仕様書／OSG-960T（軟水仕様）
AC 200V 3P 64.4kW 50or60Hz
要目

NWA3

過昇圧防止（PS2）・感震器・入出力端子
仕様

要目

仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ5.8 ㎜（1/2B×100L）

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

25A (1B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）25A (1B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10A (3/8B)

相当蒸発量

96 kg/h

給水口

15A (1/2B)

実際蒸発量80～85％

オーバーフロー口

20A (3/4B)

相当伝熱面積 （※３）

1.07 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）定格電力64.4 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

64 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ/ｼｰｽ）Fe/Cu(めっき）（ヒーター数量）

8 ( 8kW )給水ポンプ（接液部）

銅合金

（ポンプ）

0.4 kW

圧力スイッチ（接液部）

銅合金/SUS等供給水

軟水

安全弁（接液部）

銅合金/テフロン/等

漏電遮断器容量（機器）

DG-253D/250A 30mA

圧力計（接液部）

銅合金/SUS/等

降圧トランス（制御回路用）―バルブ（接液部）

銅合金

電磁接触器（ヒーター）

SC-N4

接続材（接液部）

銅合金/SUS/Cu等

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

電極棒感知式／３極 (ODK)

パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）

保有水量34 L

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

給水タンク水量35 L

感震器

鋼球ころがり方式

機械寸法（W×D×H）

720×1050×1600 (1670) ㎜

過昇温防止

サーモスタット（定温）本体重量

290 kg

水位感知（給水ﾀﾝｸ低水位）

フロートスイッチ (RFS-4)

作動時重量360 kg外部入力端子運転指令（回路図参照）

梱包寸法（W×D×H）

1280×870×1850 ㎜

外部出力端子異常信号（回路図参照）

重量 (G/W)

G/W：335 ㎏

脱脂（禁油）処理

―

梱包方法

簡易木枠

※１：労働安全衛生法施行令第 １３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第 １章第２条

大阪電機工業株式会社

2024/2/1～

仕様書／OSG-1200T（軟水仕様）
AC 200V 3P 80.4kW 50or60Hz
要目

NXA3

過昇圧防止（PS2）・感震器・入出力端子
仕様

要目

仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ6.5 ㎜（1/2B×100L）

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

25A (1B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）25A (1B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10A (3/8B)

相当蒸発量

120 kg/h

給水口

15A (1/2B)

実際蒸発量80～85％

オーバーフロー口

20A (3/4B)

相当伝熱面積 （※３）

1.33 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）定格電力

80.4 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

80 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ/ｼｰｽ）Fe/Cu(めっき）（ヒーター数量）

8 ( 10kW )給水ポンプ（接液部）

銅合金

（ポンプ）

0.4 kW

圧力スイッチ（接液部）

銅合金/SUS等供給水

軟水

安全弁（接液部）

銅合金/テフロン/等

漏電遮断器容量（機器）

DG-403D/300A

圧力計（接液部）

銅合金/SUS/等

降圧トランス（制御回路用）―

バルブ（接液部）

銅合金

電磁接触器（ヒーター）

SC-N4

接続材（接液部）

銅合金/SUS/Cu等

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

電極棒感知式／３極 (ODK)

パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）

保有水量34 L

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

給水タンク水量35 L

感震器

鋼球ころがり方式

機械寸法（W×D×H）

720×1050×1600 (1670) ㎜

過昇温防止

サーモスタット（定温）本体重量

290 kg

水位感知（給水ﾀﾝｸ低水位）

フロートスイッチ (RFS-4)

作動時重量360 kg

外部入力端子運転指令（回路図参照）

梱包寸法（W×D×H）

1280×870×1850 ㎜

外部出力端子異常信号（回路図参照）

重量 (G/W)

G/W：335 ㎏

脱脂（禁油）処理―

梱包方法

簡易木枠（国内）※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条

大阪電機工業株式会社

2024/2/1～

仕様書／OSG-1440T（軟水仕様）
AC 200V 3P 96.4kW 50or60Hz
要目NYA3過昇圧防止（PS2）・感震器・入出力端子
仕様

要目

仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ7.1 ㎜（1/2B×100L）

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

25A (1B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）25A (1B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10A (3/8B)

相当蒸発量

144 kg/h

給水口

15A (1/2B)

実際蒸発量80～85％

オーバーフロー口

20A (3/4B)

相当伝熱面積 （※３）

1.6 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）定格電力96.4 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

96 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ/ｼｰｽ）Fe/Cu(めっき）（ヒーター数量）

8 ( 12kW )給水ポンプ（接液部）

銅合金

（ポンプ）

0.4 kW

圧力スイッチ（接液部）

銅合金/SUS等供給水

軟水

安全弁（接液部）

銅合金/テフロン/等

漏電遮断器容量（機器）

DG-403D/400A

圧力計（接液部）

銅合金/SUS/等

降圧トランス（制御回路用）―

バルブ（接液部）

銅合金

電磁接触器（ヒーター）

SC-N4

接続材（接液部）

銅合金/SUS/Cu等

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

電極棒感知式／３極 (ODK)

パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）保有水量34 L

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

給水タンク水量35 L

感震器

鋼球ころがり方式

機械寸法（W×D×H）

720×1050×1600 (1670) ㎜

過昇温防止

サーモスタット（定温）本体重量

290 kg

水位感知（給水ﾀﾝｸ低水位）

フロートスイッチ (RFS-4)

作動時重量360 kg

外部入力端子運転指令（回路図参照）

梱包寸法（W×D×H）

1280×870×1850 ㎜

外部出力端子異常信号（回路図参照）

重量 (G/W)

G/W：335 ㎏

脱脂（禁油）処理―

梱包方法

簡易木枠（国内）※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条

大阪電機工業株式会社

2024/2/1～