■外形図・切欠図：P726 〜 731 参照 ■価格表：P104、105 参照

通用口/非常口用電気錠
AUT、AUTA
機能切替型：通電時解錠/通電時施錠/通電時解錠アンチパニック機能付/
AUR、AURASERIES （）通電時施錠アンチパニック機能付/
この製品は指定建物錠です。
（非常開装置付は機能 2、4 型のみ指定建物錠です）錠の性能表示は P886 をご参照ください。
（注）非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

AUT
AUTA
AUR
AURA

写真は U9AUTEP 型

写真はU9AUT51ー 1 型（ST）

写真は U9AUTUー1 型（ST）

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。AUT、AUTA、AUR、AURA は同一ケースです。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
（PAT）■電気錠の動作 —AUT
（A）と AUR（A）
を、簡単に切り替えられます。

・AUT（A）（通電時解錠を選択）：停電時は施錠します。
（高いセキュリティが必要な扉）・AUR（A）（通電時施錠を選択）：停電時は解錠します。
（非常口・防災優先の扉）
例えば、施工中の電源のないときには、扉を閉めても自動施錠しないよ
うにAURの設定にし、竣工前にAUTの設定に戻す、というようなことが簡単に行えます。

■ アンチパニック機能付の有無も切替可能です。

アンチパニック機能付に設定すると、施錠していても内側からノブ（レバーハンドル）を回すだけで解錠でき、扉を開けることができます。
(注) ご発注の際には AUT、AUTA、AUR、AURAのいずれかをご指示ください。ご指示の機能に設定した状態で出荷いたします。

■固定ハンドル AU ＊ Z 型

AUシリーズ用丸座合わせの固定ハンドルもあります。

■簡単にシリンダーの交換が可能なインターチェンジャブルシリンダー（詳細は P90 参照）が装着できます。
・U9 シリンダーのみ装着可能です。

■専用のシートライナーもあります。

化粧シート（塩ビタックシート）を貼った扉に取り付ける際、丸座の取付穴周囲にシワが発生することがありますので、専用部品（シートライナー）を併用することをお奨めいたしま
す。取付参考図（P726)も併せてご参照ください。

AU.シートライナー■自動的に施錠します。

・AUT（A）（通電時解錠型）：非通電時に扉を閉めると、自動施錠します。
・AUR（A）（通電時施錠型）：通電時に扉を閉めると、自動施錠します。

■キーまたはサムターンで解錠できます。

キーまたはサムターンで解錠すると、一度扉を開閉するまで解錠を保持しますので、片手で解錠し、開扉ができます。

■電気錠の施解錠および扉の開閉の状態を電気的に確認できます。
（無電圧接点出力）■施錠時はノブ（レバーハンドル）は固定となります。
■ AMT（R）型と同じ切欠で取付可能です。また、ALT（R）型の切欠に対応可能な製品もご用意しています。
・ AMT（R）、ALT（R）型は 2010年 3 月廃止品です。

■開扉時にはデッドロッキングラッチが引っ込んだままになるので（フラットラッチ機構）扉を閉める時の力（ラッチング力）がなくなりました。扉が閉まると自動的にラッチが出ます。
■ワンタッチ非常開装置付のAUT（A）
EP、AUR（A）
EP 型もあります。

600

・AUT（R）とは切欠が異なりますのでご注意ください。
・非常解錠が行われた場合は、電気的に確認できます。
（無電圧接点出力）
・非常解錠後は閉扉自動施錠です。

（注1）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
（注2）電気錠〜電気錠操作盤（制御盤）
間の配線距離については、使用する電気錠操作盤（制御盤）のページにてご確認ください。

■仕様
バックセット（mm）

76・100ケース深さ（mm）

104・128

スペーシング（mm）

95

扉厚可能範囲（mm以上〜mm未満）

ノブ・ケースハンドル：33〜42・42〜50
50〜58・58〜66
レバーハンドル：
33〜35・35〜36・36〜38・38〜40・40〜42
42〜44・44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜60・60〜62
62〜64・64〜66（注）レバーハンドル仕様で扉厚が33〜36の場合は、丸座の下に製品に同梱されているライナー（t1.5）を敷いて取り付けてください。

■用途：マンション共用玄関／ビル通用口／非常口等 ■納期：標準納期品● /受注生産品●（P4 参照）■機能■電気仕様

アンチパニック機能なし

名●

装着可能シリンダー型式

外側内側

JLMA規格

U9
PR
LB
JN

AUT＊ー1
AUR＊ー1

U9
PR
LB
JN

C183ーE21（AUT）
AUT＊ー2空ノブ
空ノブ
AUR＊ー2 （施錠時固定） （施錠時固定） C183ーE11（AUR）

サムターン
シリンダーC103ーE21（AUT）
空ノブ
空ノブ
C103ーE11（AUR）（施錠時固定） （施錠時固定）

電圧
DC24V（±20％）

電流
0.3A（±20％）

マイクロスイッチ（扉開閉信号）

電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

電圧
DC24V

電流
2mA〜100mA

サムターン

リード線

長さ400mm（9Pコネクタ付）
AWGー24 UL1007耐熱ビニール電線

使用温度範囲

−10℃〜＋50℃（結露、氷結しないこと）

シリンダー

U9PR
LB
JN

外側

内

シリンダー
AUTA＊ー2空ノブ
AURA＊ー2 （施錠時固定）

側

ー空ノブ

プラグ側

JLMA規格MSW1

C103ーE21（AUTA）
C103ーE11（AURA）

MSW2
MSW3

● シリーズ名の次にある＊はノブ形状D・W・U・P・Q型、レバーハンドル形状50・

51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・472型（黄銅製を除く）、ケースハンドルC型を示します。納期等の詳細はノブ・レバーハ
ンドル装着可能一覧表（P598）
参照。
● 装着可能シリンダーに記載されている以外のシリンダーは、作動不良の原因となりますのでご使用いただけません。
● ダミーシリンダー付きもあります。セット手配時は型式の最後に『D』を付けてください。型式例：AUR＊ー2D型

AUSーE/AUT（R）ーE

AUT
AUTA
AUR
AURA

■内部回路SOL式

通電率1

有効チリ寸法6mm以内

ーシリンダー型

通電時間
連続マイクロスイッチ（施解錠信号）●

装着可能シリンダー

格ーC163ーE21（AUT）
AUT＊ー4空ノブ
空ノブ
AUR＊ー4 （施錠時固定） （施錠時固定） C163ーE11（AUR）

アンチパニック機能付

定シリンダー

C073ーE21（AUT）
AUT＊ー3空ノブ
空ノブ
AUR＊ー3 （施錠時固定） （施錠時固定） C073ーE11（AUR）

U9
PR
LB
JN称

ソレノイド（解錠動作）

コネクタ

青茶
橙白黄黒赤緑
灰リセプタクル側青茶橙白黄黒赤緑
灰●SOLーソレノイド（解錠/施錠動作）●MSW1ーマイクロスイッチ（扉開閉信号）●MSW2ーマイクロスイッチ（施解錠信号）●MSW3ーマイクロスイッチ（非常解錠信号）（本図は解錠、開扉時を示す）
破線はAUT（A）
EP、AUR（A）
EPの場合を示す。
（非常解操作時メイク）

非常開装置付電気錠

SERIES ■用途：非常口 ■納期：標準納期品● /受注生産品●（P4 参照）

機能 2DE、4E 型のみ指定建物錠です。錠の性能表示は P886 をご参照ください。
（注）非常開装置が付く側には防犯性能はありません。

■総合安全システムの端末機として非常解錠されたことを知らせる電気信号をとることができるAUSーEH型、AUT（R）ーEH型もあります。
（通電金具必要。なお、LBシリンダーは装着できません。
）
非常解錠が行われた場合は電気的に確認できます。
（無電圧接点出力）非常解錠信号出力は解錠操作ごとに出力され、施錠で復帰します。必要な場合は監視盤等で警報保持を行ってください。
■機能装着可能シリンダー
U9PR
LB
JN

写真は U9AUT51ー4E 型

非常時には鍵がなくてもプラスチックカバーを外し、緑色のツマミを回すだけで解錠できます。
■左右勝手がありますのでご注意ください。
（左右勝手の見方：P402 参照）■アンチパニック機能付

AUT（R）Aー2E型もあります。

■非常開以外の通常の動作は AU シリーズと同一です。
■通電金具は TEKー9CC をご使用ください。
■ AUTーE型は閉扉のたびに自動施錠しますが、非常開操作は何度でも行えます。AURーE、AUSーE型においても制御盤との組み合わせで自動施錠運用をしているときは同様の操作になります。

U9PR
LB
JN
U9PR
LB
JN
U9PR
LB
JN

U9PR
LB
JN
U9PR
LB
JN型

式

外側（内側） 内側（外側）JLMA規格AUS＊ー1E 非常開装置付
C111ーE31ーP2（AUS）
サムターン
シリンダー
C103ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー1E
レバーハンドル レバーハンドル C103ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー1Eノブ
ノブ
AUS＊ー2E 非常開装置付
C191ーE31ーP2（AUS）
なし
シリンダー
C183ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー2E
レバーハンドル レバーハンドル C183ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー2E
ノブ
ノブ
C191ーE31ーP2（AUS）
AUS＊ー2DE
シリンダー
非常開装置
C183ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー2DE
レバーハンドル レバーハンドル C183ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー2DEノブ
ノブ

AUS＊ー2EDE 非常開装置付
C191ーE31ーP2（AUS）
非常開装置
シリンダー
C183ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー2EDE
レバーハンドル レバーハンドル C183ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー2EDEノブノブ
AUS＊ー3DE
非常開装置
サムターン
C081ーE31ーP2（AUS）
AUT＊ー3DE
C073ーE21ーP2（AUT）
レバーハンドル レバーハンドル
C073ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー3DE
ノブ
ノブ
非常開装置付

AUS＊ー4E
C171ーE31ーP2（AUS）
シリンダー
シリンダー
C163ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー4E
レバーハンドル レバーハンドル C163ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー4E
ノブ
ノブ
非常開装置付非常開装置付

C171ーE31ーP2（AUS）
AUS＊ー4EE
シリンダー
シリンダー
C163ーE21ーP2（AUT）
AUT＊ー4EE
レバーハンドル レバーハンドル C163ーE11ーP2（AUR）
AUR＊ー4EE
ノブ
ノブ（注1）材質・仕上・納期等の仕様についてはAUS（T、R）
シリーズをご覧ください。
ただし、非常開装置付シリンダーの仕上はSTのみとなります。
（注2）AUSーE、AUT（R）
ーEの最小扉厚は34mm以上ですのでご注意願います。

601

■本文：P600、601 参照■価格表：P104、105 参照

AUT、AUR、AUTA、AURA■左右勝手共通

SERIES10

リード線9本
長さ150mm106(注2)2928φ38穴(注5)

40AUT
AUR
AUTA
AURA

コネクタ

リード線7本 長さ250mm(保護チューブ付)

4−5.5RL

2−M4×6皿小ねじ

1522.5(31)(注4)2−M4×12皿小ねじ

標準は24mm
DP型ストライク
2411.56

バックセット
ケース深さ28(3) (注4)
25

12.5

29(26)(注3)

102.5

5478(注4)(59)
25(注4)

3444

36

14194422240
220

140160103

109

9.59.595
15820(注1)●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）
未満

以上未満

以上未満

以上

片 開 き 扉 用両 開 き 扉 用（ 〜 ） 記号 L寸法 扉厚（ 〜 ） 記号扉厚（ 〜 ） 記号 L寸法 扉厚33〜3750〜5433〜42 DP
LQ182437〜42 CM
54〜5842〜50ERER
202842〜4658〜6250〜58
NSFT
223246〜50 DP
62〜6658〜66
FTG
2436

L寸法
26283032（注 1）ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
（注 2）電気錠の切欠には、通線とブッシュの余裕をみてください。
（10mm 程度）
（注 3）フロント幅 26mm は 6AUT、6AUR、6AUTA、6AURA 型です。
（注 4）（ ）内寸法は、MH、LH の切欠を示す。
（注 5）AUTA、AURA は、シリンダー 側のみφ 38 穴加工。
（注 6）スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。

レバーハンドル形状（注）AUT、AUR、AUTA、AURA シリーズのこの他のノブ、レバーハンドル形状は P725 をご参照ください。

75.514φ62φ24135φ62
φ21φ62
φ2161.5

14472 型レバー

125126φ62
φ21φ62
φ24126

61.5

61.560.5127432 型レバー
14431 型レバー
14430 型レバー
14414 型レバー

（注7）レバーハンドル仕様で扉厚が33〜36の場合は、丸座の下に製品に同梱 されているライナー（t1.5）を敷いて取り付けてください。

【化粧シートを貼った扉への取付参考図】

φ55

化粧シート

44

装着可能シリンダー

U9PRLB
JN726

t0.5型

シートライナー
（φ55）

扉加工式

ノブ・レバー形状

AUT
AUR
AUTA
AURAD 50 57 431
W 51 64 432
U 52 66 472
P 53 346
Q 55 414
C 56 430（注）シリンダーの扉厚による寸法図は P731 参照。

AU※Zの固定ハンドル座
切欠図

化粧シート
カット径（φ58）機

化粧シートを貼った扉に丸座を取り付ける際、取付穴周囲にシワが発生することがあります
ので、シートライナーの併用をお奨めいたします。
詳細は当社にお問い合わせください。

能 バックセット（mm）／ケース深さ（mm）スペーシング（mm）
12342−M4
タップ穴

φ30扉貫通穴

76 ／ 104
100 ／ 128

95

2−φ9
扉貫通穴
44

シートライナー（別売品）

44

扉厚（mm 以上〜 mm 未満）
ノブ・ケースハンドル：
33〜42・42〜50・50〜58・58〜66
レバーハンドル：33〜35・35〜36
36〜38・38〜40・40〜42・42〜44
44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜6060〜62・62〜64・64〜66

■本文：P600、601 参照■価格表：P104、105 参照

AUSEP■左右勝手共通

SERIES

φ34穴(非常開装置側)

リード線9本 長さ250mm(保護チューブ付)

コネクタ

リード線9本
長さ150mm(AWG−22)2810AUSEP

402−M4×12皿小ねじ

φ38穴

158

24−5.5R

45

78

3444

36

1419154422

240
220

160

9.5 9.5

140

103

109

2−φ8穴(非常開装置側)

95

2010036(注1)20106

1613(注2)

L1554

2.52−M4×6皿小ねじ
1022.5標準は24mm
DP型ストライク

2−M4×12皿小ねじ

28629(26)(注3)

26

ケース深さ11.525

2468

バックセットt212.540AUSEP 型
ワンタッチ非常開装置外形図
50

非常用押す（注 1）ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
（注 2）電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。
（10mm 程度）
（注 3）フロント幅 26mm は 6AUSEP 型です。
（注 4）スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には締め付けによる扉面のたわみ防止のため補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。
（注5）化粧シートを貼った扉への取付方法は P726 を参照ください。

65573944150

EMERGENCYPUSH●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

6057

AUSEP

ノブ・レバー形状
D 50 57 431
W 51 64 432
U 52 66 472
P 53 346
Q 55 414
C 56 430（注）シリンダーの扉厚による寸法図は P731 参照。

機能 バックセット（mm）／ケース深さ（mm）スペーシング（mm）
123476 ／ 170
100 ／ 194

95未満

式

以上

U9PR
LB
JN型

未満

以上

装着可能シリンダー以上

片 開 き 扉 用
両 開 き 扉 用（ 〜 ） 記号 L寸法 扉厚（ 〜 ） 記号扉厚（ 〜 ） 記号 L寸法 扉厚
33〜37
50〜54
33〜42 DP
L
Q
1824
37〜42 CM
54〜58
42〜50
ERER
20
28
42〜46
58〜62
50〜58
N
S
FT
22
32
46〜50 DP
62〜66
58〜66
FTG
24
36

50未満

39L寸法
26283032

扉厚（mm 以上〜 mm 未満）
ノブ・ケースハンドル：
33〜42・42〜50・50〜58・58〜66
レバーハンドル：33〜35・35〜36
36〜38・38〜40・40〜42・42〜44
44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜60
60〜62・62〜64・64〜66727■本文：P600、601 参照■価格表：P104、105 参照

AUT（A）EP、AUR（A）EP■左右勝手共通

SERIES

リード線 9本
長さ150mm(AWG−22)2−M4×12皿小ねじ

2810

コネクタ

40

AUTEP
AUREP
AUTAEPAURAEP

リード線9本長さ 250mm(保護チューブ付)

φ34穴(非常開装置側)

φ38穴

100
158

24−5.5R

45

7834443614191544

22

220

240

160

103

9.5 9.5140

109

2−φ8穴(非常開装置側)

95

2036(注1)

20106

1613(注2)

L

1554

2.5

2−M4×6皿小ねじ
1022.5標準は24mm
DP型ストライク

629(26)(注3)

2−M4×12皿小ねじ

2826

ケース深さ11.5252468

バックセットt212.540

AUTEP、AUREP、AUTAEP、AURAEP 型のワンタッチ非常開装置外形図
50

非常用押す

（注 1）ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
（注 2）電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください。
（10mm 程度）
（注 3）フロント幅 26mm は 6AUT（A）EP、6AUR（A）EP 型です。
（注 4）スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には締め付けによる扉面のたわみ防止のため補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。
（注 5）化粧シートを貼った扉への取付方法は P726 を参照ください。

65573944150

EMERGENCY
PUSH●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

603957

D 50 57 431
W 51 64 432
U 52 66 472
P 53 346
Q 55 414
C 56 430（注 1）AUTAEP、AURAEP は 2 型のみです。

728 （注 2）シリンダーの扉厚による寸法図は P731 参照。

機能 バックセット（mm）／ケース深さ（mm）スペーシング（mm）

1234（注 1）

76 ／ 170
100 ／ 194

95未満

AUTEP
AUREP
AUTAEPAURAEPノブ・レバー形状

以上

式未満

U9PR
LB
JN型

以上

以上

装着可能シリンダー未満

片 開 き 扉 用
両 開 き 扉 用（ 〜 ）記号 L寸法 扉厚（ 〜 ）記号扉厚（ 〜 ）記号 L寸法 扉厚33〜3750〜54
33〜42 DP
LQ
182437〜42 CM
54〜5842〜50ERER
20
28
42〜4658〜6250〜58NS
FT
2232
46〜50 DP62〜6658〜66
FTG
243650

L寸法26283032

扉厚（mm 以上〜 mm 未満）
ノブ・ケースハンドル：
33〜42・42〜50・50〜58・58〜66
レバーハンドル：33〜35・35〜36
36〜38・38〜40・40〜42・42〜44
44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜60
60〜62・62〜64・64〜66

■本文：P601 参照■価格表：P104、105 参照

AUSー E■左右勝手ありSERIES10φ42穴(非常開装置側)(注)木扉の場合はφ42穴のみ

12 12(注2)

AUSーE

158

44

4−5.5RL

15

54

2.522.5(25)(注4)

78(59)
(注4)
34

44

36

1419

12 1222220

240

160

140

9.5 9.52−φ7穴(非常開装置側)

95

4−R6(非常開装置側)

20103

109(注1)51106

4529402−M4×12皿小ねじ

リード線9本
長さ150mmコネクタ

28

リード線7本 長さ250mm(保護チューブ付)2−M4×6皿小ねじ

(31)
(注4)

10

標準は24mm
DP型ストライク

t212.524629(26)(注3)

11.5

2−M4×12皿小ねじ

28

バックセット
ケース深さ

非常開装置付シリンダーユニットの取付について●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

39（注7） 77（94）φ3013637 （注7）40（57）

97

戸先

44
バックセット

未満

R50以上

以上

7129°未満

片 開 き 扉 用
両 開 き 扉 用（ 〜 ） 記号 L寸法
扉厚（ 〜 ） 記号 L寸法 扉厚34〜3734〜42 DP
24L
1837〜42 CM
42〜50
ER
28
20
42〜4650〜58
FT32
N
2246〜50 DP
58〜66
G
36
2450〜54
Q
2654〜58ER
2858〜62S
3062〜66FT
32
非常開装置なしの場合のシリンダーおよびサムターン側の切欠

スチール扉へのカバートリツケイタ取付の必要スペース
スチール扉取付の場合、カバートリツケイタを回転させるため、扉面に下記のフラットスペースが必要です。

R10525（注 1） ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
（注 2） 電気錠の切欠には、通線とブッシュの余裕をみてください。
（10mm 程度）
（注 3） フロント幅26mm は6AUSーE型です。
（注 4）（ ）内寸法は、MH、LH の切欠を示す。
（注 5） スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。
（注 6） 本製品は鋼製扉の扉材の板厚寸法が t0.5mm 以上〜 t2.0mm 以下の対応となります。
（注 7） AUSーBE 型の場合、非常カバーが（ ）内寸法になります。
（注 8） AUSーEH 型の場合の電気仕様と内部回路は P413 を参照ください。
（注 9） 非常開装置付シリンダーの扉厚による寸法図はP414を参照ください。
（注 10）化粧シートを貼った扉への取付方法はP726を参照ください。

(注4)
(3)

φ 38穴

284650※青線はAUSーEH型の場合。AUSーEH型には、通電金具〜非常開ユニット間および電気錠間を結線するコネクタコードが同梱されます。

装着可能シリンダー

U9
PR
LB
JN型

式

AUS ※ーE

ノブ・レバー形状機

D 50 57 431
W 51 64 432
U 52 66 472
P 53 346
Q 55 414
C 56 430

1E
2E
2DE
2EDE
3DE
4E
4EE

能 バックセット（mm）／ケース深さ（mm）スペーシング（mm）
76 ／ 104
100 ／ 12895

扉厚（mm 以上〜 mm 未満）
ノブ・ケースハンドル：
34〜42・42〜50・50〜58・58〜66
レバーハンドル：34〜35・35〜36
36〜38・38〜40・40〜42・42〜44
44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜60
60〜62・62〜64・64〜66729

■本文：P601 参照■価格表：P104、105 参照

AUTーE、AURーE■左右勝手ありSERIES

リード線7本 長さ250mm コネクタ
(保護チューブ付)

リード線9本
長さ150mm

10AUT-E
AUR-E

12 12(注2)

44158

95

12 124−5.5R

L

1554

2.5(25)(注4)

78(59)
(注4)
34

44

36

14

192−φ7穴(非常開装置側)

22220

240

160

140

9.5 9.54−R6(非常開装置側)

20103

109(注1)

51106

45

2940

2−M4×12皿小ねじ

28

φ42穴(非常開装置側)(注)木扉の場合はφ42穴のみ

2−M4×6皿小ねじ(31)(注4)1022.52411.5(26)(注3)

2−M4×12皿小ねじ（注 1） ストライクの上側にマグネットがくるように、必要があれば付け替えてください。
（注 2） 電気錠の切欠には、通線とブッシュの余裕をみてください。
（10mm 程度）
（注 3） フロント幅 26mm は 6AUTーE、6AURーE 型です。
（注 4）（ ）内寸法は、MH、LH の切欠を示す。
（注 5） スチール扉およびアルミ扉の場合、丸座取付部には取付ネジ締め付けによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。補強材がないと扉面がたわみ、錠が正常に動作しないおそれがあります。
（注 6） 本製品は鋼製扉の扉材の板厚寸法が t0.5mm 以上 〜 t2.0mm 以下の対応となります。
（注 7） AUT(R)ーBE 型の場合、非常カバーが（ ）内寸法になります。
（注 8） AUTーEH 型の場合の電気仕様と内部回路は P413 を参照ください。
（注 9） 非常開装置付シリンダーの扉厚による寸法図はP414を参照ください。
（注 10）化粧シートを貼った扉への取付方法はP726を参照ください。

非常開装置付シリンダーユニットの取付について

39136

37 （注7）40（57）（注7） 77（94）
φ3097

戸先未満

以上未満

以上

44
バックセット非常開装置なしの場合のシリンダーおよびサムターン側の切欠φ 38穴

284650(注4)(3)

片 開 き 扉 用
両 開 き 扉 用（ 〜 ） 記号 L寸法
扉厚（ 〜 ） 記号 L寸法 扉厚34〜3734〜42 DP
24L
1837〜42 CM
42〜50ER
28
2042〜4650〜58
FT32
N
2246〜50 DP
58〜66
G362450〜54Q
2654〜58ER
2858〜62S
3062〜66
FT327129°R50ケース深さ●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

スチール扉へのカバートリツケイタ取付の必要スペース
スチール扉取付の場合、カバートリツケイタを回転させるため、扉面に下記のフラットスペースが必要です。

R105

28

バックセット2512.5629t2

標準は24mm
DP型ストライク※青線はAUT（R）
ーEH型の場合。AUT（R）
ーEH型には、通電金具〜非常開ユニット間および電気錠間を結線するコネクタコードが同梱されます。

装着可能シリンダー

U9
PR
LB
JN

730

型

式

AUT ※ーE
AUR ※ーE

ノブ・レバー形状機

D 50 57 431
W 51 64 432
U 52 66 472
P 53 346
Q 55 414
C 56 430

1E
2E
2DE
2EDE
3DE
4E
4EE

能 バックセット（mm）／ケース深さ（mm）スペーシング（mm）
76 ／ 104
100 ／ 12895

扉厚（mm 以上〜 mm 未満）
ノブ・ケースハンドル：
34〜42・42〜50・50〜58・58〜66
レバーハンドル：34〜35・35〜36
36〜38・38〜40・40〜42・42〜44
44〜46・46〜48・48〜50・50〜52
52〜54・54〜56・56〜58・58〜60
60〜62・62〜64・64〜66

AUSERIES

シリンダーの扉厚による寸法図

U9 シリンダー、PR シリンダー
LB シリンダー、JN シリンダー

AU
28.5

φ 30

φ44（LB：φ48）

扉厚以上〜33mm

シリンダー
寸法図

A未満

42mm

U9PR
LB
JN

扉
B

厚
35C

14.516.5A
BC
18.5 40.5 75.5
22.5 42 77
26.5 49 84
18.5 39.5 74.5

28.5

φ 30φ 44

扉厚以上〜42mm

A未満

50mm

U9PR
LBJN

扉B

厚39C

14.516.5ABC
14.5 40.5 79.5
18 42 8122.5 49 88
14.5 39.5 78.5

28.5

φ 30

φ 44

扉厚以上〜50mm

A未満

58mm

U9PR
LBJN

扉
B

厚39C10.516.5A
BC
10.5 40.5 79.5
14 42 81
18 49 88
10.5 39.5 78.5

28.5

φ 30

φ 44

扉厚以上〜58mm

A未満

66mm

U9PR
LB
JN

A
610146

扉
BC

厚39616.5

BC
40.5 79.5
42 81
49 88
39.5 78.5731