広島工業大学紀要研究編
第 50 巻（2016）15 – 18

論文

広島城内の戦争遺跡に関する研究
大東延幸*・十河茂幸*（平成27年10月30日受付）

A Study about war remains in Rijo-castle
Nobuyuki OHIGASHI and Shigeyuki SOGOH(Received Oct. 30, 2015)

Abstract
The anti-aircraft strategy operation room, which used to be a facility of the old Japanese army andstill exists in the precincts of Rijo-Castle, is a structure exposed to radiation in 1945 when the atomic
bomb was dropped on Hiroshima. This structure has never been used since the end of World War II,
and has become decrepit. No official documents of the structure remain, and the details of its present
condition are not known well.
On the 70th anniversary of the end of the war, a survey was conducted, and the architectural style,materials, anti-aircraft efficiency, and soundness of the structure were investigated by researchers. As
a result of the survey, it was found that the structure had been built in a semibasement so that it could
bear air raid, and that it was made of reinforced concrete. Through the observations of the parts which
researchers were able to enter, it was found that the floors, the walls, and the ceilings had been largely
exfoliated, and some kind of rapid countermeasures seem necessary to prevent the further deterioration. At the same time, as a result of interviews with people who know of the situations 70 years ago,
it has become known to some extent how the inner parts of the structure were used. Based upon thesefindings, an exhibition of the anti-aircraft strategy operation room was held from July to September in
2015.
It is not appropriate to make large-scale changes of the structure, because it is a historic relic locatedin the precincts of Hiroshima Castle. However, it is clear from the survey that the deterioration is continuing, and, it is recommended that some measures should be taken for its preservation and somegood use in the future.
Key Words: construction engineering practice, acquire a technological idea, communication

報した地下防空作戦室とされている。構造は鉄筋コンク

₁ ．広島城内の防空作戦指令室について

リート造 208 m2 の半地下式一階建てで，現在は，史跡広島

史跡広島城に戦時中に構築された大日本帝国陸軍の中国城内の護国神社に隣接した場所にあり，歴史的な施設とし軍管区指令部防空作戦室（図 1 参照）が現存している。こて保存され，要望に応じて見学を受け入れている。しかしの防空作戦指令室は，戦時下において敵の来週などを広報

この構造物の計画・設計に関する資料は現存せず，構造設する役割を担い，原爆の投下時には，その事実を最初に通計思想も不明であり，現状を示した簡単な平面図があるだ* 広島工業大学工学部都市デザイン工学科
─ 15 ─大東延幸・十河茂幸

調査を行った。
（2）使用材料の調査：セメント種類，骨材の種類，配合推定，鉄筋及び鋼材の種類などを調査し，施工に関するデータを把握するにはコア採取の必要があるので，今回は外観調査による配合推定とした。さらに剥落断面の観察による配合条件の推定を行った。
（3）防空性能の調査：構造形式の調査と同時にこのような構造形式とされた設計思想を当時の文献を調査することで考察し，防空性能を評価した。
（4）健全性の調査：かぶり部分の中性化の程度および，図₁

広島城内の防空作戦指令室の全景

鋼材の腐食状況から，劣化の程度を把握し，健全性を評価する必要がある。しかしこのためにはドリル搾孔の必要があるので，中性化深さの測定は断念した。さらに目視によるひび割れほか損傷状況の調査をおこなった。

₃ ．調査の実施方法と結果について
₃.₁

構造形式についてメジャーによる構造寸法を測定した平面図を図 3 に示す，なお部材寸法は，一部しか測定できなかったが，入り口側の可部圧は 45 cm，それ以外の壁部材の厚さは外周部が土で覆われているため不明である。しかし，少なくとも同等かそれより小さいと考えられる。また，堀側の可部は
図₂

広島城内の防空作戦指令室の内部の様子

無筋コンクリートの土留擁壁とみられ，厚さは上部から株にかけて大きくなっており，他の面の壁圧より大きいと考けであった。また，一部にはコンクリートの剥落が認めらえられる。なお，土留擁壁は現在では鉄筋コンクリート造れ，見学者に対する説明資料や安全確保の上で問題がある。とされるが，護岸の防波堤や砂防堰堤は現在でも無筋コン

この施設の管理者は広島市であり，公益財団法人広島市クリート造で作られており，堀側は土留め擁壁として，鋼材を節約したものと考えられる。

みどり生きもの協会が指定管理者として管理している。

₂ ．防空作戦指令室の調査について
本年度，広島城の被爆70周年記念展示の資料とするため，施設の構造調査を公益財団法人 広島市文化財団 広島城の主任（学芸員）の秋政久裕氏より，平成26年度，広島工業大学 工学部 都市デザイン工学科（土木系）の十河茂幸教授（コンクリート工学）へ調査の依頼があり，この防空作戦指令室の詳細な平面図，立面図，構造図，構造形式図₃および安全性について調査をおこなった。この構造物は史防空作戦指令室の平面図跡であるため現状を変えるような調査は行うことが出来ず，非破壊で出来る範囲で調査する事となった。調査の項

天井のコンクリート板の厚さは入り口の状況からすると目と概要は，以下の（1）〜（4）である。

75 cm で，鉄筋および一部に鉄骨が配置されているものと（1）構造形式の調査：構造寸法，断面寸法，配筋状態，みなされている。壁体より天井コンクリートの部材の厚さ

コンクリート強度などを調査し，設計の考え方を整が大きいのは，後述する防空性能上の理由で上部からの爆理するため，メジャーによる構造寸法測定，外部か弾の直撃に対する部材厚の方が，側方からの爆風に対するら測定できる箇所の部材断面寸法の測定を行った。

部材厚さより大きい断面暑さが必要なためと推察される。

さらに電磁波レーダーによる空洞および配筋状態の─ 16 ─

広島城内の戦争遺跡に関する研究

₃.₂

配筋状態及び空洞について

防空作戦室の天井部分の剥落している箇所の観測の結果の電磁波レーダー（電磁波レーダ埋設物探査システム

みで，コンクリートの品質を評価すると，粗骨材の最大寸法は 40 mm 程度，骨材は川砂利と川砂とみなされ，通常のX-Scan PS 1000）により調査した（図 4 ，図 5 参照）。
中国軍管区司令部防空作戦室の構造形式，および安全性

土木用コンクリートで，比較的硬練りのコンクリートを念について調査を行った結果，往時の対空爆弾に対する設計入りに突き固めて製造したものと考えられる。そのため，の考え方が明らかとなった。鉄筋コンクリートの天井暑さ

鉄筋の腐食を促進させる塩化物イオンの混入は少ないと考は 75 cm であり，これは 100 kg 爆弾では貫通しないものえられるが，中性化はある程度進行している可能性があと考えられ，覆土は被弾を緩衝するより，施設の存在を隠る。これらの評価は，コア採取あるいはドリルによる微破す目的と考えられる。また，壁の厚さは，爆風により影響壊試験を行うことが出来ると明らかにすることが出来る。

を受けることはなく，むしろ構造物としての安全性を考慮

現時点で，天井部分のコンクリートが剥落して，鉄筋がむき出しになっている状況から判断すると，中性化が進んしたものと考えられる。
構造物の安全性の確認のために施設の現状を調査した結で，鉄筋の腐食が進行し，鉄筋の腐食膨張がかぶりのコン

果，天井の一部に鉄筋の腐食膨張に伴う剥落が見られ，今クリートを押し出し剥離したものと考えられ早期の対応が後進行するものと考えられる。進行を止めるためには個運必要になると考えられる。

後の進展も考慮して詳細な劣化診断が必要であるが，少なくとも剥落が進行する可能性が高いため，立ち入りの制限

₃.₄

この構造物の防空性能にについてこの構図物に関する資料が存在しないので，関連する資をするなどの措置が必要である。

料1)2)3) をもとに推察を行った。その結果，この防空作戦室の耐爆弾抵抗の設計思想は，100 kg 程度の爆弾が直接投下されても十分耐える天井厚さを融資，覆土は被弾に対する抵抗性を期待するものではなく，施設の存在を隠すものと考えられる。原爆投下直後の記録写真を見ると，覆土の厚さはかなり薄く，戦後の樹木の成長により，防空作戦室が樹木に覆われたと考えられる。
これらの踏査の結果は平成27年に「中国軍管区司令部防4)空作戦司令室調査報告書」
としてまとめられた。

図₄₄ ．聞き取り調査と被爆₇₀周年記念展示

調査に用いた電磁波レーダー前章の調査に加え，以前から（公財）広島市文化財団
広島城により，当時のこの構造物を知る人々からの証言を集めている。これらの証言から，この構造物の内部が当時どのように使われていたかは，ある程度明らかになっている。
戦後も70年たち，当時のこの構造物を知る人々からの証言を集めることも難しくなってきている。そこで（公財）
広島市文化財団

広島城の発案・依頼により著者の研究室では前述の調査をもとにこの防空作戦室の1/35の簡易な室内模型を作り，証言の際の一助になるようにした。
図 6 は平成27年 6 月12日，この防空作戦司令室内で行われた，当時比治山中学校の生徒であった岡ヨシエさんに証
図₅

電磁波レーダーを用いた調査の様子言をいただいている様子である。岡さんは，原爆投下時に学徒動員でこの防空作戦司令室内で通信に関する仕事に従₃.₃コンクリートの品質について事しており，爆心地から約 900 m のこの防空作戦司令室内構造物からのコアが採取できないため正確な材料の配合にいたため助かった。被爆直後，広島が甚大な被害を受けは不明である。またリバウンドハンマーのしようとコアのたことの第一報を打電された方である。

採取ができないため，正確な強度も不明である。そこで，（公財）広島市文化財団

─ 17 ─

広島城では平成27年 7 月18日〜

大東延幸・十河茂幸

防空作戦司令室で何が行われていたかの展示を行った。調査の結果をもとに，著者の研究室では，この防空作戦司令室の1/35の構造物模型を製作（図 7 参照）し，他の調査資料と共に展示を行った（図 8 参照）。

₅ ．まとめ
実はこの防空作戦司令室の全容は明らかになっておらず，具体的には，以下の 1 ）〜 4 ）理由で，まだ入れる可能性のある所があるが現在は入れない所があると考えられる。
1 ）現在残されている構造物で，内部へ立ち入れない所が明らかに地上から確認できる。
図₆2 ）前述の証言によると，この構造物内は，夏でも暑く無当時の様子を証言する岡ヨシエさん

く，旧日本軍の同様な他の施設では冷房が設置されている事例があるが，現在入ることができる内部には，冷房のダクトがあったと考えられる跡は確認できるが，機械室であったと考えられるところが無い。
3 ）防空作戦室の証言の中に，「この下に更に地下道が有る」と言ったという軍人の証言がある。
4 ）前述の調査で，立ち入ることができる内部の床の約半分には，取り外すことができる木の板が敷き詰められており，この部分のコンクリートの床については調査ができなかった。
これらの理由から更に地下室があった可能性があり，前述の調査で調査ができていない床の部分の木の床は，固定されておらず外してその部分のコンクリートの床を調査す
図₇ることの問題は比較的小さいと考えられる。この部分のコ製作中の防空作戦司令室の構造物模型

ンクリートの床を直接調査すれば，更に地下室が有るか否かの手がかりがつかめる可能性がある。仮に更に地下室が存在した場合，例えば排水ができなくなって水が溜まっている可能性もあり，もしそうならコンクリートの大規模な劣化の可能性もあり，公園内に未知の地下室が有り，その状態がわからないことは，将来大きな問題を引き起こす可能性も考えられる。まずは現実的な方法からこの構造物の更なる調査を行うことが急務だと考える。

文献1 ）内閣府情報局：爆弾の威力，写真周報，昭和19年 1 月
19日
図₈2 ）浄法寺朝美：日本防空史，原書店，1981年

梁の模型の曲げ実験（構造実験）3 ）著者不明：防空建築，国立図書館アジア歴史資料セン
9 月 6 日に広島城天守閣第四層企画展示室において被爆70周年記念展示として，「広島城と陸軍」と題して，これまで行ってきた調査と証言をもとに，昭和20年 8 月 6 日にこの─ 18 ─

ター，http:www.jacar.go.jp4 ）十河茂幸：中国軍管区司令部防空作戦室書，2015年 1 月28日

調査報告