この組込要領書（取扱説明書）を必ずお読みください。

注意2005876H03802●衝撃を与えない●製品に異常な振動が発生した場合は使用しない●1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしない

火災の原因

薄形有圧換気扇（機器組込用）

禁止

感電や火災の原因

浴室取付禁止

3相
3相
3相
3相
3相
3相
3相

200/200/220V
200/200/220V
200/200/220V
200/200/220V
200/200/220V
200/200/220V
200/200/220V

50/60/60Hz
50/60/60Hz
50/60/60Hz
50/60/60Hz
50/60/60Hz
50/60/60Hz
50/60/60Hz

屋内形
屋内形
屋内形
屋内形
屋内形
屋内形
屋内形

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

誤った取扱いをしたとき に、軽 傷 ま た は 家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

分解禁止ぬれ手禁止

アース確認

水ぬれ禁止

浴室取付禁止振動による部品の破損、落下によるけがの原因

2. 組込み前のお願い■製品が容易にメンテナンスができる機器構造とし、また製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設計の配慮をしてください。
■組込場所が悪いと故障の原因となります。次のような場所には組込まないでください。
●使用可能な温度範囲（－50℃～＋30℃）を超える場所●結氷するおそれのある場所●塩害、温泉害の発生している場所●有機溶剤を使用している場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●ほこりや油煙が多い場所●製品の前後に障害物のある場所●極端に静圧が高い場所●極端に霜がつく場所●常温で相対湿度 90％を超える場所 ●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●酸・アルカリや、腐食性物質・腐食性ガスの濃度が高い場所●指定されている取付方向以外では使用しないでください。
●EF-25UTB，EF-30UTB●EF-35UTB，EF-35UTB-P ………軸水平・軸垂直●EF-40UTB，EF-40UTB-P●EF-50UTB ……………………………軸水平・軸垂直（羽根上）●吸込み側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所では使用しないでください。
●組込みは振動のない強固な場所に確実に行ってください。組込場所が弱いと共振を起こし、ボールベアリング破損および羽根破損などの事故の発生する危険があります。また、異常な騒音および振動が発生するおそれがありますので、弱い場所は補強などを確実に行ってください。
●組込み、運搬作業の際、羽根を変形させないでください。
●組込みは落下、転倒、羽根接触の危険がないよう特に材質、強度に十分注意してください。
●定格周波数を超えて運転することはできません。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。
指示に従う

露出して使用するとけがの原因

接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因

1. 安全のために必ず守ること
接触禁止●この製品は組込用以外には使用しない●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う 絶対に「手より接続」はしない 又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any othercountry. No servicing is available outside of Japan.

禁止●羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

端面などでけがの原因●羽根に氷や霜が付いたときは、必ず溶かしてから運転する

指示に従う

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。

注意●開梱・組込み・保守点検およびお手入
れの際は手袋を着用する

振動による部品の破損、落下によるけがの原因

機器メーカー様の取付・取扱説明書へ本組込要領書（取扱説明書）の内容を必要に応じ記載し、使用者への徹底をお願いします。
また、機器メーカー様の機器組込状態における不適および使用者への取付け・取扱い等の警告・注意などの不足による損害の責任は、弊社では負わないものとします。
なお、お読みになった後は、この説明書および添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」を必ず保管してください。

警告●製品の組込工事は振動のない強固な場所に確実に行う
落下によりけがの原因

組込工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に組込んでください。
組込工事は専門の機器メーカー様が実施してください。
■この製品は 3 相 200/200/220V（50/60/60Hz）製品です。
電源を確認して組込工事を行ってください。
■この製品は排気用です。羽根の付け替えおよび結線の変更はできません。
■機器組込み専用です。このまま露出した状態では使用できません。
■機器メーカー様の機器組込状態、使用条件で問題ないことを確認の上、使用してください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

部品の破損・落下によるけがの原因●浴室など湿気の多い場所（湿度 90% を超える）には取付けない

名

EF-25UTB
EF-30UTB
EF-35UTB
EF-35UTB-P
EF-40UTB
EF-40UTB-P
EF-50UTB

感電や火災の原因

製品・部品の落下によるけがの原因

組込要領書（取扱説明書）
形●直接炎があたる場所には取付けない

3. 各部のなまえと外形寸法図
風方向

Ｃ

回転方向

D5°

4×φＪ取付穴

454°

E

モータ

φＢ
φＦ

警告
●定格電圧･定格周波数以外では、使用しない
火災・感電の原因

禁止●電圧調整による回転制御はしない
火災・感電の原因●運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れない
接触禁止

羽根

●塩素消毒しているプール、酸・アルカリ ●爆発性の粉じんやガスの発生する場所まや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所にたは発生するおそれのある場所には取付取付けない
けない
腐食して落下しけがの原因

けがの原因

ＨＧ爆発や火災の原因●換気および送風用途以外には使用しない
火災・感電・けがの原因※形状は機種により異なります●電源が入ったままで運転が停止している
とき、異常時（こげ臭いなど）
・停電時は、製品には絶対にふれない

形 名
EF-25UTB
EF-30UTB
EF-35UTB
EF-35UTB-P
EF-40UTB
EF-40UTB-P
EF-50UTB

突然運転し始めてけがや感電の原因●どんな場合でも改造はしない。分解修理は修理技術者以外の人は行わない
分解禁止

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください●雨や水のかかる場所には取付けない（屋内形のもの）
水ぬれ禁止

ショート・感電の原因

Ｃ
28.5
2831.5
31.5
35
35
46

Ｄ
16.5
1619.5
19.5
22.5
22.5
29Ｆ
82.5
98.5
98.5
98.5
111
111
130.5

Ｇ
132
138.5
137.5
161185.5
198219Ｈ115
121.5
120.5
130.5
167.5
167.5
203.5

単位（㎜）

Ｊ
7.5
7.5
7.5
7.5
121212Ｋ
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.25

取付ネジ類

EF-25UTB
EF-30UTB
EF-35UTB
EF-35UTB-P

M6 ボルト
M6 ナット
M6 平座金M6 ばね座金

各4個

EF-40UTB
EF-40UTB-P
EF-50UTB

M10 ボルト
M10 ナットM10 平座金M10 ばね座金

各4個

ユニットクーラー等への組込例

モータ焼損の原因

ユニットクーラーへの組込みは、製品の羽根に氷がつき、アンバランスによって振動が発生しても落下しないよう強固な組込みを行ってください。

指示に従う ●振動が大きい、羽根が回らないなど ●配線の接続、カシメ、固定、絶縁・防水処理の異常時には、使用を中止するは確実に行う。絶対に手より接続はしない

ナット

火災や感電の原因●ユニットクーラーの製品取付面が弱いと大きく振動し、製品のみならず、ユニットクーラーも破損する場合があります。
十分な強度を持たせてください。

ばね座金●アースおよび漏電ブレーカを確実に取付ける
アース確認

Ｅ25252525252532

有効長１ｍ

形名

●組込み、運搬作業の際、羽根を変形させないよう十分注意してください（羽根が変形しますとバランスがくるい、振動などの原因となります）。
●組込みに必要なボルト・ナット・平座金・ばね座金を右表を参照して用意してください。

●お手入れや保守点検の際は必ず分電 ●製品 1 台ごとにモータブレーカまたは電磁開盤のブレーカを切ってから行う。ま
閉器（電磁接触器＋サーマルリレー）の過負た、ぬれた手で操作をしない
荷保護装置 1 個を取付ける

落下・焼損の原因

Ｂ
375
436
486
486
537537670

組込み前の準備

ショート・感電・火災の原因

感電やけがの原因

感電やけがの原因

Ａ
258
300
350350400400500

電源コード
ビーメックスリード線 ３芯×Ｋ㎟〔 ※EF-50UTB は２種クロロプレンキャブタイヤケーブル〕

4. 組込方法●製品を水や消毒液につけたり、水や消毒液をかけたりしない●ぬれた手で操作をしない
ぬれ手禁止

φＡ

平座金

故障や漏電のときに感電の原因

1

製品

ユニットクーラー5. 電気工事

1 年に 1 回程度
異警告

注意

電源（3 相 200V）
モータブレーカ（お客様手配）電磁開閉器（お客様手配）スイッチ（お客様手配）■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
■ほこりの多い場所で使用している場合は 3 か月に 1 度を目安に、モータ下側のドレンプラグまたはドレンキャップをはずしてドレンを抜き、元通りドレンプラグまたはドレンキャップを取付ける。

全体の清掃■油・粉塵などの可燃性の汚れが製品に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（約 1 年を目安）に清掃してください。

ボルト・ナットの緩みの点検製品および製品取付用のナット・ボルトの緩みの点検を行ってください。

■組込工事終了後、運転開始初期は緩む可能性がありますので 1 週間後および 1 か月後を目安に点検してください。その後は年 2～3 回を目安に点検してください。

9. 修理を依頼する前に長い間ご使用の製品は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。
下記のような現象が見られる場合、機器メーカー様で点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店に点検修理をご依頼ください。修理については販売店にご相談く
ださい。
現

羽根モータ

●製品についた氷に羽根があたっていませんか（霜取り条件を見直す・羽根が変形しているときは羽根を交換する）

焦げ臭いにおいが ●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●周囲温度が 30℃以下ですか（温度を測定する）
する●異常に湿度が高い場所で使用していませんか（取付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）

10. アフターサービス

電源の入・切は組込まれている機器によって行ってください。
●霜や氷が発生する可能性がある場所では必ず霜取り（デフロスト）を行ってください。
●霜・氷が付着しますと製品が振動し、ボルトが緩んだり、製品のボールベアリングや羽根が破損することがあります。
●羽根可動範囲に結氷がある状態で運転しないでください。衝突により羽根が破損することがあります。
●製品に付いた霜や氷をたたいたり、製品に無理な力を加えて取ることは絶対にしないでください。

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間
当社はこのソーワテクニカ薄形有圧換気扇（機器組込用）の補修用性能部品を製造打ち切り後 9 年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

11. 仕

温度過昇防止装置についてＡ
ベルマウス（羽根径）＋5B

8. 点検・お手入れ
警告●お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う。また、ぬれた手で操作しない
感電やけがの原因

注意

形●保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する
端面などでけがの原因

処●製品および製品取付用ナット・ボル
トがさびていませんか●羽根取付用のナットがさびていませんか●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 /落下によるけがのおそれがあります）

ガタつき●製品を取付けたナットが緩んでいませんか●羽根やモータは確実に留められていますか●ガタつきがないようにナットを締め付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

傷●モータの外観が変色していませんか●電源コードにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●モータ交換をしてください●電源コードまたはモータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

ほ こ り●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●清掃してください

EF-35UTB
EF-35UTB-P
EF-40UTB
EF-40UTB-P
EF-50UTB

製造販売元

株式会社

2C

風方向

周波数 風 量騒 音
（Hz）（m3/min） （dB）

EF-30UTB

置び名

EF-25UTB

3 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。
目様

下表の値は下図のベルマウスを取付けた時の値です。

〈処置〉……電源を切り原因を取り除いて、モータが冷えてから再運転し正常に動作することを確認してからご使用してください。電源を切らずに通電したまま放置しますとサーマル
プロテクターが動作を繰り返し、接点部の接触不良や接点溶着につながるおそれがあります。この場合は、モータ交換が必要となります。電源を切り専門の工事店へモータ交換を依頼してください。

損

置●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）

モータに過負荷保護装置として、自動復帰形サーマルプロテクターが内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。

さ処●軸受部から音がしていませんか（ボールベアリングを交換する）

7. 使用方法

項と停止と回転を繰り ●自己復帰形サーマルプロテクターが動作していませんか（ブレーカを切って原因を取り除き、モータが冷えてから再運転する）
返す
運転中に異常音や ●羽根の締め付けが緩んでいませんか（締め付け直す）●製品が確実に取付けられていますか（取付け直す）
振動がする

7．フリンジャーがモータ外枠に接触していると異常音の発生の恐れがありますので 0.5 ～ 1.0 ㎜すき間を開けてください。
なお、羽根を着脱する場合、フリンジャーが動く恐れがありますのですき間の確認をしてください（右図参照）。

検検●モータの軸が凍りついていませんか（霜取り条件を見直す）

6．欠相になっていませんか。

点点●羽根が氷に引掛かっていませんか（霜取り条件を見直す）

フリンジャー

5．回転方向が逆ではありませんか（回転方向が逆の場合は 3 本の電源線のうち 2 本を入れ替えてください）。

●運転中は危険ですから製品に指や物を入れない
けがの原因●ぬれた手で操作しない
感電やけがの原因●振動が大きい、羽根が回らないな
どの異常時には、使用を中止する
落下・焼損の原因

象

通電しても回転し ●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）
ない●ブレーカが切れていませんか（入にする）

すき間：
0.5～1.0 ㎜

4．異常な振動や騒音がありませんか。

警告●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。また、スチーム洗浄はしないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

お願い

組込み、電気工事終了後、必ず試運転を行い正常に運転できることを確認する。

3．正しくアース工事がしてありますか。

●製品についた霜や氷はたたいたり、製品に無理な力を加えて取ることは絶対にしないでください。

お願い

6. 試運転2．電源コードに傷・いたみはありませんか。また、固定は確実にされていますか（羽根と接触の危険がないこと）。

●電源コードにヒビ割れ等がある場合には、電源コードまたはモータの交換をしてください

羽根などの清掃結線例を参照して結線します。
●モータ焼損および、配線回路保護のため製品 1 台ごとにモータブレーカなどの保護機器を使用する（モータブレーカ等の選定にあたっては仕様の欄の最大負荷電流の 1.2 倍～1.5 倍程度を目安にしてください）。

1．モータ・羽根が確実に取付けられていますか。

●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください

約 3 か月に 1 度を目安に清掃する。

●電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する（故障、漏電時の感電防止）。
●アース工事を行う際、アース線の端部には丸型端子を使用してください。丸型端子は、材質が銅または黄銅でスズメッキ品等、さびに強い品物を使用してください。その他の場合、水の浸入によりさびが発生するおそれがあります。さびが発生した場合は交換してください。
●モータ焼損および、配線回路保護のため製品 1 台ごとにモータ用過負荷保護装置を使用してください。
●電源コードは取付枠や天井に沿わせて配線してください。衝撃が加わり損傷すると漏電の原因になります。

FAN●ボールベアリングの寿命は約 1 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえ交換が必要です

び

電源コード

●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う 絶対に「手より接続」
はしない 又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因

■結線例

音

羽根径

●定格電圧・定格周波数以外では使用しない
火災・感電の原因●アースを確実に取付ける
故障や漏電のときに感電の原因

常さ

電 流（A）

単位（㎜）形 名
EF-25UTB
EF-30UTB
EF-35UTB（-P）
EF-40UTB（-P）
EF-50UTB
消費電力
（W）

Ａ
40
40
50
6075

Ｂ
R10R10R10R15R20起動電流 使用限界 最大負荷 質 量（A） 静圧（Pa） 電流（A） （㎏）

50

18

38.5

0.21

400.58

全閉0.27

60

20

41.5

0.20/0.21

45/500.59

全閉0.305027.5430.33541.0

全閉0.436032

460.29/0.31

66/71

1.0

全閉0.485040470.63882.3

全閉

0.81

60

46

51

0.52/0.56

105/114

2.4

全閉

0.89

50

41.5

48

0.79

122

3.8

全閉

1.08

60

4952

0.68/0.74

147/161

3.8

全閉

1.20

50

56.5

53.5

1.1

137

4.8

全閉

1.50

60

66

57.5

0.91/0.99

179/190

4.9

全閉

1.68

50

60

54.5

1.1

172

5.9

全閉

1.70

60

68

58.5

1.0/1.1

234/248

5.9

147

1.80

50

93

58

1.8

296

16.0

全閉

3.24

60

110

61.5

1.7/1.8

432/448

16.5

225

2.88

ソーワテクニカ〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302

ＣR20
R25R30R35R50

3.0
3.9
4.8
5.3
8.0
8.1
15.3

技術指導元

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。