适用于开放型现场总线网络

DeviceNet™ CC-Link

功率调整器 Electric Power Regulator
Supports open field network

高功能型

UF
SPU

High-performance type

series通用型

General-purpose type

series适应网络的高功能单元
功率调整器

本公司的可控硅式功率调整器，由于其操作性和可靠性高，在各方面都得到了广泛的利用。本公司一直以来开发、
制造作为功率控制核心的半导体、硅元件。长期以来提供高可靠性的功率调整器，承蒙惠顾。根据多年来的成果
开发了高功能型“UF系列”，在主电路部采用本公司制造的可控硅模块（绝缘型），实现了小型轻量化。提高了在控制盘上安装多个单元时的安装密度。控制电路部采用数字控制方式。搭载了丰富多彩的保护功能和可选功能，实现了大幅度的性能提高。不仅如此，还推出提高了控制性能的通用型SPU系列。
High performance unit with network function Electric Power Regulator
Our thyristor type power regulator is reliable and easy to operate, making it widely popular across many industries. We have beendeveloping and manufacturing semiconductors and thyristors, core elements of power control, for many years and with constantreliability, allowing us to deliver high quality power regulators.
The "UF series", fruit of many years of experience, is equipped with our thyristor module (Isolation type) in the main circuit to make itlight and compact. It increases accordingly the mounting density and fits a large number of units on the control panel. The control
circuit uses digital control. Various protective functions and options are available to achieve great performance. The lineup also includes
the general-purpose SPU series.

UF

series

特 点 Features强化印刷电路板涂层标准，以提高耐环境性。

Reinforced printed circuit board coating, improved
environmental resistance.
Can be used with 100% output up to an ambient
temperature of 50 °C.
Equipped with current limit function and load open
(load release) anomaly signal as standard.
All options can be installed after delivery.
We offer various customizations.

可以在周围温度为50°C的情况下以100％输出使用。

配备限流功能和负载断开（负载释放）异常为标准设备。
所有配件均可在交货后安装。

我们可以制造各种特殊规格的产品。

变压器负载响应周期控制（仅适用于UF1）。
旧型号（UE1）的更换用附件制作等。

适用于开放型现场总线网络

DeviceNet™ CC-Link

本公司的产品在业界率先搭载了CC-Link等开放网络通信。

通过该功能，可以与电脑、PLC等控制设备相互连接，也容易与厂家匹配。
通过RS232C等专用通信，不需要麻烦的程序开发和专用基板。

（无法对应部分机型。
）■形象图 Image以太网 Ethernet

Operation panel
操作面板电脑 computer顺序器 Sequencer适用于开放型现场总线网络 Open field network

打印机Printerseries1

温度
各种
其他调节器 感应器 周边机器Temperature controller
Various sensors
Other peripherals

Transformer load-aware cycle control (UF1 only).
Attachment fitting for old model replacement (UE1).
Supports open field network DeviceNet™ CC-Link
Our products are the first in the industry to incorporate
open network communications such as CC-Link. You canenable interconnection with control devices such as PCs
and PLCs, and easily match the equipment withmechanical systems. No need to develop complex
programs or special boards, just connect via
communication protocols such as RS232C.
(Some models are not compatible.)

1. 作为可选功能，通过将通信单元连接到各单元，
最多可在同一电缆上连接63台单元。

As an option, it is possible to connect up to 63 units on the samecommunication unit instead of individual connections.

2. 可通过电脑设置输出电压、电流、功率监控及信号。

The signals and monitoring of the output voltage, current and power
can be set from a PC.

高功能型

High-performance typeUF-1

series●单相用 UF１／２５〜１２００A

Single-phase type: UF 1 / 25-1200A

适用于开放型现场总线网络Supports open field network

高功能型

High-performance typeUF-3

series●三相用 UF３／２５〜１２００A

Three-phase type: UF 3 / 25-1200A

适用于开放型现场总线网络Supports open field network

通用型

General-purpose type

SPU

series●单相用／２０〜１００A

Single-phase type: 20-100A

2

UF

高功能型

High-performance type

series型号

Model

U F - 025

F: 有保险丝

UF series

相数 Type of phases
1: 单相控制 1: Single-phase control
3: 三相控制 3: Three-phase control
公称电压 Nominal voltage
0: 三相（200V系/400V系共用）
2: 单相（100V系/200V系）
4: 单相（400V系）

标准规格 Standard specifications

单相，三相 Single-phase, three-phase

100V系（100/110/120V±10％）
100V power
200V系（200/220/254V±10％）200V power
400V系（380/400/440/460/480V±10％）400V power※控制电源 AC200/220V
Control power※与主电路同相位连接。
Synchronized with the main circuit

电压

输入规格

Voltage

Input spec.

频率

50/60Hz ±5％

Frequency

Output spec.

使用环境

Current

100/150/250/350/450A（风冷）(air-cooled)周围温度

Ambient temperature

动作: －10~50℃※
Operation

Relative humidity

30~90％RH

工作环境

AtmosphereWithstandvoltage

Dielectricstrength绝缘电阻

Insulation resistance※1200A单元・・・－10～40℃

控制，保护功能单元额定电流（不需表示单相）(No marking for single-phase type)

相位控制，周期控制（连续式，间欠式）变压器负载支持循环控制（特殊支持仅适用于UF1）。
Control system Phase control Cycle control (continuous, intermittent)
Transformer load-supporterd cycle control (specific to UF1 only).

控制方式（1）ON/OFF信号 比设定温度低的时候，变成ON的接点
ON/OFF signal: Contact made when temperature drops below setting（2）电流信号 DC4~20mA（单元输入电阻250Ω）
Current signal: DC 4-20mA (Unit input resistance: 250Ω)
控制输入
Control input （3）电压信号 DC1~5V，DC0~5V（单元输入电阻13KΩ）
Voltage signal: DC 1-5V, DC0-5V (Unit input resistance: 13KΩ)（4）其他电流信号及电压（需要信号变换器）Other current and voltage signals (signal converter required)

起动停止
方式

软起动 / 下降方式 0～300秒（标准0.5秒，通过表示面板可任意设定）Soft start / down system 0-300 sec.
(Standard 0.5 sec., Random setting on display panel)

可设定额定电流的50~110％（只限位相控制）（标准110%，通过表示面板可任意设定）Current limit
Presettable 50-110% of rated current (phase control only)(Standard 110%, Random setting on display panel)
直线特性±3％ F.S（通过输出10~90％）
Linear characteristics ±3% F.S (at 10-90% output)
下点设定：设定最低输出电压Outputcharacteristics Minimum setting: Minimum output voltage setting
斜率设定：设定最大输出电力
Gradient setting: Maximum output voltage setting

保存: －20~70℃
Storage

输出特性

无腐蚀性气体，粉尘，及振动
No corrosive gas, dust and vibrations

保护

AC2000V/min（100，200V系）(100/200V power)
AC2500V/min（400V系）(400V power)

绝缘强度

绝缘耐力

无: 3臂 None: 3-arm

限制电流

600/800/1200A（准标准/风冷）(not standard/air-cooled)相对湿度

Operatingenvironment(6-arm type recommended for induction load)

Start / Stop
method25/35/50/75A（自然冷却）(self cooled)

电流

输出规格

（感应负载时推荐6臂）

Unit's rated current

相数

None: Without fuse

只表示三相 Three-phase type only indicated
K: 6臂 K: 6-arm

0: Three-phase type (Common for 100V, 200V and 400V power)
2: Single-phase type (100V and 200V power)
4: Single-phase type (400V power)

Type of phases

无: 无保险丝

F: With fuse

Protection

附属品

20MΩ以上（DC500V megger）
Over 20MΩ (with DC500V megger)（每本体1台）Accessories(per unit)（3）过热保护（1）过电流保护Overcurrent protection（额定100A单元以上）（2）短路保护Overheat protection
Short-circuit protection(100A and higher rated units)
可变电阻器（1KΩ）× 1个，旋纽 × 1个Variable resistor (1KΩ)
knob

1200A unit ∙∙∙ -10 – 40 °C

Control and protection functions■标准输出入特性■斜率输出特性■下点输出特性

Standard input/ output characteristics
Standard input/ output characteristics areshown below.
(Phase control, Cycle control)

Gradient output characteristics
Maximum output voltage can be set byadding a gradient setter.
(variable resistor)

Minimum output characteristics
Minimum output voltage can be set byadding a minimum output setter.
(variable resistor)

本单元的标准输出入特性如下图所示。
（相位控制，周期控制）

通过安装斜率设定器（可变电阻器），
可任意设定可变最大输出电压。

（％）
100

（％）
100

80

80

通过安装下点输出设定器（可变电阻器），
可任意设定可变最小输出电压。

（％）
100

4
1
0

8
2

12
3
2.5

16
4

输入信号 Input signal

3

60

6

40

4

20mA
5V
5V

0

6
4

60

2
0

40

（下点输出设定器刻度）
Minimum output setter scale

20

20

20
0

Output voltage

Output voltage

40

8

输出电压

60

输出电压

输出电压

Output voltage

8
80

10

4
1
0

8
2

12
3
2.5

2
Gradient（斜率设定器刻度） setter scale
164输入信号 Input signal

20mA
5V
5V

0

4
1
0

8
2

12
3
2.5

16
4

输入信号 Input signal

20mA
5V
5V

Electric Power Regulator 功率调整器UF-1/UF-3
尺寸，重量，发热量 Dimensions, weight and calorific power〈单相〉Single-phase
UF-1

25A〜1200A

UF-3〈三相〉Three-phase

25A〜1200A

D
D

W

W

H

H

〈单相〉Single-phaseUF-1

额定及尺寸，内部发热量 Ratings, dimensions and internal calorific power型 号

额定电流（A）

Model

Rated current

UF1- ※1 025 ※2

UF1- ※1 035 ※2
UF1- ※1 050 ※2
UF1- ※1 075 ※2
UF1- ※1 100 ※2
UF1- ※1 150 ※2
UF1- ※1 250 ※2
UF1- ※1 350 ※2
UF1- ※1 450 ※2
UF1- ※1 600 ※2 （订单生产） made-to-orderUF1- ※1 800 ※2 （订单生产） made-to-orderUF1- ※1 1200 ※2 （订单生产） made-to-order※1 ⇒ 2: 100V用，200V用，4: 400V用
2: For 100V, 200V, 4: For 400V

冷却方式

Cooling system

25
35
50
75
100
150
250
350
450
600
800
1200

自然冷却

Self cooled风冷Air-cooled

W

H

D

60
60
60
60
60
118
118
118
118
260
400
420

240
240
240
240
240
240
350
425
425
366
366
553

190
190
190
230
230
230
260
260
260
309
359
365

※2 ⇒ F: 有保险丝 无: 无保险丝（因400V是标准装备所以用F表示）

重量（kg） 发热量（W）
Mass

Calorific power

3
3
3
3.5
4
5
8
12
12
23
31
56

43
57
77
113
164
224
349
395
512
695
982
1578

F: Fuse fitted, None: No fuse (400V power type standard equipped with fuse. All marked with "F")〈三相〉Three-phaseUF-3

额定及尺寸，内部发热量 Ratings, dimensions and internal calorific power
型 号
Model

UF3 - 0025 ※1 F
UF3 - 0035 ※1 F
UF3 - 0050 ※1 F
UF3 - 0075 ※1 F
UF3 - 0100 ※1 F
UF3 - 0150 ※1 F
UF3 - 0250 ※1 F
UF3 - 0350 ※1 F
UF3 - 0450 ※1 F
UF3 - 0600KF
UF3 - 0800KF
UF3 - 01200KF

外形尺寸（mm）Outer dimensions（订单生产） made-to-order（订单生产） made-to-order（订单生产） made-to-order※1 ⇒ K: 25~450A是6臂时表示（600~1200A是6臂时表示）

K: 25-450A indicated for 6-arm type (600-1200A for 6-arm type only)

额定电流（A）
Rated current

25
35
50
75
100
150
250
350
450
600
800
1200

冷却方式

Cooling system

自然冷却

Self cooled风冷Air-cooled

外形尺寸（mm）Outer dimensions

W

H

D

200
200
200
200
230
230
360
360
360
500
560
740

240
240
240
240
240
350
350
425
425
660
705
875

190
190
190
230
230
260
260
260
260
410
425
420

重量（kg） 发热量（W）
Mass

Calorific power

6
6
6
7
10
13
19
28
28
70
99
150

87
114
174
252
312
522
936
1140
1560
2000
2700
3924

（注: 三相通用于100V系，200V系，400V系）(Note: Three-phase type: Common for 100V, 200V and 400V)

4

UF

高功能型

UF-1/UF-3

High-performance type

series选项 Option■表示面板（UF-DP）Display panel

1. 电路电压，电流，电力的各值用4位数字表示。
（由于变换面板的种类表示功能将有所变更）

表示模式Circuit voltage, current and power are displayed in 4 digits each.
(Display function depending on the type of conversion board)

Mode display

2. 通过面板的开关可以控制运行或停止。
（但是以外部控制用端子传来的信号为优先执行）

表示相数（只限三相）
Phase display(three-phase type only)表示单位The unit can be started and stopped with the switch on the panel.
(Note: Signal from the external control terminal is given priority.)

3. 斜率设定或下点设定的信号可以通过数值确认的同时也可通过面
板的操作键进行设定。

Unit display

表示数字（错误表示）

H

Gradient setting and minimum setting signals can be numerically checked and thesettings can be made with the operation key on the panel.

Numerical display(error number displayed)

4. 通过UF本体或延长电缆（另购）可安装在控制盘上。

操作按钮Display panel can be mounted on the UF main unit, or the external control panel withan extension cable (option).

5. 可任意设定软起动的时间。

Opelation button

Soft-start time can be set within the specified range.

6. 可任意设定加热器的断线测定量。

外形尺寸

Approximate dimensions

The heater breakdown detection level can be set within the specified range.

（W59×H96×D13mm）W■变换面�（UF-TB）Conversion board

1. 可适应，定电压控制，定电流控制，定电力控制。
（根据控制方法，需要外部CT / PT。
）

The board is designed for constant-voltage control, constant-current control and constant-power control.
(Depending on the control method, external CT / PT is required.)

2. 内设加热器断线测定电路的，在加热器的并列运行时可将其一根断线检测出来。

Open wire (single line) can be detected during the parallel heater run for the unit with the heater breakdown detection circuit.

3. 根据变换面板的种类，可进行功能的组合。

The functions can be combined depending on the models of conversion boards.

变换面板型号 Model of conversion board■单相 Single-phase变换面板型号

Model ofconversion board

定电压控制
（CV）

定电流控制
（CC）

Constant-voltage Constant-current
control
control

定电力控制
（CW）

用途 Applications■定电流电路 Constant-current circuit

加热器
断线测定

Constant-power Heater breakdown
controldetection○

UF-TB1V
UF-TB1A※ UF-TB3
UF-TB3U※ UF-TB3H※ UF-TB3HU
UF-TB4※ UF-TB4H

For control of direct-heating electric furnaces such as salt-bath furnace and glass melting furnace.

○

○

○

○

○

○

○

○

○（1%）

○

○

○（1%）

3. 根据直接通电韧化线材或钢带等。

For annealing of wires and steel strips by direct energizing.

○

4. 通过对螺栓或钢材的直接通电进行淬火，铸造用钢材的加热。

For quenching of bolts and steel materials by direct energizing and for heating of forging stocks.

5. 离子氮化用电源。

○

○

测定相数

UF-TB21A
UF-TB33
UF-TB33U

2-phase3-phase3-phaseFor power supply of ion nitriding.

■定电压电路 Constant-voltage circuit○（1%）※订单生产 Made-to-order变换面板型号

对于控制中的电源电压变动，感应变动，控制防止输出电压的变动。

定电压控制 定电流控制 定电力控制 加热器
断线测定
（CV）
（CC）
（CW）

Model ofType of phases Constant-voltage Constant-current Constant-power Heater break
conversion board
detected
control
control
control
down detection

○
○

○

○

○

○

○

■通信单元 Communication unit
通信单元型号
Model of communication unit

5

For control of pure metal (molybdenum, platinum) or molybdenum silicate(Super Kanthal, Molidit, etc.) heaters.

2. 盐槽炉，玻璃溶解火炉等直接加热方式的电气炉控制。

○■三相 Three-phase

1. 纯金类（钼，白金）或硅化钼系（Super kanthal, molidit 等）
加热器控制。

适应网络
Applicable network

Control against output voltage fluctuations due to fluctuations of the input voltage andthe load during the operation.

■定电力电路 Constant-power circuit

1. 碳化硅系加热器使用炉的自动控制。

For automatic control of silicon carbide heater furnace.

2. 碳素素材碳加热器的控制。

For control of carbon materials and carbon heaters.

○

3. 不能测定温度的控制系列温度控制。

For temperature control of control lines whose temperature not detectable.

安装可选产品时
最多连接台数
Maximum number of units for connections

UF-RS485

RS485

15 units

UF-DN

DeviceNet

63 units

UF-CL

CC-Link

42 units

When installing
option items.

通信单元

Communication unit

表示面板

Display panel

Electric Power Regulator 功率调整器

SPU

通用型

General-purpose type

series型号 ModelS PU-2020

单相SPU系列

单元额定电流Unit's rated current

2: 100V/200V兼用

Single-phase SPU series标准规格 Standard specifications
相数

100V系（100/110/200V ±10％）

Voltage

频率
电流

周围环境

动作: −10〜50℃※
Operation

Operatingenvironment

相对湿度

尺寸，重量，发热量

起动停止
方式

保存: −20〜70℃
StorageStart / Stop
method

相位控制
周期控制
Phase control Cycle control

软起动／下降 1秒／10秒
DIP开关切换Soft start / down 1 sec. / 10 sec.
DIP switch※可变电阻另售: 手动调整，上限输出调整，下限输出调整，斜率设定
Volumes sold separately: Manual adjustment, upper-limit output adjustment,
lower-limit output adjustment, gradient setting

无腐蚀性气体，粉尘，及振动
No corrosive gas, dust and vibrations

Atmosphere

Dimensions, weight and calorific power

20A〜45A
控制电源

D

Control power

20MΩ以上（DC500Vmegger）
Over 20MΩ (with DC500V megger)

Insulation resistance（１）手动（３）电压信号 DC1〜5V
ManualVoltage signal: DC 1-5V
Control input （２）电流信号 DC4〜20mA
Current signal: DC 4-20mA

30〜90％

Relative humidity

工作环境

AC2000V/1min

Withstand voltage

绝缘电阻

控制输入

20/30/45/60/80/100A（自然冷却）(self cooled)

Current

Ambient temperature

使用环境Control system

绝缘强度

A

60/80/100A
控制电源

C

D

外部控制用端子

外部控制用端子C

A

Control power

External control
terminal

B

E

G

B

G

External control
terminal

E

Output spec.

控制方式

50/60Hz ±5％

Frequency

输出规格Dielectricstrength

100V power
200V系（200/220/254V ±10％）200V power※控制电源 AC200/220V
Control power电压

Input spec.

絶縁耐力

单相 Single-phase, three-phase

Type of phases

输入规格Common for 100V and 200V power

入出力端子 M5

型

号

Model

额定电流（A） 冷却形式
Rated current

H

Cooling system

A

B

自然冷却
Self cooled

52
60
60
70
98
94

180
180
180
180
190
210

SPU-2020
SPU-2030
SPU-2045
SPU-2060
SPU-2080
SPU-2100

20
30
45
60
80
100

控制，保护功能Control and protective functions

1. 波形控制方式 〮 〮�

重量（kg） 内部发热量（W）

C

D

E

F

G

H

110
110
171
171
156
211

26
30
30
35
49
47

164
164
164
164
174
194

31
31
31
39
39
39

104
104
104
147
147
147

52
52
113
112
98
153

2. 输 出 入 特 性 〮 〮�Standard input/output characteristics

Mass

Calorific power

0.7
0.8
1.6
1.9
1.9
4.5

20
30
46
52
75
104

■斜率输出特性Gradient characteristics

（％）
100

80

80

10

60
40

8

输出电压

通过接入斜率设定器（可变电阻）可任意变更设定最大输出电压。
Gradient output characteristics:
Maximum output voltage is freely presettable by adding a gradient setter(variable resistor).

■标准输出入特性

（％）
100

输出电压

手动,自动。本单元的标准输出入特性，如右图所示。
（相位控制，周期控制）
Standard input/output characteristics:
Manual, automatic. The unit has its standard input/output characteristics asshown at right. (Phase control, Cycle control)

H

Input /Output
terminals

外形尺寸（mm） Outer dimensions

相位控制，周期控制（间欠式，连续式）Waveform control system:
Phase control, cycle control (intermittent, continuous)

3. 斜率输出特性 〮 〮�输出入端子 M8

F

Mounting holes

Output voltage

Mounting holes

取付穴 5×10

Input/Output
terminals

F

Output voltage

安装孔5×10

60
6

40
4

20

20

0

0

4
1

8
12
16
2
3
4
输出信号 Input signal

20mA
5V

2

（斜率设定器 刻度）

4
1

Gradient setter scale
8
12
16
20mA
2
3
4
5V
输出信号 Input signal

6贡献于社会的UF˙SPU系列

飞机

碳素纤维
机身成形

最适合高精度加热控制

UF・SPU series is widelyused in many kinds of fields
Suitable for high-precision
heating control

Aircraft
Carbon fiber
Fuselage forming

其他加热设备

Caution

玻璃线路板
滤光片

薄片
偏振光板

Flat-screen TV
Glass
Film
substrate Polarization
Filter
plate

汽车

钢板
轮胎
铝

Automobile
Steel plate
Tire
Aluminum

电子部件

照明灯
线束

电容器
LED

其他

电阻
半导体

塑料瓶
生物量
食品加工机
燃料电池 等.

Electronic parts
Capacitor Resistor
LED
Semiconductor

Light
Harness

OthersPlastic bottle
Biomass
Food processing system
Fuel cell, etc.

另外，本公司还制作加热器控制盘、直流加热用电源及感应加热用电源。
We design and manufacture heater control panel, DC heating andinduction heating power supplies.

Other heatingmachines注意平板电视为了正确，安全的使用电源，请事先认真阅读“使用说明书”。 为了防止火灾，触电等事故的发生，请不要将其放置在水, 湿气, 水蒸气，灰尘，
油烟等多的地方。
Read and understand the entire Operating Manual and your employer's safety practices before installing, or using the equipment. Do not install the equipment
in an area where water, high humid, steam, dust or oil are located. It may cause damage to the equipment or result in a fire or electrical shock.

若用于如下用途，请咨询本公司。

ａ．用于人命直接相关的医疗器械、系统等
ｂ．用于电车、电梯等可能导致人身伤害的运输系统
ｃ．用于重要的社会性、公共性基础系统
ｄ．相当于上述的装置和系统

用于与人身安全相关的、对维护公共功能有重大影响的装置和系统时，需要将系统多路复用化、设置紧急发电设备等，在运用、维护和管理方面需要采取特殊措施。

即使是因本公司产品导致的事故，包含对装置、连接设备、软件造成的异常和故障损害及其他二次损害在内的所有损害，本公司概不负责赔偿。

SanRex 和CALPOTE是株式会社 三社电机制作所的商标或者注册商标。
DeviceNet是ODVA，Inc.的商标。
CC-Link是，CC-link协会（CC-Link Partner Association: CLPA）的商标或者注册商标。
其他在该产品册中登载的商品名称各自在其公司中有可能被作为商标使用。
有寿命的元件（风扇，保险丝等）更换时需要费用，敬请周知。请妥善保管附属品。
作为本产品册中之外的用途，使用时请另作咨询。
为了提高性能，有无预告而进行变更的可能。

If the product is intended to be used for any of the following applications, consult us in advance.
a . Use for medical devices, systems, etc. directly influence human lives
b. Use for transportation systems such as electric trains, elevators, etc. that can lead todamage to human bodies
c . Use for trunk systems that play important roles socially and publicly
d. Devices and systems that are similar to any of the above
For devices and systems that are involved in the safety of people and have serious influence on themaintaining of public functions, special considerations are required to be given to their operation,
maintenance, and management, such as multiplexing of systems, installation of power generationequipment for emergency use, and the like.
Even in the case of an accident caused by our product, we are not in a position to make compensation for any and all damages including damages related to abnormality and failure of devices,connected equipment, and software as well as other secondary and consequential damages.
SanRex and CALPOTE are trademarks or registered trademarks of Sansha Electric Manufacturing Co., Ltd.

DeviceNet is a trademark of ODVA, Inc.
CC-Link is a trademark or a registered trademark of CC-Link Partner Association.
Some of the products named in this catalog are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
None of these organizations are affiliated with Sansha Electric, nor do they sponsor or endorse Sansha Electric products.
Please note that the parts such as fan or fuse needed to be replaced are chargeable when replacing.
Also, keep accessory parts in a safe place.
Please contact us if the equipment is used for any other applications not specified in this catalog.
Specifications are subject to change without any notice.

URL
https://www.sansha.co.jp/〔公司总部、分店、营业所〕Head Office/ Branches/ Sales Office〔工厂〕 Plants

公司总部（海外营业部）Head Office (International Sales Dept.)

北陆事务所 Hokuriku Office

东 京 分 店 Tokyo Branch赫尔辛基分店（芬兰） Helsinki Branch (Finland)中部营业所 Chubu Sales Office

首尔分店（韩国） Seoul Branch (Korea)

九州营业所 Kyushu Sales Office

台北分店（台湾） Taipei Branch (Taiwan)

3-1-56, Nishiawaji, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-0031
TEL: +81-6-6325-6621 FAX: +81-6-6325-0503
1-28-12, Higashiueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015
TEL: +81-3-3834-1700 FAX: +81-3-3834-1702

2-15-19, Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka 812-0013
TEL: +81-92-431-7586 FAX: +81-92-474-9643

SANSHA SOLUTION SERVICE CO., LTD.
2-14-3, Awaji, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-0032
TEL: +81-6-6321-0616 FAX: +81-6-6321-0618
Service branches: Osaka, Tokyo, Nagoya, Fukuoka

株式会社诹访三社电机
SUWA SANSHA ELECTRIC CO., LTD.

5335, Toyohira, Chino-shi, Nagano 391-0213
TEL: +81-266-82-6600 FAX: +81-266-73-3322
URL: https://www.suwa.sansha.co.jp/452-1, Katsube-cho, Moriyama-shi, Shiga 524-0041
TEL: +81-77-583-8632 FAX: +81-77-583-5395
冈 山 工 厂 Okayama Plant

Atomitie 5, Helsinki, 00370, Finland
TEL: +358-40-1668580 E-mail: info@sanrex.fi

1-23-30, Izumi, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0001
TEL: +81-52-955-5600 FAX: +81-52-955-5650〔关联公司〕Affiliated Companies

滋 贺 工 厂 Shiga Plant

1-2-1, Hikoso-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0901
TEL: +81-76-293-1725 FAX: +81-76-293-1881

1741 Kaki, Nagi-cho, Katsuta-gun, Okayama 708-1312
TEL: +81-868-36-3111 FAX: +81-868-36-3065#706, 6, Samseong-ro 96-gil, Gangnam-gu Seoul 06168 Korea
TEL: +82-2-552-2803 FAX: +82-2-552-8441
8F-3, No.46, Chung Shan N. Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: +886-2-2543-5689 FAX: +886-2-2536-7876

SANREX CORPORATION（美国）50 Seaview Boulevard Port Washington, NY 11050-4618, U.S.A.
TEL: +1-516-625-1313 FAX: +1-516-625-8845
URL: https://www.sanrex.com/

SANREX ASIA PACIFIC PTE. LTD.（新加坡）Block 5000, Ang Mo Kio Ave 5, #05-08 TechPlace II, Singapore 569870
TEL: +65-6457-8867 FAX: +65-6459-6425
URL: https://www.sanrex.sg/

SANREX LIMITED（香港）

9A, Tin On Industrial Building, 777-779 Cheung Sha Wan Road,
Kowloon, Hong Kong
TEL: +852-2744-1310 FAX: +852-2785-6009

三社电机（上海）有限公司（中国）SANSHA ELECTRIC MFG. (SHANGHAI) CO., LTD.（China）
Unit C, 7th Floor, Huaxin Haixin Building, No.666 Fuzhou Road,
Huangpu District, Shanghai, 200001, P.R.China
TEL: +86-21-5868-1058 FAX: +86-21-5868-1056

三社电机（广东）有限公司（中国）SANSHA ELECTRIC MFG. (GUANGDONG) CO., LTD.（China）
Construction Road 16# South, Sanzhou Industry Zone,
Longzhou Road, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, 528308 P.R.China
TEL: +86-757-2733-3688 FAX: +86-757-2783-3547
URL: http://www.sanrex.cn/

东莞伊斯丹电子有限公司（中国）
DONGGUAN EASTERN ELECTRONICS CO., LTD.（China）
No.31 Zhongkeng Road, Qingxi Township, Dongguan,
Guangdong Province, 523651 P.R.China
TEL: +86-769-8733-8301 FAX: +86-769-8733-8306

功率半导体

新能源相关机器（太阳光发电）环境关连机器（等离子灰溶解 • 臭氧发生）IT关联机器（通信用电源 • UPS）

产业用机器（表面处理用 • 电力调整器 • 焊接机 • 光源）Power Semiconductors Clean energy devices (Solar power) Environment devices (Plasma ash melting, Ozone generation)
IT-related systems (Communication power supply, UPS) Industrial systems (Surface treatment, Electric Power Controller, Welding machine, Lighting power supply)

2021年5月

849E74001CE(L)-2105-NK(SS)359