仕 様 書 / OSG-960TJS（純水仕様）
AC 200V 3P 64kW 50or60Hz
要目

過昇圧防止（PS2）、感震器、入出力端子
仕様

要目

NWD3
仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15 A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ5.8㎜

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8 A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

25 A (1B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）25 A (1B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10 A (3/8B)

相当蒸発量

96 kg/h

給水口

15 A (1/2B)

実際蒸発量80～85％

オーバーフロー口

20 A (3/4B)

相当伝熱面積 （※３）

1.07 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）

定格電力

64 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

64 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ／ｼｰｽ）

SUS304／AH-1（ヒーター数量）

8 ( 8kW )給水ポンプ（接液部）

SCS13（バイトン）（ポンプ）

0.4 kW

圧力スイッチ（接液部）

SUS304

供給水軟水

安全弁（接液部）

SUS304 ( SCS13 )漏電遮断器容量（機器）

DG-253D/250A 30mA

圧力計（接液部）

SUS304 (316)降圧トランス（制御回路用）―バルブ（接液部）

SCS13 (ﾃﾌﾛﾝ)

電磁接触器（ヒーター）

SC-N4

接続材（接液部）

SUS304相当

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）フロートスイッチ (RFS-2)

パッキン（水位ｺﾗﾑ）

メタルOﾘﾝｸﾞ（φ76.3用）

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

缶体（本体）保有水量

34 L

感震器

鋼球ころがり方式

給水タンク水量35 L

過昇温防止

定温サーモスタット（手動復帰）

機械寸法（W×D×H）

720×1050×1600 (1670) ㎜

水位感知（給水ﾀﾝｸ渇水）

フロートスイッチ (RFS-4)

本体重量290 kg外部入力端子運転指令（回路図参照）

作動時重量360 kg

外部出力端子異常信号（回路図参照）

梱包寸法（W×D×H）

1280×870×1850 ㎜

脱脂（禁油）処理―

重量 (G/W)

G/W：335 ㎏

――

梱包方法

簡易木枠（国内）※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条
付属品（標準）フロートスイッチ(M1650)

付属品（標準）大阪電機工業株式会社

メタルOリング(L01522)φ76.32024/2/1～

仕 様 書 / OSG-1200TJS（純水仕様）
AC 200V 3P 80kW 50or60Hz
要目

過昇圧防止（PS2）、感震器、入出力端子
仕様

要目

NXD3
仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15 A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ6.5㎜

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8 A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

25 A (1B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）25 A (1B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10 A (3/8B)

相当蒸発量

120 kg/h

給水口

15 A (1/2B)

実際蒸発量

約 80 ％オーバーフロー口

20 A (3/4B)

相当伝熱面積 （※３）

1.33 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）

定格電力

80 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

80 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ／ｼｰｽ）

SUS304／AH-1（ヒーター数量）

8 ( 10kW )給水ポンプ（接液部）

SCS13（バイトン）（ポンプ）

0.4 kW

圧力スイッチ（接液部）

SUS304

供給水

純水

安全弁（接液部）

SUS304 ( SCS13 )漏電遮断器容量（機器）

DG-403D/300A

圧力計（接液部）

SUS304 (316)降圧トランス（制御回路用）―バルブ（接液部）

SCS13 (ﾃﾌﾛﾝ)

電磁接触器（ヒーター）

SC-N4

接続材（接液部）

SUS304相当

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

フロートスイッチ (RFS-2)

パッキン（水位ｺﾗﾑ）

メタルOﾘﾝｸﾞ（φ76.3用）

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

缶体（本体）保有水量

34 L

感震器

鋼球ころがり方式

給水タンク水量

35 L

過昇温防止

定温サーモスタット（手動復帰）

機械寸法（W×D×H）

720×1050×1600 (1670) ㎜

水位感知（給水ﾀﾝｸ渇水）

フロートスイッチ (RFS-4)

本体重量290 kg外部入力端子運転指令（回路図参照）

作動時重量360 kg

外部出力端子異常信号（回路図参照）

梱包寸法（W×D×H）

1280×870×1850 ㎜

脱脂（禁油）処理―

重量 (G/W)

G/W：335 ㎏

――

梱包方法

簡易木枠（国内）※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条
付属品（標準）フロートスイッチ(M1650)

付属品（標準）大阪電機工業株式会社

メタルOリング(L01522)φ76.32024/2/1～

仕 様 書 / OSG-1440TJS（純水仕様）
AC 200V 3P 96kW 50or60Hz
要目

過昇圧防止（PS2）、感震器、入出力端子
仕様

要目

NYD3
仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15 A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ7.1㎜

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8 A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

25 A (1B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）25 A (1B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG排水弁（給水タンク）

10 A (3/8B)

相当蒸発量

144 kg/h

給水口

15 A (1/2B)

実際蒸発量

約 80 ％

オーバーフロー口

20 A (3/4B)

相当伝熱面積 （※３）

1.6 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）

定格電力

96 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

96 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ／ｼｰｽ）

SUS304／AH-1（ヒーター数量）

8 ( 12kW )給水ポンプ（接液部）

SCS13（バイトン）（ポンプ）

0.4 kW

圧力スイッチ（接液部）

SUS304

供給水

純水

安全弁（接液部）

SUS304 ( SCS13 )漏電遮断器容量（機器）

DG-403D/400A

圧力計（接液部）

SUS304 (316)降圧トランス（制御回路用）―バルブ（接液部）

SCS13 (ﾃﾌﾛﾝ)

電磁接触器（ヒーター）

SC-N4

接続材（接液部）

SUS304相当

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

フロートスイッチ (RFS-2)

パッキン（水位ｺﾗﾑ）

メタルOﾘﾝｸﾞ（φ76.3用）

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

缶体（本体）保有水量

34 L

感震器

鋼球ころがり方式

給水タンク水量35 L

過昇温防止

定温サーモスタット（手動復帰）

機械寸法（W×D×H）

720×1050×1600 (1670) ㎜

水位感知（給水ﾀﾝｸ渇水）

フロートスイッチ (RFS-4)

本体重量290 kg外部入力端子運転指令（回路図参照）

作動時重量360 kg

外部出力端子異常信号（回路図参照）

梱包寸法（W×D×H）

1280×870×1850 ㎜

脱脂（禁油）処理―

重量 (G/W)

G/W：335 ㎏

――

梱包方法

簡易木枠（国内）※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条
付属品（標準）フロートスイッチ(M1650)

付属品（標準）大阪電機工業株式会社

メタルOリング(L01522)φ76.32024/2/1～