計装用プラグイン形変換器 M･UNIT シリーズ

取扱説明書

形 式

タコゼネ変換器

ご使用いただく前にTG

各部の名称

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

本体

ソケット

結線表示
前面扉

■梱包内容を確認して下さい・変換器（本体＋ソケット）.......................................1 台■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。
■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

入力指示計（形式により選択）

スペック表示■前面扉の開け方
下図のように、前面扉上部にあるフックに指先を引っかけて手前に引いて下さい。

ご注意事項
●供給電源
・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧± 10 %、50 ／ 60 ± 2 Hz、約 2 VA
（付加コード／ E2 時 約 3 VA）
直流電源：定格電圧 12 V DC の場合 12 V DC ± 10 %、約 2 W＊1
定格電圧 24 V DC の場合 24 V DC ± 10 %、約 2 W＊1
定格電圧 48 V DC の場合 48 V DC ± 10 %、約 2 W＊1
定格電圧 110 V DC の場合 85 〜 150 V DC、約 2 W

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。

■前面図●TG−□□−□／ E＊ 1、付加コード／ E2 時は約 3 W●取扱いについて・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -5 〜 +60℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

デジタル指示計

ゼロ調整
スパン調整

●TG−□□−□／ E2
デジタル指示計
ゼロ調整
スパン調整
NEXTキー
ENTERキー

ループテストスイッチ
・上側：0%ループテスト出力
・中側：100%ループテスト出力
・下側：計測出力

NM-1359

改9

P1/4

TG
取付方法
ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。
■DIN レール取付の場合ソケットはスライダのある方を下にして下さい。
ソケット裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。
取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

本体取付用
クランプ（上、下）DINレール（35mm幅）

スライダソケットの形状は機種により多少異なることがあります。

■壁取付の場合
外形寸法図を参考に行って下さい。

接

続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体上面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

7.8
6 5

4 3

7 8

1 280

DINレール（35mm幅）
取付の場合

8020

本体取付用
クランプ（上、下）

2ーφ4.5
取付穴（深さ15）

50

8ーM3.5端子ねじ107127（3.3）

4050・密着取付可能

端子接続図

入力信号

31 ＋

42 −

出力信号

7 U（＋）
8 V（−）MG CO., LTD.
www.mgco.jp

供給電源NM-1359

改9P2/4

TG
指示計（付加コード／ E2）■表示

1行目（数値表示）
2行目（単位表示、アイテム表示）

ENTERキーNEXTキー
バックライト：緑色（通常時）
赤色（ループテスト出力有効時）

■設

定
通常モード

指示計がどのモードになってもNEXTキーを押しながらENTERキーを押すことで、リセットされ通常モードに戻る

NEXT
ITEM： CFG
表示内容を設定

ENTER

ITEM： UNIT
表示単位を選択

ENTER

%、
μV、
mV、V、mA、A、℃、°F、Ω、DEG K 、
mHz、Hz、kHz、VAC、AAC、mg、g、kg、t、rpm、rps、単位なしが選択可（工場出荷時設定：%）NEXT

ITEM： DOT P
小数点の表示位置を選択

ENTER

-1

数値入力モード
モード終了

NEXT

ITEM： SCL S
スケーリングの100%時の値を設定

ENTER

ITEM： ADJ Z
入力している値を0%に設定
表示は0%時のAD変換値 ※1
NEXT

数値入力モード
モード終了

NEXT
ITEM： INIT
指示計を工場出荷状態に戻す

ENTER

ENTER
（値を記憶する）

0%にする値を入力
NEXTキーを押して現在の入力値を取る（AD変換値）

ENTER
ENTER
（値を記憶する）

NEXTキーを押して現在の入力値を取る（AD変換値）

数値入力モード（1行目で設定します）
ITEM： NONEXT
ITEM： YESENTERキーにより設定を初期化する

NEXT※1、AD変換値とは変換器の入力を数値化したもので、演算をすることで%の値になります。%の値や実量値ではありません。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

ENTER-10000〜+10000の範囲で設定可能（工場出荷時設定：10000）

100%にする値を入力

ITEM： ADJ S
入力している値を100%に設定
表示は100%時のAD変換値※1

NEXT-10000〜+10000の範囲で設定可能（工場出荷時設定：0000）

ENTER

NEXT

ITEM： CAL
指示計の0%、100%を任意の値に設定

-4

ENTER

ITEM： SCL Z
スケーリングの0%時の値を設定

NEXT

NEXTキーでDOT̲Pの位置を選択
10 〜10 または小数点なし-2（工場出荷時設定：10 ）

NEXT

NEXT

NEXTキーで単位を選択

最上位の1桁目最上位の2〜5桁目

X0000の値を選択
NEXTキーにより0→1→-0→-1と変化
1または-1を選択
してENTERキーを押した場合は10000、-10000がセットされ、数値入力モードを終了する

各桁の値をNEXTキーで選択し、ENTERキーで決定して、次の桁に進む5桁目を決定すると数値入力モードを終了する

ENTER
1桁目が0、-0の場合

ENTER（1桁目が1、-1の場合）

ENTER
数値入力モード終了

NM-1359

改9

P3/4

TG
簡易ループテスト（付加コード／ E2）
前面のループテストスイッチにより、出力信号を下記の通り変更できます。
上側：0 % ループテスト出力
中側：100 % ループテスト出力下側：計測出力点

検①端子接続図に従って結線がされていますか。
②供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号⑦−⑧間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
③入力信号は正常ですか。
入力値が 0 〜 100 % の範囲内であれば正常です。
④出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

保定期校正時は下記の要領で行って下さい。
■校 正
10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

雷対策
雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保調

整本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通りにご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、下記の要領で調整して下さい。

守証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

■調整方法
校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上経過してから行って下さい。
①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ZERO で出力を 0 % に合わせます。
②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出力を 100 % に合わせます。
③再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、ゼロ出力を確認して下さい。
④ゼロ出力がずれているときは、①〜③の操作を繰返して下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-1359

改9P4/4