この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

お客さまへ

お客さまへ

工事店さまへ注意2005875HC0402

PF-H25ASA （単相 100V）
PF-H25ATA （3 相 200V）

指示に従う

取扱説明書（据付工事説明書付）
お客さまへ●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
●添付別紙の「修理窓口 · ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●お客さまご自身での工事は故障や事故の原因になります。
●お客さまご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。

据付工事終了後は、必ずお客さまにこの説明書をお渡しください。

●ダクトなどに接続しないでください。

水ぬれ禁止

浴室取付禁止

定格電圧・定格周波数以外では使用しない
火災・感電の原因

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください

禁止

電源が入ったままで運転が停止しているとき、異常時（こげ臭いなど）・
停電時は、製品には絶対にふれない
水ぬれ禁止

ぬれた手で操作をしない

ショート・感電の原因

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または、金属板張りの木造の造営物に据付ける場合、ボルトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう据付ける

感電やけがの原因

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
指示に従う

振動が大きい、羽根が回らないなど異常時には、使用を中止する〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
漏電したとき、火災の原因

漏電ブレーカを確実に取付ける

186

注意●化粧ボード、壁材等の石こうボードへの据付け
および木枠等への木ネジでの据付けは行わない●平座金・ばね座金は、本体の据付け要領に従って必ず使用して据付ける●本体の据付けは振動のない強固な場所に軸水平状態で据付ける●据付面は歪みのない同一平面内にて据付ける●吸込側は 250 ㎜以上の空間を必ず設けて据付けること 送風性能が十分発揮されません●安全のため据付けは 2 人以上で行う●開梱・据付の際は手袋を着用する けがの原因

本体の転倒や落下によりけがや製品の故障の原因

アース確認

アース工事は必ず有資格者である電気工事士
が電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
故障や漏電のときに感電の原因

注意

製品に異常な振動が発生した場
合は使用しない
製品･部品の落下によりけがの原因

してはいけない据付けかた

部品の破損・落下によりけがの原因

浴室取付禁止台風時、強風時には使用しない製品･部品の落下によりけがの原因

壁本体
壁取付けはできません。

本体

感電や火災の原因

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う

平座金

指示に従う

端面などでけがの原因

部品の取付けは確実に行う
落下によるけがの原因

パイプ

つり下げの場合
U ボルト

転倒防止ひも（お客さま手配）
ナット
ばね座金

開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する

落下によりけがの原因

金属チェーン等によるチェーンつり下げ据付けはできません。

上据付けの場合

落下によりけがの原因

製品にぶらさがらない

お願い●Ｕボルト・ワイヤークリップ・平座金・ばね座
金はお客さま手配です
寸法を確認の上手配してください。
さび・腐食のおそれがありますので、溶融亜鉛メッキ品・SUS 品のご使用をお勧めします。

天 井

火災の原因

浴室など湿気の多い場所（相対湿度 90% を超える）には据付けない

衝撃を与えない

金属チェーン等

本体

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない禁止

落下等によりけがの原因

本体の据付け感電やけがの原因

落下・焼損の原因

絶縁劣化による感電･火災の原因●必ず電源コードが下側になるように据付ける（ステッカー「上」表示に従って据付ける） 故障の原因●本体取付用穴を 4 か所以上使用して確実に据付けること 固定なしでの使用はできません

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う

指示に従う

警告

モータ焼損の原因

漏電・感電や災害の原因

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る

工事店さまへ

●指定以外の据付姿勢で据付けをしない●雨・水のあたる場所には据付けない

製品 1 台ごと過負荷保護装置 1 個を取付ける

据付けは専門業者に依頼する単位（㎜）4. 据付方法

漏電のときに感電の原因

落下・焼損の原因

ステッカー

前ガード

腐食して落下しけがの原因

雨・水のあたる場所には据付けない取付脚

ビニルキャブタイヤケーブル 0.75 ㎜ 2 有効長 1m※PF-H25ATA の場合：4 芯、電源（アカ・シロ・クロ）、アース（ミドリ）※PF-H25ASA の場合：3 芯、電源（シロ・クロ）、アース（ミドリ）

電圧調整による回転制御はしない
塩素消毒しているプール、酸･アルカリや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けない

けがの原因

感電や火災の原因

角度調整ナット

爆発や火災の原因

モータ焼損の原因

据付姿勢

285167 118

後ガード
キャップナット

火災・感電・けがの原因

運転中は危険ですから、製品のなかに指や物を入れない

禁止

430

送風用途以外では使用しない

どんな場合でも改造はしない分解修理は修理技術者以外の人は行わない

1 日 50 回以上のひんぱんな起動･停止を伴う使用はしない

100

アース
確認

上

422

ぬれ手禁止

21.4
63.8

分解禁止

風方向

8.2

警告

ショート・感電・火災の原因

注意

取付穴（4 か所）

工事店さまへ製品を水や消毒液につけたり、水や消毒液をかけたりしない指示に従う

385
250

工事店さまへ

指示に従う

工事店さまへ

回転方向

お客さまへ

接触禁止

警告

感電やけがの原因

3. 各部のなまえと外形寸法図

禁止

お客さまへ

ぬれ手禁止

●ハウス内の土壌消毒や太陽熱消毒など室内が高温になる場合は製品を必ず取りはずしてください。

221236

誤った取扱いをしたときに、 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく 軽傷または家屋・家財など可能性のあるものの物的損害に結びつくもの

工事店さまへ●氷結するおそれのある場所●使用可能な温度範囲（－10℃～＋40℃）を超える場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●製品の前後に障害物のある場所●雨または風にさらされる場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●常温で相対湿度 90％を超える場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさびが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じて交換を行ってください）●海抜 1000m 以上の場所●多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生・滞留する場所

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

注意

突然運転し始めてけがや感電の原因

部品の破損･落下によるけがの原因●指定している取付方法以外では使用しないでください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

接触禁止

積雪、落雪の可能性がある場所には据付けない■製品が容易にメンテナンスができる場所に据付け、また製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場所には必ずフェールセーフ設計の配慮をしてください。
■次のような場所には据付けないでください（故障の原因になります）。

■この製品は屋内仕様です。直接雨がかかる場所には据付けないでください。
■この製品には単相 100V と 3 相 200V 製品があります。電源を確認して据付工事を行ってください。
■モータ過負荷保護装置として、温度ヒューズが内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。再運転の場合の処置方法については、「9. 修理を依頼する前に」をご確認ください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

接続不良や誤った電気工事は感電、火災の原因

2. 据付け前のお願い

工事店さまへ

1. 安全のために必ず守ること

指示に従う

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する
端面などでけがの原因

据付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
据付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

分解禁止

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、
JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

振動による部品の破損、落下によるけがの原因

形 名

水ぬれ禁止

注意

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

ストレートパワーファン

警告

工事店さまへパイプ
U ボルト

U ボルト
電源ケーブル（下側）

パイプ

パイプ
平座金
ばね座金ナット注意

本体●転倒防止のため、ひもやチェーンを 1 か所以上張る
転倒によるけがの原因

U ボルト

電源ケーブル（下側）

4. 据付方法

つづき工事店さまへ

角度調整のしかた

羽根などの清掃

本体角度は据付面に対して俯角 60°～仰角 60°までの無段階の調整が可能です。

注意■油・粉じんなどの可燃性の汚れが製品に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（1 年目安）に清掃してください。

故障の原因●俯角 60°～仰角 60°の範囲であっても製品の前後に遮へい物がある場所では使用しない■農薬・肥料・消毒液を製品にかけないでください（製品の寿命を著しく短くします）。
■古くなった製品は買い換えてください。

故障の原因●角度調整の際には、中央の角度調整ナット、キャップナットをはずさない

1．本体取付け後、角度を調節する場合は、中央の角度調整ナット（2 か所）を緩める。
※キャップナットは緩めないでください。
2．お好みの角度に調整後、ゆるみなどが発生しないよ
うに確実に中央の角度調整ナットを締め付ける。
締付トルク：2.6～3.0N･m

緩めない（キャップナット）
ナットを緩める（角度調整ナット）

保管のしかた

ナットを締める（角度調整ナット）

警告

工事店さまへ注意●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

故障や漏電のときに感電の原因

必ず電源を切り、製品への水やほこりの侵入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

9. 修理を依頼する前に

5. 電気工事
火災・感電の原因

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）

お願い

落下によるけがの原因●アース工事を必ず行う■前ガード・後ガードは、掃除機でほこりを吸い取ってください。
■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

全体の清掃●俯角 60°～仰角 60°以外での角度で使用しない●定格電圧・定格周波数以外では使用しない

約 2 か月に 1 度を目安に清掃する。

接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因●電源は単相 100V と 3 相 200V の製品があります。電源の間違いがないか確認して接続する。
間違った電源で運転するとモータが焼損します。
●必ず電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行う。
●漏電ブレーカを必ず設置する。

お客さまへ

下記のような現象が見られる場合、お客さまで点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。
費用については販売店・工事店にご相談ください。
現象

点検と処

点検実施者

置工事店さま お客さま

●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）◯（ブレーカを切って原因を取り除き、モータを交換してから再運転する）◯通電しても回転し ●ブレーカが切れていませんか（入にする）
ない●温度ヒューズ（注）が動作していませんか◯◯◯●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）

運転中に異常音や ●本体が確実に据付けられていますか（据付け直す）
振動がする●軸受の音がしていませんか（ボールベアリングを交換する）◯◯●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）◯◯●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●モータの過負荷保護のためモータブレーカまたは電磁開閉器（電磁接触器＋サーマルリレー）の過負荷保護装置を使用する。過負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに取付ける。過負荷保護装置の選定
は仕様の欄の電流の 1.2～1.5 倍程度を目安にしてください。
絶縁体 導体●電源ケーブルに市販の電源プラグを取り付ける際は引掛形差込 電源電線シース部プラグを使用ください。また、電源プラグはがたつきのないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。
防水処理を●細霧を使用する場合は、電源電線シース部を含む電源電線結線電源電線シース部まで行う部分に防水処理を行ってください。

6. 試運転工事店さまへ

■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。
据付工事終了後、次のことを確認します。
1．製品は確実に据付けてありますか。
2．電源ケーブルに傷・いたみはありませんか。
3．正しくアース工事がしてありますか。
4．電源電圧は正しいですか。

ブレーカを「入」にして試運転を行う
5．異常な振動や騒音はありませんか。
（異常がある場合は運転を停止し、電気工事内容を確認してください）
6．3 相製品の場合、回転方向が逆ではありませんか。
（回転方向を修正する場合は、3 本の電源のうち2 本を入れ換える）

7. 使用方法お客さまへ運転する……

ブレーカを「入」にする

停止する……

警告

いは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作して回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。再運転の場合は以下を実施してください。
〈処置〉ヒューズが溶断し通電不能となり再運転できません。電源を切り、専門の工事店へモータ交換を依頼してください。

10. アフタ－サービス
補修用性能部品の保有期間

当社はこの ソーワテクニカ ストレートパワーファンの補修用性能部品を製造打切後 9 年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

11. 仕名お客さまへ
工事店さまへ■長い間ご使用の製品は、使用上支障がなくても安全のための診断をお願いします。

警告様電 源（V）

PF-H25ASA

単相 100

PF-H25ATA

3 相 200

感電やけがの原因

8. 点検・お手入れ

お客さまへ

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

形●ぬれた手で操作をしない◯（据付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）（注）モータに過負荷保護装置として、温度ヒューズが内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、ある●運転中は危険ですから製品の中に指や物を入れない
けがの原因

ブレーカを「切」にする

焦げ臭いにおいが ●周囲温度が 40℃以下ですか（温度を測定する）
する●異常に湿度が高い場所で使用していませんか

お客さまへ
工事店さまへ風 量
質 量
騒 音（dB） （m3/min） （㎏）

周波数（Hz）

電 流（A）

起動電流（A）

500.340.82

41.532600.410.79

44.536500.210.58

41.532600.200.5544.5365.5※仕様値は、変更になる場合があります。
風速値は JIS C 9601 測定法による値です。
騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

注意●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る●保守点検の際は手袋を着用する 端面などでけがの原因●お手入れの際は電源電線の結線部分に水がかかることがないよう行ってください 感電、火災、製品故障の原因

感電やけがの原因

1 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。
点検項

目処

置び

●製品および製品据付用ナット・ボルトがさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんか●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

ガタツキ●製品を据付けたナット・ボルトなどが確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められています
か●ガタつきがないようにナット・ボルトなどを確実に取付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）●モータの外観が変色していませんか●電源ケーブルにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか●清掃してください

さ損

傷

ほ こ り

1 年に 1 回程度

製造販売元

異 常 音
さび
ケーブル

〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302●ボールベアリングの寿命は約 1 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえ交換が必要です●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください●ケーブルにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてください株式会社

ソーワテクニカ

技術指導元

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。