第 202 号・2023 年 1 月

住友電工テクニカルレビュー

新製品・技術紹介

自給自足型住宅用ハイブリッド蓄電システム
POWER DEPO H
1.

概要

3.

昨今、脱炭素社会の実現に向けた効率的なエネルギー利製品仕様と特長

製品仕様を表1に、特長を以下に示す。

用の観点から、太陽光発電の余剰電力を蓄えて夜間に利用できる家庭用蓄電システムへの関心が高まっている。
太陽光発電と蓄電池を組み合わせたシステムは災害等で表１ 製品仕様

長時間停電した場合でも住宅への電力供給を維持できるな

型番

ど、住宅のレジリエンス確保にも効果的である。

蓄電池

当社は蓄電システムの普及促進のために小型軽量で施工性が良い住宅用リチウムイオン蓄電システム、POWER
DEPO シリーズを2015年より販売している。この度、電種類

蓄電容量最大入力電力
太陽光入力力の自給自足を促進するべく、蓄電容量を従来製品の4倍とし、太陽光パネルで発電した直流電力を家庭用の交流電力に変換する太陽光発電用パワーコンディショナー（以下、太陽光パワコン）を内蔵するハイブリッド蓄電システ
ム「POWER DEPO H（以下、PDH）」を開発した。

運転電圧範囲連系出力
自立出力

定格出力可能時間
対応負荷容量
充電時間
環境
構造

2.

回路数

動作温度
動作湿度
外形寸法
重量

PDH-6000S01

リチウムイオン電池（リン酸鉄系）

12.8kWh（初期実効容量：11.9kWh）
8.8kW

4回路／1回路あたり2.2kW
DC45V～450V

6.0kVA（力率0.95時5.7kW）
6.0kVA 単相3線式

約2時間（連系／自立）
75A

最速約2時間（満充電付近の充電を除く）-20℃～45℃

15～90%RH（結露なきこと）

幅840×奥行380×高さ1,200mm
約230kg製品の外観と接続図

製品の外観と結線図をそれぞれ写真1と図1に示す。

●電力の自給自足に十分な大容量、高出力
PDH は業界最大クラスの12.8kWh の蓄電池を搭載し、100Vと200Vを合わせて最大6.0kVAまで出力できる。200Vの出力を備えるため、PDHからの電力供給でIH調理器やリビング等に設置する大型のエアコンも利用することができる。
図2に電力の自給自足のイメージを示す。当社が提案する電力の自給自足とは、昼間に太陽光パネルで発電した電力のうち、家庭の消費で余った電力を PDH に充電し、太陽光発電量が低下する夕方から夜間、そして翌朝に太陽光発電量が電力使用量を超えるまでの間は内蔵する大容量蓄電池に蓄えた電力で家庭の電力消費を補うといった、環境へ

写真1の配慮と快適な生活の両立を目指したものである。

製品の外観

家庭内電力消費

電力会社

太陽光パネル
見守り
サーバー

インターネット

家電製品

分電盤

電力メーター

Wi-Fi
ルーター
リモコン PDH本体
図1

余剰電力を充電

太 売
陽 買
光 電
発電
電
力

PDH本体

12.8kWh
大容量蓄電池給電
夕方から朝までは蓄電池から電力供給

結線図

図2

PDH が実現する電力の自給自足イメージ
自給自足型住宅用ハイブリッド蓄電システムPOWER DEPO H

135（1）

住友電工テクニカルレビュー

第 202 号・2023 年 1 月

PDH が満充電の場合に電力供給できる電気製品の一例を状態であれば1日1サイクル相当で15年まで初期実効容量

図3に示す。この図は当社が試算のために選定した電気製の60％以上の維持を保証している。

品に対して各メーカが JIS 規格に準じて公表している消費●スマートな設置を実現

電力等を参照してまとめたもので、PDH 一台で夕方から翌

当社の従来製品はスリムな筐体に交流電力配線とリモコ

朝にかけてエアコンや IH 調理器等の200V 機器を含む、おン配線のみを接続するシンプルな構成で、家屋の美観を損およそ生活に必要な電気製品を使用できることがわかる。

なわずに狭小スペースに設置できることが好評であった。
ハイブリッド蓄電システムとして大幅な機能アップを果た
した PDH もその美点を継承し、一体型の本体に太陽光パネ

12.8kWh

PDH
本体
図3

ルの直流配線と交流電力配線、屋内リモコンの配線のみを照明(10畳用) 9時間
エアコン(8畳用) 6時間

照明
(10畳用) 9時間
エアコン(8畳用) 6時間

照明(10畳用) 9時間
冷蔵庫(600L) 24時間
炊飯器
(5.5合) 1回
液晶テレビ(55型) 7時間

スマートホン充電(5台)
1回避け、室内からの景色や採光を妨げないよう工夫した。さ

IH調理器
(中火)
2時間
エアコン
(20畳用) 9時間

ら行う構造にしたため、PDH 本体と壁を近接させて設置で接続すればよく、図4のようにスマートで自由度の高い設置を実現している。
デザイン面では高さを1,200mm に抑えて窓との干渉をらに、排熱を PDH 本体から背面側に突出した側面排気口かき、奥行の狭いスペースへの設置も可能である。

200V機器を想定

一般的な蓄電システム
設置する機器が多い
直流配線が多い
壁固定が必要PDH の蓄電容量で賄える電気製品例

太陽光パネル●業界最大クラスの太陽光入力電力8.8kW を実現
PDHが内蔵する太陽光パワコンの最大入力電力は8.8kW

当社POWER DEPO H
設置する機器が一つ直流配線が少ない壁固定が不要

太陽光パネル別ユニット（2.2kW ×4系統）で、住宅用ハイブリッド蓄電システムでは最大クラスを誇り、さらに最大入力電力を超える14.5kW直流配線までの太陽光パネルの接続にも対応する。最大入力電力以太陽光パワコン上の太陽光パネルを接続することで、悪天候や朝夕等の低直流配線
蓄電池ユニット

日射条件下でも多くの発電量が得られ、電力の自給率を高

図4

PDH本体

PDH 設置イメージ図めることができる。
●自動切替器を内蔵
蓄電システムを設置する際には、停電時に系統を切り離●工期の短縮して、蓄電システムからの電力供給に切り替えるスイッチ

従来の蓄電システムで行われているコンクリート基礎へを分電盤の近くに追加する必要がある。PDH は停電を検出のアンカーボルト固定に加え、コンクリートブロックや金して給電経路を切り替える自動切替器を本体に内蔵してお属の枠を用いた簡易基礎に自立固定できるために壁への穴り、ユーザーが夜間停電の際に暗闇の中で切替スイッチをあけ固定が不要で、数日を要した工期を1日程度に短縮で操作しなくてもよい等の利便性を提供する。

きる。また、万が一の地震に備え、耐震クラス B 以上を満●寒さに強く、-20℃でも安定動作が可能

足する本体の設置方法も提供している。

一般にリチウムイオン蓄電池は寒さに弱いことが広く知●安心の見守りサービスられている。PDH は蓄電システムの構成と制御を最適化

当社の POWER DEPO シリーズで好評の見守りサービス

し、-20℃までの放電と充電動作を実現、従来の蓄電シス

は PDH にも適用され、設置後15年間、無料で付帯する。

テムでは対応できなかった寒冷地区分でも一部のエリアに無線 LAN ルーターとインターネット環境があれば、PDH はおいては蓄電システムを利用できるようになった。これに当社の保守サーバーと接続され、故障の兆候が見られた場

よって系統電力の負荷低減や冬季の停電への備えに役立つ合などは蓄電システムの状態と動作状況の監視データからものと期待している。

速やかな原因特定と対応が受けられるため、安心して利用●安心の長期保証できる。

PDH 本体は製品設置完了日より15年間または初期実効容量11.9kWh（JEM1511による）の50％まで蓄電容量・POWER DEPOは住友電気工業㈱の登録商標です。

が低下した時点のいずれか早い方まで、長期間の稼働を保証している。また、蓄電池の容量についても、正常な使用〔エネルギーシステム事業開発部

06-6466-6974〕

自給自足型住宅用ハイブリッド蓄電システムPOWER DEPO H

136（2）