安定した高度情報化社会を支える直流電源装置
良い品質、高い信 頼 性
デジタル時代の影の主役ともいえる情報通信機器。この情報通信機器が正常に動作するためには、 安定した電源が必要です。オンラインをはじめ各種高度化された情報化社会の大敵は、何といっても電源トラブルです。トラブルの発生はその機能を全て消失させ、混乱状態を引き起こします。直流電源装置は安定した電力を負荷に供給し続け、停電や瞬時の電圧低下など不測の事態に備えます。
当社直流電源装置は長年の納入実績と、シリーズの豊富さ、そして品質の良さから、各方面で高い信頼をいただいています。

情 報 通信 機 器用直 流電 源シリーズ
SanRex の直流電源装置は、高度情報化社会を支えるための拠点である、通信基地局、電話交換局、無線通信装置、光通信伝送装置、デジタル交換機、データセンター等で重要な役割を果たしています。パワーエレクトロニクスの技術力をベースに数々の特長を備え、 強力なバックアップ電源として社会インフラを支え続けています。その他、防災システム、 交通機関システム、 上下水道システム、非常照明設備、 IT機器、サーバーなど、用途は多岐にわたります。このように、様々な場所や用途で、当社の製品が、縁の下の力持ちとして活躍しています。
機能面では、インテリジェント機能搭載で信頼性 ・ 視認性 ・ 操作性がさらに向上し、鉛蓄電池以外にリチウムイオン蓄電池も対応可能です。
お客様の様々なご要望に応じて最適なご提案をいたします。

当社の直流電源装置
直 流電 源 装置の 種 類
サイリスタ式
出力系

交流入力

冷却方式

形式

三相

自冷

SKS

単相

自冷

SBS

三相

自冷

SLS

単相

自冷

SDS

交流入力

冷却方式

形式

三相

自冷

SKTKS

単相

自冷

SBTKS

三相

自冷

SLTKS

単相

自冷

SDTKS

DC 100V系

DC 48V系※ 12V、24V、200V など、その他の直流出力電圧の対応も可能です。

スイッチング式
出力系
DC 100V系

DC 48V系

型式

SL TK S 50×(n＋1) TP出入力仕様
SK : 三相入力 出力 100V 系

操作機能
TP ： タッチパネル方式

SB : 単相入力 出力 100V 系
SL : 三相入力 出力 48V 系

ユニット数量SD : 単相入力 出力 48V 系
電源ユニットの直流電流変換方式
S : サイリスタ式
TK : トランジスタコンバーター方式

1

高効率機能
S : 高効率コンバーター（自冷式）内蔵

直 流電 源 装置の 選 定について

製品一覧■ 接続される負荷容量の合計を計算し、直流電源装置の定格出力容量を選定してください。
■ 負荷が特性によりピーク電流が発生するような機器（誘導性負荷など）の場合は定常状態以外にサイリスタ式

ピーク時の負荷容量も考慮し選定してください。
■ 将来増設の予定がある場合はそれを考慮して選定ください。
■ 商用電源停電後の直流電源装置出力による停電補償時間を決定してください。
■ 蓄電池種類の選定は蓄電池の期待寿命や設置スペースなどを考慮し選定してください。
※制御弁式据置鉛蓄電池（MSE 長寿命形） … 約 13 年～ 15 年

操作用 ・ 制御用 ・ 非常用 ・ 照明用
サイリスタ式電源
三相 / 単相入力（自冷）DC100V 系※制御弁式据置鉛蓄電池（MSE 形） ………… 約 7 年～ 9 年※制御弁式型小型鉛蓄電池 …………………… 約 3 年～ 5 年

3 〜4注）上記蓄電池の期待寿命の記載は年間平均温度 25℃以下の場合の目安です。

SKS/SBS

高温になるほど寿命低減となります。
■ 蓄電池種類の選定において、リチウムイオン蓄電池の対応も可能です。
■ 消防法認定品の製作が可能です。
■ 屋外ケースにより屋上などに設置対応が可能です。
■ 条例キュービクル式蓄電池設備についても製作が可能です。

スイッチング式■ SanRex は、直流電源装置以外で交流無停電電源装置（UPS）をラインナップしています。（P8 参照）※常時インバーター方式ＵＰＳ※常時インバーター方式並列冗長型ＵＰＳ※常時直送方式（無瞬断切替）ＵＰＳ

操作用 ・ 制御用
スイッチング電源

設 置にあたっての空 調について

三相 / 単相入力（自冷）■ 周囲温度は部品の寿命低減や直流電源装置の安定稼動などの観点より 20℃～ 25℃が望ましく、空調設備のある部屋での設置を推奨します。

DC100V 系
5■ 空調設備は製品の最大発熱量を考慮し決定してください。

SKTKS/SBTKS（〈図１〉を参考例として検討をお願いします。詳細は別途ご相談ください。）〈図 1〉 直流電源装置設置例と吸排気スペース確保
(mm)
500

1000

通信用
スイッチング電源

200

三相 / 単相入力（自冷）DC48V 系
6

蓄 電 池 設備の設 置 場所と保 有距 離設置場所

設置距離を保有しなければならない部分列の相互間
点検面

蓄電池

その他の面

SLTKS/SDTKS

保有距離0.6m 以上、ただし架台などを設けることによってそれらの高さが 1.6m を超える場合にあっては、1.0m 以上
0.6m 以上
0.1m 以上、ただし電槽相互間を除く

蓄電池室
操作面

1.0m 以上

点検面

0.6m 以上

換気口を有する面0.2m 以上

操作面

1.0m 以上

点検面

0.6m 以上換気口を有する面

0.2m 以上

充電装置

機械室等

屋外または屋上キュービクル式のもの

キュービクル式の周囲

ただし、 他のキュービクル式以外の自家発電装置、変電設備などと相対する部分は 1.0m 以上。
自家発電装置、 変電設備がキュービクル式の場合はこの限りでない。

1.0m 以上

2

SKS/SBS
操作用、 機器制御、 非常照明など複数用途に最 適で 保 守の容 易な 制御 弁式 鉛蓄 電 池と組合せによる浮動充電式直流電源装置です。

用 途■ 受配電設備操作用■ 非常照明用■ 機器制御用■ 非常用予備電源 (出力100V）■ その他消防設備 (誘導灯ほか）

特 長■ 操作、 制御、 非常照明用などに使用できるオプションタイプを用意し、■ 蓄電池の過電圧や低電圧及び温度異常などを防止する各種保護装置

インターロック回路やシリコンドロッパ回路などを含んだオプションも対応可能。

を備えた安全設計。

■ タッチパネル採用による可視性 ・ 操作性の向上。（アナログ対応も可能）■ 消防法適合品又は火災予防条例に適合。
■ 整流は純ブリッジ方式を使用しており電源への高調波分抑制が可能。

■ 12V、24V、48V、200V などその他の直流出力電圧の対応も可能。

操作パネル

外形図 ・ 外形寸法 (mm)
W

DYNNP

❶ネット

TP

❶ 整流器状態❷ 給電状態❷ネット❸ 蓄電池状態
H❹ 操作ボタン❹ ❺ アラーム表示❸❺❻ネット❻ 事象情報
表示・操作
ネット

回路構成例
VA

交流入力
3φ AC200V
50/60Hzor
1φ AC200V
50/60Hz

R1
S1(T1)

RFU
MCCB1

T1

DA1
V1

THY

SH1DV

1
外部警報
2

AF
V1

V2

V2

V3

BP
BN

MCCB2
SID

V3
MCCB101
MCCB1023

蓄電池 MSE54セル

P21
負荷 1N21
P22
負荷 2N22

DC100V サイリスタ式電源
三相/ 単相入力（自冷）

単相入力 仕様型 式

SBS10-50MSE

SBS15-100MSE
単相電圧200V±10%

周波数50Hz / 60Hz

効率約85%

SBS30-200MSE

約4.8kVA

約7.2kVA

20A

30A

交相数

SBS20-150MSE

流入力

入力容量

約2.4kVA

約3.6kVA

直120.4V±1.5%

電圧流
出電流

10A

15A

力

垂下電流

120%以下負荷保証装置

100V±10%
自冷冷却方式
蓄電池型式

MSE-50-12

MSE-100-6

MSE-150

MSE-200

蓄電池容量

50Ah

100Ah

150Ah

200Ah

W600×D800×H2150

W800×D800×H2150

W1200×D800×H2350

W1200×D800×H2350

約600Kg

約800Kg

約1200Kg

約1400Kg

SKS10-50MSE

SKS30-100MSE

SKS50-150MSE

SKS100-300MSE

約10.1kVA

約19.8kVA50A

100A

外形寸法（mm)
質量

三相入力 仕様型 式

三相電圧200V±10%周波数50Hz / 60Hz

効率約85%

交相数
流入力
入力容量

約2.1kVA

約5.9kVA

直120.4V±1.5%

電圧流
出電流

10A30A力

垂下電流

120%以下負荷保証装置

100V±10%
自冷冷却方式
蓄電池型式

MSE-50-12

MSE-100-6

MSE-150

MSE-300

蓄電池容量

50Ah

100Ah

150Ah

300Ah

W600×D800×H2150

W800×D800×H2150

W1200×D800×H2350

W1200×D800×H2350

約600Kg

約800Kg

約1200Kg

約2000Kg

外形寸法（mm)
質量※ DC48V系 三相（自冷） 型式：SLS単相（自冷） 型式：SDS もご用意しています。
4DC100V スイッチング電源

SKTKS/SBTKS

三相/単相入力（自冷）操作用、 機器制御などに最適で保守の容易な制御弁鉛蓄電池と組合せることができるスイッチング式浮動充電式直流電源装置です。

用 途■ 受配電設備操作用■ 機器制御用■ 高調波抑制対策用

特 長■ 正弦波コンバーター式で高力率になり、 入力容量が低減し、ランニング■ 自冷冷却方式採用により冷却ファンがなく低騒音で保守が容易。

コストが下がります。

■ タッチパネル採用による可視性 ・ 操作性の向上。（アナログ対応も可能）■ 並列冗長 （N+1）方式を採用すれば、 ユニット１台にトラブルが発生して■ 高効率スイッチング電源の採用で軽負荷時の効率をアップし、 電気的特性を向上。

も運用上の障害は無く、ユニットの交換 ・ 追加は通電しながら可能。

外形図 ・ 外形寸法 (mm)
W

回路構成例

D
VA1
1号整流器ユニット

DA1AF

A

R1
交流入力
3φ AC200V S150/60Hz
(T1)

交流入力

故障
運転（G） （R）

MCCB1

入力orネットHネット1φ AC200V
50/60Hz

LED

LED

DV

V

100V

V1V1SH1

直流出力

外部警報

V2V2V3MCCB2SH2ADA2VA22号整流器ユニット
上記に同じ

SID

V3MCCB101
MCCB102
MCCB103

BP
BN

蓄電池
MSE
54セル

P1負荷1N1P2負荷2N2P3負荷3N3

仕 様型 式SKTKS30/SBTKS30

SKTKS30X2/SBTKS30X2

交流入力

相数

三相/単相

電圧

200V±10%

周波数50Hz / 60Hz

力率

約95%以上

入力容量

約5.2kVA

約10.6kVA

直流出力

電圧・精度
電流

30A

5約15.5kVA

約20.6kVA

30A×330A×4

W750×D700×H1950

W900×D700×H1950

約450Kg

約500Kg

30A×2110%以下

冷却方式
外形寸法（mm）

SKTKS30X4/SBTKS30X4

120.4V±1.5%

垂下電流

質量

SKTKS30X3/SBTKS30X3

自冷
W600×D700×H1950
約350Kg

約400Kg

DC48V スイッチング電源

SLTKS/SDTKS

三相/単相入力（自冷）通信機器が常に安定した運転を続けるためには、 信頼性の高い直流電源装置と蓄電池が必要です。スイッチングレギュレーター方式（正弦波コンバーター付き）の採用で、極めてコンパクトな複数の整流器ユニットにより直流電力を供給します。
必要出力容量に対して 1台余分に実装することにより、N＋1方式のさらなる信頼性を向上させた、冗長運転が実現可能です。

外形図 ・ 外形寸法 (mm)用 途
■ 移動通信基地局装置■ インターネット関連装置■ WAN、LANネットワーク■ データセンター■ 光通信伝送装置

DW■ IP電話、XDSL関連装置

ネット
ネット

H

特 長■ 自冷冷却方式採用により冷却ファンがなく低騒音で保守が容易。
■ あらかじめ収納スペースを確保することにより、簡単に増設対応が可能。

ネット

ネット

■ 複数ユニットと位相トランスを組み合わせることにより、 高調波ガイド
ライン換算係数 K12＝0.5 となり顧客での高調波対策が削減可能。

■ ソフトスイッチング方式を採用により、低ノイズ、高効率。
■ タッチパネル採用による可視性 ・ 操作性の向上。（アナログ対応も可能）

回路構成例
VA1

交流入力
R
3φ AC200V S(T)
50/60Hzor
1φ AC200V
50/60Hz（No.1)
整流器ユニット

48V
A

交流入力
運転

MCCB1
T

(G)
VA2

VA3

VA4

故障

DA1
直流出力

V1

SH1

MCCB2

BN1
BP1

SID
48V±10％(R)（No.2)
整流器ユニットV2（上記に同じ）（No.3)
整流器ユニット（上記に同じ）（NO.4 ）
整流器ユニット（上記に同じ）

V3V

DV

MCCB101

AF

MCCB102

N1P1 負荷1N2P2 負荷2PE

VS

蓄電池MSE
24セル

通信用接地（＋接地）

外部警報

V1 V2 V3仕 様型式

SLTKS30X3SDTKS30X3SLTKS30X4SDTKS30X4SLTKS30X5SDTKS30X5

交流入力

相数

三相 / 単相

電圧200V±10%周波数50/60Hz

力率約95%

入力容量6.9kVA

9.2kVA

電圧・精度
直流出力

電流

11.4kVA

11.2kVA

30A×330A×430A×5

垂下電流

50A×3

SLTKS50X5SDTKS50X515.0kVA

18.7kVA

50A×4

50A×5110%以下

評価雑音

5mV以下

脈動電圧

200mV以下

外形寸法(mm)

SLTKS50X4SDTKS50X453.5V ± 1.5%

冷却方式

質量

SLTKS50X3SDTKS50X3

自冷
W600×D600×H1950

W700×D600×H1950

W900×D600×H1950

W700×D700×H1950

350kg

400kg

500kg

500kg

W800×D700×H1950 W1000×D700×H1950
550kg

600kg

6

直流電源装置のBCP対策と保守点検のご案内
直流電源装置の活用で BCP 対策を考えませんか？
自然災害（地震 ・ 台風 ・ 雷）、 計画停電、 電力系統故障時の事業継続のため、 直流電源装置導入によるBCP 対策（Business Continuity Plan）をお勧めします。また、直流電源装置には寿命があり、寿命を経過して使い続けると故障やトラブル発生の可能性が高くなりますのでお早めに更新をご検討ください。
三社電機グループでは、直流電源装置の据付、 試運転ならびに廃棄まで一貫したサービスを行っておりますので、更新の際にはぜひご相談ください。

据付工事 ・ 試運転 ・ 保守 ・ 更新について
三社電機グループは、 安全性を確保するためにはメンテナンスが重要と考え、 効率的な据付から運用 ・ 保守 ・ 更新までをワンストップでサポートできる体制を確保しています。カスタム製品（一品受注品）の製作も可能なため、既設寸法、搬入条件寸法にも柔軟に対応できます。

受注開発設計生産

納入・ 試運転

点検 ・ オーバーホール

連携

三社電機製作所

更新工事三社ソリューションサービス

製品の寿命について使用環境（温度・塵埃など）によっても異なりますが、部品交換や点検を確実に行っていることを前提とし、一般的な寿命は 15 ～ 20 年です。
製品寿命の目安に従って、計画的な更新をご検討ください。

直流電源装置を安心してご使用いただくために、定期的な保守点検をお勧めします。
直流 電源 装 置を寿命まで安心してご使用いただくためには、 保守部品の定期的な交換が必要です。株式会社三社ソリューションサービス
では、株式会社三社電機製作所が製造販売した製品の保守点検を中心としたアフターサービスを提供しています。

部品点検 ・ 交換の目安
製品の安全性と機能維持のために、右図目安に従った定期点検をお勧めします。

推奨交換
本体 ※115 ～ 20 年

電池 ※15 ～ 12 年

整流ユニット ※18年

その他 ※1,25年

推奨点検

1回 /年

※1 使用環境 （湿度 ・ 塵埃） によっても異なります。
※2 FAN、 ヒューズ、 内部照明等廃棄について三社電機グループでは、産業廃棄物処理業の許可を得た業者へ委託し、適正に廃棄処理をします。
下図は無停電電源装置（UPS）の例ですが直流電源装置も同様に処理いたします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業で使用した UPS の廃棄は、事業主自ら適正な処理をするか、業の許可を得た運搬、処理を行う業者に委託し、一連の処理工程が適正に行われるようにマニフェスト等により管理しなければなりません。
（廃棄物処理法 第三章 産業廃棄物第一節 産業廃棄物の処理）「一 般 社団法 人 日本電 機 工 業会」より許諾を得て転 載7無停電電源装置（UPS)のご紹介
当社は、直流電源装置以外に交流無停電電源装置（UPS) をラインナップしています。
直流電源装置と同様、長年の納入実績と、シリーズの豊富さ、そして品質の良さから、各方面で高い信頼をいただいています。

製品ラインナップ
容量 (kVA)

型式

1351020305075 100 150 200 250 300 400 500 600 1,000 2,000 2,500 3,000 4,000

常時インバーター方式BACKUPS
中型1000 シリーズ
標準 UPS
常時インバーター方式
冗長運転 シリーズ
中 ・ 大型
受注生産 UPS
常時直送方式（瞬低補償）
受注生産 UPSSRG シリーズ

常時インバーター方式 BACKUPS 1000 シリーズ
中型標準 UPS

５～１００ｋＶＡ❶ オートリターン機能と、幅広い電流波高率対応、高過負荷耐量により、広範囲の条件で継続運転が可能❷ 定期交換部品の高精度の寿命管理❸ フルカラータッチパネル採用による優れた可視性 ・ 操作性❹ リチウムイオン電池の対応可能❺ 特殊仕様の対応可能❻ 高力率コンバーター方式による入力容量低減

常時インバーター方式 冗長運転シリーズ
並列冗長の高信頼性

20 ～ 4000kVA（500kVA×8 並列）❶ 並列冗長運転で飛躍的に信頼性向上❷ 負荷設備に応じて将来増設が可能❸ 液晶表示による多彩な内部情報の表示❹ リチウムイオン電池の対応可能❺ 特殊仕様への対応可能❻ 高力率コンバーター方式による入力容量低減

常時直送方式 SRG シリーズ
瞬時停電に威力を発揮

50 ～ 400kVA5 ～ 50kVA （DC100V 系負荷対応品）❶ 停電 ・ 瞬時電圧低下現象対策に最適❷ 高効率（９7％以上）のためランニング費用を大幅低減（当社常時インバーター給電方式の１／４に低減）（出力容量 100kVA 未満は 96% 以上）❸ 定期交換部品の高精度の寿命管理❹ 特殊仕様の対応可能（ＤＣ１００Ｖ系負荷への対応機種を用意）❺ 高力率コンバーター方式による入力容量低減

8

ご照会事項（直流電源装置）
確 認 項 目

内

交流入力
蓄電池

電源仕様

入力電圧

V、電源容量kVA（電源変圧器容量）

停電補償時間分間

蓄電池の種類小形鉛シール蓄電池

蓄電池の設置方式

キュービクル収納式または架台設置式

容Hz、 三相3線式

/

MSE型

//

単相2線式

リチウムイオン蓄電池

直流出力

出力電流

A （常時負荷電流＋充電電流） ※消防法の場合は 1/15C 以上を確保

負荷最低電圧V無/有負荷電圧補償装置（SID）

V±% その他（A 瞬時過負荷無/～V）

有A秒

負荷の種類（通信基地局、病院等）
使用条件

ヵ月毎に遠方制御盤の要否

要/否

分電盤の要否

要/否

時間停止、24時間365日運用

環境・設置条件 他

設置条件（注 1）
環境条件（注 2）

周囲温度

搬入制限（注 3）

制限寸法 W

搬入据え付け工事

当社対応

/

お客様対応

当社対応

/

お客様対応

フリーアクセスフロア設置の場合の架台手配

塗装色

〜℃、湿度
D

H％以下、 空調設備の 有 / 無mm、 制限質量

本体表面色： 5Y7/1半ツヤ（マンセル色）/kg

その他

（注 1）
床荷重 ： 設置する場所によってその許容範囲が異なります。建造物管理者及び設計工事業者へご確認の上、適切な場所をご選定ください。
設置スペース ： 装置の廻りには下記のスペースが必要です。（mm）
前面 ： 1,000以上 左側面 ： 100以上 右側面 ： 100以上 裏面 ： 200以上 天井面 ： 500以上（注 2）
設置高度 ：1,000m以下（注 3）
搬入ルート ： 建屋の入口から装置据え付け場所までの搬入ルートにおいて、搬入装置の幅プラス100mm以上、高さプラス100mm以上確保されていること。（尚、横倒し搬入はご容赦願います。）
エレベーター使用時 ： 盤質量以上の制限であること。

9

MEMO

10

三社電機（上海）有限公司
ソウル支店
東莞伊斯丹電子有限公司

ヘルシンキ支店

フィンランドSANREX CORPORATION

中国・佛山

アメリカ
ニューヨーク

韓国
中国・上海
台湾

中国・東莞
香港

台北支店

シンガポール三社電機（広東）有限公司
SANREX LIMITEDSANREX ASIA PACIFIC PTE.LTD.

東京支店
株式会社諏訪三社電機

北陸事務所

株式会社三社電機製作所
https://www.sansha.co.jp/

本社

岡山工場

岡山県奈義町石川県金沢市
長野県茅野市
滋賀県守山市

東京都台東区

名古屋市

大阪市
福岡市

中部営業所
滋賀工場

株式会社三社ソリューションサービス
九州営業所

大阪電装工業株式会社

営業拠点

事務所一覧（拠点名 / 住所 / 電話番号）

サービス拠点

https://www.sansha.co.jp/company/network.html

生産拠点
中部営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉 1-23-30
TEL：052-955-5600 FAX：052-955-5650
営業本部 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 3-1-56 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19
TEL：092-431-7586 FAX：092-474-9643
TEL：06-6325-0500 FAX：06-6321-0355
北陸事務所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町 1-2-1
東京支店 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-28-12
TEL：076-293-1725 FAX：076-293-1881
TEL：03-3834-1700 FAX：03-3834-1702
本社・支店・営業所

工場
滋賀工場 〒524-0041 滋賀県守山市勝部町 452-1
TEL：077‑583‑8632 FAX：077‑583‑5395岡山工場 〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿 1741
TEL：0868‑36‑3111 FAX：0868‑36‑3065

お客様のご要望に合わせたカスタマイズも可能です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせページ
https://www.sansha.co.jp/contact/

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障などの原因になることがあります。次のような用途に使用される場合は当社にご照会ください。
ａ．
人命に直接かかわる医療機器・システムなどへの使用
ｂ．
電車、エレベータなどの人身の損傷に至る可能性のある輸送システムへの使用
ｃ．
社会的、公共的に重要な基幹システムへの使用
ｄ．
これらに準ずる装置・システム人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置・システムについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持・管理について特別な配慮が必要となります。
当社製品に起因する事故があっても、装置・接続機器・ソフトウエアの異常・故障に対する損害・その他二次的な波及損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

・SanRex は、株式会社三社電機製作所の商標または登録商標です。 ・本誌に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。 ・本誌の製品は日本国内専用機です。海外でご使用の場合はあらかじめご相談ください。 ・有寿命部品（ファン、ヒューズ）などは、交換時費用が必要となりますので、ご承知ください。付属品などは大切に保管をしてください。 ・本誌に記載以外の用途でのご使用の場合は、別途ご相談ください。 ・本仕様は性能向上の為に予告なく変更する場合があります。
●パワー半導体●新エネルギー関連機器（太陽光発電）●環境関連機器（プラズマ灰溶融・オゾン発生）●IT 関連機器（通信用電源・無停電電源装置）●産業用機器（表面処理用・電力調整器・溶接機・光源）

10-J-202206-1