
5．垂木の取付け ･･････････････････････････････････････････････ 18
6．屋根ブレースの取付け ･･････････････････････････････････････ 19
7．PVモジュールの取付け ･･････････････････････････････････････ 21
7-1. 1段目モジュールの取付け ･･･････････････････････････････ 21
7-2. レインモールS30 （1136）の取付け ･･････････････････････ 23
7-3. 2段目モジュールの取付け ･･･････････････････････････････ 24
8．雨樋取付金具の取付け ･･････････････････････････････････････ 25
8-1. 横樋吊具の仮止め ･･････････････････････････････････････ 25
8-2. 横樋取付金具の取付け ･･････････････････････････････････ 26
8-3. 減勢アングルの取付け ･･････････････････････････････････ 27
8-4. 横樋の取付け ･･････････････････････････････････････････ 28
8-5. 縦樋控具、縦樋取付金具Sの取付け ･･･････････････････････ 29
9．照明取付金具Sの取付け ･････････････････････････････････････ 30
9-1. 照明取付金具Sプリアセンブルの分解 ･････････････････････ 30
9-2. 照明取付け推奨位置 ････････････････････････････････････ 31
9-3. 照明の取付け ･･････････････････････････････････････････ 32
9-4. 母屋繋ぎへの取付け ････････････････････････････････････ 33
10．カーポート用ラベルシールの貼付け ･････････････････････････ 34
Rev.004A

1．架台の外観※.図はPVモジュールを透明化して示しています。

- 1-

Rev.004A

2．パーツリスト 架台本体部材
符号

部材番号
部材名称

①

SAN-F1STA-001
垂木
C-60x30x10x1.6(L=4945)

2-1

SAN-F1SMA-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6618)

2-2

SAN-F1SMB-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=5190)

2-3

SAN-F1SMC-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6618)

2-4

SAN-F1SMD-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6718)

2-5

SAN-F1SME-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=4990)

2-6

SAN-F1SMF-001
母屋
C-150x75x20x3.2(L=6718)③

SAN-F1SNA-001
登り梁
C-150x75x20x3.2(L=4428.5)④

KUI-F1S01-001
前柱
C-150x75x20x3.2(L=3786)⑤

KUI-F1S02-001
後柱C-150x75x20x3.2(L=3723.5)

外観

- 2-

符号

部材番号
部材名称

⑥

BRA-F1S01-001
斜材前
C-100x60x2.3(L=2232.5)⑦

BRA-F1S02-001
斜材後
C-100x60x2.3(L=1072.5)⑧

KNG-F1SCA-001
母屋繋ぎ
C-100x60x2.3(L=3755)

9-1

BRA-F1S03-001
屋根ブレース
L-60x60x2.3(L=3015.5)

9-2

BRA-F1S04-001
屋根ブレース
L-60x60x2.3(L=2936)⑩

KNG-F1SBA-001
屋根面
プレート
PL-t3.2

11-1

KNG-F1SBB-001
ガセット
プレート(柱頭)
PL-t4.5

11-2

KNG-F1SBC-001
ガセット
プレート(柱頭)
PL-t4.5⑫

KNG-F1SBD-001
ガセット
プレート(前柱)PL-t4.5

外観

Rev.004A

2．パーツリスト 架台本体部材
符号

部材番号
部材名称

符号

部材番号
部材名称

13-1

KNG-F1SBE-001
ガセット
プレート(先端)
PL-t4.5⑰

KNG-F1SBG-001
柱スペーサ
PL-t4.5

13-2

KNG-F1SBF-001
ガセット
プレート(先端)
PL-t4.5⑱

KNG-F1SBH-001
柱スペーサ
PL-t4.5

14-1

KNG-F1SAA-001
母屋受金具
PL-t4.5⑲

KNG-F1BAF-001
杭ベース

14-2

KNG-F1SAB-001
母屋受金具
PL-t4.5⑳

D-LOCK(ﾎﾞﾙﾄ-ﾅｯﾄ)
M8xL2015-1

KNG-A0RAF-001
隙間樋(アルマイト処理無)(L=4940)㉑

D-LOCK(ﾎﾞﾙﾄ-ﾅｯﾄ)
M8xL3015-2

KNG-A1RAG-001
端部樋(アルマイト処理有)(L=4940)㉒

D-LOCK(ﾎﾞﾙﾄ-ﾅｯﾄ)
M12xL45

16-1

KNG-A0RAE-001
レインモールS35(1136)(アルマイト処理無)(L=1136)㉓

KNG-S0EPK-001
アースプレートP

16-2

KNG-A0SPF-001
スペーサーS(アルマイト処理無)

外観

- 3-

外観

Rev.004A

2．パーツリスト 付属品部材
符号

部材番号
部材名称

外観

符号

部材番号
部材名称

㊵

PRA-LC8AA-0A2
横樋取付金具B2
プリアセンブル

4A

135603APCFR10-30(横樋吊具)㊶

KNG-A0NTM-001
板ナット

4B

103244
カクノキトイTRU(横樋)㊷

PUR-S0BTE-001
六角フランジボルト
M4xL15(セレーション無)㊸

4C

052245
AカクノキツギKNG-A0BAK-002
縦樋取付金具S

4D

050241
Aカクトマリ㊹

PUR-S0BTD-001
六角ボルトM4xL15

4E062343
AカクシユスイマルN㊺

PUR-S0NTD-001
六角フランジナット
M4(セレーション無)4F

025744
Aタテツギ㊻

PRA-LC8AB-0A1
減勢アングル
プリアセンブル

60

PRA-LCEAA-0A1
照明取付金具S
プリアセンブル

4G

020541Aエルボ

4H

110242
タテトイ
(縦樋)

4J

Ⓚ

- 4-

外観

171748
APヒカエマル30(縦樋控具)

カーポート用ラベルシール

Rev.004A

3．柱の設置

ボルトの向きについて
各柱部(各柱及び登り梁、各ガセットプレート)のボルトの向きは、下図のように行います。
※.逆向きでも性能に支障をきたすことはありません。

水下

水上

- 5-

Rev.004A

3-1.

杭ベースの設置

1). 地面を所定の深さまで掘削した後、基準位置を中心に
縦横300[mm]程度のモルタル面をつくります。

モルタル面

2). モルタル面に基準線をいれます

基準位置

基準線

モルタル面

設置基準線

- 6-

Rev.004A

3). 杭ベースの切欠きをモルタル面の基準線に合わせて、水平を出しながら設置します。
※.杭ベースの向きに注意してください。

基準線

前後方向
切欠き

⑲

後柱部

前柱部

- 7-

Rev.004A

3-2.

柱の組立て

3-2-1. 前柱部の組立て
下図のように、2本背合わせで構成される前柱の間に、それぞれ2枚重ねで、柱スペーサー(2種類)、ガセットプレート(前柱)、ガセットプレート(柱頭)をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
11-1

2枚重ね
㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.隅切り部が前方になります。
⑫
2枚重ね

➃

⑱
2枚重ね

⑰
2枚重ね

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]6ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
2ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 8-

Rev.004A

3-2-2. 後柱部の組立て
下図のように、2本背合わせで構成される後柱の間に、それぞれ2枚重ねで、柱スペーサー(2種類)、
ガセットプレート(柱頭)をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

11-2

2枚重ね

※.隅切り部が前方になります。

⑱
2枚重ね㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]4ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

⑤

⑰
2枚重ね

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
2ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 9-

Rev.004A

3-3.

柱の設置

3-3-1. 前柱部と後柱部の設置
1). モルタル面が固まったことを確認し、下図のように前柱部と後柱部をそれぞれ杭ベースに載せます。
2). コンクリート基礎の補強用に鉄筋を組み立てます。

⑲

前柱部及び
後柱部

後柱部

鉄筋組立例

前柱部

- 10 -

Rev.004A

3-3-2. 斜材後の取付け
下図のように、前柱部のガセットプレート(前柱)と後柱部のガセットプレート(柱頭)を繋ぐように、2本背合わせで斜材後をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

11-2

➆
➆
後柱部

前柱部

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所

➆

⑫

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 11 -

Rev.004A

3-3-3. 柱部の仮固定及びコンクリート打設
1). 柱から下げ振り(錘垂)を垂らして柱の鉛直度を確認し、水平方向と鉛直方向を固定します。
下図では、桟木による筋交いやゴムバンドによる結束方法を示しています。
※.水平器では十分な鉛直度を確保できませんのでご注意ください。
2). 柱の設置精度を再度確認した後、コンクリートを打設します。
3). 柱位置のコンクリート天端が低くならないように(水溜まりができないように)配慮しながら天端を均し、金ゴテ仕上げを行います。

※.柱間固定治具(オプション品)を使用するなどして、コンクリート打設前に、全柱の間隔、対角、直角度が精度よく合っていることを確認してください。
後柱
前柱- 12 -

Rev.004A

3-3-4. 登り梁の組立て
1). 下図のように、2枚1組の母屋受金具をD-LOCKボルト(M12xL45)で組立て、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
14-1

14-2

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]2). 登り梁に、組立てた母屋受金具、2枚重ねのガセットプレート(先端)をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、仮締めします。
※.母屋受金具の向きに御注意ください。

向かい合うように取付け➂
向かい合うように取付け

➂

13-1
13-2

㉒
母屋受金具
1組につき2ヶ所㉒
ガセットプレート(先端)1組につき4ヶ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 13 -

Rev.004A

3-3-5. 登り梁の取付け
下図のように、組立てた登り梁をD-LOCKボルト(M12xL45)で各柱部に取付け、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

➂

➂

前柱部

後柱部

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]6ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 14 -

Rev.004A

3-3-6. 斜材前の取付け
下図のように、前柱部のガセットプレート(前柱)と登り梁先端のガセットプレート(先端)を繋ぐように、2本背合わせで斜材前をD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

➅

➅

⑫

➅

13-1
13-2

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]4ヵ所㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所※締め過ぎに御注意ください。

- 15 -

Rev.004A

4．母屋の取付け
4-1.

母屋の配置

母屋は柱間ピッチ(5000[mm]または5200[mm])により、下記のように配置します。

柱間ピッチ5000[mm]

水下

水上
2-4

2-6

2-5

2-6

2-4

2-3

2-2

2-3

2-1

柱間ピッチ5200[mm]

水下

水上
2-1

- 16 -

Rev.004A

4-2.

母屋の取付け

下図のように母屋が向い合せになるようにD-LOCKボルト(M12xL45)で取付け、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

㉒ Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]㉒ Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]母屋
母屋※.締め過ぎに御注意ください。

- 17 -

Rev.004A

5．垂木の取付け

下図のように垂木をD-LOCKボルト(M8xL30)で取付け、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

➀

➀

㉑

㉑

➀

㉑

㉑
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]母屋
その他の垂木

アレイ端部の垂木

A矢示図

A

➀

㉑
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]
母屋※.締め過ぎに御注意ください。

- 18 -

Rev.004A

6．屋根ブレースの取付け

1).下図のように母屋に母屋繋ぎをD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
2).母屋繋ぎに屋根面プレートをD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。
※.「7．PVモジュール取付け」の後に「6．屋根ブレースの取付け」を行うと、PVモジュール取付けの施工性が上がります。

母屋

➇

➇

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
4ヵ所

➉

母屋

➇
➇

➉

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]
2ヵ所※.締め過ぎに御注意ください。

- 19 -

Rev.004A

3).下図のように、母屋と屋根面プレートを繋ぐように
屋根ブレースをD-LOCKボルト(M12xL45)で取付けて、トルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])で締付けます。

柱間ピッチ5000[mm]
A

A
A

A

A
B

A
A

A

9-2

9-2

母屋

➉

母屋
㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

9-2

9-2
9-2

B : 屋根面プレート接合部

A : 母屋接合部

柱間ピッチ5200[mm]
A

A
A
A
A

A

B

A

A
9-1

9-1

➉

母屋

母屋

㉒
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

9-1

9-1

A : 母屋接合部

9-1

B : 屋根面プレート接合部※.締め過ぎに御注意ください。

- 20 -

Rev.004A

7．PVモジュールの取付け
7-1.

1段目PVモジュールの取付け

1). 取付けした垂木と垂木の間に隙間樋を仮置きします。
※.アレイ端の垂木には端部樋を使用します。
2). 下図のようにPVモジュールと隙間樋及び端部樋を、垂木側からD-LOCKボルト(M8xL20)を挿入して仮締めします。
PVモジュールを押し上げて、PVモジュールフレームと隙間樋の間にアースプレートPを差込みます。
※.アースプレートのP取付け位置は、アレイ架台構造図を参照して下さい。

PVモジュール

PVモジュール
15-1
15-2

15-2

15-1

⑳

PVモジュール

PVモジュール

アースプレートP
曲げ部
㉓

15-1

⑳

➀

アースプレートP差込み後

15-1- 21 -

Rev.004A

3). 仮締めしていたD-LOCKボルト(M8xL20)を
トルクMd=12[N･m](許容値6～20[N･m])で締付けます。
アースプレートPの鋸刃が倒れていない時は、既定トルクを上回っても鋸刃が倒れるまで、締付けてください。
※.アースプレートPで、モジュールのアルミフレーム表面のアルマイト層を、傷つけることによりモジュール同士を導通する構造となっています。
ただし、一定の導通効果を保証するものではなく、アレイ全体としての接地についてはお客様自身で設計願います。

PVモジュール

PVモジュール⑳
15-2
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]➀PVモジュール

㉓
モジュール
フレーム
15-1

㉓

鋸刃

⑳
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]➀※.規定トルクを上回っても鋸刃が倒れるまで、締付けて下さい※.締め過ぎに御注意ください。

- 22 -

Rev.004A7-2.

レインモールS35（1136）の取付け

1). レインモールS35（1136）の両端にスペーサーSを挿入します。
16-1
16-2

16-2

挿入
16-1

16-2

2). 隙間樋及び端部樋上にレインモールS35（1136）を載せて、ずらして1段目のPVモジュールに押し当てます。
1段目
PVモジュール

16-1

押し当てる

水下

水上

水下

PVモジュール
傾斜方向

設置後

水上
16-1

※.レインモールS35（1136）は実用的な防水性能を有していますが、雨量、地成り設置角度、風速が大きい場合
また、積雪後の雪解け時に雨垂れが発生することがあり、完全防水とはなっておりません。

- 23 -

Rev.004A

7-3.

2段目PVモジュールの取付け

1). 下図のようにレインモールS35（1136）の凸部に、2段目のPVモジュールフレームが被さるように配置します。
2). PVモジュールフレームがスペーサーSに接触するまで、1段目側に寄せます。
3). 以降のPVモジュールの取付けは7-1～3項と同様に行います。

2段目
PVモジュール

押し当てる

凸部

設置後
水上

水下

水下

両端のスペーサーSにPVモジュールが接し
ていること

水上

- 24 -

Rev.004A

8．雨樋取付金具の取付け
8-1. 横樋吊具の仮止め
横樋吊具(4A)を、六角フランジボルトM4xL15と板ナットを用いて横樋取付金具B2プリアセンブル（以降「横樋取付金具」）に仮止めします。

4A

㊵
㊶
㊷

上下にスライド出来る程度に締付けます。

- 25 -

Rev.004A

8-2. 横樋取付金具の取付け
1). 横樋取付金具構成品の六角ナットM8(2ヵ所)を緩め、図のように、隙間樋または端部樋のスリット部に六角ボルトの頭部を入れた後、六角ナットM8(2ヵ所)で仮固定します。
2). 横樋取付け金具を規定位置に合わせた後、六角ナットM8(2ヵ所)を
トルクMd＝12[N∙m](許容値6～20[N∙m])で締付け固定します。
3). 仮止めした横樋吊具の高さを規定位置に合わせ、六角フランジボルトM4xL15をトルクMd＝1.5[N∙m](許容値0.6～2.2[N∙m])
で締付け固定します。
六角ボルトM8xL25㊵
六角ナットM8
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]
2ヵ所
六角ソケットサイズ：7
Md=1.5[N·m]
許容値0.6～2.2[N·m]
4ヵ所

隙間樋
スリット

六角ボルトM8xL25
頭部
六角ボルト挿入位置

横樋取付金具位置※.締め過ぎにご注意ください- 26 -

Rev.004A

8-3. 減勢アングルの取付け
1). 減勢アングル構成品の六角ナットM8を緩め、図のように隙間樋または端部樋のスリット部に六角ナットを挿入し、減勢アングルのストッパー部が隙間樋または端部樋に接触するまで挿入します。
2). 六角ボルトM8xL25をトルクMd＝12[N∙m] (許容値6～20[N∙m])で締付け固定します。
ストッパー部
六角ナットM8

平ワッシャM8六角ボルトM8xL25
Md=12[N·m]
許容値6～20[N·m]

バネ座金M8

隙間樋
スリット
挿入

㊻
隙間樋
または端部樋減勢アングル

減勢アングルストッパー部が隙間樋または端部樋に接触するまで挿入※.締め過ぎにご注意ください- 27 -

Rev.004A

8-4. 横樋の取付け※.樋の切断寸法や横樋取付け位置寸法、勾配については構造図をご参照ください。雨樋部材の切断及び接着剤の使用箇所等については、
タキロンシーアイ社による下記をご参照ください。
「シェイプリーラインTRU75,TRU110_雨どい施工手順書(IP-TRU 2017.04)」「たてどい60_施工説明書(IP-60 2017.4)」【雨樋部材取付けの注意事項】
カクノキトイTRU(以降「横樋」)とAカクシュスイマルN(以降「集水器」)を接続する際は、横樋脱落防止の為に集水器付属の「ストッパー」を横樋に接着する、または横樋に折り曲げ加工※を施してください。
※.折り曲げ加工は、横樋端部の底面に約20[mm]間隔で3箇所に15～20[mm]ハサミ等で切り込みを入れて、下方へ70～90[°]折り曲げてください。
(「シェイプリーラインTRU75,TRU110_雨どい施工手順書(IP-TRU 2017.04)」より)

ストッパー接着
4B

4E

4B

接着
折り曲げ加工4E

4B

15～20[mm]

4B

折り曲げ

横樋と集水器の取付け方法- 28 -

Rev.004A

8-5. 縦樋控具、縦樋取付金具Sの取付け
1). 縦樋控具(4J)を縦樋取付金具Sに六角ボルトM4xL15、六角フランジ
ナットM4を用いてトルクMd＝1.5[N∙m](許容値0.6～2.2[N∙m])で締付け固定します。

㊸
4J

㊸

㊺
六角ソケットサイズ：7
Md=1.5[N·m]
許容値0.6～2.2[N·m]㊹六角ボルトM4
2ヵ所
取付け部

㊹
㊹六角ボルトM4
取付け部※.締め過ぎにご注意ください2). 縦樋控具(4J)と縦樋取付金具Sを後柱の地上400[mm]付近と1500[mm]付近、2600[mm]付近のボルトM12xL45を利用して取付けます。
3). 後柱のボルトM12xL45を外して縦樋取付金具Sに通した後、再び同じ位置に六角ナットM12をトルクMd=42[N･m](許容値33～60[N･m])
で締付けます。 ※.縦樋取付金具Sの傾きにご注意ください。

ボルトM12xL45
Md=42[N·m]許容値33～60[N·m]

後柱

縦樋取付金具Sは柱の中心線に平行になるように固定する※.締め過ぎにご注意ください- 29 -

Rev.004A

9．照明取付金具Sの取付け
9-1. 照明取付金具Sプリアセンブルの分解
照明取付金具Sプリアセンブル(以降「照明取付金具S」)構成品の六角ボルトM8xL25及び六角ナットM8を2箇所外して分解します。

60

六角ボルトM8xL25
平ワッシャM8

平ワッシャM8
バネ座金M8六角ナットM8- 30 -

Rev.004A

9-2. 照明取付け推奨位置
照明取付け位置は、母屋繋ぎの前方～後方までの任意の位置をお選び頂けますが、下図のように母屋繋ぎの中央から前方寄りの母屋直下付近を推奨します。照明を前方寄りに取付けることで、
運転席、車両前方の通行路、前柱を効率よく照らすことができます。

母屋繋ぎの中央から前方寄りを照明取付け
位置に推奨
母屋繋ぎ

照明取付け推奨位置- 31 -

Rev.004A

9-3. 照明の取付け
照明取付け用六角ボルト取付け部に六角ボルトM8※1を挿入して、照明の取付け穴に取付けます※2。
照明取付金具Sと照明に傾きがないようにして下さい※3。
※1.取付ける照明の構造を確認して、適した長さの六角ボルトM8を選定してください(非付属品)。
※2.照明は屋外用品を使用し、照明の取扱説明書に従い施工して下さい。
※3.先に照明取付金具Sを母屋繋ぎへ取付けることも可能です。

照明取付け用六角ボルトM8 ※1

照明

照明取付けイメージ- 32 -

Rev.004A

9-4. 母屋繋ぎへの取付け
下図のように母屋継ぎを上下から照明取付金具Sで挟み込み
六角ボルトM8xL25+平ワッシャM8および平ワッシャM8+ばね座金M8+六角ナットM8の順番でトルクMd=12[N･m](許容値6～20[N･m])により締付けて固定します。
※1.ボルトには、ねじゆるみ止め用接着剤の塗布を推奨します。
※2.取付けが難しい場合は、テープ等での仮固定を推奨します。
※3.照明取付金具の締付け代は約2[mm]となります。
※4.締め過ぎにご注意ください。
母屋繋ぎ

締付け代 約 2 [mm]※3

Md=12[N･m]
許容値6～20[N･m]

60

母屋繋ぎ
60

照明

照明取付けイメージ- 33 -

Rev.004A

10．カーポート用ラベルシールの貼付け
1). 下図貼付け位置の母屋正面側を清掃して、ゴミや埃、油分を除去します。
2). カーポート用ラベルシールの右端を登り梁の延長線上に、下端を母屋の下端に合わせて、カーポート用ラベルシールの保護フィルムを端からゆっくり剥がし、ずれないように軽く指で押えながら、気泡やしわが入らないように貼付けます。

貼付け
位置

車両進入
方向
正面

Ⓚ
母屋

貼付け位置

- 34 -

Rev.004A