【集合住宅向け太陽光発電システム等】設置場所見取図の作成について②

作成例＜記載内容＞※青字は必ず記載、黒字は該当工事がある場合に記載①図面基本情報
1 階電気室⑤④・集合住宅の名称、図面名称（設置場所見取図）、作成者、作成日を記載してくだ

ハイブリッドパワコン
蓄電池システムさい。
※縮尺が不明な場合は「―」と記載してください。
②太陽光発電システム等設置場所の施設
・施設全体の敷地形状がわかるように図示してください。

③③太陽電池モジュール

太陽電池モジュール・太陽電池モジュールの設置位置をカラーで図示してください。
④蓄電池システム・蓄電池の設置位置をカラーで図示してください。

建物⑤パワーコンディショナー
・パワーコンディショナーの設置位置をカラーで図示してください。

＜作成上の留意点＞○○マンション

・A3 サイズのカラーで記載してください。

屋上（３階建て）・図面は手書き可です。
・市販の地図等を活用し作成しても構いません。

出入口

国道▲▲号線

建物

建物

①

設置場所

○○マンション

作成者

株式会社○○電気工事

鈴木

図面名称

設置場所見取図

縮尺－作成日

令和６年 8 月 1 日

【集合住宅向け太陽光発電システム等】電気系統図の作成について＜記載内容＞※青字は必ず記載、黒字は該当工事がある場合に記載

作成例

太陽光パネル
AAAA○○-123H ○○kw × 40 枚③②○○kW

ハイブリッドパワコン

蓄電池

ABCD-H12L1BBBB○○-456L①図面基本情報
・設置場所の名称、図面名称（電気系統図）、作成者、作成日を記載してくださCV8-3Cい。
②電気系統

責任分界点

PV ケーブル

1Φ3W 100/200V○○○○・太陽電池モジュールから V2H 及び蓄電池までの電気系統を記載してくださ

通信ケーブルIV5.5い。

⑧IV5.5CT ケーブル

Ed○○○○

既存盤③責任分界点・電力会社との責任分界点を示してください。

CT ケーブル

Ed○○○○

専有部へ

CV8-3C○○○○④構内電気系統との連系点
・助成対象設備が構内電気系統と接続する連系点を記載し、その接続先が共用部と専有部どちらであるかが明確にわかるように示してください。

WH⑤ブレーカーの仕様
CV8-3C・太陽光発電システム等設置工事に伴う全てのブレーカーについて、仕様（例CT

ELB 2P2E）、容量（例 30AF/30AT）を記載してください。

MCCB 3P2E

連系点CV8-3C
IV22Ec※交換の場合は、交換前後の仕様、容量を確認できるように記載してください。

既設分電盤（共用部）○○AF/○○AT（例 交換前:ELB 2P2E 30AF/30AT④⑥

交換後:ELB 2P2E 50AF/40AT）⑥電源線（幹線含む）
・太陽光発電システム等設置工事に伴う全ての電源線の仕様を記載してくださ

ELCB 3P2E ○○AF/○○ATい。

自動切替開閉器盤※ケーブルの 1 本をアースに使用する場合はその旨を記載してください。

CV3.5-3C

メーカー名：○○○○⑦接地

型式：○○○○

・充電設備設置工事に伴う全ての接地種別、接地線の仕様を記載してください。

CT⑧通信線
・助成対象設備で使用する通信線がある場合は通信線の仕様を記載してくださ

MCCB
MCCB 3P2E

CT

2P2E ○○A

ELCB 3P2E ○○Aい。

（計 4 個）○○AF/○○AT⑤＜作成上の留意点＞

CV3.5-3C
ELCB 3P2E

・A3 サイズのカラーで記載してください。

負荷４

負荷３

IV5.5

負荷２

負荷１

○○A

・申請する機器、盤、配線、配管、付帯設備（計測・表示装置、リモコンなど含む）はカラーで記載してください。

アース

CV8-3CCT ケーブル充電

CV8-3C

放電※V2H の申請範囲とは別の色で示し区別させること⑦・対象外（既設を含む）は、黒色で記載してください。

IV5.5

・図面は手書き可です。
EdV2H

○○○○

メーカー名：○○○○
型式：○○○○

IV5.5Ed①

設置場所○○マンション

作成者

株式会社○○電気工事

鈴木図面名称

電気系統図

縮尺

－作成日

令和６年 8 月 1 日

【集合住宅向け太陽光発電システム等】配線ルート図の作成について＜記載内容＞※青字は必ず記載、黒字は該当工事がある場合に記載

作成例

既存盤(既設)①図面基本情報

共用部分電盤(既設)・集合住宅の名称、図面名称（配線ルート図）、作成者、縮尺、作成日を記載してCV8-3C、IV5.5

露出配管 PF142m

CV8-3C 露出配管 PF14 4m
PV ケーブル

露出配管 PFD28N

5m

PV ケーブル

露出配管 PFD28N

5m

露出配管 PF14
CV8-3C×2 本、CT ケーブル

電源元となるキュービクル、分電盤の設置位置を図示してください。

5m

露出配管 PF22③配線ルート5m

・太陽電池モジュールから V2H 及び蓄電池までの電線、配管の種類と長さ、配ハイブリッドパワコン
IV5.5

露出配管 PF14②太陽光発電システム等、V2H、電源元の設置位置
・太陽電池モジュール、蓄電池システム、パワーコンディショナー、V2H 及びCV8-3C、CT ケーブル

開閉器盤ください。

線ルート、配線方法を明確に記載し、その距離を記載してください。

1m

CV8-3C、通信ケーブル、CT ケーブル

※長さは各々の直線ごとに記載してください。

露出配管 PF14 2m※立上げ、立下げがある場合は、その長さも記載してください。

蓄電池
IV5.5

※埋設の場合は、掘削内容（掘削幅、深さ、距離）と埋設箇所の路面状況（ア露出配管 PF141m

スファルト、土等）も記載してください。

PV ケーブル

露出配管 PFD28N×2 本 4m

PV ケーブル

露出配管 PFD28N×2 本

外壁面立下げ 14m＜作成上の留意点＞
・A3 サイズのカラーで記載してください。

CV8-3C×2 本、CT ケーブル

露出配管 PF2214m

・申請する機器、盤、配線、配管、付帯設備（計測・表示装置、リモコンなど含む）はカラーで記載してください。

PV ケーブル

太陽電池モジュール 40 枚
PV ケーブル

露出配管 PFD28N5m② ③

露出配管 PFD28N※V2H の申請範囲とは別の色で示し区別させること8m・対象外（既設を含む）は、黒色で記載してください。
PV ケーブル

露出配管 PFD28N5m

・付帯設備の名称（型式）、寸法、仕様を記載してください。
・平面図と兼用する場合は、平面図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容をV2H全て記載してください。
・図面は手書き可です。

○○マンション

屋上（3 階建て）

配線、配管の全長
PV ケーブル○○○○

64.0m

PFD28N64.0m

CV8-3C13.0m

IV5.54.0m

PF1413.0m

通信ケーブル

2.0m

CT ケーブル

7.0m

①

設置場所

○○マンション

作成者

株式会社○○電気工事

鈴木

図面名称

配線ルート図縮尺

1/150（A3）作成日

令和６年 8 月 1 日

【集合住宅向け太陽光発電システム等】平面図の作成について＜記載内容＞※青字は必ず記載、黒字は該当工事がある場合に記載

作成例⑤既存盤(既設)①図面基本情報共用部分電盤(既設)・集合住宅の名称、図面名称（平面図）、作成者、縮尺、作成日を記載してくださ

22,40016,200

い。

3,100

1,800

3,100⑧

自動切替開閉器盤

800 1,200

1 階電気室

ハイブリッドパワコン AAAA○○-123H
W600×D150×H400mm

W900×D150×H600mm

・充電スペース（V2H 設置場所）の幅、奥行きの寸法を記載してください。
③太陽電池モジュール・太陽電池モジュール（設置枚数全て）の位置と寸法を記載してください。
④太陽電池モジュールの据付構造
・太陽電池モジュールの据付構造を図示してください。

⑥蓄電池システム BBBB○○-456L

800⑦②充電スペース※メーカー発行の据付構造を別紙で提出しても構いません。
・太陽電池モジュール用支持物（架台・基礎）の設計用基準風速に適合している800ことを明記してください。
⑤屋根・屋上800⑥蓄電池システム・蓄電池システムの位置と寸法を記載してください。

40 枚

2000×1000×35mm⑧コンクリート縁石

100160 個・パワーコンディショナーの位置と寸法を記載してください。
⑧その他助成対象設備

600×140×140mm

・助成対象設備（付帯設備も含む）の位置を記載してください。
100③太陽電池モジュール⑦パワーコンディショナー

4,200

2,500

600 800

10,40021,400・太陽電池モジュールを設置する屋根・屋上の寸法を記載してください。

V2H②充電スペース
5000×2500mm＜作成上の留意点＞
・A3 サイズのカラーで記載してください。
・助成対象設備の機器（付帯設備も含む）をカラーで図示し、その名称（型式）、寸法、仕様を記載してください。

○○マンションライン

屋上（3 階建て）※V2H の申請範囲とは別の色で示し区別させること・対象外（既設を含む）は、黒色で記載してください。

車止め

・配線ルート図と兼用する場合は、配線ルート図に記載が必要な内容を確認し、該当する内容を全て記載してください。
・図面は手書き可です。
＜設計条件＞
太陽電池モジュールコンクリート縁石5°90④180

アース機能付金具

140140太陽電池モジュール据付構造・設計用基準風速：34 m/s

・地表面粒度区分：Ⅲ・アレイ面平均地上高：0.135 m
・地上垂直積雪量：30 cm

・設計用水平震度：2.0「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法(JIS C 8955:2017)」による

①

設置場所

○○マンション

作成者

株式会社○○電気工事

鈴木

図面名称

平面図

縮尺

1/150（A3）作成日

令和６年 8 月 1 日