建築確認（設備編）参考標準図等
２０１５年版

近畿建築確認検査協会
運営部会設備ＷＧ

建築確認申請（建築設備）の参考標準図等の取扱いについて
建築物の確認申請においては、申請書に添える図書やその明示すべき事項等について、建築基準法施行規則第 1 条の 3 に規定されており、過去には、平成１８年の法改正にともない、従前の明示事項の大幅な見直しが行われ、いわゆる、確認検査の厳格化が図られました。
それ以降、平成 22 年及び平成 24 年に確認手続きの運用改善が行われ、添付図書等の見直しが行われましたが、現在でも、建築設備に関する各種の構造詳細図や計算書等の添付が求められており、確認申請時において詳細な計画や十分な準備をする必要があります。
本書は、確認申請書に添付していただく図書や明示すべき事項として、一定の標準的なものを取りまとめています。
建築設備に関わる設計者の皆様におかれましては、より効率的に、より統一した申請図書を作成していただくために、本書をご活用いただければ幸いです。
本書のご使用にあたり、次の点にもご留意してください。
(1) 本書は確認申請に添付すべき図書について、一例を示した参考標準図となっています。
(2) 本書は添付していただく図書について、建築基準法施行規則第 1 条の 3 に基づき、明示すべき事項を取りまとめています。
(3) 本書は平成１９年国土交通省研修資料で採用した「３階建て共同住宅」をベースとし、図書作成上の注意事項等を明記しております。
(4) 本書の構成は、①建築意匠図（抜粋）②電気設備図③機械設備図規則第 1 条の 3 一覧表【抜粋】 ⑤設備関係図書の記載例④建築基準法施行⑥設備関連規定の参考図書一覧になっています。
(5) 昇降機設備、合併処理浄化槽については、規模や地域性等による要因があるため省略しています。
(6) 明示すべき事項で、矢印で示すものはその部分を示し、矢印のないものは図面全体を示しています。

＊なお、各特定行政庁においては、取扱いが異なる場合がありますので注意してください。

平成 28 年３月
近畿建築確認検査協会運営部会設備ＷＧ┠  ḟ㸯㸬ᘓ⠏ព໶ᅗᴫせ࣭௜㏆ぢྲྀᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㓄⨨ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸰㹼㸱㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲ᒇ᰿అᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳༡࣭໭❧㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴ᮾ࣭す❧㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸵᩿㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶ᐊෆ௙ୖ⾲㸦㸱㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ ࣭࣭࣭㸷᭷ຠ㛤ཱྀ㒊ཬࡧ᭷ຠ᥮Ẽ㔞ィ⟬⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸮㸰㸬㟁Ẽタഛᅗᖿ⥺⣔⤫ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸯༢⥺⤖⥺ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸰ᖿ⥺࣭ືຊタഛ㸯࣭㸰㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸱ᖿ⥺࣭ືຊタഛ㸱㝵ᖹ㠃ᅗ࣭ᒇ᰿అᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲ඹ⏝㟁ⅉ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺタഛ㸯࣭㸰㝵ᖹ㠃ᅗ㸦㠀ᖖ⏝ࡢ↷᫂⿦⨨㸧࣭࣭࣭࣭ 㸯㸳ඹ⏝㟁ⅉ࣭ࢥࣥࢭࣥࢺタഛ㸱㝵ᖹ㠃ᅗ࣭ᒇ᰿అᅗ㸦㠀ᖖ⏝ࡢ↷᫂⿦⨨㸧࣭ 㸯㸴㜵ⅆᡞไᚚタഛ⣔⤫ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸵㜵ⅆᡞไᚚタഛ㸯࣭㸰㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸶㜵ⅆᡞไᚚタഛ㸱㝵ᖹ㠃ᅗ࣭ᒇ᰿అᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸷㞾ಖㆤタഛ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸮㞾ಖㆤタഛᒇ᰿అᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸯㞾ಖㆤタഛᮾ࣭໭❧㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸰㞾ಖㆤタഛᶵჾヲ⣽ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸱༢⥺⤖⥺ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸲⤖⥺ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸳⮬ᐙⓎ㟁タഛฟຊィ⟬᭩࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸴㜵ⅆ༊⏬➼ࢆ㈏㏻ヲ⣽ᅗ㸦ཧ⪃ᅗ㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸵㸱㸬ᶵᲔタഛᅗࢩࢵࢡࣁ࢘ࢫィ⟬᭩࣭ᘓ⠏ᮦᩱ⾲࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸶ᶵᲔ᥮Ẽタഛᅗ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰㸷ᶵᲔ᥮Ẽタഛヲ⣽ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸮᥮Ẽタഛ௙ᵝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸯ᶆ‽௙ᵝᅗ㸦㸯㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸰ᶆ‽௙ᵝᅗ㸦㸰㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸱ᶆ‽௙ᵝᅗ㸦㸱㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸲㓄⟶タഛᅗ⣔⤫ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸳㓄⟶タഛᅗࣆࢵࢺ㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸴㓄⟶タഛᅗ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ㸦⤥Ỉ࣭࢞ࢫ㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸵㓄⟶タഛᅗ㸯㝵ᖹ㠃ᅗ(᤼Ỉ)࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸶㓄⟶タഛᅗ㸰࣭㸱㝵ᖹ㠃ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱㸷㓄⟶タഛᅗᒇ᰿అᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸮㓄⟶タഛᅗ࣭ᶵᲔ᥮Ẽタഛᅗ ఫᡞヲ⣽ᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲㸯㸦 ㈨ ᩱ ⦅ 㸧ู෉㸲㸬ᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋⾜つ๎➨㸯᮲ࡢ㸱➨㸯㡯ࡢ⾲㸰➼࠙ᢤ⢋ࠚ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸲㸰㸳㸬タഛ㛵ಀᅗ᭩ࡢグ㍕౛࠙㸦୍㈈㸧ᘓ⠏⾜ᨻ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮㸦㹇㹁㹀㸿㸧ࠚ࣭࣭࣭ 㸵㸮㸴㸬タഛ㛵ಀつᐃࡢཧ⪃ᅗ᭩୍ぴ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸰㸷኱㜰ෆ （分流区域）１‫ۑ‬බඹୗỈ䠏䠌䠌䃥

ởỈ⟶

㸫

‫ۑ‬

̿

㞵Ỉ⟶

᭱⤊ྜὶᱝ

͟

ᱝ
ᱝ
ᱝ

2

䜶㻌䝺䝧㻌䞊㻌䝍㻌䞊ᡞ

3䜶㻌䝺䝧㻌䞊㻌䝍㻌䞊ᡞ

4

5

6

7

8

9

1.39＜3.2110

詳細図

すき間を埋める材料種別
明示事項：６２・２１０

常用の電源の種類及び構造
明示事項： １ ２ ７
下記、電気幹線系 統図 を示す

詳 細 図 参照

幹線系統図

11○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

1

常用の電源及び予備電源の種類及び位置・構造
明示事項：１２７

非常コンセントのケーブルは耐火ケーブルとする。

(非常コンセントを設置する場合)

消防用設備等 の技術上の基準に関する事項
明示事項： ７ ９○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

12すき間を埋める材料の種別
明示番号：６０

区画貫通部

常用乗用の電源の種類及び位置
明示事項：１２４

１階

平面図

S:1/100２階

平面図

S:1/100○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

13すき間を埋める材料の種別
明示番号： ６ ０常用の電源の種類及び位置
明示事項： １ ２ ４

１ ０ ５ /２ １ ０ Ｖ

３階

平面図

S:1/100

屋根伏図

3階平面図 ・屋 根 伏 図

S:1/100○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

14非常用の照明装置の機器図の添付を求める。
(S45告示1830号（ソケットの材質、器具内の電線の種類等) 又は、JIL記号入りの機器詳細図）

非常用の照明装置の照度を確保できる範囲
明示事項： １ ７ １

照明装 置 の構造
明示事項： １ ７ ０

注記：ＬＥＤの非常用の照明装置
Ｓ45告示1830号の構造方式に該当しないため、国交省大臣認定書を添付してください。

取付高さ ・照度範囲 を記入し て く だ さ い。

取付高さ ・照度範囲 を記入し て く だ さ い。

１階

平面図

２階

S:1/100

平面図

S:1/100非常用の照明装置の位置
明示事項： １ ２ ５
照明装 置 の位 置
明示事項： １ ７ ０○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○（非常用の照明装置）

15㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

非常用の照明装置の照度を確保できる範囲
明示事項：１７１

非常用の照明装置の位置
明示事項：１２５取付高さ・照度範囲を記入してください。

照明装置の位置
明示事項：１７０

３階 平面図

屋根伏図

S:１/100

16

S:1/100（非常用の照明装置）○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○3階平面図 ・屋 根 伏 図

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日㊞

防火設備の 構造、材料の 種別及び 寸法
明示事項： ５ ７○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

17防火設備の位 置 及び種別
明示事項： ５ ６

１階

平面図

２階

S:1/100

平面図

S:1/100○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

18防火設備の位 置 及び種別
明示事項： ５ ６

３階 平面図

屋根伏図

S:１/100

3階平面図 ・屋 根 伏 図

Ｓ：1/100○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

19接地極の位置・構造
明示事項：１３９

受雷部・引下げ導線の位置及び構造明示事項：１３８

環状接地極とする場合
感ｊ等○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○ ㊞
登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

20平均間隔25ｍ

平均間隔25ｍ

受雷部・引下げ導線の位置及び構造
明示事項：１３８

屋根伏図

Ｓ：1/100

受電部システムの配置
明示事項：１３５○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○ ㊞
登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

屋根伏図

21

受雷部・引下げ導線の位置及び構造
明示事項： １ ３ ８

受雷部システムの位置
明示事項： １ ３ ４
腐食のおそれのある避雷設備の部分
明示事項： １ ３ ６ＪＩＳの種別
明示事項：１３７

保護される範囲
明示事項：１３３２０ｍを超える部分
明示事項：１３２接地極の位置及び構造
明示事項：１３９○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

22腐食しにくい材料・腐食防止の措置を講じた
避雷設備の部分
明示事項：１４０

M12 取付ボルト

風圧 計算書を添付してください。

M16 アンカーボルト

M16 アンカーボルト○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

23屋上に設置する場合
屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準
明示事項：１

受電設備の電気配線の状況
明示事項：１２６

高圧受電の場合【特記事項】
１）キュービクルはＣＢ型としJISC-4620に準拠したものとする。
２）変圧器２次側胴体接続はフレキシブル（可動導体）とする。

常用の電源及び予備電源の状況
明示事項：１２７【キュービクル参考姿図】

予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
明示事項：１２８○○CH○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○24㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

非常用発電機設備を設置する場合○○K○○

予備電源の容量及びその算出方法
明示事項：１３０（屋上に設置する場合）
屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準
明示事項：１

結線図○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

25予備電源の容量及びその算出方法
明示事項：１３０○○○○○○○○○○一級建築事務所
一級建築士 ○○ ○○㊞

登録番号 第○○○○号登録年月日 昭和○年○月○日

26区画貫通工法

参考図
参考図

⇒

すき間を埋める材料の種別
防火区画等を貫通する部分の構造明示事項 ： 62・71・210

27

内装仕上げ材の種別（シックハウス）
明示事項：25

換気能力及び有効換気回数
明示事項：115

18.32

7.86

2.78

換気扇：Ｆ－２
必要有効換気量
（㎥/ｈ）

74.8

（㎥/ h）

0.66

必要有効換気量・有効換気量・換気回数
明示事項：27,28

シックハウス・建築材料表

28

延焼線

（Ｂタイプ）

（共用部）

別紙参照

29

換気詳細図共用部
給気口の位置
明示事項：22,97,237

EF
1

延焼線

100φ

延焼線

防火おおい

FD付VC 150φ

給排気口・給排気扇の位置と構造
明示事項：22２４ｈ換気スイッチ

150φ

UCUC

VC 150φ×２24h換気スイッチ

UCUC

150φ

UCUCEF24h換気扇

３F24h換気扇

2

風道の配置・防火設備
明示事項：58,59

F

1150φ

レンジフード
明示事項：99,100,106

100φ

シックハウス
明示事項：112〜115

150φ

150φ

凡例

引違戸

VC150φ×２

ダクト中間型FD２４ｈ換気スイッチ

EF2

排気機、排気口等の位置
明示事項：98,238

点検口（450×450）

1階

換気経路

14
機械換気設備詳細図
30

換気計算
換気回数及び必要有効換気量
明示事項 ：28

火気換気計算明示事項：99

機械換気計算明示事項：104
給排気口の構造
明示事項：242

326

ＩＨ2.0
1～3

住戸

63.66 149.58

4.35

600.3

100 Ｆ－２44.9

1.換気設備の構造詳細図を添付して下さい。
全圧力損失の算出方法
2.全圧力損失計算書を添付して下さい。
明示事項：116
3.全圧力損失計算結果は各換気扇のＰＱ線図にて設計仕様点を明示して下さい。
4.火気換気室の有効換気量は排気フードの形状に応じた定数により算定する。
5.火源から排気フードの下端高さは原則として1m以下とする。

（各住戸タイップ共通）

１）排気ＶＣには防鳥網付、給気ＶＣには防虫網付とする。
2）換気ダクトの躯体貫通部はモルタル埋めの事。
3）天井内設置ＦＤには点検口を設ける。
4）延焼の恐れのある外壁面に設けるＶＣは防火覆いとする。（給排気ダクトで開口面積が100㎠を超えるものにはＦＤを設ける。）
5）外壁に設けられたＦＤは外部から容易に保守点検が可能とする。

給排気能力算定
明示事項：115

参考記述例

Ｂタイプ Ｆ－２
13換気設備仕様
31

32

33

ください。

34

配管設備の末端の連絡先
明示事項：229

35

36

37

38

39

40

41