試

験

地受

験

番号氏名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 27 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 23 ページです。
唖試験時間は亜 10 時から 12 時 20 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1

1eam.mcd

Page 1

15/05/25 09:19

v6.20

※

問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 直径が 2 mm亜長さが 1 km の導体の抵抗値として亜正しいものはどれか。
ただし亜導体の抵抗率は 2×10 −8 Ω･m とする。

1阿1Ω50 π2阿π20Ω3阿20πΩ4阿50 π Ω〔No 阿〕 図に示す亜平均磁路長 L［m］亜断面積 S［m 2］亜透磁率 μ［H/m］の環状鉄心に亜巻数 N 1亜N 2 のつのコイルがあるとき亜両コイル間の相互インダクタンス M［H］を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜漏れ磁束はないものとする。

1阿M＝

μ S N1 N2L2阿M＝

N1 N2μSL

3阿M＝

Lμ S N1 N24阿M＝μSL
N1 N2［H］

［H］

［H］

［H］

A−21eam.mcd

Page 215/05/25 09:19v6.20

〔No 阿 〕 図に示す三相交流回路に流れる電流 I［A］を表す式として亜正しいものはどれか。
亜
ただし亜電源は平衡三相電源とし亜線間電圧は V［V］
亜誘導リアクタンスは X L［Ω］
容量リアクタンスは X C［Ω］亜X L と X C の関係は X L＞X C とする。

1阿

I＝

V
［A］
3(X L−X C)

2阿

I＝

V
［A］
 3 (X L−X C)

3阿

I＝

 3V
［A］
X L−X C

4阿

I＝

3V
［A］
X L−X C〔No 阿 〕 指示電気計器の動作原理に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿誘導形計器は亜固定電極と可動電極との間に生ずる静電力の作用で動作する計器である。

2阿

熱電対形計器は亜測定電流で熱せられるつ以上の熱電対の起電力を用いる熱形計器である。

3阿

永久磁石可動コイル形計器は亜固定永久磁石の磁界と可動コイル内の電流による磁界との相互作用によって動作する計器である。

4阿

電流力計形計器は亜固定コイルと可動コイルに測定電流を流し亜固定コイル内の電流による磁界と可動コイルの電流との相互作用によって動作する計器である。

A−31eam.mcd

Page 315/05/25 09:19v6.20

〔No 阿 〕 図に示すシーケンス回路において亜スイッチＡ亜Ｂ亜Ｃの状態とランプ L の点滅の関係として亜誤っているものはどれか。

PA

B

C

L

N

A

B

C

ランプ L

1阿ON

ONOFF消灯

2阿OFF

ON

ON

点灯

3阿ON

OFFON

点灯

4阿OFF

OFF

ON

消灯

〔No 阿 〕 短絡比が小さい同期発電機と比較した場合亜短絡比が大きい同期発電機の記述として亜不適当なものはどれか。

1阿励磁電流が小さい。

2阿同期インピーダンスが小さい。

3阿

電圧変動率が小さい。

4阿電機子反作用が小さい。

A−41eam.mcd

Page 415/05/25 09:19v6.20

〔No 阿 〕 図に示す変圧器の一次電流 I〔A〕の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜各負荷の電流は図示の値とし亜各負荷の力率は 100 ％亜変圧器及び電線路の損失は無視する。

〔A〕
1阿

2.0 A

2阿

3.5 A

3阿

4.0 A

4阿

7.0 A

変圧器
100 V

100 A
30 A

6 000 V
100 V

80 A

〔No 阿〕 リアクトルを設置する目的に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿回路に直列に接続し亜短絡時の電流を抑制する。

2阿回路に直列に接続し亜負荷の遅れ力率を改善する。

3阿進相コンデンサに直列に接続し亜コンデンサへの高調波の流入を抑制する。

4阿進相コンデンサに直列に接続し亜コンデンサ投入時の突入電流を抑制する。

〔No 阿〕 図に示す汽力発電の熱サイクルの名称として亜最も適当なものはどれか。

発電機
タービン
1阿ランキンサイクル

2阿再熱サイクル

3阿再生サイクル

4阿再熱再生サイクル

Ｇ過熱器
ボイラ
復水器

給水加熱器

A−51eam.mcd

Page 515/05/25 09:19v6.20

〔No 阿10〕 変電所に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿密閉母線の種類には亜ガス絶縁母線亜固体絶縁母線などがある。

2阿二重母線は亜環状母線に比べて系統運用上の自由度がなく亜制御及び保護回路は複雑である。

3阿大型の変圧器は亜単相器の状態で輸送し亜現地で三相器に組み立てる場合がある。

4阿ガス絶縁変圧器は亜不燃性ガスを絶縁に使用しており亜地下変電所など屋内設置に適している。

〔No 阿11〕 架空送電線に近接している通信線への電磁誘導に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電磁誘導電圧は亜送電線と通信線の平行長に反比例する。

2阿

電磁誘導電圧は亜送電線の故障電流や各相の負荷電流の不平衡により発生する。

3阿

電磁誘導軽減対策として亜架空地線に導電率の良いアルミ覆鋼より線を使用する。

4阿

電磁誘導軽減対策として亜中性点接地方式に高インピーダンス接地方式を採用する。

〔No 阿12〕 図に示す受電点の短絡容量として亜正しいものはどれか。
ただし亜基準容量 ： 10 MV･A
変電所のパーセントインピーダンス：％Zg ＝ j 2 ％配電線のパーセントインピーダンス：％Zl ＝ 6＋j 6 ％1阿10 MV･A

2阿70 MV･A

3阿100 MV･A

4阿125 MV･A

変電所
％

配電線％

受電点

A−61eam.mcd

Page 615/05/25 09:19

v6.20

〔No 阿13〕 照明に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿光束とは亜光源の放射束のうち光として感じるエネルギーの量をいう。

2阿照度とは亜被照面の単位面積当たりの輝度をいう。

3阿

光度とは亜点光源からある方向の単位立体角当たりに放射される光束の量をいう。

4阿輝度とは亜発光面の単位面積当たりの光度をいう。

〔No 阿14〕 シリコン太陽電池に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿シリコン太陽電池は亜p 形半導体と n 形半導体を接合した構造となっている。

2阿シリコン太陽電池は亜pn 接合部に光が入射したときに起こる光起電力効果を利用している。

3阿シリコン太陽電池は亜表面温度が高くなると最大出力が低下する温度特性を有している。

4阿多結晶シリコン太陽電池は亜単結晶シリコン太陽電池に比べて変換効率が高い。

〔No 阿15〕 三相かご形誘導電動機の始動に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿全電圧始動法は亜始動時に定格電圧を直接加える方式である。

2阿

Y−

3阿

Y− 始動法の始動時には亜各相の固定子巻線に定格電圧の4阿始動補償器法は亜三相単巻変圧器のタップにより亜始動時に低電圧を加える方式で始動法の始動時には亜 結線で全電圧始動の1の電流が流れる。
31の電圧が加わる。
3ある。

A−71eam.mcd

Page 715/05/25 09:19v6.20※

問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 火力発電プラントの負荷変化に対する制御方式に関する次の文章中亜に当てはまる

語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

火力発電プラントの制御方式には亜の長所を取り入れた

アイ

アイ

1阿ボイラ

復水器

2阿ボイラ

タービン

3阿給水加熱器

復水器

4阿給水加熱器

タービン

ア追従制御亜協調制御のイ追従制御及びこれら方式つの基本方式がある。

〔No 阿17〕 風力発電に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿風車の種類は亜ロータ軸の配置によって水平軸形と垂直軸形に分類される。

2阿風力発電の発電量は亜不安定で間欠的である。

3阿ダリウス形風車は亜風向の変化に対して向きを変える必要がない。

4阿プロペラ形風車は亜回転数制御や出力制御が行えない。

A−8

1eam.mcd

Page 815/05/25 09:19v6.20

〔No 阿18〕 変電所に用いられるガス絶縁開閉装置(G I S) の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿気中絶縁に比べて小型化が可能であり亜その小型化の効果は電圧が高いほど大きい。

2阿内部事故の場合亜事故部分を一括取替することにより亜気中絶縁に比べて迅速な復旧が可能である。

3阿

規模に応じて亜組立調整亜熱伸縮吸収亜地震時の過渡変位吸収などの目的のために伸縮継手が必要となる。

4阿

密閉された機器であることから亜気中絶縁に比べて高信頼性が長期間確保できる。

〔No 阿19〕 送電線の故障時の再閉路方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿遮断器はいったん開放されたのち亜設定時間が経過してから自動的に再投入される。

2阿故障の除去時には亜必ず故障相以外の相も含めた三相すべてをいったん開放する。

3阿

開放後の再閉路までの無電圧時間により亜高速度亜低速度などに区分される。

4阿遮断器の性能や保護方式の故障検出性能との協調が重要である。

〔No 阿20〕 電力系統の運用と制御に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿周波数制御では亜周波数が上がると亜発電機の発電電力を減少させるように調速機が動作する。

2阿供給予備力の保有量が大きいと亜供給支障のリスクは少なくなるが設備投資が大きくなる。

3阿

電力潮流は亜電源構成や送変電設備などにより制約を受け亜需要及び供給力により時々刻々変化する。

4阿

軽負荷時には系統電圧が上昇傾向になり亜これを抑制するために電力用コンデンサを系統へ投入する。

A−9

1eam.mcd

Page 915/05/25 09:19v6.20

〔No 阿21〕 平地の架空送電線における支持点間の電線の実長の近似値 L〔m〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜径間を S〔m〕亜たるみを D〔m〕とし亜電線支持点の高低差はないものとする。

1阿

L＝S＋

8 D2〔m〕
3S

2阿L＝S＋

8 S2〔m〕
3D

3阿L＝S＋

3 D2〔m〕
8S

4阿L＝S＋

3 S2〔m〕8D〔No 阿22〕 架空送電線路のフラッシオーバに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿フラッシオーバは亜がいし連の絶縁耐力を上回る異常電圧が侵入したときに発生する。

2阿がいし表面が塩分などで汚損されると亜交流に対するフラッシオーバ電圧が上昇する。

3阿径間逆フラッシオーバを防止するため亜架空地線のたるみを電線のたるみより小さくする。

4阿アークホーン間隔は亜遮断器の開閉サージでフラッシオーバしないように設定する。

〔No 阿23〕 架空送電線路の線路定数を定める要素として亜最も関係のないものはどれか。

1阿

電線の種類

2阿

電線の太さ

3阿電線の配置

4阿電線の電流

A − 101eam.mcd

Page 1015/05/25 09:19v6.20

〔No 阿24〕 送電線の表皮効果に関する次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

電線に交流の電流が流れると亜電線の中心部に近いほど電流と鎖交する磁束数がなり亜インダクタンスがイアイ

1阿

多く

大きく

2阿多く

小さく

3阿

少なく

大きく

4阿

少なく

小さく

アなるため亜電流密度は電線の周辺部に近づくほど大きくなる。
〔No 阿25〕 架空送電線路の中性点接地方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直接接地方式は亜線地絡時の地絡電流が大きく亜故障の選択遮断が確実となる。

2阿消弧リアクトル接地方式は亜線地絡時に通信線への誘導障害の影響が大きい。

3阿

抵抗接地方式は亜中性点の抵抗で線地絡時の地絡電流を抑制する。

4阿非接地方式は亜距離が長くなると亜線地絡時に異常電圧を発生することがある。

A − 11

1eam.mcd

Page 1115/05/25 09:19

v6.20

〔No 阿26〕 分散型電源の系統連系設備に関する用語の定義として亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜誤っているものはどれか。

1阿線路無電圧確認装置とは亜電線路の電圧の有無を確認するための装置である。

2阿転送遮断装置とは亜遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し亜別の構内に設置された警報器を動作させる装置である。

3阿分散型電源とは亜一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者が設置する発電設備等であって亜一般電気事業者が運用する電力系統に連系するものである。

4阿

逆潮流とは亜分散型電源設置者の構内から亜一般電気事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れである。

〔No 阿27〕 配電系統に発生する電圧フリッカの抑制対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

変動負荷を短絡容量の小さい電源系統に接続する。

2阿

変動負荷を専用の配電用変圧器に接続する。

3阿

変動負荷の近傍に静止形無効電力補償装置(SVC) を接続する。

4阿

変動負荷が接続される配電線のインピーダンスを低減する。

〔No 阿28〕 施設用蛍光灯器具のグレアに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿減能グレアとは亜視野内に光源等が存在することによって亜対象物の見え方が低下する現象である。

2阿反射グレアとは亜視対象物への光源等の映り込みや視対象物面での光源等の反射により発生する現象である。

3阿

グレア分類 G 3 の照明器具は亜不快グレアを厳しく制限した器具である。

4阿

グレア分類 V の照明器具は亜VDT 画面への映り込みを厳しく制限した器具である。

A − 12

1eam.mcd

Page 1215/05/25 09:19v6.20

〔No 阿29〕 屋内全般照明の光束法による照度計算に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿室指数が小さいほど亜照明率は小さくなる。

2阿

壁面の反射率が大きいほど亜照明率は大きくなる。

3阿室の間口と奥行が小さいほど亜室指数は大きくなる。

4阿

作業面から光源までの高さが高いほど亜室指数は小さくなる。

〔No 阿30〕 低圧電動機の分岐回路の保護に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿静止形過電流継電器の 2 E リレーは亜電動機の過負荷保護及び反相保護(逆相保護) のために使用する。

2阿配線用遮断器は亜分岐回路の短絡電流に対して十分な遮断容量を有するものを選定する。

3阿電磁開閉器は亜過負荷領域において配線用遮断器より先に動作するように過電流継電器を設定する。

4阿配線用遮断器と電磁開閉器の組合せは亜電動機とその配線を焼損から保護できるものを選定する。

〔No 阿31〕 機械器具に接続する電路において亜地絡遮断装置を省略できないものとして亜電気設備の技術基準とその解釈上亜適当なものはどれか。
ただし亜機械器具には亜接触防護措置又は簡易接触防護措置は施されていないものとする。

1阿水気のある場所以外に施設する単相 100 V のコンセントに電気を供給する電路

2阿

乾燥した場所に施設する単相 200 V のライティングダクトに電気を供給する電路

3阿

電気用品安全法の適用を受ける単相 100 V の二重絶縁構造の電動工具に電気を供給する電路

4阿

接地抵抗値が 3 Ω 以下の D 種接地工事が施された三相 200 V の電動機に電気を供給する電路

A − 13

1eam.mcd

Page 1315/05/25 09:19v6.20

〔No 阿32〕 キュービクル式高圧受電設備において亜主遮断装置の形式(CB 形亜PF･S 形）に適用される受電設備容量として亜日本工業規格(JIS)上亜定められているものはどれか。

CB 形

PF･S 形

1阿2 000 kV･A 以下

300 kV･A 以下

2阿2 000 kV･A 以下

500 kV･A 以下

3阿4 000 kV･A 以下

300 kV･A 以下

4阿4 000 kV･A 以下

500 kV･A 以下〔No 阿33〕 高圧受電設備に設ける高圧進相コンデンサに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿放電コイルは亜コンデンサに並列に接続して使用する。

2阿コンデンサの保護には亜一般に高圧限流ヒューズが用いられる。

3阿コンデンサに接続する直列リアクトルは亜主として高調波障害対策に用いられる。

4阿コンデンサの残留電荷は亜放電コイルよりも放電抵抗の方が短時間に放電できる。

A − 14

1eam.mcd

Page 1415/05/25 09:19v6.20

〔No 阿34〕 図に示す需要家の受電方式の名称として亜適当なものはどれか。

変電所
CBCB
CB

CB1：常時閉
CB1

CB2

需要家

1阿開ループ受電方式

2阿閉ループ受電方式

3阿同系統 常用･予備受電方式

4阿異系統 常用･予備受電方式

CB1

CB2CB2：常時開需要家〔No 阿35〕 非常電源として用いる自家発電設備において亜発電機出力の算出に用いる係数として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿許容最大出力係数2阿

定常負荷出力係数3阿

許容電圧降下出力係数4阿

短時間過電流耐力出力係数

A − 15

1eam.mcd

Page 1515/05/25 09:19

v6.20

〔No 阿36〕 無停電電源装置(UPS）に関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿インバータは亜直流電力を交流電力に変換する半導体電力変換装置である。

2阿

常時商用給電方式は亜通常運転状態ではインバータは蓄電池運転状態となり亜負荷電力はインバータを経由して供給される給電方式である。

3阿保守バイパスとは亜保守期間中亜負荷電力の連続性を維持するために設ける電力経路である。

4阿並列冗長 UPS は亜複数の UPS ユニットが負荷を分担しつつ並列運転を行い亜台以上の UPS ユニットが故障したとき亜残りの UPS ユニットで全負荷を負うことができるように構成したシステムである。

〔No 阿37〕 高圧受電設備において亜変圧器の高圧側電路の線地絡電流が 15 A であるとき亜B 種接地工事の接地抵抗値の最大値として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜正しいものはどれか。
ただし亜高圧側の電路には低圧側の電路との混触時に秒以下で自動的に遮断する装置が施設されているものとする。

1阿10 Ω

2阿20 Ω

3阿40 Ω

4阿100 Ω〔No 阿38〕 地中電線路において亜低圧地中電線と高圧地中電線の離隔距離が 0.15 m 以下で接近又は交差する場合の措置として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜電線はケーブルとし亜地中箱内は除くものとする。

1阿地中電線相互の間に堅ろうな自消性のある難燃性の隔壁を設ける。

2阿それぞれの地中電線に自消性のある難燃性の被覆を有するものを使用する。

3阿いずれかの地中電線を堅ろうな不燃性の管に収める。

4阿それぞれの地中電線を堅ろうな自消性のある難燃性の管に収める。

A − 16

1eam.mcd

Page 16

15/05/25 09:19

v6.20

〔No 阿39〕 シーケンス制御とフィードバック制御に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿シーケンス制御は亜あらかじめ定められた順序又は手続きに従って亜制御の各段階を順次進めていく制御である。

2阿シーケンス制御は亜目標値の特性により定値制御亜追従制御などに分類される。

3阿フィードバック制御は亜制御量を目標値と比較し亜それらを一致させるように操作量を生成する制御である。

4阿フィードバック制御は亜制御量の種類によりサーボ制御亜プロセス制御などに分類される。

〔No 阿40〕 自動火災報知設備の煙感知器に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜光電式分離型感知器を除くものとする。

1阿煙感知器は亜壁又は梁から 0.6 m 以上離れた位置に設ける。

2阿

煙感知器の下端は亜取付け面の下方 0.6 m 以内の位置に設ける。

3阿

種の煙感知器は亜廊下及び通路にあっては歩行距離 30 m につき個以上の個数を設ける。

4阿

種の煙感知器は亜廊下亜通路亜階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに亜取付け面の高さがm 未満の場合亜床面積 200 m 2 につき個以上の個数を設ける。

〔No 阿41〕 非常用の照明装置を設けなければならない居室として亜建築基準法上亜適当なものはどれか。
ただし亜避難階は階亜居室は階にあるものとし亜政令で定める窓その他の開口部を有するものとする。

1阿旅館の宿泊室

2阿

病院の病室

3阿

寄宿舎の寝室4阿

共同住宅の居間A − 17

1eam.mcdPage 17

15/05/25 09:19

v6.20

〔No 阿42〕 マイクロホンの選定に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ピアノ演奏の収録に使用するため亜コンデンサマイクロホンを選定した。

2阿屋外で使用するため亜ダイナミックマイクロホンを選定した。

3阿

残響の多い部屋で使用するため亜全指向性マイクロホンを選定した。

4阿対談の収録に使用するため亜両指向性マイクロホンを選定した。

〔No 阿43〕 光ファイバケーブルに関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿クラッドは亜コアより屈折率が低い。

2阿

光信号は亜コアの中を反射しながら伝搬する。

3阿マルチモードは亜シングルモードと比べてコア径が大きい。

4阿

マルチモードは亜シングルモードと比べて長距離伝送に適している。

〔No 阿44〕 シンプルカテナリ式電車線において亜トロリ線の支持に用いるハンガの長さを算出する
うえで亜最も関係のないものはどれか。

1阿ちょう架線の張力

2阿支持点間の距離3阿トロリ線の重量4阿線路の曲線半径A − 181eam.mcd

Page 1815/05/25 09:19v6.20

〔No 阿45〕 直流き電方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿隣接する変電所と並列にき電する方式が標準的に用いられている。

2阿交流を直流に変換するための機器として亜半導体整流器などが用いられている。

3阿変電所に整流器を用いているため亜電気車の回生電力を利用する方法がない。

4阿交流き電方式に比べて運転電流が大きく亜事故電流との区別が難しい。

〔No 阿46〕 鉄道の信号保安に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿線路の一定区間を列車だけの運転に専用させることを閉そくという。

2阿列車の速度制御や停止などの運転操作を自動的に制御する装置を亜自動列車停止装置という。

3阿

機器の故障や取り扱いの誤りでも重大事故とならずに亜常に安全側に動作することをフェールセーフという。

4阿

軌道回路は亜レール抵抗亜レールインダクタンス亜漏れコンダクタンス亜静電容量を一次定数とする分布定数回路とみなすことができる。

〔No 阿47〕 道路トンネル照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿入口部の路面輝度は亜緩和部が最も高く亜移行部亜境界部の順に低くできる。

2阿入口部の路面輝度は亜野外輝度が低い場合には亜それに応じて低減することができる。

3阿

基本照明の平均路面輝度は亜設計速度が速いほど高い値とする。

4阿

基本照明の平均路面輝度は亜交通量が少ない場合には亜低減することができる。

A − 191eam.mcd

Page 1915/05/25 09:19v6.20

〔No 阿48〕 情報通信ネットワークの OSI 基本参照モデルにおいて亜次の文章に該当する階層名称として亜適当なものはどれか。

ネットワーク上で直結されている機器間での通信方式を規定しており亜データの送受信の制御などがこの層で行われ亜スイッチングハブはこの層の制御機能を持っている。

1阿

物理層

2阿

データリンク層

3阿プレゼンテーション層

4阿

アプリケーション層

A − 201eam.mcd

Page 2015/05/25 09:19v6.20

※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備の熱源機器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿吸収冷凍機は亜回転部分が少なく運転時の振動や騒音が小さい。

2阿遠心冷凍機は亜往復動冷凍機に比べて大規模の建物に適している。

3阿ガスエンジンヒートポンプは亜エンジン排熱を給湯などに利用できる。

4阿吸収冷凍機の冷媒には亜フロンガスが用いられている。

〔No 阿50〕 排水設備に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿水飲み器と排水管の間には亜排水口空間を設ける。

2阿排水管の封水を確実にするためには亜排水トラップを二重に設ける。

3阿排水槽の通気管は亜単独で直接外気に開口する。

4阿

雨水ますには亜泥だめを設ける。

〔No 阿51〕 土の分類のために用いられる土質試験として亜適当なものはどれか。

1阿

圧密試験

2阿粒度試験

3阿

透水試験

4阿

せん断試験

A − 21

1eam.mcd

Page 2115/05/25 09:19v6.20

〔No 阿52〕 土留め壁を支える支保工を設けて掘削する工法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿水平切ばり工法は亜掘削機械に対する制約が少なく一般的な工法である。

2阿逆打ち工法は亜土留め壁の支保工として地下構造体を用いる工法である。

3阿アイランド工法は亜中間支持柱が不要であり亜切ばりも少い工法である。

4阿トレンチカット工法は亜外周部に地下躯体を構築後亜内部の掘削を行う工法である。

〔No 阿53〕 鉄塔の基礎に関する次の文章に該当する基礎の名称として亜適当なものはどれか。

勾配の急な山岳地に適用され亜鋼板などで孔壁を保護しながら円形に掘削し亜コンクリート躯体を孔内に構築する。

1阿

杭基礎

2阿深礎基礎

3阿

マット基礎

4阿

逆Ｔ字基礎

〔No 阿54〕 鉄道線路及び軌道に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ガードレールは亜車両の脱線を防止し亜あるいは脱線した車輪を誘導し被害を最小限にする設備である。

2阿車止めは亜列車または車両が過走あるいは逸走することを防ぐ設備である。

3阿軌道の高低変位は亜列車荷重が繰り返し加わるために生ずる左右レールの高さの差である。

4阿

安全側線は亜停車場で列車や車両が逸走して衝突することを防ぐ側線である。

A − 22

1eam.mcd

Page 2215/05/25 09:19

v6.20

〔No 阿55〕 鉄骨構造に関する用語と関連する語句の組合せとして亜最も不適当なものはどれか。

用語

関連する語句

1阿

ウェブ梁

2阿

トラス

軸方向力

3阿

筋かい

ターンバックル4阿溶接

コールドジョイント

〔No 阿56〕 鉄骨造の建築物に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿柱及び梁等の軸組を先行して組み上げたのち亜床や壁を施工する。

2阿

鉄骨構造体は亜避雷設備の引下導線として利用することができる。

3阿梁の継手は亜作用する水平力を吸収し亜一方から他方への力の伝達を弱める。

4阿

層間変形角とは亜地震力による各階の水平方向の層間変位を階高で割った値をいう。

A − 23

1eam.mcd

Page 23

15/05/25 09:19v6.20

1eam.mcd

Page 24

15/05/25 09:19v6.20