ガソリン火災に対応した火災抑制剤放射器の開発
日本ドライケミカル株式会社
技術部

津田

1．はじめに顧問

貴之 Takayuki Tsuda

制させることが必要である。なお、セルフサー
ビスのガソリンスタンドにおいては給油計量

近年、ガソリンなどの液体燃料を使用した器の基礎部分であるアイランドに消火装置の放 火 テ ロ 事 件 が 多 く 発 生 し て い る。 特 に設置が義務づけられているがあくまでも火災

2019年7月18日 に 発 生 し た 京 都 ア ニ メ ーが発生した場合の消火の用途であり、着火抑ション放火事件は、死者36名、重軽傷者33制を目的としたものではない。これらの問題

名と大惨事となった。その事件では、犯人が点を解決する手段として火災抑制剤放射器の2個のバケツにガソリン約10 L

1）を入れ侵入開発に着手した。

して床に撒き、ライターで火をつけることにまた、列車内や駅舎などで液体燃料を使用より爆発的な燃焼が発生している。こうしてした放火事件が繰り返し起きていることは記引き起こされたガソリン等による爆発的な燃憶に新しい。これらガソリンなどの液体燃料焼は放火された瞬間に天井まで炎が上がり、を使用した放火テロ事件は、社会的な脅威で消火器等で初期消火することは非常に難しいあることから火災抑制剤放射器の危機管理目といえる。なお、玄関近くのロビーに撒かれ的での活用が検討されている。開発にあたって火をつけられたことから、玄関への通路がてはガソリンを撒き散らし、武器として行使塞がれ、外部への避難が困難になり、負傷しされた時に対抗する関係者の意見に対応したながらも避難できた人の多くは窓やベランダ品種も追加することとした。

からであった。また、2021年12月17日に発生した大阪市クリニック放火事件では、犯人

2．開発コンセプト

がクリニックの待合室の出入り口付近で紙袋4の中のポリタンクに入れたガソリンを床に撒

図1は、開発のコンセプトの概要である。

き放火している。避難経路が炎と煙や犯人に火災抑制剤に関しては、ガソリン等に対して阻まれて一酸化炭素を含んだ煙により26名蒸発抑制効果があるもので放射後に避難の妨が犠牲となった2）。このような故意によるガげにならないものであることを条件に検討をソリンを床に撒いて火を着ける放火だけでな進めた。

く、不慮の事故によるガソリン流出や漏洩も放射器に関しては、持ち運びが容易で安全ガソリンスタンドのような危険物取扱施設やで簡単に操作できるものを基本とし、短時間交通事故現場で数多く起きている。その現場で広範囲に散布できるものを目標とした。

では、着火してからの消火対応では対処が困

放射器の構造は、手提げ式の消火器を基本難であり、着火する前にガソリンの蒸発を抑に短時間で放射完了する手段として特殊加圧

図1

開発コンセプト

火災抑制剤放射器
火災抑制剤によるガソリン等蒸発抑制効果
火が着く前に瞬時に広範囲に放射

短時間

広範囲散布

安全放射

特殊加圧方式

特殊ノズル

低反動機構

低抵抗流路

高分散機構

サイレント構造

持ち運び容易で安全・簡単に操作
消火器規格：10秒以上
３L泡消火器：約30～50秒目
放射時間
２秒以内目標標

２Lモデル
８㎡散布目標低放射音方式と流体抵抗の少ない流路を採用した。日でガソリン上に浮き広がり形成する。そして、本国内の消火器は大きさや消火剤の種類、加水成膜がガソリン等の表面を閉塞し蒸発抑制圧方式等が異なっても、消防法により放射時をするメカニズムである。火災抑制剤は、こ間は10秒以上が規格となっており、短時間の水成膜の特性をさらに増強した配合にしたで放射を完了する消火器は存在しない。また、ものである。また、防炎効果のある成分を加蒸発抑制効果が期待できる泡消火薬剤を放射えることによって紙や布が炎を上げて燃焼すする日本国内の泡消火器は約30秒から50秒ることを抑制する効果も付加した。さらに、で放射を完了するものである。放射の範囲に床などの平面だけでなくガソリンが立体的なついても消火器はホースを振ることによってものにかけられたことを想定して、泡に粘着消火剤を目標に放射するように使用するため性を持たせ泡を表面に付着するようにして着飛距離はあっても幅の広い放射パターンのも火しにくくしている。のはない。開発にあたってはさらに、従事者が安全に放射できるよう低反動と低放射音を目標とした。

3．火災抑制剤

4．短時間放射と広範囲散布のための構造
図2に火災抑制剤放射器（ワイドタイプ）の構成を示す。液体系の消火器の場合は、従

火災抑制剤は、ガソリン等の蒸発を抑制す

来、薬剤貯蔵容器の中に消火剤と放射用の窒る効果がありガソリンの上で展開性が良く、素ガス等を加圧充填した蓄圧式が用いられて耐火性がある消火剤であれば少量でも効率よいる。消火器の放射方式には、前記の蓄圧式

くガソリンの着火、燃焼抑制効果が期待できの他に粉末消火剤等の消火器に採用されている。消火器や消火設備に使用される消火剤のるガスカートリッジボンベによる加圧式があ中でも水成膜泡消火剤は、ガソリン等に対する。加圧式は、高圧ガスが封入されているカーる蒸発抑制効果、展開性、耐火性が良いこと

トリッジボンベを開封することにより、薬剤が知られている。水成膜は、ガソリン等の表貯蔵容器内をガスで加圧する方式であるため面に発泡した泡消火剤水溶液のかたまりが放蓄圧式と比較し初期放射圧力が高くなる。火射されると泡からの還元液が表面張力の関係

災抑制剤放射器においては、薬剤貯蔵容器内
SE 209 December 2022 5

図2

火災抑制剤放射器（ワイドタイプ）構成
放射ノズル

グリップ

6．使用方法

安全栓操作レバー

図3に火災抑制剤放射器（ワイドタイプ）の使用法を示す。まず、2つのノズルのガー加圧用ボンベド（損傷防止）を兼ねたグリップを片手で吊り下げるように持ち、安全栓を外して2つのノズルの中央を狙う方向に向けてレバーとハアルミ容器ンドルを握り放射するという消火器と同じ構造を採用し、簡単な操作で放射することができる機構とした。

7．着火抑制実験
圧をさらに一定圧力まで昇圧してから放射する機構を採用した。また、抑制剤の放射時の

図4は、床面にガソリンが撒かれて火を着圧力損失を低減するために流通経路を大幅にけられた場合と火災抑制剤放射器（ワイドタ拡張した。

イプ）を使用したときの着火抑制効果を比較

広範囲散布は、抑制剤の流れに回転力を付した実験の写真である。バケツに入れたガソけ遠心力により拡散する機構と半球状の金網リンを床面に撒き、そのまま火を着けた場合を通して放射するノズルを2個同時に放射すと、ガソリンが床に撒かれた後に火災抑制剤る機構とすることにより、ノズル間の放射に放射器を使用した場合の着火抑制効果を確認

よる気流が引き合い1個のノズル放射の場合した。床に撒かれたガソリンに対する蒸発抑の2.5倍以上の高分散放射を可能とした。そ

制効果の確認は、火のついたトーチを床面上の結果、2.5 L の火災抑制剤を約1.8秒の短時約10 cm まで近づけ蒸発したガソリンに引間で約10 m2（およそ距離2.8 m×幅3.6 m）火しないことで確認した。さらに、ガソリンの範囲に放射することができる。と火災抑制剤が撒かれた床に火のついたトー

5．安全放射のための機構

チを直接着けて拡大延焼しないことを確認し
図3

安全放射のための低反動構造としては、2使用方法（ワイドタイプ）①グリップを持つ②安全栓を引き抜く③２つのノズルの中央をねらう方向へ向ける④レバーを強く握る

個のノズルを左右に開いた角度にすることで後ろ側に発生する反力を分散し反動を低くした。また、放射音で周囲の人や本人が大きな音で驚くことがないように、カートリッジボンベを開封してから昇圧して放射が開始するまでに時間差を設けるとともに、ノズルの消音構造により、放射音を小さくした。

6図4

床にガソリンを撒かれた場合の着火抑制実験
１．ガソリン撒布

２．瞬時に着火

３．すぐに爆燃

２．火を近づけても引火しない

３．直接着けても着火を抑制

着 火

２．ワイドを放射

ワイド使用

図5

漏洩事故時の使用例（ワイドタイプ）

交通事故等による漏洩た。直接火を着けた場合に小さな炎が上がることもあるが急激な拡大燃焼することはなく給油作業での漏洩

8．漏洩事故時の安全回収への活用避難や初期消火が可能な状態の炎の高さまで抑制できた。

図5は、ガソリン漏洩事故時の使用例であまた、本来の使用目的とは異なるが、設置る。交通事故現場やガソリンスタンド等におされるユーザーからのお問合せを受け、バケいて不慮にガソリンが漏れ出てしまった場

ツに入れたガソリンを床面に撒き、撒かれた合、油吸着マットや木くず、油ゲル化剤などガソリンに点火してから火災抑制剤を放射しで吸着して回収処理することが一般的であるた場合の燃焼抑制効果を確認した。ガソリンが、ガソリンを含んだ吸着マット等は容易にに点火すると炎は瞬時に天井まで届きその状着火し急激な燃焼をする危険性がある。回収

態で抑制剤を放射すると、炎を完全に消すこ作業開始前に火災抑制剤をガソリンの上に放とは難しいが消火器で容易に消火可能な程度射することによって回収作業中に着火するリまで抑制することを確認した。

スクを大幅に下げる効果があり、回収処理への活用も期待できる。

SE 209 December 2022 7

表1タイプ
用
途
薬剤容量
総 質 量
高さ
容 器 径
放射範囲
放射時間
使用温度範囲外

クイックスプラッシャーシリーズ概仕様

ワイドトリガー M
トリガー L
一般設置用
車両設置用
標的放射用
2.5 L
1.2 L
2.5 L
約5 kg
約2.8 kg
約4.9 kg
約499 mm
約375 mm
約465 mm
φ123 mm
φ85 mmφ123 mm
約6 m2
約10 m2
約10 m2（距離 2.8 m×幅3.6 m）（距離5 m ×幅1.2 m） （距離5 m ×幅2 m）
約1.8 s
同左
約5 s
0〜＋40℃
同左
同左

観

9．乗り物内の放火への対応

火器よりも小型軽量な仕様とした。図6は、バスのシートとシャツにガソリンを撒かれてガソリンや燃料による放火事件は、建物内火を着けられた場合とトリガー M を使用しだけでなくバスや列車内でも繰り返し発生したときの着火抑制効果を比較した実験の写真ている。大きな事件としては、1980年の新である。

宿西口バス放火事件や2015年の東海道新幹線放火事件、最近では2021年10月の京王線

10．危機管理目的への活用

放火事件などが挙げられる。乗り物の中の場

8合は、床だけでなく座席や人に対して燃料をガソリンなどの液体燃料を使用した放火テ3）撒くあるいは掛ける行為が多くみられる 。

ロ事件は、社会的な脅威であることから火災

バスや列車の中の空間は狭く、取り扱いしや抑制剤放射器の危機管理目的での活用が検討

すい大きさで軽量の機器が適当である。また、されている。例えば強盗や立て籠もり事件現

シートや人に向けて放射することを想定する場でガソリンなどの燃料で武装した犯人に対とシート高よりも高いところから放射できるして、ガソリン等の脅威を無効化する手段とこと、また、放射パターンは飛距離5 m、幅して、または、武器として行使されたときの1 m 程度が好ましいと考え、車両設置用の品対抗手段として活用されることが想定され種としてトリガー M を追加した。

る。このような標的に対して使用する関係者

表1は、火災抑制剤放射器：クイックスプの意見をもとに対応した品種としてトリガーラッシャーシリーズの概仕様表である。このL を追加した。トリガー L は他の機種に比べ、うち、車両設置用のトリガー M は、放射時放射時間を約5秒と長くして多様な活用手段に高い位置で構えて狙いやすい引き金タイプにも対応可能な仕様とした。使い勝手としてのハンドルレバーを採用し、限られた空間では、狙いをつけやすい1ノズルでトリガータの取り扱いや設置を考慮して火災抑制剤量をイプのハンドルレバーを採用した。図7は、1.2 L、総質量を約2.8 kg として一般的な消床にガソリンを撒かれて火を着けられた場合

図6

車両内でシートや衣服にガソリンを撒布された場合
１．ガソリン撒布

２．瞬時に着火

３．すぐに爆燃

２．火を近づけても引火しない

３．直接着けても着火を抑制

２．瞬時に着火

３．すぐに爆燃

２．火を近づけても引火しない

３．直接着けても着火を抑制

着 火

２．トリガーMを放射トリガーM使用

図7

トリガー L の使用効果
１．ガソリン撒布着 火

２．トリガーLを放射

トリガーL使用とトリガー L を使用したときの着火抑制効の認識を共有している。今後は、さらに使用果を比較した実験の写真である。

しやすく改良するほか、避難口や避難経路の11．まとめ確保に最適な品種の開発を進める必要がある。

参考文献 火災抑制剤放射器は、火災になったら火を消すという従来の消火器の概念から、火災を起こさせないように火が着かなくするという発想の転換をして開発したものである。実験などを通じて、その開発主旨や効果を説明したところ、多くの方々に有効性を認識していただいた。また、このような火災を未然に防ぐことの重要性からも、この火災抑制剤放射器を社会に普及させる必要があり、放火テロ事件に対し抑止力を発生させることが必要と

1） 2019年7月21日 産経新聞夕刊 1面
2） 2021年12月23日 読売新聞オンライン 記事
大阪ビル放火容疑者、体当たりで逃げる患者ら押し戻す…
廊下のドア閉め閉じ込めたか
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211223OYT1T50066/
3） 2021年11月23日 読売新聞オンライン 記事
乗客にオイル「かける練習した」…相次ぐ電車内の事件、非常通報増える
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211122OYT1T50230/

つだたかゆき

関東学院大学工学部 機械工学科卒業。1992年宮田工業株式会社に入社。消火に関する機器の研究開発に従事。2010年に同社技術部長、2013年より一般社団法人日本消火装置工業会の理事を兼任。2017年株式会社未来巣技術執行役員、2019
年より日本ドライケミカル株式会社技術部の顧問を兼務。

SE 209 December 2022 9