価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：SMVS
スーパーM・UNITシリーズ
直流入力ユニット（NestBus 通信機能・アナログ出力付）
主な機能と特長●NestBus通信機能とアナログ出力の絶縁2出力●演算機能の選択により変換器、PID調節器またはスーパーDCSとして使用可能（ご注文時指定）●入力・出力・通信・電源間を絶縁●入出力間耐電圧2000V AC●密着取付可能アプリケーション例●アナログ出力は既設ループに接続し、NestBusはパソコンに接続してデータロガーを構成●アナログセンサ出力はアナログ指示計に接続し、NestBusはパソコンに接続可能（形式：LK1必要）●センサ直入力のPID調節器●センサ直入力のスーパーDCS
5080

PWR
RUN135（mm）

形式：SMVS－①②－③／④
価格
基本価格 96,000円
加算価格
演算機能 スーパーDCS+60,000円

ご注文時指定事項
・形式コード：SMVS－①②－③／④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：SMVS－6A－K／D）

①入力信号
◆電流入力
A：4～20mA DC（入力抵抗 250Ω）
A1：4～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
B：2～10mA DC（入力抵抗 500Ω）

C：1～5mA DC（入力抵抗 1000Ω）
D：0～20mA DC（入力抵抗 50Ω）
E：0～16mA DC（入力抵抗 62.5Ω）
F：0～10mA DC（入力抵抗 100Ω）
G：0～1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
H：10～50mA DC（入力抵抗 100Ω）
J：0～10μA DC（入力抵抗 1000Ω）
K：0～100μA DC（入力抵抗 1000Ω）
GW：-1～+1mA DC（入力抵抗 1000Ω）
FW：-10～+10mA DC（入力抵抗 100Ω）
Z：指定電流レンジ（入力仕様参照）◆電圧入力
1：0～10mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
15：0～50mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
16：0～60mV DC（入力抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（入力抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4：0～10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5：0～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
6：1～5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
4W：-10～+10V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
5W：-5～+5V DC（入力抵抗 1MΩ以上）
0：指定電圧レンジ（入力仕様参照）②アナログ出力信号◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 600Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1200Ω以下)
C：1～5mA DC（負荷抵抗 2400Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 600Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1200Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 12kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
4W：-10～+10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5W：-5～+5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）

③供給電源
◆交流電源
K：85～132V AC （許容範囲 85～132V AC、50／60Hz）
L：170～264V AC（許容範囲 170～264V AC、50／60Hz）◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）
SMVS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6312 Rev.7 Page 1/5

形式：SMVS
④演算機能

入力仕様

T：センサ信号出力
P：PID単ループ
D：スーパーDCS■電流入力
入力端子取付用の抵抗器（0.5W）が付属します。
指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。
■電圧入力
入力抵抗
スパン 3～10mV: 入力抵抗 10kΩ以上
スパン 10～100mV: 入力抵抗 10kΩ以上
スパン 0.1～1V: 入力抵抗 100kΩ以上
スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上●製作可能範囲
・入力電圧範囲: -300～+300V DC
・スパン: 3mV～600V
・入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下

関連機器
・ビルダーソフト（形式：SFEW3）
ビルダーソフトは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。本器をパソコンに接続するには専用ケーブルが必要です。
対応するケーブルの形式につきましては、ビルダーソフト取扱説明書をご参照下さい。
・プログラミングユニット（形式：PU－2□）

機器仕様
構造：プラグイン構造
接続方式
・供給電源・入出力信号：M3.5ねじ端子接続（締付トルク 0.8N・m）
・NestBus：コネクタ形ユーロ端子台（適用電線サイズ：0.2～2.5mm2、剥離長 7mm）
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：入力－アナログ出力－NestBus－電源間
アナログ出力範囲：約-5～+115%（1～5V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）
電源表示ランプ：赤色LED、電源ON時点灯
RUN表示ランプ：赤色LED、通信時点滅
演算機能
・センサ信号出力：センサからの信号をアナログ出力すると同時にNestBusにデータ送信
・PID単ループ：基本形PID制御ブロックを1個使用
PID制御ブロックの設定と操作は、パソコン（ビルダーソフト
形式：SFEW3）またはプログラミングユニット（形式：PU－2□）により行う
・スーパーDCS：PID制御ブロック2個、演算器40個、シーケンス
コマンド約1,000個、機器間伝送端子16個使用可能

出力仕様

NestBus仕様

性能（スパンに対する%で表示）

伝送路形態：バス形マルチドロップ
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
伝送速度：19.2kbps
制御手順：NestBusプロトコル（弊社専用）
伝送距離：1km以下
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終端抵抗：内蔵
カード番号設定：ロータリスイッチにより0～Fまで16台分設定
可能

基準精度：±0.1%（センサ信号出力）
変換精度（PID単ループ、スーパーDCS）
・A／D変換精度：±0.1%（変換器精度を含む）
・D／A変換精度：±0.1%
温度係数：±0.015％／℃
応答時間：0.7s以下（0→90%）（センサ信号出力）
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力－アナログ出力－電源－大地間
2000V AC 1分間
NestBus－アナログ出力・電源間■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が12V以下になる抵
抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：–10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

設置仕様
消費電力
・交流電源：約4.5VA・直流電源：約3W
使用温度範囲：-5～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約400g

SMVS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6312 Rev.7 Page 2/5

形式：SMVS
1000V AC

1分間

パネル図
スパン調整
ゼロ調整
電源表示ランプ
RUN表示ランプ
モジュラジャックPWR
RUN

カード番号設定用
ロータリスイッチ

T1
T2
T3
T4

コネクタ形
ユーロ端子台ショートチップ

外形寸法図（単位：mm）

7.8
6 5

4 37 8

1 280

DINレール（35mm幅）
取付の場合

8020

本体取付用
クランプ（上、下）

2ーφ4.5
取付穴（深さ15）

1250

8−M3.5
端子ねじ

103

38以上

（3.3）

123

4050・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）

12

入力抵抗器（REM）

6 5437 81 2

REMは電流信号入力のときに付きます。

SMVS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6312 Rev.7 Page 3/5

形式：SMVS
ブロック図・端子接続図

5

カード番号設定用
ロータリスイッチ

6
入力信号＋−

※1
R

3

低ドリフト
電圧増幅回路NestBus
通信回路

RUN表示
ランプ

終端抵抗

デジタル演算回路

Z

絶回＋

T2−

モジュラジャック

終端時短絡※2

T4

S

出力回路

縁路

シールド付より対線他のNestBus
機器へ

T3

4

1 ＋
2 −

電源表示
ランプ

PU−2□

T1

電源回路

シリアル伝送ライン

アナログ出力信号

7 U（＋）
8 V（−）

供給電源

ソケット※1、電流入力時は入力抵抗器（R）が付きます。
※2、より対線の伝送ラインが終端の場合は（＝渡り配線がない場合）、端子T2、T3間を付属のショートチップ（または配線）で短絡して下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
注）渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。

SMVS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6312 Rev.7 Page 4/5

形式：SMVS
アプリケーション例■センサ信号出力の使用例
NestBus（パソコン、スーパーDCSなどに接続）
直流入力ユニット
形式：SMVS／T

現場指示計
直流入力
デジタルパネルメータ
形式：47NLV

H
P
L
Zro

Spn D/P

Max/MinTch

Alarm/↓

Fnc

Scale/↑Min Max

Shift

Up

PV

■PID単ループの使用例■スーパーDCSの使用例
NestBus経由でセンサ信号を入力して、 カスケード制御

RS-232-C ケーブル

RS-232-C ケーブル

通信レベル変換器
形式：LK1

通信レベル変換器
形式：LK1

NestBus

NestBus
直流入力ユニット
形式：SMVS／P

PV

直流入力ユニット
形式：SMVS／D

PVMV

ディストリビュータ
形式：SMDY／T

PVMV●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

SMVS仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6312 Rev.7 Page 5/5