資料1-1-1
H29.1.26
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 指摘事項に対する回答一覧表（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）
No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

準備中

1

一部，第緊急時対策所の機能（気密性、建屋内アクセスルー
422回会
2016/9/13 ト等）を整理した上で，機能が維持されることを説明
合及び第すること。
426回会
合にて回
答

回答日

回答資料

次回会合
H28.12.15
H28.12.27

資料1-3(第426回）回答
・高気密室を除く対策本部関連設備の耐震性については12/15会合にて
説明
・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計
技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合にて説明・待機場所，屋内アクセスルートについては12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答す
る

準備中
2

2016/12/15 大湊側緊対所の竣工時期を本文に記載すること。

一部，第426回会
合にて回
答

高気密室の耐震性の確認はどのように実施している回答済のか説明すること。

3

2016/12/15

4５号緊対所待機所について，適切に放射線防護が2016/12/15できることを説明すること。

H28.12.27

H28.12.27

一部本日
回答
次回会合

5

2016/12/15

可搬型陽圧化空調機がSs機能維持することを説明すること。

回答済

H28.12.27

6

2016/12/15

待機場所用の可搬型陽圧化空調機の保管場所を示準備中すこと。

次回会合

7

2016/12/15

可搬型陽圧化空調機は，使用機器と予備機を同じ場所に保管しないこと。

平日昼間において，事故時に指揮にあたる職員が必ず確保されていることを説明すること。

H28.12.27

準備中

次回会合

2016/12/15

9

準備中
対策本部での空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化装置への切替による陽圧化の手順も追記する 一部，第2016/12/15
こと。また，待機場所での可搬型陽圧化装置による 426回会
陽圧化の手順の記載をすること。
合にて回
答

1/3

資料1-3
(第426回）

資料1-3(第426回）・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所に関する役割，要件について整理するとともに，事故対応における使用方法や設備設計方針について説明する

・可搬型陽圧化空調機のSs機能維持にかかる12/15会合資料の記載を充実させ，12/27会合で説明・待機場所については12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する・対策本部の可搬型陽圧化空調機の保管場所について予備機を分散する旨を12/27会合で説明

資料1-3(第426回）

次回会合
H28.12.27

・記載内容については12/15会合及び12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

・待機場所の放射線防護のための設備等については，上記と12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

次回会合

一部，第426回会
合にて回答

8

資料1-2
(第426回）

資料1-1-2

準備中

準備中

・大湊側緊対所の竣工時期（平成30年7月竣工予定）を12/27会合で説明

次回会合

資料1-3
(第426回）・待機場所の可搬型陽圧化空調機については12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する
・事象発生後の原子力防災組織の各要員の役割について，通常勤務場所と緊対所間の移動を踏まえて再整理している
・12/27会合の再指摘事項（No.31）に対する回答とあわせて，次回回答にて回答する
・対策本部の空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化空調機への切替手
順を12/27会合で説明・待機場所の陽圧化手順については12/15会合コメントを踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

No.

審査日

10

11

2016/12/15

指摘事項

回答
回答状況

回答日

自主整備防火帯を自主とする理由と，新たに追加し2016/12/15 たアクセスルートにクレジットをとる理由を詳細に説明すること。

準備中

アクセスルート会合

・アクセスルートに関する指摘事項であるため，アクセスルートの会合にて回答する

新たに追加したアクセスルートが浸水しないことを説明すること。

準備中

アクセスルート会合

・アクセスルートに関する指摘事項であるため，アクセスルートの会合にて回答する

12

2016/12/15

緊対所近傍に残る職員と緊対所を立ち上げる要員の考えについて説明すること。

準備中

次回会合

13

2016/12/15

５号緊対所へのアクセスルートは複数箇所設定すること。

準備中

次回会合

14

緊対所電源を可搬型電源としている理由，可搬設備2016/12/15 は１２時間使えないとするこれまでの説明との整合性，台数の考え方について説明すること。

回答済

H28.12.27

15

2016/12/15

チェンジングエリアは３号緊対所と同等以上のものとすること。

準備中

次回会合

16

2016/12/15

５号緊対所の対策本部に留まる要員を示し，その居住性を説明すること。

回答済

H28.12.27

17

プルーム通過後，必要に応じて一時退避した要員が2016/12/15 緊対所待機場所へ戻るが，その要員の被ばく評価等を説明すること。

一部本日
回答

回答資料

・免震棟緊対所から5号炉緊対所へ拠点を切り替える際の指揮について，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理している
・12/27会合の再指摘事項（No.32）に対する回答とあわせて，次回会合にて回答する
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所への屋内アクセスルートについては12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する
資料1-3(第426回）

次回会合

182016/12/15

陽圧化開始が遅延することによる影響を２分としているが，２分の根拠を説明すること。

回答済

H28.12.27

19

空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化装置への2016/12/15 切り替えについて，切り替え遅れによる影響を説明すること。

準備中

次回会合

・可搬型電源の考え方について，12/27会合で説明

・チェンジングエリアについては，12/15会合指摘事項（屋内アクセスルート，待機場所）を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

資料1-3(第426回）

資料1-1-2

準備中

回答

・対策本部に留まる要員を明確にし，空調設計の説明に反映し，12/27会合で説明
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所に関する役割，要件について整理するとともに，事故対応における使用方法や設備設計方針について説明する
・待機場所については12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

資料1-3(第426回）・モックアップによる検証結果である旨を，12/27会合で説明
・建屋内空気の入れ替わりについて
は12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する
・遮蔽モデルの保守性・誤差等の考え方について，12/27会合で説明

20

2016/12/15

遮蔽モデルの保守性や誤差等を先行の審査を踏まえ説明すること。

回答済

準備中

21

2016/12/15

５号緊対所の被ばくについては，ＤＳピットやSFPの水が抜けた場合で説明すること。

一部，第426回会
合にて回答
準備中

22

2016/12/15

補助壁の機能要求の考え方について説明すること。 一部，第（支持性能，遮蔽性能等）
426回会
合にて回答

2/3

H28.12.27

資料1-3(第426回）・対策本部について，DSピットとSFPの影響を12/27会合で説明

次回会合
H28.12.27

資料1-3(第426回）・待機場所については12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する・対策本部（高気密室）に係る，建屋躯体への機能要求の考え方を12/27
会合で説明

次回会合
H28.12.27・コンクリート施工誤差を考慮した被ばく評価結果については次回会合にて61-10 2.2にも記載する

資料1-3(第426回）・建物・構築物の耐震設計の説明資料については，12/15会合指摘事項（待機場所）を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

No.

23

審査日

指摘事項

鋼製の高気密室については許容限界等を含めて機2016/12/15 能維持及び施設区分に対応した設計方針を説明すること。

回答
回答状況

回答済

回答日

H28.12.27

回答資料

回答

資料1-3
(第426回）・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施
し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

資料1-3
(第426回）・高気密室の耐震性評価基準について記載の修正を実施
・高気密室が設置される原子炉建屋の躯体についても，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991追補版」に基づき，建物・構築物としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

24

2016/12/15

高気密室の耐震性について，耐震壁の歪み等をもとに基準地震動に対して評価基準値を満足することを回答済確認したとしているが，事実に即した記載に改めること。

H28.12.27

25

待機所について，緊急時対策所の対象物として耐震性を持たせる設計であること，及び可搬型の陽圧化
2016/12/15 装置で陽圧化する場合に躯体で気密性を維持でき準備中ることを説明すること。（施設側と耐震側の資料の整合性）

次回会合・待機場所については12/15会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

26

2016/12/27 緊対所の機能概要比較図を修正すること

準備中

次回会合

・緊対所の機能概要比較図について
は，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

27

2016/12/27 大湊側緊対所の説明を再度載せること

準備中

次回会合

・大湊側緊対所に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

28

2016/12/27

緊対所の電源設備の予備ケーブルについて説明す
ること

準備中

次回会合

・電源設備に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

29

2016/12/27

緊対所の電源設備切替はケーブルの繋ぎこみを含めた時間で示すこと

準備中

次回会合

・電源設備に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

30

空気ボンベ陽圧化装置と可搬型陽圧化空調機の切2016/12/27 替えについて、容量、切替えのための設備・手順、余裕時間について説明すること

準備中

次回会合

・空調設備に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する31

原子力防災組織の各要員が事象発生後にどのよう2016/12/27 に行動するか、通常勤務場所と緊対所間の移動時間、立ち入り禁止区域等の観点で説明すること

準備中

次回会合

・事象発生後の原子力防災組織の各要員の役割について，通常勤務場所と緊対所間の移動を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

32

2016/12/27

本部長及び本部長代行が移動中に指揮することについて見直すこと

準備中

次回会合

・免震棟緊対所から5号炉緊対所へ拠点を切り替える際の指揮について，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

33

2016/12/27

グランドシャインガンマ線の評価のモデルに、ＴＭＳＬを追記すること

準備中

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

34

2016/12/27

ＤＳＰ（蒸気乾燥器、セパレータ）の線量評価で、モデ準備中
ルを説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

35

2016/12/27

線量評価において、炉心熱出力を考慮にいれた線源について説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する36

クラウドシャイン被ばく線量評価における保守性につ
2016/12/27
準備中
いて、距離減衰の扱い含め整理して説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

準備中

3/3