目
第1章

次月次点検の準備

1-01 はじめに
1-01-1 『点検マニュアル』について………………………………………………………………
1-01-2 『点検マニュアル』の活用方法… ………………………………………………………
1-01-3 月次点検とは…………………………………………………………………………………
1-01-4 異常のリスク評価… ………………………………………………………………………
1-01-5 自家用電気工作物の構成例… ……………………………………………………………
1-01-6 主要機器の更新推奨時期一覧… …………………………………………………………

1-02 月次点検

112345装備とツール

1-02-1
1-02-2
1-02-3
1-02-4

月次点検を行う者のリスク管理（原則）… ……………………………………………
月次点検時の装備… ………………………………………………………………………
月次点検のツール… ………………………………………………………………………
月次点検に必要な情報（例）………………………………………………………………

1-02-51-02-6
1-02-7
1-02-8

機器メーカーからのリコール・注意喚起（抜粋）…………………………………… 10
月次点検の保安用具類… ………………………………………………………………… 12
月次点検中の事故事例… ………………………………………………………………… 14
測定器具類の例… ………………………………………………………………………… 1577891-03 問診・日常巡視1-03-1 月次点検 当日前後の流れ（例）… …………………………………………………… 23
1-03-2 事業場の従業員・保全担当者等がおこなうべき「日常巡視」……………………… 24
1-03-3 「日常巡視」の巡視記録表（例）… ……………………………………………………… 24
1-03-4 「日常巡視」の対象と内容（例）… ……………………………………………………… 25
1-03-5 電気関連以外の工事（外構・解体・配管工事等）による事故… ………………… 26
1-03-6 保安教育……………………………………………………………………………………… 27

第2章

月次点検の要点と不具合事例

2-01 構造物・筐体
2-01-1
2-01-2構造物・筐体の月次点検… ……………………………………………………………… 31
構造物・筐体の不具合事例… …………………………………………………………… 32

2-02 架空引込線路／PAS・PGS
2-02-1
2-02-22-02-3
2-02-4

架空引込線路の月次点検… ……………………………………………………………… 37
架空引込線路の不具合事例… …………………………………………………………… 38
PAS・PGS の月次点検…………………………………………………………………… 39
PAS・PGS の不具合事例………………………………………………………………… 40

2-03 高圧キャビネット／UGS・UAS
2-03-1
2-03-2

高圧キャビネットの月次点検… ………………………………………………………… 41
高圧キャビネットの不具合事例… ……………………………………………………… 42

2-04 高圧ケーブル
2-04-1
2-04-227602903_00_目次.indd

3

高圧ケーブルの月次点検… ……………………………………………………………… 43
高圧ケーブルの不具合事例… …………………………………………………………… 43

2020/10/12

9:31:38

2-05 VCB・VCS
2-05-1 VCB・VCS の月次点検…………………………………………………………………… 45
2-05-2 VCB・VCS の不具合事例………………………………………………………………… 46

2-06 DS・LBS・PC
2-06-1
2-06-2

DS・LBS・PC の月次点検… …………………………………………………………… 47
LBS の不具合事例… ……………………………………………………………………… 48

2-07 保護継電器・盤面計器類
2-07-12-07-2

保護継電器・盤面計器類の月次点検…………………………………………………… 49
保護継電器・盤面計器類の不具合事例と点検の要点… …………………………… 50

2-08 計器用変成器
2-08-1
2-08-2

計器用変成器の月次点検… ……………………………………………………………… 51
計器用変成器の不具合事例… …………………………………………………………… 51

2-09 変圧器
2-09-1
2-09-22-09-32-09-4

変圧器の月次点検… ……………………………………………………………………… 53
変圧器の不具合事例… …………………………………………………………………… 54
変圧器点検の要点… ……………………………………………………………………… 55
変圧器の応用点検… ……………………………………………………………………… 56

2-10 SC・SR
2-10-1
2-10-2

SC・SR の月次点検… …………………………………………………………………… 59
SC・SR の不具合事例… ………………………………………………………………… 60

2-11 高圧母線
2-11-1
2-11-2高圧母線の月次点検… …………………………………………………………………… 61
高圧母線の不具合事例… ………………………………………………………………… 61

2-12 接地装置・避雷器
2-12-1
2-12-2接地装置・避雷器の月次点検… ………………………………………………………… 63
接地装置・避雷器の不具合事例… ……………………………………………………… 64

2-13 低圧配電設備
2-13-1
2-13-2低圧配電設備の月次点検… ……………………………………………………………… 65
低圧配電設備の不具合事例… …………………………………………………………… 66

2-14 負荷設備
2-14-1
2-14-2負荷設備の月次点検… …………………………………………………………………… 67
負荷設備の不具合事例… ………………………………………………………………… 68

第3章

非常用予備発電装置と蓄電装置の点検3-01 非常用予備発電装置
3-01-1

非常用予備発電装置 ［ 点検開始前手動にすること ］ … ………………………… 69

3-02 蓄電設備
3-02-1

蓄電設備・発電機始動用空気圧縮設備………………………………………………… 75

3-03 非常用予備発電装置の試運転… ……………………………………………… 79

27602903_00_目次.indd

42020/10/12

9:31:38

はじめに1-02-4

月次点検に必要な情報（例）イ．構内電気関係図面
単線結線図

⑵

月次点検装備とツール⑴

分電盤配置図ロ．主要機器の情報
月次点検時、電気機器に異常又は異常の徴候が確認できた際、当該機器メーカーの指示に⑴

形式、定格、製造番号、製造年月日等⑵

設置環境…所在地、屋内・屋外、屋上・地上・地下、湿潤・腐食性ガスの有無⑶

状態の経年変化（外観、音、絶縁抵抗値等）…過去の点検報告書記載事項

問診・日常巡視従った対応が求められる。対応の照会に必要な情報はおもに下記のとおりである。

⑷ 修繕又は交換時に停電が必要な場合の日程（平日・休日、日中・夜間）、停電可能時間
事業場における取扱説明書、整備用品、予備品の有無

ハ．主要機器メーカーの緊急連絡先一覧
緊急対応が求められるような異常又は異常の徴候が確認できた場合は、その場で速やかに構造物・筐体⑸

当該機器メーカーの担当部署に連絡し、対処方法を問い合わせることがある。メーカーのるため、休日・夜間も受付可能な連絡先をあらかじめ入手しておく必要がある。その連絡先については各メーカーに問い合わせるか、当協会発行の『安全キャンペーンテキスト』又は所内情報システムに掲載されている【機器メーカー緊急連絡先】を参照する。

機器のリコール・注意喚起に関する情報については、メーカーから機器の販売ルートを通じてユーザーに到達する場合もあるが、到達しないケースも少なくない。使用機器の中にリコール・注意喚起対象品がないかどうかをあらかじめ把握しておけば、場合によっては年次点検と同時に交換又は修理等の対応をおこなえるため、停電回数を増やさなくて済む。主要確認作業に感電等のリスクがあるため、当該電路を一旦停電した上でおこなうほうがよい。

高圧ケーブルな対象品の一覧を 1-02-5 に掲載しておく。なお、機器の取付位置によっては充電中の銘板

高圧キャビネット／
ＵＧＳ・ＵＡＳ

ニ．機器メーカーからのリコール・注意喚起に関する情報（→ 1-02-5）

架空引込線路／ＰＡＳ・ＰＧＳweb サイトやカタログ等に掲載されている連絡先は、平日の日中のみの受付がほとんどであホ．高濃度の PCB を使用した電気工作物一覧に「高濃度 PCB 含有電気工作物の有無の確認」が追加された。続いて「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」においても同じ旨の改正がおこなわれ、電気管理技術者の職務に「高濃度 PCB 含有電気工作物の有無の確認」が追記された。
高濃度の PCB を含有するかどうかについては機器の銘板で判別できる。変圧器、コンデンサ、有の可能性が高い。具体的には各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本電機工業会の web サイトやオーム社『電気管理技術者必携（第９版）』に掲載されている一覧表を参照する。照明器具用安定器の場合、1957 年１月から 1972 年８月までの間に国内で製造されたものにおいて含有の可能性が高い。安定器の銘板に記されているメーカー、型式・種別、性能（力るか、一般社団法人日本照明工業会の web サイトを参照する。なお、機器によって銘板の確認は停電した上でおこなうほうがよいケースもあるため、身の安全確保を第一とする。

保護継電器・
盤面計器類率）、製造年月等の諸情報から判別することができるが、具体的には各メーカーに問い合わせ

ＤＳ・ＬＢＳ・ＰＣ

計器用変成器、リアクトル等の場合、1953 年から 1972 年にかけて国内で製造されたものは含ＶＣＢ・ＶＣＳ

2016 年９月、電気設備技術基準及び電気関係報告規則が改正され、電気主任技術者の職務

927602903_02_07-22_第１章_1-02.indd

92020/09/09

11:22:18

はじめに2-02-4

PAS・PGS の不具合事例

月次点検装備とツール
問診・日常巡視PAS 筐体の錆PAS 筐体の錆構造物・筐体

PAS 筐体の化学腐食
架空引込線路／ＰＡＳ・ＰＧＳ

PGS ガス漏れ表示

PAS リード線被覆材の劣化

高圧キャビネット／
ＵＧＳ・ＵＡＳ

PAS 樹木接触
PAS パッキンゴムはみだし

高圧ケーブルＶＣＢ・ＶＣＳ

SOG 制御箱の錆

サージインジケータ（サージ通過前）PAS 操作紐切断寸前

ＤＳ・ＬＢＳ・ＰＣ保護継電器・盤面計器類

SOG 制御線離線

サージインジケータ（サージ通過後）SOG 制御基板へのアリの侵入

4027602903_05_37-40_第２章_2-02.indd

40

2020/09/28

17:14:15

計器用変成器

3-03 非常用予備発電装置の試運転
１．発 電機室内の全ての機器が総合的に正常であること
２．自 家発電設備の自動始動盤変圧器（１）始動前点検

自然換気又は機械換気が適正か吸気・排気が発電機運転と連動して正常かが始動準備完了であること
ＳＣ・ＳＲ

３．自動始動盤の手動・自動切替スイッチを手動側に切り替える（２）始動始動スイッチ（ボタン）を操作して発電装置を運転させる
運転中の電圧計、周波数計の指

運転中、電圧計、周波数計等計器の示指示が適正で指針の動作が円滑か回転数、冷却水温度計、潤滑油回転数、潤滑油の圧力及び温度、冷温度計、潤滑油圧力計、排気温却水の温度、排気温度等を付属の各度計の指示

計器より始動前と運転時に指示する

高圧母線（３）計器類の点検（４）運転状態

接地装置・避雷器値が適正であるか
表 示 灯、 配 管 等 か ら の 油 漏 れ、 無負荷運転にて５分程度運転したか
水漏れ、ガス漏れ、各部異常振動、異音、異臭、過熱、排気色（５）停止

停止スイッチ（ボタン）を操作し前回と比べて異常はないか（６）試運転完了後（始動準備完停止後、スイッチ等自動側に切停止時間が規定範囲内かり替えておく

水漏れ、オイル漏れはないか

低圧配電設備停止させること了）の点検

負荷設備
非常用予備発電装置

発電機の試試験は下記の注意事項について確認してから、始動スイッチにより起動するとよい

蓄電設備等

始動ボタンにて起動する①運転時、排気、排煙、騒音は、支障な
いか②電源の切替器は、動作しないか
又、発電機出力 52G は、OFF 必要か③発電機起動信号で ELV は停止しないか④発電機起動信号の警報処理は良いか

79

27602903_19_75-80_第３章_3-02.indd

79

2020/10/02

9:55:23