この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

2. 据付け前のお願い

お客様へ
工事店様へ

■次のような場所には据付けしないでください（故障の原因になります）。

2309876H93901●使用可能な温度範囲（－10℃～＋40℃）を超える場所●氷結するおそれのある場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●換気扇の前後に障害物のある場所●雨または風にさらされる場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●常温で相対湿度 90％を超える場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさびが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じて交換を行ってください）●海抜 1000m 以上の場所 ●有機溶剤を使用している場所 ●静圧 60Pa を超える場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生・滞留する場所

農事用有圧換気扇 ＜シャッター一体形＞

取扱説明書（据付工事説明書付）3 相 200V
3 相 200V
3 相 200V
3 相 200V

50Hz60Hz
50Hz60Hz●製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場合には必ずフェールセーフ設計（異常警報を出すなど事故につながらないような設計）の配慮をしてください。
●据付姿勢は電動機軸水平で据付けてください。
●換気扇は高所取付用です。
危険防止のため、人が触れることのできない場所に据付けてください。
●吸込側、吐出側に遮へい物がある場所では使用しないでください。
（偏流が起こり羽根が破損することがあります）●本体の据付けは落下の危険がないよう特に材質、強度に十分注意してください。
●据付けは振動のない強固な場所にしっかり据付けてください。
据付け場所が弱いと共振を起こし、モータ破損および羽根破損などの事故の発生する危険があります。弱い場所は補強などをして確実に据付けてください。
●市販のインバータを使用する場合は、インバータの取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。インバータとの組合わせおよび使用する回転数によっては異常な振動、共振、騒音が発生することがありますのでその回転数付近を使用しないなど十分注意してください。
●ダクトなどに接続しないでください。
●指定している据付方向以外では使用しないでください。（各部のなまえと外形寸法図を参照してください）●吐出側は前方に 3m 以上の空間を設けてください。

この換気扇は高所取付用です。触れることのできない場所に据付けてください。
■この換気扇は 3 相製品です。
また、50Hz、60Hz 各周波数専用製品です。電源を確認して据付工事を行ってください。
工事店様へ

お客様へ
●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
●添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。
●運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店・工事店様から説明を受けてください。

●据付工事を始める前に必ずこの取扱説明書（据付工事説明書付）をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
●据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。
●電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。
●この取扱説明書に従って正しい使い方をお客様へ説明してください。

据付工事終了後は、必ずお客様にこの説明書をお渡しください。
この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

据付工事説明書

3. 各部のなまえと外形寸法図
上据付方
向工事店様へ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告

定格電圧・定格周波数以外では使用しない

漏電のときに感電の原因

羽根換気扇 1 台ごとに過負荷保護装置 1 個を取付ける

アースねじ

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

換気用途以外には使用しない

製品金属部がメタルラス張り、ワイヤラス張り、ステンレス板などの金属とこの換気扇は高所取付用のため、床上指示に従う 電気的に接触しないように取付ける
1.8m以下の場所に据付けない
電圧調整による回転制御はしない

塩素消毒しているプール、酸・アルカ
リや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けない

アース線を 漏電のときに感電の原因
必ず接続せよ火災の原因

浴室など湿気の多い場所（常温にて湿度 90% 以上）には据付けない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因

部品の取付けは確実に行う
落下によりけがの原因

97
216以下

羽根373

アースねじ

４面２か所×φ15取付穴

ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×1.25mm2 有効長3m●開梱・据付けの際は手袋を着用する
端面などに触れたときにけがの原因●換気扇の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う

モータ焼損により火災・感電・けがの原因●安全のため据付けは 2 人以上で行う

落下によりけがの原因

本体の据付け●取付枠を作り、据付けてください。取付M12 ばね座金
（工事店様手配）
枠は強固なものとし、落下、転倒の危険がないよう特に材質、強度に十分注意し M12 ナット（工事店様手配）てください。
●据付姿勢は電動機軸水平で据付けてください。
●取付枠へ本体を据付ける際、８か所の取付穴に市販のボルト・ナット・ばね座金・
ワ ッ シ ャ ー（M12）な ど で し っ か り と取付けてください。

接続不良や誤った電気工事は火災・感電の原
因指示に従う注意●据付けは、振動、ゆるみなどが発生しないようにしっかりと据付けてください。
●運搬時、据付時には、シャッター・ガードに力をかけないように注意してください。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源ケーブルの結線部分は安全 上、JIS C 8340 の「電 線 管 用 金属製ボックス」内にて行う。又、電源ケーブルの結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない

指示に従う 端面などに触れたときにけがの原因

ビニール止め具

落下によりけがの原因

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

開梱・据付け・保守点検の際は手袋を着用する

後ガード
50
モータ
25

けがの原因

●雨・水のあたる場所には据付けない

アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

雨・水のあたる場所には据付けない

落下によりけがの原因

４面４か所×φ15取付穴●この換気扇は高所取付用のため床上1.8m 以下の場所に据付けない

一酸化炭素中毒をおこす原因

腐食により落下しけがの原因

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う

410.8

警告

煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用する場合は排気ガスが室内に逆流しないよう十分な大きさの給気口を設置する

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

水ぬれ禁止

回転方向

4. 据付方法〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
漏電のときに火災・感電の原因

けがの原因

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

ビニール
止め具

風方向

感電・けがの原因

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

浴室取付禁止55
27.5

ビニルキャブタイヤケーブル
3芯×1.25mm2 有効長3m

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

禁止

後ガード
モータ

上据付
方
向

KH-S100ETFG -50-60

97
216以下

漏電ブレーカを確実に取付ける

爆発や火災の原因

注意

回転方向

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

爆発性の粉じんやガスの発生する場所
または発生するおそれのある場所には据付けない

禁止

風方向

□950

1. 安全のために必ず守ること

KH-S80ETFG -50-60単位（㎜）600

KH-S80ETFG-50
KH-S80ETFG-60
KH-S100ETFG-50
KH-S100ETFG-60□1120

名400500

形

M12 ワッシャー（工事店様手配）

積雪、落雪の可能性がある場所には据付けない

M12 ボルト（工事店様手配）

取付枠

落下によりけがの原因

ドレンプラグについて結線は欠相がないように確実に行う

モータに設けたドレンプラグが下側になるよう据付け、全てのドレンプラグは取付けたまま使用してください。

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

コードバンドについて電源ケーブルを固定しているコードバンドは取りはずさないでください。（ゴムブッシュと電源ケーブルの間に隙間が生じ、モータ内に水が浸入し故障するおそれがあります）

1

ドレンプラグ（3 か所）

ゴムブッシュ
電源ケーブル
コードバンド3. 点検・お手入れ

5. 電気工事
警告

注意●定格電圧・定格周波数以外では使用しない長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

警告●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源ケーブルの結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源ケーブルの結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う

モータ焼損により火災・感電・けがの原因●アース工事を必ず行う●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

2 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。

●50Hz 製品と 60Hz 製品がありますので電源の間違いがないか確認して接続してください。間違った電源・接続で運転されますとモータが焼損します。
●電気設備技術基準に基づき、電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行うとともに、漏電ブレーカを必ず設置する。（故障、漏電時の感電防止）●アース工事を行う際、アース線の端部には丸型端子を使用してください。丸型端子は、材質が銅または黄銅でスズメッキ品等、さびに強い品物を使用してください。その他の場合、さびが発生するおそれがあります。さびが発生した場合は交換してください。
●モータ焼損防止および、配線回路保護のため換気扇 1 台ごとに過負荷保護装置を使用してください。
（過負荷保護装置は、KH-S80ETFG-50/60：2.5A、KH-S100ETFG-50/60：3.0A を使用してください）●電源ケーブルに市販の電源プラグを取り付ける際は引掛形差込プラグを使用ください。
また、電源プラグはがたつきのないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。

結線図

電源ケーブルシース部

点

絶縁体

電源スイッチ

過負荷保護装置
換気扇

換気扇

6. 試運転ガタツキ●換気扇を据付けたナット・ボルトなどが確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められていますか●ガタつきがないようにナット・ボルトなどを確実に取付けてください（換気扇落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

損●モータの外観が変色していませんか●電源ケーブルにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか●羽根の広範囲にほこりが付着していませんか●清掃してください

傷■お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
お願い

取扱説明

お客様へ

保管のしかた1. 安全のために必ず守ること

必ず電源を切り、換気扇への水やほこりの侵入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

4. 修理を依頼する前に誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

換気扇を水や消毒液につけない

電源ケーブルの結線部分に水をかけない
モータ焼損により火災・感電・けがの原因

ぬれ手禁止

どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人は行わない
火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い

けがの原因

感電・けがの原因

現

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る
振動が大きい、羽根が回らないなどの異常時には、使用を中止する

衝撃を与えない◯

運転中に異常音や振動がする●本体が確実に据付けられていますか（据付け直す）

◯◯
◯
◯
◯

台風時、強風時には使用しない

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

当社はこの ソーワテクニカ 農事用有圧換気扇＜シャッター一体形＞の補修用性能部品を製造打切後 9 年保有しています。補修用性能部品とは、その換気扇の機能を維持するために必要な部品です。この換気扇は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する

6. 仕

落下によりけがの原因

端面などに触れたときにけがの原因

落下によりけがの原因◯◯補修用性能部品の保有期間

漏電のときに火災・感電の原因

火災・感電の原因◯アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る

指示に従う

工事店様 お客様

5. アフターサービス

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

モータ焼損により火災・感電・けがの原因

点検実施者

置

●絶縁劣化していませんか（モータを交換する）

火災・感電・けがの原因

1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしない

処

通電しても回転し ●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）
ない●ブレーカが切れていませんか（入にする）

シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う

落下によりけがの原因と●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）

火災・感電・けがの原因

換気扇に異常な振動が発生した場合は使用しない

検

焦げ臭いにおいが ●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）●周囲温度が 40℃以下ですか（周囲温度を下げるか、運転を停止する）
する

指示に従う 据付けは専門業者に依頼する

突然運転し始めたときに感電やけがの原因

点●軸受の音がしていませんか（モータを交換する）

火災・感電や落下によりけがの原因

電源が入ったままで運転が停止してい接触禁止 るとき、異常時（こげ臭いなど）・停
電時は、製品には絶対に触れない

象●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）

感電・けがの原因

分解禁止 合わせ窓口にご相談ください

運転中は危険ですから、換気扇の中に指や物を入れない

下記のような現象が見られる場合、お客様で点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

ぬれた手で操作をしないモータ焼損により火災・感電・けがの原因

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）■ほこりの多い場所で使用している場合は 2 か月に 1 度を目安に、下側のドレンプラグをはずしてドレンを抜き、元通りドレンプラグを取付ける。
■油・粉じんなどの可燃性の汚れが換気扇に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（1 年目安）に清掃してください。
■モータ単品では絶対に水洗いしないでください。（モータ内および軸受部に水がかかると漏電事故の危険があります）■農薬・肥料・消毒液が換気扇に付着した場合は、水で洗い流してください。（換気扇の寿命を著しく短くします）■古くなった換気扇は買い換えてください。
■高圧水洗浄時は洗浄ノズルを拡散にし、50cm 以上離して洗浄してください。直射や近距離からの洗浄は羽根変形など製品破損の原因となるおそれがあります。高圧水洗浄機の取扱説明書に従って、正しく使用してください。

（1）換気扇は始動しますか （電源の接続を確認する）（2）異常な振動や騒音はありませんか （据付工事を確認する）（3）回転方向が逆ではありませんか（3 相品の回転方向を修正する場合は、3 本の電源のうち 2 本を入れ換える）（4）シャッターは開いていますか （据付工事を確認する）

禁止

び

約 2 か月に 1 度を目安に清掃する。

2．ブレーカを「入」にして試運転を行う。

注意

置異 常 音 ●ボールベアリングの寿命は約 3 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえモータ交換が必要です
さび ●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください
電源ケーブル ●電源ケーブルにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてください（1）換気扇は確実に据付けてありますか （落下によりけがの原因）（2）電源ケーブルに傷・いたみはありませんか （火災・感電の原因）（3）正しくアース工事がしてありますか （漏電のときに感電の原因）（4）過負荷保護装置を接続しましたか （モータ焼損の原因）（5）欠相になっていませんか （モータ焼損の原因）

禁止

処

目

1 年に 1 回程度●電源ケーブルの結線部分は雨・水のかからない場所に設置してください。（感電・火災・製品故障の原因。電源ケーブルシース部と絶縁体の隙間からモータ内部へ水浸入のおそれがあります）■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。
1．据付工事終了後、次のことを確認します。

警告

項●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

ほ こ り

結線部分

検

●換気扇および換気扇取付用ナット・ボルトがさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんかさ導体
過負荷保護装置●保守点検の際は手袋を着用する 端面などに触れたときにけがの原因●お手入れの際は電源ケーブルの結線部分に水がかかることがないよう行ってください 火災・感電・けがの原因

感電・けがの原因

接続不良や誤った電気工事は火災・感電の原因

漏電のときに感電の原因

注意形

2. 使用方法

様羽根径 電 源（㎝） （V）

名

KH-S80ETFG-50
KH-S80ETFG-60

運転する： 電源スイッチを「入」にする
停止する： 電源スイッチを「切」にする

KH-S100ETFG-50
KH-S100ETFG-60

警告

80
100

3 相 200

周波数 風 量騒 音 最大負荷電流 質 量（Hz） （m3/min） （dB）（㎏）
（A）
50

255

57.5

2.260265

60.5

2.3

60.5

2.663.5

2.850603253942※風量は、オリフィスチャンバー法によって測定した換気扇として使用する場合の測定値です。
※仕様値は、変更になる場合があります。
※周囲温度は－10℃～＋40℃、常温において相対湿度 90％まで使用可能です。この範囲を超えますと焼損，変形，回転不良，破損につながるおそれがあります。

●運転中は危険ですから換気扇の中に指や物を入れない けがの原因●ぬれた手で操作しない 感電・けがの原因●電源ケーブルの結線部分に水をかけない モータ焼損により火災・感電・けがの原因

製造販売元

株式会社

（電源ケーブルシース部と絶縁体の隙間からモータ内部へ水浸入のおそれがあります）

2

ソーワテクニカ〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302

技術指導元

三菱電機株式会社
この説明書は、再生紙を使用しています。