試

験

地受

験

番号氏

名

ઃ電学(後)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 26 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午後の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 14 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 30 分から 15 時 40 分までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
）〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜 6 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。
）〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B−1

1epm.mcd

Page 1

14/05/16 10:48

v6.20

※

問題番号〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿57〕 配 線 用 図 記 号 と 名 称 の 組 合 せ と し て亜日 本 工 業 規 格 (JIS)上亜誤 っ て い る も の はどれか。

図記号

名称

1阿

非常用照明(蛍光灯形)

2阿

誘導灯(蛍光灯形)

3阿

調光器(一般形）4阿

リモコンセレクタスイッチ〔No 阿58〕 請負契約に関する記述として亜公共工事標準請負契約約款上亜定められていないものはどれか。

1阿現場代理人は亜契約の履行に関し亜工事現場に常駐し亜その運営亜取締りを行う。

2阿

現場代理人亜主任技術者(監理技術者) 及び専門技術者は亜これを兼ねることができる。

3阿

監督員は亜設計図書に定めるところにより亜この契約の履行についての受注者の主任技術者(監理技術者) に対する指示亜承諾又は協議を行う権限を有する。

4阿

受注者は亜監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは亜発注者に対して亜その理由を明示した書面により亜必要な措置をとるべきことを請求することができる。

B−21epm.mcd

Page 214/05/16 10:48

v6.20※

問題番号〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜6 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿59〕 水力発電所の有水試験として亜最も関係のないものはどれか。

1阿発電機特性試験として亜発電機を定格速度で運転し亜相回転試験亜電圧調整試験などを実施後亜無負荷飽和特性亜三相短絡特性などの測定を行った。

2阿負荷遮断試験として亜発電機の負荷を突然遮断したときに亜発電機が異常なく無負荷運転に移行できることを確認した。

3阿水車茜発電機機器動作試験として亜圧油装置調整後亜調速機によるガイドベーンの開閉の動作が確実に行われることを確認した。

4阿非常停止試験として亜発電機の一定負荷運転時に亜非常停止用保護継電器のひとつを動作させ亜所定の順序で水車が停止することを確認した。

〔No 阿60〕 屋内に施設する高圧受電設備に関する記述として亜高圧受電設備規程上亜誤っているものはどれか。

1阿低圧配電盤の点検面の保有距離を 0.6 m とした。

2阿高圧配電盤の計器面における照度を 150 l x とした。

3阿露出した充電部分は亜取扱者が容易に触れないように防護カバーを設けた。

4阿自動火災報知設備の感知器は亜点検の際充電部に接近しない場所に設置した。

〔No 阿61〕 架空送電線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿延線作業での架線ウインチのキャプスタンの軸方向は亜メッセンジャワイヤの巻取り方向に対し平行とした。

2阿緊線工事は亜角度鉄塔や耐張鉄塔のように亜がいしが耐張状となっている鉄塔区間ごとに行った。

3阿

金車をがいし装置に直接取り付けて延線するので亜がいし連や金車のねじれなどにより亜がいし及び電線に損傷を生じないように注意した。

4阿延線作業において亜電線が金車を通過するときに亜スリーブとその前後の電線を保護するため亜ジョイントプロテクタを装着した。

B−3

1epm.mcd

Page 314/05/16 10:48v6.20

〔No 阿62〕 低圧屋内配線の金属ダクト工事に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。

1阿金属ダクトを造営材に取り付けるので亜支持点間の距離を 3 m 以下とし亜かつ亜堅ろうに取り付けた。

2阿金属ダクト内でやむを得ず電線を分岐したので亜接続点を容易に点検できるようにした。

3阿

電線の温度上昇を低減するため亜金属ダクトの終端部を開放し通気性を良くした。

4阿三相線式 415/240 V 配電の幹線を収める金属ダクトにはＣ種接地工事を施した。

〔No 阿63〕 金属管配線に関する記述として亜内線規程上亜最も不適当なものはどれか。

1阿水気のある場所に施設する電線に亜ビニル電線(IV) を使用した。

2阿管相互及びボックスその他の付属品とは亜ねじ接続で堅ろうに亜かつ亜電気的に完全に接続した。

3阿乾燥した場所に使用電圧 100 V の配線を施設し亜管の長さが 8 m 以下であったのでＤ種接地工事を省略した。

4阿管の曲げ半径(内側半径) は亜管内径のボックス間で倍以上とし亜直角又はこれに近い屈曲は亜箇所以内となるように配管した。

〔No 阿64〕 低圧屋内配線のバスダクト工事に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿湿気の多い場所に屋外用バスダクトを使用した。

2阿

乾燥した点検できる隠ぺい場所にバスダクトを施設した。

3阿使用電圧が 200 V のバスダクトにＤ種接地工事を施した。

4阿

電気シャフト内に垂直に取り付けるバスダクトの支持間隔を 8 m とした。

B−4

1epm.mcd

Page 414/05/16 10:48v6.20

〔No 阿65〕 直流電気鉄道における帰線の漏れ電流の低減対策として亜不適当なものはどれか。

1阿道床の排水を良くする。

2阿き電用の変電所数を減らす。

3阿クロスボンドを増設する。

4阿架空絶縁帰線を設ける。

〔No 阿66〕 有線電気通信設備に関する記述として亜有線電気通信法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜光ファイバは除くものとする。

1阿保護網と架空電線との垂直離隔距離を 60 cm とした。

2阿車道上に布設する架空電線の高さを路面から 4 m とした。

3阿他人の建造物と架空電線との離隔距離を 30 cm 以下とならないようにした。

4阿

通信回線の線路の電圧を 100 V 以下とした。

〔No 阿67〕 地中電線路の施工に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿管路の途中に水平屈曲部があったので亜引入張力を小さくするため亜屈曲部に遠い方のマンホールからケーブルを引き入れた。

2阿管路へのケーブル引入れ時亜ケーブルの損傷を防ぐため亜引入れ側の管路口にケーブルガイドを取り付けた。

3阿

傾斜地に布設されたケーブルの熱伸縮による滑落を防止するため亜上端側の管路口にスプリング方式のストッパを取り付けた。

4阿ケーブルの熱伸縮による金属シースの疲労を少なくするため亜マンホール内でオフセットを設けた。

B−5

1epm.mcd

Page 514/05/16 10:48

v6.20

※

問題番号〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿68〕 施工計画書等の作成に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿総合施工計画書は亜施工体制亜仮設計画及び安全衛生管理計画を含めて作成した。

2阿工種別施工計画書を作成し亜それに基づき総合施工計画書を作成した。

3阿工種別施工計画書は亜一工程の施工の確認手順及び施工の具体的な計画を含めて作成した。

4阿関連工事との調整をした総合図を作成し亜それに基づき施工図を作成した。

〔No 阿69〕 市街地での新築工事現場の仮設計画立案のための現地調査の確認事項として亜最も重要度が低いものはどれか。

1阿仮囲い亜現場事務所亜守衛所等の予定位置

2阿近隣の道路と交通状況及び隣地の状況

3阿所轄の警察署亜消防署亜病院の位置

4阿配電線亜通信線亜給排水管等の状況〔No 阿70〕 仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿仮設の幹線や分電盤は亜工事の進捗に伴う移設や切回しのない場所に設置する計画とした。

2阿

電圧 100 V の仮設配線は亜使用期間が年なので亜ビニルケーブル(VVF) をコンクリート内に直接埋設する計画とした。

3阿仮設の低圧ケーブル配線が通路床上を横断するので亜車両等の通過により絶縁被覆が損傷しないように防護装置を設けて使用する計画とした。

4阿工事用として出力 10 kW 以上の可搬型ディーゼル発電機を使用するので亜保安規程を作成する計画とした。

B−6

1epm.mcd

Page 614/05/16 10:48v6.20

〔No 阿71〕 アロー形ネットワーク工程表を用いて亜工程の短縮を検討する際に留意する事項として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直列になっている作業を並列作業に変更してはならない。

2阿

余裕のない他の作業から人員の応援を見込んではならない。

3阿機械の増加が可能であっても増加限度を超過してはならない。

4阿各作業の所要日数を検討せずに全体の作業日数を短縮してはならない。

〔No 阿72〕 進捗度曲線(Ｓチャート) を用いた工程管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿標準的な工事の進捗度は亜工期の初期と後期では早く亜中間では遅くなる。

2阿予定進捗度曲線は亜労働力等の平均施工速度を基礎として作成される。

3阿実施累積値が計画累積値の下側にある場合は亜工程に遅れが生じている。

4阿実施進捗度を管理するため亜上方許容限界曲線と下方許容限界曲線を設ける。

〔No 阿73〕 工程表の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿バーチャート工程表は亜各作業の日程と所要日数が分かりやすい。

2阿バーチャート工程表は亜工程が複雑化してくると作業間の関連性が表現しにくい。

3阿ガントチャート工程表は亜全体工期に影響を与える作業がどれかがよく分かる。

4阿ガントチャート工程表は亜各作業の現時点における達成度がよく分かる。

B−7

1epm.mcd

Page 714/05/16 10:48

v6.20

〔No 阿74〕 ISO 9000 の品質マネジメントシステムに関する次の文章に該当する用語として亜日本工業規格(JIS)上亜正しいものはどれか。

設定された目標を達成するための検討対象の適切性亜妥当性及び有効性を判定するために行われる活動

1阿レビュー

2阿プロセス

3阿

検証

4阿

予防処置

〔No 阿75〕 品質管理に関する次の文章に該当する図の名称として亜適当なものはどれか。

不良品等の発生個数又は損失金額等を原因別に分類し亜大きい順に左から並べて棒グラフとし亜さらにこれらの大きさを順次累積した折れ線グラフで表した図

1阿ヒストグラム

2阿

パレート図

3阿

特性要因図

4阿

管理図

〔No 阿76〕 公称電圧 6 600 V の交流電路に使用する高圧ケーブルの絶縁性能の試験(絶縁耐力試験)に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿所定の交流試験電圧を亜電路と大地間に連続して 10 分間印加した。

2阿

所定の直流試験電圧を亜電路と大地間に連続して 10 分間印加した。

3阿

交流試験電圧は亜最大使用電圧の 1.5 倍とした。

4阿

直流試験電圧は亜交流試験電圧の 1.5 倍とした。

B−8

1epm.mcd

Page 814/05/16 10:48v6.20

〔No 阿77〕 吊り上げ荷重が 5 t の移動式クレーンを使用して亜変圧器等を荷下ろしする場合亜クレーン運転と玉掛け作業に必要な資格として亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。

クレーン運転玉掛け作業

1阿技能講習特別教育

2阿技能講習

技能講習

3阿免許

特別教育

4阿免許

技能講習

〔No 阿78〕 高所作業車に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜高所作業車は継続して使用しているものとし亜道路上の走行の作業を除く。

1阿事業者は亜高所作業車を用いて作業する場合は作業計画を定め亜その計画により作業を行わなくてはならない。

2阿事業者は亜高所作業車を用いて作業する場合は作業の指揮者を定め亜その者に作業の指揮を行わせなければならない。

3阿

事業者は亜ヶ月以内ごとに回亜定期的に高所作業車の安全装置の異常の有無等について亜自主検査を行わなければならない。
4阿

事業者は亜高所作業車の自主検査を行った場合は亜その検査の結果等を記録し亜 年間保存しなければならない。

〔No 阿79〕 電気による危険の防止に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける絶縁覆いは亜毎月回損傷の有無を点検した。

2阿高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は亜その日の使用を開始する前に検電性能を点検した。

3阿高圧活線作業に使用する絶縁用保護具は亜その日の使用を開始する前に損傷の有無や乾燥状態を点検した。

4阿

常時使用する対地電圧が 150 V を超える移動式の電動機械器具を使用する電路の感電防止用漏電しゃ断装置は亜毎月回作動状態を点検した。

B−9

1epm.mcd

Page 914/05/16 10:48

v6.20※

問題番号〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿80〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業の許可は亜 年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。

2阿国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は亜特定建設業の許可を受けていなければならない。

3阿建設業の許可を受けようとする者は亜その営業所ごとに亜一定の資格または実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。

4阿電気工事業の許可を受けた後亜引き続いて年以上営業を休止した場合は亜当該許可は取り消される。

〔No 阿81〕 建設業の請負契約に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿元請負人は亜前払金の支払を受けたときは亜下請負人に対して亜資材の購入亜労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2阿元請負人は亜下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後亜下請負人が申し出たときは亜特約がされている場合を除き亜直ちに亜当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

3阿請負人は亜請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては亜注文者に通知し亜承諾を得なければならない。

4阿

建設業者は亜建設工事の請負契約を締結するに際して亜工事内容に応じ亜工事の種別ごとに材料費亜労務費その他の経費の内訳を明らかにして亜建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

B − 101epm.mcd

Page 1014/05/16 10:48

v6.20

〔No 阿82〕 建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿特定建設業の許可を受けた電気工事業者は亜発注者から直接受注した電気工事において亜下請代金の額の総額が 2 500 万円の場合には亜当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。

2阿病院の建設工事において亜請け負った電気工事が 2 500 万円の場合には亜工事現場ごとに置く主任技術者は亜専任の者でなければならない。

3阿学校の電気工事に置く専任を必要とする監理技術者は亜監理技術者資格者証の交付を受けた者であって亜国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものでなければならない。

4阿ホテルの建設工事において亜専任の主任技術者を必要とする密接な関係のある二以上の電気工事を亜同一の電気工事業者が近接した場所において施工する場合には亜同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。

〔No 阿83〕 一般用電気工作物の構内に設置する小出力発電設備に該当するものとして亜電気事業法
上亜適当なものはどれか。
ただし亜電圧は 600 V 以下とし亜他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。

1阿出力 20 kW の風力発電設備

2阿

出力 20 kW の水力発電設備

3阿

出力 20 kW の太陽電池発電設備

4阿

出力 20 kW の燃料電池発電設備〔No 阿84〕 特定電気用品に該当するものとして亜電気用品安全法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜使用電圧 200 V の交流の電路に使用するものとし亜機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの及び防爆型のものは除く。

1阿呼び方 E 31 のねじなし電線管

2阿5.5 mm 23阿

定格電流 30 A の配線用遮断器

4阿32W 1 灯用の蛍光灯用安定器

心のビニルケーブル(VVR)

B − 11

1epm.mcd

Page 1114/05/16 10:48v6.20

〔No 阿85〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜保安上支障がないと認められる作業であって省令で定める軽微なものを除く。

1阿第種電気工事士は亜自家用電気工作物の保安に関する所定の講習を受けなければならない。

2阿第種電気工事士は亜最大電力 50 kW 未満であってもその自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができない。

3阿認定電気工事従事者は亜使用電圧 600 V 以下であってもその自家用電気工作物の電線路に係る電気工事の作業に従事することができない。

4阿非常用予備発電装置工事の特殊電気工事資格者は亜自家用電気工作物の非常用予備発電装置として設置される原動機であってもその附属設備に係る電気工事の作業に従事することができない。

〔No 阿86〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築物に設ける防火シャッターは亜建築設備である。

2阿展示場の用途に供する建築物は亜特殊建築物である。

3阿

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は亜大規模の修繕である。

4阿建築主事を置いていない市町村の区域についての特定行政庁は亜都道府県知事である。

〔No 阿87〕 建築士等に関する記述として亜建築士法上亜誤っているものはどれか。

1阿一級建築士は亜木造建築物の設計及び工事監理を行うことができる。

2阿鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合亜一級建築士でなければ亜その設計又は工事監理を行うことができない。

3阿二級建築士になろうとする者は亜都道府県知事の行う二級建築士試験に合格し亜都道府県知事の免許を受けなければならない。

4阿

建築設備士は亜建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者である。

B − 12

1epm.mcd

Page 1214/05/16 10:48

v6.20

〔No 阿88〕 消防用設備等に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿第 類の甲種消防設備士は亜電源の部分を除く亜ガス漏れ火災警報設備の工事及び整備を行うことができる。

2阿ガス漏れ火災警報設備には亜非常電源を附置すること。

3阿第 類の乙種消防設備士は亜電源の部分を除く亜漏電火災警報器の工事及び整備を行うことができる。

4阿

漏電火災警報器は亜建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるように設置すること。

〔No 阿89〕 建設業の総括安全衛生管理者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿常時 100 人以上の労働者を使用する事業場ごとに亜総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

2阿総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以内に選任しなければならない。

3阿総括安全衛生管理者を選任したときは亜遅滞なく亜報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4阿総括安全衛生管理者は亜安全管理者及び衛生管理者の指揮をしなければならない。

〔No 阿90〕 常時 50 人以上の労働者を使用する建設業の事業場において亜選任しなければならない者
又は設けなければならない委員会として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿安全衛生推進者

2阿衛生管理者

3阿安全委員会

4阿衛生委員会

B − 13

1epm.mcd

Page 13

14/05/16 10:48

v6.20

〔No 阿91〕 災害補償に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築の事業が数次の請負によって行われる場合においては亜災害補償については亜その元請負人を使用者とみなす。

2阿労働者が重大な過失によって業務上負傷し亜又は疾病にかかり亜且つ使用者がその過失について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合においては亜休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

3阿労働者災害補償保険法又は省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われる場合においては亜使用者は亜補償の責を免れる。

4阿

災害補償を受けている労働者が退職し亜雇用関係が解消された場合においては亜その権利を失う。

〔No 阿92〕 ディーゼル機関の燃料の燃焼能力に関し亜ばい煙発生施設に該当するものとして亜大気汚染防止法上亜定められているものはどれか。

1阿

軽油換算時間当たり 35 l 以上

2阿

軽油換算時間当たり 50 l 以上

3阿

重油換算時間当たり 35 l 以上

4阿

重油換算時間当たり 50 l 以上

B − 14

1epm.mcd

Page 1414/05/16 10:48v6.20

1epm.mcd

Page 1514/05/16 10:48v6.20