No.C10-81-01

取扱説明書

グローベン株式会社

Ｃ１０HS---/C10HS---G

イージーロック電磁弁セット 減圧弁なし/あり
この度はイージーロック電磁弁セットをご購入頂きありがとうございます。
ご使用の前に本書をよく読み、注意事項を守りご使用下さい。
また、本書は大切に保管しておいて下さい。
万一不具合、不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

日常ご使用して頂くお客様へ
機械設備の為、正しい使用方法及び状態でも故障する可能性があります。
万一故障した場合、使用製品以外の損害が発生する事もありますので、設定通りに作動しているか、水の出具合に漏水等の異常は無いか、散水箇所の植栽等に大きな変化は無いか必ず日常点検を実施して下さい。

取付工事担当者様へ●本製品を使った自動散水システム設置の際には「コントローラー」、「ケーブル」、「スプリンクラー」などを別途ご用意下さい。
●自動散水システムの計画の際には、一次給水管の口径、水圧を考慮し、無理のない計画を立てて下さい。
●説明書と巻末の製品保証書は、必要事項を記入の上、工事完了後は必ず管理者様、施主様（日常操作可能な方）にお渡し下さい。
お手数をお掛けして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

本社〒455-0025

名古屋市港区本星崎町字南3998-31

TEL:052-829-0800 FAX:052-829-0801
Email info@globen.co.jp
コントローラー設置日：-1-年月日
13.09

No.C10-81-01

1.

ご使用の前に取扱説明書に記載する表示について本書には安全に関する重大な内容を表記してあります。
表示と意味は以下のようになっております。

警告

警告事項を守らない場合には死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

・本製品は自動散水制御専用の機器です。違う目的に使用したり、改造しないで下さい。
・停電による停止や誤作動などの原因で、使用製品以外に深刻な損害の出る事があります。
必ず日常点検を行い、停電による停止や誤作動がないか確認して下さい。

注意

注意事項を守らない場合には、怪我をしたり、製品が損傷する場合があります。

・散水機器の使用は上水道もしくは、清水を必ず使用して下さい、井戸水、雨水などの場合には十分にろ過を行ってから使用して下さい。ろ過が不十分の場合には機器の動作不良の原因になります。
・散水機器を使用しての薬剤散布は行わないで下さい。
・散水機器のフィルター、本体の汚れは必要に応じて水で洗浄して下さい。溶剤、薬品は使用しないで下さい。
・凍結時、または凍結が予想される場合には使用しないで下さい。
・電磁弁、センサーは当社指定の物をご使用下さい。
・グローベン自動散水システムはスプリンクラー、ドリップチューブなどの散水機器に適した範囲の水圧でご使用下さい。水圧が基準範囲外の場合散水が機能しなかったり、機器が破損する場合があります。下記をご参照下さい。

使用
水圧ドリップチューブ、簡易ポイントタイプ：150～300kPa
小・中規模スプリンクラー：200～350kPa、大規模スプリンクラー：300～600kPa・グローベン自動散水システムは散水を補助するものです。使用中に植物等に被害が生じても、当社は責任を負いかねますので予めご了承頂く様お願い申し上げます。
・制御機器設置の際には以下の場所を避けて下さい。機器が誤作動する場合があります。
■高周波ノイズ・電界・磁界の強い場所■振動や衝撃の発生する場所■湿気や粉塵、腐食性ガス（アンモニア、亜硫酸等）のある場所
・制御機器設定後は必ずカバーを閉めて、施錠をして下さい。カバーが空いた状態で雨水などが侵入するとコントローラーが故障する恐れがあります。
・Bluetoothを使用して制御する製品は通信状態を確保するため、金属製ボックスには収納しないで下さい。

-2-No.C10-81-01

2.

商品概要
この説明書はイージーロックシステム全般に共通した説明書です。
個別のご注文内容に該当しない内容の部分もありますので、予めご了承下さい。

ࠗ࡯ࠫ࡯ࡠ࠶ࠢߩ⹦⚦ߪࡓ࡯ࡆ࡯ߢYouTube で動画公開中ࠪࠬ࠹ࡓߣኾ↪ࡄࠗࡊߩ⚫੺

継手の取り外しイージーホールド継手で接続されている部分はネジを緩めるだけで簡単に外す事が出来ます。再度取付する場合にはきつく締めて内部のゴムパッキンが効く様にして下さい。

ボックスについて側面の穴はベー

電磁弁ボックスは埋設後、ス部品を切り取天面のネジを緩めて開閉をって、ふさぐこします。とが出来ます。

参考断面図

下図は、
C10HS400G：4系統減圧弁付です
C10SB320K
ストレーナー

C10SB420K
減圧弁

C10HRM200B
イージーホールド電磁弁ボックス▽GL

仕上がり図面を公開中

▽GL

約390

水の流れ

Rc3/4
20Aメスネジ

C10HRM001
イージーホールドベース

25A塩ビ管※付属 約400mm-3-

C10SR101
SRV電磁弁25

巻末添付の図面を拡大してご覧頂けます
全種類がひとつのファイルになっています
該当する品番をご確認下さい

No.C10-81-01

3.

商品仕様、取り付け取り付け手順：１ C10HS400G:減圧弁付4系統セット：20A接続の場合・一次側には別途、止水バルブを設けて下さい
・二次側の接続は、部材取付で3種類か選択可能です（P.5参照）
・各部材の接続部は必要に応じて、シールテープをご使用下さい
接続後のイメージ

一次側

A+B
接続前のイメージ

HCDEH I P Q J

F G

マーク部分には、止水用のO（オー）リける必要ありません、マークのない箇所は

メス H

G

イージーホールド 25Ａ：メネジ

M

ＳＲＶ電磁弁 25Ａ：ＡＣ２４Ｖオス

減圧弁 20Ａ

イージーホールド：チーズ 2

金属製

P

ブッシング 25-20

金属製

E

2 K

J

イージーホールド
：チーズ１

ケーブル

金属製

両テーパニップル

1I

赤ｘ黒 O

ＳＲＶ電磁弁 25Ａ
：ＤＣ6Ｖ

D

ストレーナー

イージーホールド 25Ａ
：オネジ

赤ｘ赤 N
ケーブル

金属製

C
イージーホールド
ベース

イージーホールド
電磁弁ボックス

LO

必ずシールテープを取り付けて下さい

B

K

MorN

ングが、入っているためシールテープを付

A

P

ＨＩ給水栓ソケット

20-25 異径砲金ニップル

L
イージーホールド：ソケット

Q

イージーホールド：エンドキャップ

Ｒ
ＨＩ給水管：Ｌ400

・減圧弁なしは、「D,E」が付属しません
・「C,F,G,L」は系統数に関わらず1個しか付属していません
・「R」はイージーロックパイプ専用継手で、塩ビ管接続には使用しません

-4-

金属製

F

イージーロック 20Ａ
オネジアダプター

数量はｐ.8を参照

No.C10-81-01

取り付け手順：２・イージーロック電磁弁セットは、電磁弁接続を以下の３タイプから選んで使用出来ます
接続方法によっては使用しない部品があります

25A塩ビ管

20A塩ビ管不要となる部品不要となる部品

O:ブッシング25-20
R:イージーロック20A

R:イージーロック20A
オネジアダプター

オネジアダプター

イージーロックパイプ

イージーロックパイプの詳細はｐ.６以降を参照下さい

不要となる部品なし

イージーロック各部品仕様
໡ຠฬࠗ࡯ࠫ࡯ࡎ࡯࡞࠼

⠴᳓࿶

/2C߹ߢ᧚⾰28%ࠗ࡯ࠫ࡯ࡠ࠶ࠢ⛮ᚻ ࠗ࡯ࠫ࡯ࡠ࠶ࠢࡄࠗࡊ
M2C߹ߢ#$5㧒⠴78

/RC߹ߢM2C߹ߢ㜞ኒᐲࡐ࡝ࠛ࠴࡟ࡦ

#$5ࠬ࠹ࡦ࡟ࠬ'2&/ߘߩઁᄖᓘOO⡺ෘOO

1࡝ࡦࠣౝ⬿-5-ࠨ࠼࡞࠲࠶ࡊ

No.C10-81-01

3.

取り付け

イージーロックパイプ
イージーロックパイプとは？
◆差し込みだけで固定でき、塩ビ管パイプの代わりに使える2次側用の給水パイプです◆柔軟性があり、緩く曲げたり、切断、脱着を容易にできます

注意

注意事項を守らない場合には、怪我をしたり、製品が損傷する場合があります。

・イージーロックパイプは電磁弁の一次側配管には使用しないで下さい。
・通水を行う前には各継手の締め込み、パイプ差込が正しくされているかを確認して下さい。
・ロック継手の金属製のツメは鋭利になっていますので、手で触らないで下さい。
・パイプや継手を火気の近くで使用しないで下さい。
・パイプ、継手は接着固定しないで下さい。
・給水管の本管からイージーロックシステムに接続する際は、必ずバルブ（止水弁）を設けて万一の際には止水出来る様にして下さい。
・イージーロックパイプは若干の柔軟性がありますが、無理に曲げ過ぎると折れ曲がってしまうので直角に近い曲げには継手をご使用下さい。

パイプの切断はカッターナイフやパイプカッターで行い、切断面を潰してしまわないようにご注意下さい。

約20 ｍｍ

パイプの差し込みは約20ｍｍです。
奥まで確実に差し込んで下さい。
差し込みが浅いと抜ける恐れがあります。

・イージーロックパイプは差し込むだけで、一般的な耐水圧があり、漏水の恐れもありませんので、接着固定はしないで下さい。
・イージーロックパイプの取り外しは専用リリーサーで行って下さい。
（※『P.7:パイプの取り外し』をご参照下さい。）-6-No.C10-81-01

取り付け手順パイプの取り外し一度取り付けたパイプは別売りの専用リリーサーで簡単に外す事が出来ます。左図のようにリリーサー金属部をロックパイプ側に向けて手で縮めながら奥まで差し込んでからパイプを手前に引っ張ると簡単に抜くことができます。

サドルタップ取付
パイプ上の好きな箇所から分岐して、スプリンクラーなどの接続に使用します。
サドルタップは2つの部品に分かれています。どちらも一度取り付けると外せないのでご注意下さい。またネジ口径は品番により異なりますので取り付け前に、ご確認下さい。
ネジ口径は13A（C10HRB313）か20A（C10HRB320)の2種類です。

サドルタップ
クリップ部分

タップをイージーロックパイプに挟んで、クリップの左右のツメを噛み合わせます。一度固定すると外せません。勢い良く付けると割れる場合があります。プライヤーなどの工具を使ってゆっくり行います。

カチッと音がして、サドカチ
ルとタップがかみ合うまルとで回す。サドルのメネジで回部分への接続には別途シ部
分ールテープを用意して、ールご使用下さい。
ご使

サドルをタップの一番奥まで確実にねじ込みます、一度固定すると外せません。

-7-

No.C10-81-01

4.

部材明細

梱包内容リスト・ 組立前にご注文商品の商品コードを確認し、数量などに相違が無いかご確認下さい。
万一、部品の破損や不足があった場合は、お手数お掛けしますが、発送報告書の番号をご用意の上、当社までお問い合わせ下さい。
AＳＲＶ電磁弁 25Ａ：ＤＣ6Ｖ

ブッシング 25-20

ＨＩ給水栓ソケット

ＨＩ給水管：Ｌ400

イージーロック 20ＡオネジアダプターAC24V

C10HS100G

111111111--

11-1--

1DC6V

C10HS100GDC

111111111--1-

11--

1AC24V

C10HS200G

221111142--

12-2212DC6V

C10HS200GDC

221111142--1-

22212AC24V

C10HS300G

2211111511113-

3213DC6V

C10HS300GDC

221111151111-

33213AC24V

C10HS400G

2211111621114-

4214DC6V

C10HS400GDC

221111162

111-442

14AC24V

C10HS100

111--

1111--

11-1--

1DC6V

C10HS100DC

111--

1

111--

1-

11--

1AC24V

C10HS200

111--

1

12-

1-

12-

2--

2DC6V

C10HS200DC

1

11--

1

12-

1-

1-

22-

-

2AC24V

C10HS300

221--

11511113-32

13DC6V

C10HS300DC

221--

1151111-33213AC24V

C10HS400

221--

11621114-

4214DC6V

C10HS400DC

221--

1162111-44214金属製

D

電磁
弁種類

A

商品コード

B
イージーホールド
ベース

イージーホールド
電磁弁ボックスG

メス H

イージーホールド 25Ａ：メネジ

M

ＳＲＶ電磁弁 25Ａ：ＡＣ２４Ｖオス

ストレーナー

ケーブル

ＳＲＶ電磁弁 25Ａ：ＤＣ6Ｖ

減圧弁 20Ａ

イージーホールド：チーズ 2

金属製

P

ブッシング 25-20

ＨＩ給水栓ソケット-8-

金属製

E

2 K

J

イージーホールド：チーズ１赤ｘ黒 O

金属製

両テーパニップル

1I

イージーホールド 25Ａ
：オネジ

赤ｘ赤 N
ケーブル

C赤ｘ黒ＳＲＶ電磁弁 25Ａ：ＡＣ２４Ｖ 赤ｘ赤４イージーホールド：エンドキャップ

３イージーホールド：ソケット

し２

イージーホールド：チーズ 2なイージーホールド：チーズ１

１イージーホールド 25Ａ：オネジ

４Q R

イージーホールド 25Ａ：メネジ

３L M N O P

20-25 異径砲金ニップル

りK

減圧弁 20Ａ

あ２J両テーパニップル

１I

ストレーナー

弁F G Hイージーホールドベース

圧電磁
弁系
統数

D E

イージーホールド電磁弁ボックス

減B C

金属製

F

20-25 異径砲金ニップル

Lイージーホールド：ソケットQ

イージーホールド：エンドキャップ

Ｒ
ＨＩ給水管：Ｌ400

イージーロック 20Ａ
オネジアダプター