この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

お客さまへ

工事店さまへ

お客さまへ

40 ㎝・50 ㎝・60 ㎝

製品･部品の落下によりけがの原
因単相 100V
単相 100V
3 相 200V
3 相 200V
3 相 200V
3 相 200V
3 相 200V

禁止

指示に従う

分解禁止

ぬれ手禁止

アース確認

水ぬれ禁止

浴室取付
禁止

製品を水や消毒液につけたり、水や消毒液をかけたりしない

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない■お客さまのご使用される条件にて問題がないことを確認の上、使用してください。
■機器組込用途でご使用いただく場合には、機器組込用途にて想定される条件下において、機器及びダクトファンに問題がないことを確認の上、使用してください。

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

3. 各部のなまえと外形寸法図

換気および送風用途以外には使用しない

DF-40DSE2 ・DF-40ESE2 （単相100Vタイプ）
ビニルキャブタイヤケーブル
DF-40DTD2 ・DF-40ETD2 （3相200Vタイプ） 電源コード 有効長 1.0ｍ
フランジ

電圧調整による回転制御はしない

漏電ブレーカを確実に取付ける

フランジ

190
260

8×φ10 穴 円周 4 等分 P.Cφ440（フランジ側）4×φ10穴 円周4等分P.Cφ540（吸込ベルマウス側）

吸込ベルマウス

取付足
390
420

ビニルキャブタイヤケーブル
3 芯 ×2.0 ㎜ 2
電源コード 有効長 1.0ｍ
回転方向

風方向

アース用ネジ

アースを確実に取付けるモータ

故障や漏電のときに感電の原因

40

1単位（㎜）

4×φ12穴8×φ10穴 円周4等分P.Cφ540（フランジ側）8×φ12 穴 円周 8 等分（内 4 箇所はガード固定と共用）
P.Cφ640（吸込ベルマウス側）

羽根（羽根径φ600）
ガード
340

φ670

感電やけがの原因

アース確認

単位（㎜）4×φ10 穴

羽根（羽根径φ500）
ガード

DF-60GTD2

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う

回転方向

290

φ570

35

モータ焼損の原因

漏電・感電や災害の原因

ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×1.25㎜2
電源コード 有効長1.0ｍ

風方向

モータ

製品 1 台ごとにモータ用過負荷保護装置 1 個を取付ける

据付けは専門業者に依頼する

吸込ベルマウス

取付足
320
350

アース用ネジ

漏電のときに感電の原因

落下・焼損の原因

落下・焼損の原因

フランジ〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
接触していると漏電した場合、火災の原因指示に従う

160
232

DF-50ETD2 ・DF-50FTD2

製品金属部がメタルラス張り、ワイヤラス張り、ステンレス板、または、金属板張りの木造の造営物に製品及び製品に接続されたダクトが貫通する場合は金属と電気的に接触しないように据付ける

振動が大きい、羽根が回らないなどの異常時には、使用を中止する

指示に従う

35

一酸化炭素中毒をおこす原因

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

4×φ10 穴 円周 4 等分 P.Cφ440（吸込ベルマウス側）

羽根（羽根径φ400）
ガード

モータ

煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用する場合は排気ガスが室内に逆流しないよう十分な大きさの給気口を設置する

感電やけがの原因

回転方向

風方向

240

φ470

腐食して落下しけがの原因

電源が入ったままで運転が停止しているとき、異常時
雨・水のあたる場所には据付けない（こげ臭いなど）
・停電時は、ショート・感電の原因
接触禁止
製品には絶対にふれない
水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

吸込ベルマウス

アース用ネジ

塩素消毒しているプール、酸・アルカリや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けないぬれた手で操作をしない

工事店さまへ

・DF-40DSE2・DF-40ESE2：2 芯 ×1.25 ㎜ 2・DF-40DTD2・DF-40ETD2 ：3 芯 ×1.25 ㎜ 2

モータ焼損の原因

突然運転し始めてけがや感電の原因

工事店さまへ●据付けは振動のない強固な場所にしっかり据付けてください。
据付け場所が弱いと共振を起こし、騒音及び羽根破損などの事故が発生する危険があります。弱い場所は補強などをして確実に据付けてください。
●吸込ベルマウス面だけの取付けはしないでください。
●本体の据付けは落下の危険がないよう特に据付部材・据付枠の材質、強度に十分注意してください。
●高静圧機器であり、高静圧での運転では風路（ダクト、チャンバー等）静圧分の荷重が加わります。
この為、風路構成部材の変形等が発生しますと静圧が変動し、据付部及びダクト、チャンバー等の空気振動が発生する場合があります。据付部、風路構成部材は静圧に見合う強固な構成で使用してください。
●取付足を上にして据付ける場合は、ドレン抜きできませんので湿気のない場所に据付けてください。
●インバータ運転をおこなう場合、異常な振動、共振、騒音がないことを確認して運転するようにしてください。

火災・感電・けがの原因

けがの原因

感電やけがの原因

電気工事士以外の人の工事は感電や火災の原因●40℃以上になる場所●－10℃以下になる場所●氷結するおそれのある場所●製品の前後に障害物のある場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●風雨にさらされる場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●常温で相対湿度 80％を超える場所●ほこりや油煙の多い場所●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所●風の流れに片よりを生じる場所●砂じんを吸い込むような場所●有機溶剤を使用している場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生・滞留する場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさびが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じて交換を行ってください）

火災・感電の原因

運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れない

電気工事、アース工事は電気工事士が行う

2. 据付け前のお願い

爆発や火災の原因

禁止

落下によるけがの原因■製品が容易にメンテナンスができる場所に据付け、また製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場所には必ずフェールセーフ設計の配慮をしてください。
■次のような場所には据付けないでください（故障の原因になります）。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。
接触禁止

部品の取付けは確実に行う

端面などでけがの原因

お客さまへ

禁止

端面などでけがの原因

風胴内径φ408

分解禁止

を着用する

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する

工事店さまへ警告

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください

指示に従う 開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋振動による部品の破損、落下によ警告
どんな場合でも改造はしない分解修理は修理技術者以外の人は行わない

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。又、電源電線の結線部分は JIS
C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行い、雨・水がかからないようにする

指示に従う るけがの原因

工事店さまへ

水ぬれ禁止 ショート・感電・火災の原因

落下によりけがの原因

接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因

1. 安全のために必ず守ること

お客さまへ

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any othercountry. No servicing is available outside of Japan.

誤った取扱いをしたときに、 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく 軽傷または家屋・家財など可能性のあるものの物的損害に結びつくもの

浴室取付禁止 感電や火災の原因

絶縁劣化による感電や漏電･火災の原因

据付工事終了後は、必ずお客さまにこの説明書をお渡しください。

注意

屋外など雨のあたる場所や浴室など湿気の多い場所（湿度 80% 以上）には据付けない

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、 ●据付工事を始める前に必ずこの取扱説明書（据正しく安全にお使いください。
付工事説明書付）をお読みになり、正しく安全●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してくに据付けてください。
ださい。
●据付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。
●添付別紙の「修理窓口 · ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●電気工事は販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
●お客さまご自身での工事は故障や事故の原因になります。
●お客さまご自身では据付けないでください（安全や機能 ●この製品は単相製品と 3 相製品があります。の確保ができません）。
電源を確認して据付工事を行ってください。

警告

火災の原因

感電や火災の原因

工事店さまへ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

禁止

衝撃を与えない※3相製品は60Hz 220Vでも使用可能です。

お客さまへ

部品の破損・落下によるけがの原
因

風胴内径φ508

DF-40DSE2DF-40ESE2DF-40DTD2DF-40ETD2DF-50ETD2DF-50FTD2DF-60GTD2

落下によるけがの原因

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない

1 日 50 回以上のひんぱんな起動･停止を伴う使用はしない

風胴内径φ608

名

天井には直接据付けないでください

製品に異常な振動が発生した場合は使用しない

取扱説明書（据付工事説明書付）
形

注意

注意

1703876HL2701
1912876H48401

ダクトファン

工事店さまへ

230
310

取付足
465505単位（㎜）4×φ15 穴8×φ12 穴 円周 8 等分 P.Cφ640（フランジ側）

4. 据付方法

8. 点検・お手入れ

工事店さまへ●羽根はバランスが保たれていますので、ていねいに扱ってください。
●送風機以外の据付部材は全てお客さま手配にてご用意ください。
（ボルト・ナット、ワッシャー〔座金＋ばね座金〕サイズは下記を参考にしてください）
40 ㎝製品……M850 ㎝製品……M860 ㎝製品……M10●本体の固定は、強度のある場所にボルト・ナット・ワッシャー（座金＋ばね座金）で確実に締め付け、固定してください。
●据付例を参考に強固な取付部または取付台に取付けてください。
●ダクトを使用する場合、製品に無理な力がかからないようダクトはダクト自体で支えられているようにしてください。
●フランジ側にダクトを取付けない場合、手などが入らないよう保護網（市販品）を取付けてください。
ボルト

床面据付け

ダクトファンワッシャー
ナット

ダクト（ジャバラ）
取付足
取付台

ワッシャー

ナット
1. 取付足（4 か所）を強固な取付台に固定します。
2. フランジ面の取付穴（8 か所）をダクトに固定します。
ワッシャー

高所据付け

ダクトファン

取付足取付台ボルト

フランジダクトファン
ワッシャー
ナットボルト

フランジ面の取付穴 8 か所を全てダクトに固定します。

点ダクトファン

検項

目処び●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

ガタツキ●製品を据付けたナット・ボルト等が確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められていま
すか●ガタつきがないようにナット・ボルト等を確実に取付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）●モータの外観が変色していませんか●電源コードにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか●清掃してください

鋼板ダクト損傷

風吸込側●ガードを取りはずし､4か所(60㎝は8か所)の取付穴を使用してダクトに固定します。

置●製品および製品据付用ナット・ボルトがさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんか

さダクト吊り棒

ほ こ り

1 年に 1 回程度

ボルト

異 常 音

●ボールベアリングの寿命は約 1 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえ交換が必要です

さ●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください

びコ ー ド取付ヒモ●コードにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてください

羽根などの清掃

取付台

取付足注意●保守点検の際は手袋を着用する
端面などでけがの原因

3 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。

●8か所の取付穴を使用してダクトに固定します。
●ダクトつり棒などでダクトを固定します。

取付足の取外しかた

フランジ部のみの据付け●取付足 4 か所を取付ボルト・ワッシャー・ナッ
トを使用して固定します。

警告●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
感電やけがの原因

風吐出側

ビニールダクト取付時

ナット

ダクト配管時

フランジ

お客さまへ

約 3 か月に 1 度を目安に清掃する。

■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

ワッシャー
ナット

全体の清掃

●取付足の取付穴（4 か所）を使用し固定します。
●ビニールダクトは、風吐出側に取付ヒモを使用して固定します。

■油・粉塵などの可燃性の汚れが送風機に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。定期的（1 年目安）に清掃してください。
■古くなった製品は買い換えてください。
お願い●お手入れに下記の溶剤・洗剤等を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

保管のしかた●必ず電源を切り、ビニールシートなどで覆ってください。再運転する際、製品に水の浸入やほこりの付着がありますと漏電や火災の原因となるおそれがあります。

取付足
ボルト

9. 修理を依頼する前に●ダクトファンの据付けかたによっては取付足がじゃまになる場合があります。そのときはボルトをはずして取付足を取りはずしてください。

お客さまへ

長い間ご使用の製品は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

5. 電気工事
警告●定 格 電 圧・定 格 周 波 数 以 外 で は使用しない
火災・感電の原因●アースを確実に取付ける
故障や漏電のときに感電の原因

下記のような現象が見られる場合、お客さまで点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

工事店さまへ注意

現●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う
絶対に「手より接続」はしない 又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行い、雨・水がかからないようにする
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因

7. 使用方法
運転する……

ブレーカを「入」にする

停止する……

ブレーカを「切」にすると処

点検実施者

置

工事店さま お客さま

通電しても回転し ●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）●ブレーカが切れていませんか（入にする）
ない◯

運転中に異常音や ●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）●本体が確実に据付けられていますか（据付け直す）
振動がする

◯◯◯
◯◯

◯

●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）●異常に湿度が高い場所で使用していませんか（据付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）

10.アフターサービス

◯◯

お客さまへ

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間
当社はこの ソーワテクニカ ダクトファンの補修用性能部品を製造打ち切り後 9 年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

工事店さまへ

11.仕ブレーカを「入」にして試運転を行う
5．異常な振動や騒音はありませんか。
6．3 相製品の場合、回転方向が逆ではありませんか。
（回転方向を修正する場合は、3 本の電源のうち 2 本を入れ換える）

お客さまへ

工事店さまへ風 量（m3/min）

最大負荷電流（A）

質 量（㎏）

50/60

57/67

3.4/4.2

18.5

50/60

71/80

4.2/5.5

20DF-40DTD250/60

59/69

1.2/1.4（1.43）

17DF-40ETD250/60

79/91

2.0/2.2（2.21）

1850/60

89/109 2.5/2.6（2.52）

26.5

DF-50FTD250/60

114/132 3.4/3.7（3.67）

27DF-60GTD250/60

153/183 5.2/6.2（6.08）

50

名DF-40DSE2
DF-40ESE2

DF-50ETD2

警告様
周波数（Hz）

形

お客さまへ●運転中は危険ですから製品の中に指やものを入れない
けがの原因●ぬれた手で操作をしない
感電やけがの原因●吸込口にものを入れたり、ビニールシートなどが巻き込まれないようにする

検

焦げ臭いにおいが ●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●周囲温度が 40℃以下ですか（温度を測定する）
する■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。
据付工事終了後、次のことを確認します。
1．製品は確実に据付けてありますか。
2．電源コードに傷・いたみはありませんか。
3．正しくアース工事がしてありますか。
4．電源電圧は正しいですか。

点●軸受の音がしていませんか（軸受を交換する）●電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する。（故障、漏電時の感電防止）●アース工事を行う際、アース線の端部には丸型端子を使用してください。
丸型端子は、材質が銅または黄銅でスズメッキ品等、さびに強い品物を使用してください。
その他の場合、水の浸入によりさびが発生するおそれがあります。さびが発生した場合は交換してください。
●モータ焼損および、配線回路保護のため送風機 1 台ごとにモータ用過負荷保護装置を使用してください。過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1，2 倍程度を目安にしてください。
または、製品本体の定格表示に従い過負荷保護装置を設置してください。

6. 試運転象

電 源（V）
単相100V

3相200V※風量は静圧 0Pa 時の値です。
※3 相製品は 60Hz 220V でも使用可能です。
※（）内表示は 60Hz 220V 時の値です。

製造販売元

株式会社

2ソーワテクニカ〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302

技術指導元

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。