TSUKOニュースレター

第10号目次1 製品紹介
新製品のご紹介

2 海外技術情報「ギガビットは10億ビット？−ギガビットとそのサポート技術を考える−」
出典 Cabling Business Magazine
2001年5月号

4 リンク試験データ

T568A配列結線とT568B配列結線の混在したCAT6チャネル特性

10 Q&A LAN工事上の問題点・ノウハウ
TSUNET-100Eを用いた家庭内ＬＡＮの実例 その2

13 LAN関連規格

ANSI/TIA/EIA-758「顧客所有の屋外設備用電気通信ケーブル配線規格」

17 2001年ジョイントセミナ開催案内
テーマ「メタル：ＣＡＴ６最新規格動向
光 ：10ギガビットイーサネット最新規格動向」

17 編集後記
リサイクル推進のため再生紙を使用しています新発売

・EMI対策用CAT5e AWG24 ScTPケーブル。
・外被は環境に配慮した脱鉛PVCを使用。
・残量のわかるレングスマーク入り。

近日発売

・mini-MTフェルールを用いた2心光コネクタ。
・結合にはメタルのRJ-45と同様なラッチ方式を採用。
・サイズは2連SC光コネクタの約半分で高密度配線が可能。

1

"ギガビットは１０億ビット？"ギガビットとそのサポート技術を考える
出典：Cabling Business Magazine 2001年5月号 P.18〜
執筆者：Herbert V. Congdon II, Director of Systems Marketing,Tyco Electronics Corporation

公称ギガビットのデータ伝送速度で作動する多数のデータ通信規

アクセスメソッドが開発された。メディアアクセスコントロール(MAC)プ格がある。これは同じギガビット伝送といっても、これらの規格がすべロトコルにより、ノードは送信する前に、他のどのノードも送信を行って同等であることを意味するのではなく、また置き替えることもできなておらず、ネットワークがクリアであることを確認し、他の送信待ちのノい。イーサネットや他の多くのデータ志向のネットワークにおいて、デーードとの調整を図ってから送信を行うものである。

タはパケットの形で伝送される。パケット通信がどういうものかは、手

イーサネットの最大パケットは、1500バイト（1バイト＝8bit）のユー紙にたとえるとわかりやすい。郵送される情報が封筒に入れられるよ

ザデータを保持することができる。データファイルが1500バイトの限度

うに、コンピュータネットワークを介して送信されるデータはパケットを超えると、分解していくつかのパケットとして送信される。受信側で（＝封筒）に入れられる。封筒にあて先が必要であるように、受取人

は、ネットワークインターフェースアダプタがパケットを受け取り、データ

あてに正確に配信されるためには、ヘッダー部分（＝パケットの最初を取り出し、ヘッダ情報をもとに新たに組み合わせる。
イーサネットが開発された当時、10Mbpsは十分過ぎるほどであるの部分）に適切なアドレスが書かれなければならない。

と考えられていたが、100Mbpsイーサネットが急速に浸透し、今日

ギガビットとは何か？

では多くのネットワークハブ・スイッチ・アダプタが10Mbps/100Mbps

1ギガビットは10億ビット、あるいは1000メガビットである。ギガビッ

両方で動作可能である。ユーザが、より高い伝送能力を必要とする

トがいかに高速であるかは、1音声チャネル64kbpsに対して、

ネットワークバックボーンに、より高速を求めるのにそう長くはかから

1Gbpsでは同時に15,625回線分を伝送できるということでわかる。

ず、ギガビットイーサネットとして知られている1000Mbpsが開発されまた、1.44MBのフロッピディスク上の情報は、11.5ミリ秒（ms）で伝

た。

送できる。

ギガビットイーサネットは、ギガビットでの動作が可能であるからといって、ネットワークが常にギガビットで動作するということではない。いく

ギガビットデータレートを提供できる技術についてつかの信号の衝突が発生し、再送を要求すると、データ速度は劇的に落ちてしまうからである。

ギガビットデータ伝送速度を提供できる主な技術は、イーサネッ[ ATM ]

ト、ATM、ファイバチャネルの3種類である。

長きにわたり、ネットワーキング専門家によると、電話・テレビ・コン[ イーサネット ]ピュータデータネットワークはそれぞれ独自のネットワークシステム上にイーサネットは1973年、Xerox Palo Altoリサーチセンタで開発さ構築されると言われてきた。しかし今日技術の進歩により、音声・画れた。Digital Equipment社やIntel社も開発の初期段階には関像・データの情報すべてを、一本に統合したネットワーク上に伝送す

与、最終的にはIEEEが802.3として規格化した。

ることが理論上可能となった。データ速度自体は音声・画像・データ

イーサネットは共用ネットワークで、ネットワーク上のそれぞれのノーをカバーするのに十分高速であるが、しかし問題はそれだけでなく、ドがネットワークアダプタを介して電話加入者が電話番号を持つよう音声信号の遅延の解決であった。時分割多重（TDM）方式を使うにイーサネットアドレスを持つ。ネットワークアダプタは、ホストコンピュ

ことにより、それぞれのユーザに対しての専用回線なしで、信号間のータとネットワーク間のインターフェースの役割を果たす。

ギャップは探知できないほど短くなる。TDM方式は音声通信に有効

どのネットワークセグメントでも、伝送するノードは一度に1ヶ所だけに働く。

である。同時に2ヶ所以上のステーションが送信しようとすると、パケッ

しかし、データ通信では、伝送効率においてTDM方式は障害となトの衝突（コリジョン）がおこる。この衝突を修正するために、メディア

る。音声と異なり、コンピュータはデータをコンスタントな流れで送受

2

イーサネットは、LANにおいてはほぼ他のネットワーキング技術を信する傾向にないからである。非同期転送モード（ATM）はどん凌いでいる。イーサネットの開発者は、すでに次世代高速技術でなデータタイプでも扱うことのできる統合ネットワークのために開発ある10ギガビットイーサネットに着手している。これはおそらくインタ

されたネットワーク技術である。ATMは、53バイトのブロックデータ

ーネットサービスプロバイダや競合するローカル通信事業者をターからなるセルのコンセプトに基づいている。ATMのセルは、イーサネ

ゲットとした、メトロポリタンエリアネットワーク（MAN）、さらにはワイットのパケットに似ていると考えられるかもしれないが、重要な相

ドエリアネットワーク（WAN）対応のようである。このことはイーサネ

違は以下のとおり：長さがさまざまであるパケットとは異なり、ATM

ットとATMの間で興味深い戦いを引き起こすであろう：つまり、イのセルはサイズがコンパクトで、53バイトの一定長と決まっている。

ーサネットはWANの領域に拡大するか？あるいは、ATMはLAN

セルサイズが一定であることは、音声通信において、ATMネットワの領域に拡大するか？ということである。

ークはTDMベースのシステムのタイムスロットに簡単に交換処理

ファイバチャネルが強いのは、高性能コンピュータやサーバとそのが可能であることを意味する。データ伝送において、ATMネットワ

ディスク記憶装置間のリンクとしての役割である。ファイバチャネル

ークインターフェースはデータを48バイト単位に区切り、それぞれを

は、ストレージエリアネットワークス（SANs）、サーバやサーバのクラ

ATMのセルに送り込む。（53バイトのうち5バイトはヘッダ情報に

スタをつなぐ専用ネットワーク、サーバとディスクサブシステムのリン使われ、48バイトがユーザデータ用）

クでは支配的なシステムである。

ATMのデータ速度は高速になる傾向にある。一般的に使用さ一般的にプライベートネットワークでは、ある場所全体をサービれているデータ速度は、OC-3 155Mbps、OC-12 622

スするためにイーサネットを使用し、異なる場所と場所の間にはフMbps、OC-48 2.5Gbpsである。最もギガビットに近い伝送速ァイバチャネルを使用している。これにより、ローカルトラフィックでバ

度はOC-24の1.25Gbpsだが、一般的に出回っている機器はックボーンに負担をかけることなく、データ速度を最大限にすること

OC-12か48用である。

ができる。

[ ファイバチャネル ]サマリー

メインフレームやスーパーコンピュータは、超大容量のディスクチャ

ここで行った比較は、それぞれの技術に触れた程度の簡単なもネルを必要とする。高性能計算システムのチャネル付属ストレーのである。ある環境において、1つの技術が他の技術より良く稼動

ジ対応を目的として、1989年、ファイバチャネルが開発されたが、するということはあるが、どんな技術も不十分なケーブルインフラス

一般的なネットワークにも使用可能である。

トラクチャ上ではうまく働かないということを認識することが重要でファイバチャネルは、最小のオーバーヘッドで、サーバ間やサーバある。

とストレージ間の相互接続を最大にするために設計された。

ネットワーキングエレクトロニクスのベンダーの多くが、直面する最2148バイトのフレーム（ヘッダーと区切り記号の36バイトと、データ大の制約は、顧客がそのネットワークを運用する配線である、とフィールド2112バイト）を使用する。これらのフレームは、65,536

語るであろう。正しい製品の選定・敷設技術・テストにより、あな

フレームまで結合することができる。このとても大きな数列により、たのネットワークが今日の、そして明日のアプリケーションに、確か2点間でデータの膨大なブロックが伝送可能となる。ブロック自体に対応するものとなるであろう。

が大きいため、データのあて先を指示するためのオーバーヘッド
は、全体に占める割合として小さなものですむ。ファイバチャネルの

TSUKO付記

本来のデータ速度は100MBps（メガバイト）である。データは実

今回はギガビットデータ伝送技術に関する記事の要約を掲載

質1.0625Gbpsで流れるが、オーバーヘッドを考慮すると有効ないたしました。「ギガビット対応のケーブルを」というお客様のご要

処理能力は８００Mbpsとなる。10.51875Gbpsで作動する10望は特に今年になって増加しております。弊社ギガビットイーサネ

ギガビットファイバチャネルは、10ギガビットイーサネットと同時に規ット対応のメタルケーブルは、1000BASE-T対応（IEEE）エンハ

格化されると見込まれる。

ンスドCAT5ケーブル TSUNET-350Eシリーズ、さらに次世代何を選択したらよいか？

超高速LAN 1000BASE-TX(TIA/EIA審議中)およびATM

この問いに対する答えは常のとおり"時と場合による"である。こ1.2Ｇbps対応 CAT6ケーブルであるTSUNET-1000Eがございます。また光ファイバケーブルについても、50/125、62.5/125とも

れらのネットワーキング技術はすべてデータを移動させるが、それぞ

ギガビット対応の製品がございます。

れが異なったフィロソフィを使っている。

記事の最後に「．．．最大の制約は、顧客がそのネットワークを運ATMは、音声・ビデオ・データの高品質でのサポートを提供して用する配線である」という文章があります。より高速のネットワーク

いる。しかしLANにおいてATMは、主としてコストと複雑さが原因、よりマージンを持った安全な配線システムを、というご期待におとなり、イーサネットにそのマーケットシェアで大きく水をあけられて応え出来る様、今後とも製品ラインアップを充実させ、高品質のいる。ただし、ATMはテレフォンキャリアネットワークにとっては、根製品を提供できるよう努力してまいります。

強い解決策であることが証明されている。

3

ルは、T568A配列の結線のみで構成した場合のCAT6チャネルです。
みなさんは、ケーブルをコネクタに取り付ける際、T568A配列で結図1bに示しましたチャネルは、水平ケーブル部分の結線のみ（両端）線をしていますか？ それともT568B配列の結線をしていますでしょうをT568B配列とした場合のCAT6チャネルです。試験機にはネットワか？（T568A配列、T568B配列について、ご存じない方は次ページ

ークアナライザ（アジレント・テクノロジー社製）を用いました。本試験デの"T568A、T568Bってなに？"をご覧下さい。） 最近のアウトレットータは、FD側、TO側のチャネル両端から試験を行いました。ここでやパッチパネルは、T568A、T568B兼用タイプがほとんどのようです。

「FD側」とは、図-1a、図-1bのチャネル構成左側から信号を投入しまた、弊社のケーブルもT568A結線をされてもT568B結線をされてた場合の特性を示しています(FD:Floor Distributor,機器室、配線も十分な特性を持つよう設計されています。これらのことから、室のことです)。また「TO側」とは、チャネル構成右側から信号を投入

T568A、T568Bのどちらに統一されても問題ありません。

した場合の特性を示しています (TO:Telecommunication Outlet,

しかし、みなさんは次のような状況に遭遇したことはないでしょうか？

通信アウトレット、端末側のことです)。

例えば、パッチコード以外の情報配線システムは、T568Aで構築し本試験データは、ページの都合上、CAT6規格（ドラフト）で検討さたものの、手元にあるパッチコードはT568Bだった…なんてことありまれている項目のうち、挿入損失量（インサーションロス）、近端漏話減せんか？ この場合、T568Aのパッチコードを作製したり、発注された衰量(NEXT)、等レベル遠端漏話(EL-FEXT)、反射減衰量(リター

りしていると思います（それともそのままT568B結線タイプのパッチコー

ンロス)と計算から求めた電力和近端漏話減衰量(パワーサムドを使用していますか？）。

NEXT)、電力和等レベル遠端漏話(パワーサムEL-FEXT)のみ紹

今回の検証試験データをご覧になれば、この疑問はすっきり解決し介させていただきます。

ます。是非今後の仕事へのノウハウとしてご活用下さい。
今回の試験では、A社製のCAT6パッチパネル、CAT6アウトレットと弊社CAT6ケーブル「TSUNET-1000E AWG24-4P」を用いた

試験結 果

CAT6チャネルを組み合わせて試験を行いました。なお、実験に用いはじめに、挿入損失量（図-2、図-5）をご覧下さい。図-2は、たパッチパネル、アウトレットはT568A、T568B兼用タイプです。チャ

T568Aのみで結線したチャネルの挿入損失量、図-5はT568A

ネルは、図1a、図1bに示しました2種類のチャネルを構成し、チャネルとT568B混在で結線したチャネル2の挿入損失量を示していま

特性にどのような影響があるか調べました。図1aに示しましたチャネ

す。ともにFD側から測定したものです。この2つのグラフを比べると

T568A

T568A

T568A

T568A

T568A

T568A

試験器

試験器
4m

3m

90m

3m

TO側

FD側
a)T568A結線のみで構成したチャネル(全長100m)

T568A

T568A

T568A

T568B

T568B

T568A

試験器

試験器
4m

3m

90m

3m

TO側

FD側
b)T568A、T568B結線が混在した構成のチャネル(全長100m)

TSUNET-1000E AWG24-4P

A社製のCAT6パッチパネル、アウトレット

図-1 試験チャネルの構成(チャネル全長100m)

4ほとんど同じカーブを描いています。図-14、図-17も合わせて見ません。どうしても変更不可能な配列結線があった場合などに、て下さい。これらは、TO側から測定した挿入損失量になります。

やむを得ずこのような対処が可能であることを述べたものです。ま

この2つのグラフを比べても違いは見つかりません。結線が混在した、T568A結線とT568B結線の電気特性から見た意味合いをていても、挿入損失量には、特性的に影響はないようです。また、理解していただくものです。T568AとT568Bは全くの別物と考え

図-2と図-14、図-5と図-17をそれぞれ比べても違いはありません。

ている方もおられます。また、T568AとT568Bが混在すると通信違いがないと言うより、この場合は全く同じデータのように見えます。

ができないと思われている方もいらっしゃいます（もちろん、ストレー

実は、T568A、B混在などにかかわらず、挿入損失量にについてト、クロスオーバー結線には注意しなければ通信はできませんがは、FD、TO側などの方向性はないとされています。このため、同…）。結線パターンが混在した場合だけに限りませんが、ハンディ

じようなデータが得られています。ハンディタイプのテスタなどのほとタイプのLANテスターなどで特性のチェックは必要となります。また、んどが他のパラメータについては、両端から測定しているにもかか

T568AとT568B結線が混在した場合、配線システムの管理がわらず、挿入損失量や信号損失量については、片側からしか測大変複雑になり、トラブルの原因にもなりかねませんので、定しないのはこのような理由があるようです。

T568Aまたは、T568B結線に統一されることをお勧めします。現

近端漏話減衰量（NEXT）のグラフは図-3、図-6です（FD側）。

在はT568Aタイプが主流のようです。

このグラフを比べてみても、特に大きな差は確認されず、CAT6規本試験データは、T568AとT568B配列の違いとは何であるの格（ドラフト）に対して、十分なマージン（余裕度）を持っています。

かご紹介することを目的としています。本試験に用いている部材

TO側から見たNEXT（図-15、図-18）をみても、大きな差は確メーカ、型番などに関するお問い合わせについては、いっさいお答

認されませんでした。

えできませんのでご理解ください。

これらNEXTの特性値から、計算で求めた電力和近端漏話減本試験データは、あくまでも参考値です。今回のデータ以上の衰量（パワーサムNEXT）のグラフ（図-4と図-7、図-16と図-19）

性能を保証するものではありませんのでご理解下さい。

は、NEXT同様、結線による特性の差は確認されませんでした。
次に等レベル遠端漏話（EL-FEXT）のグラフ（図-20、図-23）を比較してみると、測定された漏話の波形は異なっているものの、
規格（ドラフト）に対する最悪値のマージンをみるとFD側、TO側

一般にLANで使用されているRJ-45タイプのコネクタには、共にほぼ同等なチャネル性能といえます。

T568A配列、T568B配列という2種類の結線配列を用います

電力和等レベル遠端漏話（パワーサムEL-FEXT）も、EL-（結線配列とは、ケーブルのどの心線をコネクタのどのピンNo.に接FEXTと同様な傾向が確認され、十分なマージンが確認されて続するかということです）。この2種類の配列を図に示すと次のよういます。

になります。

最後に、反射減衰量のグラフです。こちらも、前述した他のパラ
Pair2
Pair3 Pair1 Pari4

メータ同様、特に大きな差は確認されませんでした。
今回の検証試験では、チャネル中、最も長い距離を占める水平ケーブル部分の両端の配列を変更して試験を行いました（水平12345678

ケーブルの両端のみT568B結線、他はT568A結線）。しかし、すべてT568A配列で結線したチャネルと比較しても、差はほとん
ど確認されませんでした。

T568A

Pair PIN
ID
#
T1
R1
T2
R2
T3
R3
T4
R4

5
4
3
6
1
2
7
8

Pair3
Pair2 Pair1 Pari4

12345678

Pair PIN
ID
#
T1
R1
T2
R2
T3
R3
T4
R4

5
4
1
2
3
6
7
8

T568B

ここでこれらの違いは、どこかというと、T568AではピンNo.1、2

試験結 果にケーブルの第3対め（ペア3）を接続し、ピンNo.3、6に第2対め

今回のリンク試験データをご覧いただいたとおり、T568A配列の（ペア2）を接続します。これに対して、T568Bは、ピンNo.1、2にみのチャネルとT568A、T568Bが混在したチャネルでは、特性の第2対め、ピンNo.3、6に第3対めを接続します。他の配列は同じ

差は確認されませんでした。これは、組み合わせたそれぞれの部です。T568AとT568Bの違いでは第2対めと第3対めの対撚り線

材がT568A配列でも、T568B配列でもCAT6規格（ドラフト）をが入れ替わることになります。これは、ピンNo.1、2と3、6を使用す満たすため、これらを組み合わせたチャネルとして規格（ドラフト）るアプリケーション（10BASE-Tなど）の場合、パッチコードの両端を満たしたのです。本試験では大きな差は確認されませんでした

をT568Aとした場合や、両端をT568B結線にするとストレート結

が、100%問題がないとは言い切れません。部材どうしの"相性"線のパッチコードとなります。また、片端T568A、もう片端をもからんでくるからです。相性についてはT568A、T568Bの混在

T568Bとするとクロスオーバー結線のパッチコードとなります。
T568A、T568Bについてさらに詳しく知りたい方は、TSUKOニ

したチャネルだけに言えることではなく、T568Aのみの構成の場合

ュースレター第6号P16の「キーワード"RJ-45 or RJ-11"」をご覧

でも発生する問題です。

下さい。

本試験結果は、異なった配列の混在をお勧めするものではあり

5

40

40

12
36
45
78

30
挿入損失量(dB)

挿入損失量(dB)30

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

12
36
45
78

10

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)2010※横軸は周波数（ＭＨｚ）
0

0
5
10
50
100
図-2 T568Aのみで結線したチャネルの挿入損失量(FD側より測定)

1

250

100

100

80

80
近端漏話減衰量(dB)

近端漏話減衰量(dB)

1

60

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

5
10
50
100
図-3 T568Aのみで結線したチャネルの近端漏話減衰量(FD側より測定)

1250

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

5
10
50
100
図-6 T568AとT568B混在で結線したチャネルの近端漏話減衰量(FD側より測定)

250

100

電力和近端漏話減衰量(dB)

100

電力和近端漏話減衰量(dB)

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

20

1

250

60

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

5
10
50
100
図-5 T568AとT568B混在で結線したチャネルの挿入損失量(FD側より測定)

80

60

12
36
45
78

40

80

60

12
36
45
78

40

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

1

5
10
50
100
図-4 T568Aのみで結線したチャネルの電力和近端漏話減衰量(FD側より測定)

250

1

6

5
10
50
100
図-7 T568AとT568B混在で結線したチャネルの電力和近端漏話減衰量(FD側より測定)

250

80

80

60

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

20

電力和等レベル遠端漏話(dB)

1

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)※横軸は周波数（ＭＨｚ）

5
10
50
100
図-8 T568Aのみで結線したチャネルの等レベル遠端漏話(FD側より測定)

60

20

250

1

100

80

80

60

40
12
36
45
78

1

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

5
10
50
100
図-9 T568Aのみで結線したチャネルの電力和等レベル遠端漏話(FD側より測定)

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

100

20

12
36
45
78

1

60

60

50

50

30

20

5
10
50
100
図-11 T568AとT568B混在で結線したチャネルの等レベル遠端漏話(FD側より測定)

250

40

250

40

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)6020

反射減衰量(dB)

反射減衰量(dB)

等レベル遠端漏話(dB)

100

電力和等レベル遠端漏話(dB)

等レベル遠端漏話(dB)

100

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

5
10
50
100
図-12 T568AとT568B混在で結線したチャネルの等レベル遠端漏話(FD側より測定)

250

40

30

20
12
36
45
78

10

12
36
45
78

10

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

0

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

0
1

5
10
50
100
図-10 T568Aのみで結線したチャネルの反射減衰量(FD側より測定)

250

1

7

5
10
50
100
図-13 T568AとT568B混在で結線したチャネルの反射減衰量(FD側より測定)

250

40

40

12
36
45
78

30
挿入損失量(dB)

挿入損失量(dB)30

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

12
36
45
78

10

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)2010※横軸は周波数（ＭＨｚ）
0

0
5
10
50
100
図-14 T568Aのみで結線したチャネルの挿入損失量(TO側より測定)

250

1

100

100

80

80
近端漏話減衰量(dB)

近端漏話減衰量(dB)

1

60

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

5
10
50
100
図-15 T568Aのみで結線したチャネルの近端漏話減衰量(TO側より測定)

250

1

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

5
10
50
100
図-18 T568AとT568B混在で結線したチャネルの近端漏話減衰量(TO側より測定)

250

100

電力和近端漏話減衰量(dB)

100

電力和近端漏話減衰量(dB)

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

20

1

250

60

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

5
10
50
100
図-17 T568AとT568B混在で結線したチャネルの挿入損失量(TO側より測定)

80

60

12
36
45
78

40

80

60

12
36
45
78

40

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

20

1

5
10
50
100
図-16 T568Aのみで結線したチャネルの電力和近端漏話減衰量(TO側より測定)

250

1

8

5
10
50
100
図-19 T568AとT568B混在で結線したチャネルの電力和近端漏話減衰量(TO側より測定)

250

80

80

60

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

20

電力和等レベル遠端漏話(dB)

1

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)※横軸は周波数（ＭＨｚ）

5
10
50
100
図-20 T568Aのみで結線したチャネルの等レベル遠端漏話(TO側より測定)

60

20

250

1

100

80

80

60

40
12
36
45
78

1

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

5
10
50
100
図-21 T568Aのみで結線したチャネルの電力和等レベル遠端漏話(TO側より測定)

12-36
12-45
12-78
36-45
36-78
45-78

40

100

20

12
36
45
78

1

60

60

50

50

30

20

5
10
50
100
図-23 T568AとT568B混在で結線したチャネルの等レベル遠端漏話(TO側より測定)

250

40

250

40

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)6020

反射減衰量(dB)

反射減衰量(dB)

等レベル遠端漏話(dB)

100

電力和等レベル遠端漏話(dB)

等レベル遠端漏話(dB)

100

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

5
10
50
100
図-24 T568AとT568B混在で結線したチャネルの等レベル遠端漏話(TO側より測定)

250

40

30

20
12
36
45
78

10

12
36
45
78

10

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

0

TIA/EIA-568-B.2-1
CAT6チャネル規格(Draft8)

0
1

5
10
50
100
図-22 T568Aのみで結線したチャネルの反射減衰量(TO側より測定)

250

1

9

5
10
50
100
図-25 T568AとT568B混在で結線したチャネルの反射減衰量(TO側より測定)

250

LAN工事上の問題点・ノウハウ

お客様の質問に答えて[その９]TSUNET-100Eを用いた

家庭内LANの実例その２
お客様から寄せられた質問に対する回答と実験を行い、不具合の発生状況について調査した結果を報告いたします。
今回は、弊社のケーブルを使用した家庭内ＬＡＮの一例をご紹介します。

Q
A

最近 HOME LANとか家庭内LANなどのニュースをよく目にします。
御社のTSUNET-100Eケーブルを使用した家庭内LANの実施例がありましたらご紹介ください。

弊社のケーブルを使用して家庭内LANを構築されをいただいておりますので、そちらのお宅でどの様にたお客様は多数おります。取材の依頼を致しました

LANを構築されたか紹介させていただきます。

ところ、新築と既設それぞれの方から取材のご快諾

今回は既設住宅の場合についてご紹介します。

1.住まいの状況

2.家族と間取り

Ｓさんの住まいは千葉県佐倉市にある5LDKの新築建売

家族構成はSさんご夫婦とお子さん3人の計5人。１階のダ住宅(写真1)で、昨年３月末に入居しました。こちらの地域

イニングとリビングは家族の団らんの場で、2階の主寝室はSは佐倉市の第３セクターである東関東ケーブルテレビ二九六さんご夫婦が、洋室Ａ、Ｂ、Ｃはお子さんが使用し、和室は（現：広域高速ネット二九六、以下CATV296）のサービス

来客用として使用されているとのことでした（図1）。

圏内で、昨年4月からはインターネットの正式サービス(以下トイレ

階段

下り128Kbpsの常時接続で、PCの数を制限していないた

ダイニング

キッチン

洋室Ａ
洗面所

め、HUBを使って何台でも接続可能とのことです。

浴室

廊下

入居時には各部屋にCATVの配線まではされていましたが、リビング

NET296には対応していませんでした。電話（ISDN）はダイ

廊下

トイレ
洋室Ｂ

玄関

クロゼット

吹抜

和室

ニングに引き込まれ、そこから全室に向けて一筆書きで配管

階段

物置

NET296)も開始されています。NET296は上り64Kbps、

主寝室
洋室Ｃ

ポーチ
バルコニー

テラス

（内径16mmCD管）がされておりました。

1F

2F

図1 住宅の間取り
入居当時は、主寝室(Sさん)と洋室Ａ（長男）にPCが置かれており、その後、洋室Ｂ（次男）にもPCが追加されました。
Sさんは会社からノートPCを持ち帰ってダイニングまたはリビン
グで仕事をすることがあり、最大４箇所で同時にPCを使用す
ることが少なくありません。いずれは洋室Ｃ(長女)とダイニング（家内、団らん用）にもPCを増やすことを想定しており、６箇

写真１ 住宅の全景所の同時使用が見込まれています。

10

3.ホームLANの計画

入居前にCATV296およびNET296を申し込んでおいたそうです。CATV296は入居と同時に開通しましたが、ＮＥＴ296は工事待ちで５月初めの開通という話でした。約1ヶ月のブランクができたので、その間にホームLANを構築すること

写真２ CATV分配器にしたそうです。
基本構想は、5LDKの全７箇所に情報コンセントを設置し、LAN、電話、テレビが使えるようにすること。配線は電話用の配管を使うことにしましたが、HUBからのCAT5ケーブル6本と電話線2本を16mmのCD管に収容することは無理。
まずは一筆書きの配管に対応するバス型の10BASE-2を検討しましたが、パソコン類は既に100Mbpsに対応しており、

写真３ ケーブルモデムとスイッ
チングHUB

今さら10Mbpsへの後退は受け入れられないとのこと。
そこで、インターネットで情報配線について調べ、弊社のホ
C A TVームページを参考にされたとのことです。詳しいことはメールに

電話

モデム
IS D N ルータ

より、ケーブルの選択、接続方法、注意点などについてお問

LA N

い合わせいただきました。いろいろ検討された結果、多対ケー

LA N

スイッチングHUB

IS D N
T EL

ブルの使用を考え、TSUNET-100E 0.5-12Pを使用することにされたそうです。

２階
洋室Ｂ

洋室Ａ

ホームLAN計画にあたっては以下を基本方針とされました。

主寝室

洋室Ｃ

①全室で同時にインターネットにアクセスできること
１階②ファイルとプリンターなどの周辺機器を共有できること③とりあえずは手持ちのルータを利用してISDN経由でイン

ダイニング

ターネットに接続する

リビング

和室

図2 LANと電話の配線④NET296開通時には、配線の変更なしで移行できること（現在の状態）⑤露出配線を避け、スマートな情報コンセントにする

4.配線
天井裏にCATVの分配器（
写真2）がある洋室BをＮＥＴ
296の入口とし、ケーブルモデムとスイッチングHUBを配置さ
れました（
写真3）
。洋室Bは配管ルートの中央にあり、スター

写真4 ルータ

写真5 リビングの情報
コンセント型配線にすると、両側に向けてLANを３回線ずつ送り出すことになります（
図2）。

1回線あたりLANは2P、電話は1Pを使うので、最も回線

電話は起点のダイニングに近い洋室Aにルータを配置され数が多い洋室Bの両側には計7Pずつが必要となり、12Pを

ました（
写真4）
。ルータからは、アナログ3回線が出ており、ダ使用すれば残りの5P分は予備として将来利用できます。

イニング、洋室Ａ、その他に分配されたとのことです。ダイニン

NET296の開通までは、洋室AのルータのLAN出力をモジ

グから洋室AへはISDNが引かれているので、この区間はデジュラージャックに接続し、洋室BのスイッチングHUBのUP-

タル、アナログで往復することになります。

LINKに接続することにより、全室でインターネットに接続できまた、情報コンセントの例(リビングの場合)を、写真5に示したとのことでした。

ます。

11

NET296の開通後は、ルータをLANから切り離し、スイッチ
ングHUBのUP-LINKをケーブルモデムに接続し直し、洋室Aを出力に接続されました。これは、万一NET296が停止しても、元に戻せばISDN経由でインターネットを使用できるとのことでした。

5.使用部材

写真6 多芯ケーブル出口

販売店様よりTSUNET-100Eを直送してもらい、モジュラープラグとジャック、コンセントのカバーなどの小物類は秋葉原で購入されたそうです。
購入した部材は、以下の通り。
部

材

数

ケーブル

TSUNET-100E 0.5-12P

70ｍ

モジュラープラグ

8P、6P

各20個

量

モジュラージャック 8P（レバー式で工具不要）

6個

モジュラージャック 6P（同上）

8個(IS D N 、アナログ)

コンセントプレート 3列、5口〜9口

計7個

スパイラルチューブ4ｍ

ISDNルータ

YAMAHA TRA50

1台

ケーブルモデム

ComPORT 2100

1台(レンタル)

スイッチングＨＵＢ CoregaCG-FSW8D(8ch100M/10M)

写真7 モデムとHUBの背面

7.その後
建売住宅では、新築であっても入居後にホームLANを施工しなければなりません。既存住宅と同様に既存設備の変更、改造、追加となり、計画の自由度は低くなります。また、新築の場合は、新品の部品を交換しなければならない悔しい思いもあるようです。
また、ISDNとCATV296の共存が実現できていませんが、こ

1台

ＨＵＢ

BUFFALO LGH-M5P(5ch10M)

1台(プリンター用)プリンターサーバ

MELCO LPV-T1

1台れが可能になれば、単なる電話交換機と化しているルータにも再興のチャンスが与えられるとのことでした。
ちまたでは無線LANやADSLが話題になっています。無線LANは、コスト、速度の重要な２面で問題があり、ホームLANのSさんには無縁ですとのこと。Sさんのお宅でもADSLへの乗6.施工

り換えを検討しましたが、ISDNからアナログへの変更は同番移行ができないので断念したそうです。幸い、NET296が6月

まず、ケーブルを各部屋間のCD管に通す作業は、上2人に128Kbpsから512Kbpsにスピードアップしました。ブロードバのお子さんの協力を得て完了したそうです。LAN用8P、電ンド化は光ファイバー化まで待つことにしたようです。光ファイバ

話用6Pのモジュラージャックへの接続は、思いのほか簡単でー化されても100MbpsのこのホームLANならば、しばらくは十あったとのことです。

分であるとのことでした。

問題は、次の部屋に送り出すケーブル同士のコンセント内

年賀状作成では、デザイン、住所録整理などを家族の協力での接続です。0.5mm用の接続材を入手できず、１本づつで行うことができたそうです。また、メールなどのPC活用の頻度

より合わせて接続し、ビニールテープで絶縁されたそうです。

が増えて、主寝室のPCがダイニングに移転してきているとのこ

最後に、ノートPCに接続してテストをしたところ、うまくつなと。

がったのはわずか１箇所だけ・・・。組み合わせのミス、接続不持ち帰りの仕事も、ある時はダイニングでの団らんの中で、あ良などが多発し、チェックに多大の時間を要したそうです。チ

る時は主寝室に引きこもって、ある時はお客さまとリビング

ェックにはSさんの会社から借りてきたLANテスターを使用しま

で・・・と臨機応変に。プリンターも、状況に応じて気楽に移動したが、そのままでは使用できず、長短のチェック用LANケー

しているそうです。

ブルと短絡ダミープラグなどを製作して対応したそうです。結

Sさんのお宅におけるLANの最大の効用は、 新しい形の家

局、この作業に一番多くの時間を費やしてしまったとのことで族団らんが創られてきたこと とのことでした。

した。

12

LAN規格の動向

ANSI/TIA/EIA-758

Customer-Owned Outside Plant Telecommunications
Cabling Standard「顧客所有の屋外プラント用電気通信ケーブル配線規格」
今回は、最近特に弊社のホームページにお客様からの質問が全および監視など）を保持することを意図しており、３０年以上の多く、かつ弊社内でも議論を重ねている情報通信用ケーブルの寿命を持つように規定されている。この規格は、構内の広さに関屋外配線について、すでに米国内で制定されている規格について

係なくすべての構内に適用される。

ご紹介いたします。
これはANSI/TIA/EIA‑758「顧客所有のアウトサイドプラントの1.1ケーブル配線

ケーブル配線に関する規格」という規格です。商用ビル内の情報（１）承認ケーブル

配線については、各規格はキャンパス配線からワークエリアに至る

顧客所有の屋外プラント用ケーブル配線は、広範囲のサービス

要所要所の配線について次のようなグループ分けをして、配線規やサイトの広さをまかなわなければならない。この規格では個別に定をしています。キャンパスサブシステム、幹線サブシステム、水平

使われる場合か、複合して使われる場合かを問わずに、複数の支線サブシステム、ワークエリアサブシステムなどです。本来ならば、伝送媒体としてのケーブル類を認めている。

ＬＡＮ用の配線は、幹線か支線のみで十分であると見られておりこの規格で適用する屋外プラント用配線に用いるメディア別のますが、屋外の配線を含めるようになりますと、少なくとも、間近のケーブルは次のケーブルである。

電話局又はプロバイダーまでの配線ルートに至るまでを視野に入・50/125光ファイバケーブル

れて規格を制定する必要が出てくるようです。

・62.5/125光ファイバケーブル

この規格では、少なくとも顧客の所有する構内に限定してその・シングルモード光ファイバケーブル

ケーブル配線を規定しておりますが、その要素の中には、構外の・100Ωツイストペアケーブル

回線に至るまでの配線についても考慮した上で、規格の適用範・75Ω同軸ケーブル

囲を決めているようにうかがえます。今回の記事としては、特に架空配線やダクト／コンジット配線についてどのように決められている（2）伝送媒体の選択

かがポイントとなります。

伝送媒体を選択するには、アプリケーションの特性を基にして選んで良い。すべての要件を一つのケーブルで満足できないときは、

1．規格の適用範囲

一つ以上のケーブル配線を選んでも良い。もし可能であれば、接この規格の適用範囲は、次のように規定されています。

続用ハードウエアや同じパスウエイの構成やスペースに対して別の構内環境において顧客が所有する屋外プラント用の電気通信媒体を適用しても良い。

施設に対しての最小要件について規定している。それは、ケーブ

この場合次の点に気をつけることが必要である。

ル配線、パスウエイその他ケーブル配線を保持するための空間に・サポートするサービスに関するフレキシビリティ

ついてである。顧客所有の屋外ケーブル配線とは、その構成の終・バックボーンケーブル配線の寿命

端部材および接続部材を含む。屋外プラントのパスウエイとはビル

・構内の広さと収容人数

内への入口を通るパスウエイを含む。顧客所有の屋外プラントとは架空配線、直埋配線・地下埋（たとえばダクト配線）およびトン

顧客所有の屋外プラント用のケーブル配線は、良好な接続部

ネル配線技術を含んでも良い。この規格では、パスウエイとスペー

材で終端された承認されたケーブルおよび保護プラントからなる。

スについては、少なくとも４０年以上の寿命を有することとして規顧客所有の屋外プラント用接続装置は、ビル内外、または外部定される。この規格で規定される顧客所有の屋外プラントは、商

電気通信ペデスタル、またはキャビネットなどにあっても良い。

用、工場および研究所や住宅などのサイトで広範囲のアプリケー

図１に顧客所有の屋外プラントの構成を図示している。図２にション（例えば、音声、データ、ビデオ、警報、環境制御機器、安標準的な屋外プラント用のケーブル配線レイアウトを図示する。

13

構内ケーブル配線形態の例

顧客の構内

(1)

ビルA

共同溝

ビルＦ

EF/ER

ビルB
EF
Ｐ

MC
(2)

屋外通信
ペデスタルF

Ｐ
地域電話局

ＤＢ

ビル Ａ

Ｐ
Ｐ

Ａ

地方の
交換局へ

Ｐ

Ａ

Ａ

ビルC

Ａ

EF

地域電話局

ビルＤ

EF

Ｐ

ＤＢ

構内パスウエイ

ビルD

(3)

ビルＢ
ビルＣ

ダクトシステム直埋
架空トンネル
コンジット /トレイ

ＤＢ
Ａ

ビルE

ビルＥ

構内境界線
変換点

図１ 顧客所有の屋外プラントの構成

キャンパス例(1)

基本的な構内リンク

ビルB

ビルC

ワーク
エリア

通信クロゼット

Ｐ

Ｐ

EF
通信ケーブル引き込み設備
ER
機械室
IC
中間クロスコネクト
MC
主クロスコネクト
MUTOA 多ユーザ通信アウトレット集合
TC
通信クロゼット

(2)

Ｐ

(2)

ビルA

機械室

Ｐ

接続部材付ケーブル
導体ケーブル
保護装置(注文による)

ケーブル接続点Ｐ

屋外通信ペデスタル(接続点保護箱)Ｐ

クロスコネクト

接続部材付ケーブル

(3)

IC/ER

TC

(4)

(5)

備考
(1)これは特別な例であり、要求された全ての要素ではない(2)注文による保護装置(3)ＬＥＣ終端装置(4)通過するケーブル(5)直接接続又は接続

ケーブル接続点

Ｐ

ワーク
エリア

光ファイバケーブル

光ファイバケーブル

Ｐ

MUTOA
オープン
オフィス

クロスコネクト

記号

ワーク
エリア

TC
TC

記号

Ｐ

ビル/屋外
ペデスタル

ビル

EF/ER

Ｐ

ワーク
エリア
統合点

終点

Ｐ

導体ケーブル

通信ケーブル
引き込み設備

保護装置(注文による)図４ 構内ビル内のスター配線例

終点

構内境界線
地域電話局

備考
(1)これは主要な例であり、全ての要求された要素ではない。
(2)要求に応じた保護装置(3)別々の又は混合されたメディアの接続

ここでは、ビルＡがビルＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆおよび屋外電気通信用
ペデスタル（Ｇ）に対するスター配線の中心となっている。この例は、ビルＡからビルＦに対してビルＥを通った幹線の配線をも示している。

図２ 標準的な顧客所有屋外プラントのリンク図

２．配線経路について

1.2 配線形態について

図１によると、構内および屋外の配線設備には、架空配線、コ

この規格で推奨している構内の配線形態（トポロジーという）はンジット/ダクト配線、直埋配線の３種類がある。 ここでは、コンスター配線である。それ以外の配線形態は規定していない。図３

ジット／ダクト配線および架空配線について述べる。

にスター構成のバックボーントポロジーによる構内配線例、図４に（１）コンジット/ダクト配線

は、構内、ビル内スター配線の例を示す。

地表直下に設けられた屋外プラント用のコンジットとダクトについて
は、BICSIのTDMM(Telecommunication Distribution Meth-

・構内屋外ケーブルプラントの理論的なダイヤグラム
地域電話局

od Manual)およびANSI/TIA/EIA-569Aに詳しく規定されているのでそれらの規定による。（ANSI/TIA/EIA-569AおよびBICSI

送信／マイクロウエーブ通信
次の構内への広帯域ケーブル

TDMMについては本誌第７号にも掲載しているのでそちらを参照
されたい）

(1)

・構内ブロックのダイヤグラム

地域電話局

特に屋外ということで次の点が規定されている。

送信／
マイクロウエーブ通信

ビルAビルB
通信ケーブル Ｐ
引き込み設備

(2)

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ

・ケーブルを引き上げる地点間距離としては183m以上離れない

記号

機械室

こと。

クロスコネクトＰ Ｐ

光ファイバケーブル

次の構内への広帯域ケーブル・コンジット又はダクトで曲げる必要があるところには、いつでも既ケーブル接続点
接続部材付ケーブル

Ｐ

製の曲がり部材を使うこと。人手で曲げるとコンジットの内径を導体ケーブル

Ｐ

Ｐ

保護装置(注文による)Ｐ

狭くする事があるのでやってはいけない。

終点

ビルC

ビルD

ビルE

ビルF

・曲がりの種類は次の通りとする

屋外ペデスタルG

備考(1)これは特別な例であり、要求された全ての要素ではない(2)注文による保護装置

90度：パイプの方向変換は90度
キック：パイプの一部を曲げるときは45度以下
オフセット：障害物を避けるときは２個の同じ曲げ角度を使う

図３ スター構成のバックボーン配線例

14ンハンスド性能のBBOSPケーブルは、音声、高速データ、および90度ｽｲｰﾌﾟ：90度の曲がりでは6倍径(４インチΦのコンジットでは24インチとする)ビデオまでの信号に割り当てられている。
（２）広帯域データ伝送用ケーブルの性能

90度曲げの距離：2箇所の90度の曲げの間隔は3m以内とす①ケーブルの電気的性能についてる。
（２）架空配線

屋外プラント用ケーブルでも、広帯域のデータ伝送用として、電架空配線用プラントには、電柱、支持鋼撚線、ケーブルおよび話局から各ユーザの構内までを配線するために、特に規定され支持用部材などからなる。架空用ケーブルは、電柱間、ビル間まている。通常は、10Mbpsの10BASE-Tを伝送するためのケー

たは他の構造物間に敷設される。

ブルである。現在はさらに51Mbpsの伝送システムについて開発

通常、架空用ケーブルはケーブル保持用の鋼撚線にラッシング中となっている。

で取り付けられる。

ケーブルの電気的性能は、ANSI/TIA/EIA-568A「商用ビル情

電気通信用の屋外プラントは適用されるNESCまたは

報配線規格」に規定されてるカテゴリ5以上の電気的性能を満ANSI O5.1のコードに適合する必要がある。架空プラントの構造

足すること。

など考慮されるべき点については次のようなものがある。

②ケーブルの構造

電柱のクラス・長さ・埋設深さ・導線・埋設間隔・支柱支持線

架空ケーブルでは、エアコア型については自己支持型ケーブルの弛度・ビルからの距離、接地方法、取り付け部品、ラッシング（通称だるま型ケーブルまたはSSD型ケーブル）について規定が方法、立ち上がり部の保護方法、支持線、支持線張力、ケー

あるが、ジェリー充填型では、自己支持型の規定はない。

ブルたるみなど③ケーブルのサイズ
ケーブルは25対ユニットを基本として、最大500対までのサイズ

３．屋外配線用ケーブルを規定する。

３.１ ツイストペアケーブル
この規格で規定するツイストペアケーブルは、構内の環境で使（３）ケーブル工事のタイプ用される、多対の顧客所有屋外プラント配線用ツイストペアケー

OSPとBBOSPケーブル配線は、架空、ダクト（地下）および直ブルである。ケーブルの電気的性能別分類としては、アナログ電埋で敷設される。表１に様々な敷設方法の適用について示す。

話回線用ケーブルと、広帯域デジタル伝送用ケーブルの２種類であり、構造上では、ジェリー充填型ケーブルとエア充填型ケーブル

ケーブル型

架 空

地 下

直 埋

の２種類となる。

充填型

勧告されている

勧告されている

勧告されている

エアコア型

勧告されている

条件付きで使用可 条件付きで使用可

ジェリー充填型ケーブルはケーブルコア内にジェリー状の充填剤
表1 OSPとBBOSPのケーブル適用を充填し、ケーブル外被に外傷が発生したりその他の原因でケー
ブル内に水が進入してきた場合に、その水の流れを阻止する機（４）架空配線（自己支持型およびラッシング）

能を付加したケーブルである。エア充填型ケーブルはケーブルの中

架空配線には自己支持型とラッシング配線が認められている。

に乾燥した空気を一定の圧力をかけて封入して、ケーブルの外被自己支持型ケーブルは、ケーブル本体中にケーブル全体を保持に損傷が生じてエアが抜け始めたときに検知して、ケーブル内部にする鋼製のメッセンジャーワイヤを有しているもの。ケーブル本体に水などが進入することを未然に防止することを目的としたものであ支持線を持たない屋外プラント用ケーブルは支持用メッセンジャる。

ーワイヤにラッシングによって固定すること。ANSI/ICEA S-*** 規
格には、自己支持型ケーブルの構造について詳しく規定されてい(1) ケーブルの規格る。また、使用長としては、最大でも213ｍ以下であることおよびアナログ電話回線用ケーブル（ＯＳＰ用ケーブル）については、電柱などの間隔は最大でも60mであることなど。

ANSI/ICEA S-84-608-1994(ジェリー充填型電話回線用ケーブル規格)およびANSI/ICEA S-85-625(エアコア型電話回線用

３.２ ケーブルの遮蔽

ケーブル規格)の要求性能を満足することが必要である。

屋外プラント用ケーブルは、前述のとおり、外部環境から保護す

広帯域データ伝送用ケーブル（ＢＢＯＳＰ用ケーブル）としては、るために遮蔽を施す。遮蔽の材料としては次の材料の使用が決

ANSI/ICEA S-99-689-1997(ジェリー充填型広帯域用ツイスト

められており、単体または２枚重ね使用ができる。

ペアケーブル規格)およびANSI/ICEA S-99-688-1997(エアコア・単体使用の場合

型広帯域用ツイストペアケーブル規格)の要求性能を満足する必

アルミテープ(厚さ0.20mm)、銅テープ(同0.13mm)

要がある。広帯域屋外プラント用ケーブル(BBOSP)の中でも、エ

銅貼り鉄テープ、銅貼りステンレステープなど

15

・複合使用の場合

外プラント用のケーブル配線では勧めない。ブリッジタップは、高周

アルミテープと裸鉄テープの組合せ

波のデジタル伝送回線では、重大な伝送不良の原因となる。

アルミテープと被膜鉄テープの組合せ（４）多対ケーブルの分割

被膜アルミテープと裸鉄テープ組合せ

25対ケーブルを接続ポイント以外の箇所で分割してはならない。

被膜アルミテープと被膜鉄テープ組合せなど
遮蔽付きケーブルは特にＰＣＭ(Pulse Code Modulation)用と（５）ケーブルの曲げしてデジタルデータ伝送用に用いられる。漏話特性を改善するた

敷設工事中のケーブルを曲げるときの曲げ半径は、ケーブル外

めに、ケーブルは時には対毎に遮蔽を施しても良い。

径の10倍以上とし、敷設後のケーブルの曲げ半径は、8倍以上であること。

３.３ 屋外配線工事上の注意事項

防鼠タイプのケーブルの曲げ半径は敷設中はケーブル外径の（１）ケーブルの環境特性15倍より以上とし、敷設後の曲げ半径は、10倍より以上である

連続使用温度は−40〜＋70゜Cとする。

こと。

ケーブルを取り付け取り外すときの作業環境温度は−18〜＋50゜Cとする。

（６）屋外プラント用のツイストペアケーブルの試験

接触部分は、耐湿気腐食性および耐紫外線性を有すること。

屋外プラント用ツイストペアケーブルの基本的な試験項目は次

材質は一般の腐食やストレスによるクラックに耐え、湿度が高いの通りとする

場合においては、強い耐静電腐食性を有する材質であること。ま・DCループ抵抗

た、屋外プラント用の接続用部材の伝送性能は、・ワイヤマップ

ANSI/TIA/EIA-568Aの要件を満足すること。

・対および導体の断線、混線
・対の反転、交差、対割れなど（２）ケーブルの接続方法

・その他の不具合

大半の接続部材には、ケーブルの絶縁体を剥く必要がない絶縁体除去接続(IDC法)が使われている。AWG26〜19までの導（７）接地とボンディング

体には、1本ずつの導体を接続する個別または多心で接続できる

ビル内の接地とボンディングについてはANSI/TIA/EIA-607のコネクタが用いられる。

規定を満足しなければならない。（ANSI/TIA/EIA-607について

図5に個別または多対のコネクタを示す。

は、本誌第8号にも紹介しているのでそちらを参照されたい）そして、ビル間の接地とボンディングについては、NESC(National
Electrical Safety Code)の規定を満足しなければならない。
接地とボンディングは規定の信号と電気通信用ケーブル配線シ
ステムにとって保護されるべき重要な部分である。人命や設備を
衝撃電圧から護るだけではなく、適切な接地とボンディングを行う
ことによって、電気通信用配線のEMI(Electro-Magnetic Interference)を低減する。
不適切な接地とボンディングは、誘導電圧を発生させ、他の電図5 個別および多対用コネクタ

気通信回路を破壊することもあるので十分な注意が必要である。
25対までのケーブルには、多対用コネクタ（モジュラ型）が用いられる。個別用か多対用かを問わず、コネクタは屋外プラントのため

４．あとがきに、乾燥のみならず湿気にも強い構造のものを用いること。

以上、米国内の規格の中で、屋外配線に関する規格について

コネクタメーカは、全ての屋外環境に適合する為のコネクタの信ご紹介した。情報通信用の配線に関しては、日本では考えられ

頼性と作業性について保証すること。

ない、細かい規格化が進んでいることがうかがえる。

接続用部材には、メーカで必要により、次のように表示すること。

内容的には、日本国内にすぐには当てはまらないまでも、実際

カテゴリ3、カテゴリ4およびカテゴリ5に適合するコネクタにはそれぞに工事を行うときの参考にしていただければ幸いである。

れ、 Cat3

Cat4

Cat5 と表示すること。

（３）ブリッジタップについて
低周波のアナログ回線には、ブリッジタップを用いても良いが、屋

16

２００１年

ジョイントセミナ開催案内
テーマ メタル･･･ＣＡＴ６最新規格動向
光 ･･･１０ギガビットイーサネット最新規格動向
フルーク・パンドウイット・シスコシステムズ(東京、名古屋、大阪会場のみ参加）・通信興業の４社ジョイントセミナを、本年も全国１１会場にて
１２回にわたり開催いたします。開催日・開催地・会場・募集人数は下記のとおりです。
９月 ５日（水）札幌

メルパルク札幌

１００名

９月 ７日（金）仙台

メルパルク仙台

１００名

９月２６日（水）東京１回目

大田区産業プラザ

２００名

１０月 ４日（木）名古屋

アイリス愛知１００名

１０月 ５日（金）大阪

梅田センタービル

１５０名

１０月１８日（木）金沢

メルパルク金沢

１００名

１０月１９日（金）新潟

メルパルク新潟

１００名

１１月 ７日（水）高松

高松厚生年金会館

１００名

１１月 ８日（木）広島

メルパルク広島

１００名

１１月 ９日（金）福岡

エルガーラホール

１００名

１１月１６日（金）沖縄

メルパルク沖縄

１００名

１１月２１日（水）東京２回目

大田区産業プラザ

２００名

時間など詳細が決定しましたら、TSUKOホームページ・雑誌のイベント欄などに載せ、お知らせいたします。
心より参加をお待ちしております。

この号が皆さまの目にとまるころは、北海道を除き梅雨のシー場者がありました。私どもＴＳＵＫＯのブースにも昨年より３割以上ズンですね。今年はいつもより早いと感じていたのですが、平均

多く来訪者があり、新製品の紹介にもある柔軟な光ケーブル、の梅雨入りからは数日早い程度とのことで、人の（私の？）感覚

ＣＡＴ５ｅシールドケーブル、またホームマルチメディアケーブル、

はあてにならないものだと思います。なにはともあれ早く梅雨明け

そしてＣＡＴ６ケーブリングの障害例などに多くの質問がありまし

して、このニュースレター夏号の表紙のようにスカッとさわやかなた。日本最大のネットワーク展示会に来場される方の興味も年々夏を迎えたいものです。

専門・先進的になって来ているのが感じられます。来年は道路をさて今号では海外技術情報で「ギガビットとそのサポート技術をはさみＪＲ京葉線側にある会場も使用して、さらに展示面積の拡考える」の表題でギガビットを実現する３種類の技術を紹介して大を図るとのことです。来年は足回りもしっかり用意の上、来場さいます。リンク試験データはＴ５６８Ａ配列とＴ５６８Ｂ配列結線のれたほうが良さそうですね。そして私も営業活動としての夏のあい

混在したＣＡＴ６チャネル特性について調べてみました。興味がさつまわりも始まり、私が担当している北海道・東北でいつものよありましたでしょうか。Ｑ＆Ａは前号に引き続いて家庭内ＬＡＮの

うにお客様と、あるいは小さいセミナでお話をしているはずです。

実例 その２」です。そしてＬＡＮ関連規格はＡＮＳＩ／ＴＩＡ／ＥＩＡ

読者の皆様ともどこかでお会いする機会もあるかも知れませんね。

−７５８「顧客所有の屋外設備用電気通信ケーブル配線規格」でそのときは気軽に話しかけて下さい。

す。なにか質問、要望事項があればいつでも連絡ください。お待
ちしています。

2001年7月1日
発行責任者
営業部LANシステム担当 大津光夫

そういえば６月６〜８日まで幕張メッセで開催したＩＮＴＥＲＯＰ
東京ですが雨や曇りの天気にもかかわらず１３万６千名に近い来ohtsu@tsuko.co.jp

17