試

験地受

験

番号氏

名

ઃ電学(後)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 24 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午後の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 15 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 30 分から 15 時 40 分までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖
〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。
ロ唖〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜 6 問題を選択し亜解答してください。
ハ唖〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。
ニ唖〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を利用して亜計算などのメモを取ることは自由です。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B−1

※

問題番号〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿57〕 自動火災報知設備に用いる配線用図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

図記号名称

副受信機

1阿

2阿S

煙感知器

3阿炎感知器

4阿中継器〔No 阿58〕 下請契約に関する記述として亜建設工事標準下請契約約款上亜誤っているものはどれか。

1阿元請負人は亜元請工事を円滑に完成するため亜施工上関連のある工事との調整を図り亜必要がある場合は亜下請負人に対して指示を行う。

2阿下請負人は亜元請負人の承諾を得なくても亜契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡することができる。

3阿

元請負人は亜下請負人が正当な理由がないのに亜工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないときは亜契約を解除することができる。

4阿下請負人は亜元請負人が契約に違反し亜その違反によって工事を完成することが困難となったときは亜契約を解除することができる。

B−2

※

問題番号〔No 阿59〕〜〔No 阿67〕までの 9 問題のうちから亜6 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿59〕 汽力発電所の発電機据付け工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿発電機据付け工事は亜固定子の据付け亜回転子の挿入亜発電機付属品の組立てと据付け亜発電機本体及び配管の漏れ検査の順で行った。

2阿固定子は蒸気タービンとともに心出しを行い亜固定子脚部は基礎金物に確実に密着し亜荷重が均等になるように据付けた。

3阿エンドカバーベアリング及び軸密封装置を取り付けた後亜固定子に回転子を挿入し亜冷却系の配管等の付属品を取り付けた。

4阿

水素冷却タービン発電機及びその付属配管の漏れ検査には亜不活性ガスを使用した。

〔No 阿60〕 屋外に施設するキュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜高圧受電設備規程上亜不適当なものはどれか。

1阿キュービクルは亜隣接する建築物から 3 m 離して設置した。

2阿

キュービクルへ至る保守点検のための通路は亜幅 0.6 m を確保した。

3阿小学校の敷地にキュービクルを施設したので亜児童が立ち入らないようにさくを設けた。

4阿

下駄基礎の開口部からキュービクル内部に小動物が侵入しないよう亜開口部に網を設けた。

〔No 阿61〕 架空送電線の延線工事に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿エンジン場には架線ウィンチやリールワインダなどを亜ドラム場には延線車やドラム架台などを配置した。

2阿

金車は亜懸垂鉄塔ではがいし装置に吊り下げ亜耐張鉄塔では金車コード用ワイヤロープを用いて腕金に吊り下げた。

3阿

山岳や横断物が多い箇所でのパイロットロープの延線は亜ヘリコプターを使用して行った。

4阿鉄道や高速道路を横断する電線の延線は亜電線の垂下に対する防護設備が不要な引抜工法で行った。

B−3

〔No 阿62〕 照明器具の設置及び配線に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿照明器具点滅用の単極のスイッチに亜電圧側の配線を接続した。

2阿電気用品安全法の適用を受けた二種金属製線ぴに照明器具を取り付けるので亜Ｄ種接地工事を施し亜線ぴ内の容易に点検できる箇所で電線を分岐した。

3阿システム天井用照明器具の落下防止策として亜Ｔバーへの取付金具部に落下防止金具を設けた。

4阿

天井を照らす照明器具を取り付けるため亜ライティングダクトの開口部を上向きにして施設した。

〔No 阿63〕 自動火災報知設備に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿空調の吹出し口付近に設ける煙感知器は亜吹出し口から 1.0 m 離して取り付けた。

2阿P型受信機の感知器回路の電路の抵抗は亜50 Ω 以下となるようにした。

3阿一の地区音響装置までの水平距離は亜その階の各部分から 25 m 以下となるようにした。

4阿

受信機は亜操作スイッチが床面から 1.2 m の高さになるように取り付けた。

〔No 阿64〕 低圧ケーブルをケーブルラックに布設する工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
ただし亜ケーブルは 600 V ポリエチレンケーブル(CVT) とする。

1阿ケーブル屈曲部の内側半径は亜より合せ外径の2阿ケーブルは整然と並べ亜垂直部では 1.5 m の間隔で緊縛した。

3阿ケーブル相互のもつれや交差が少なくなるように配列した。

4阿ケーブルの緊縛材料として亜配線用合成樹脂結束帯を使用した。

B−4倍とした。

〔No 阿65〕 新幹線鉄道における架空単線式の電車線に関する記述として亜鉄道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令等の解釈基準上亜誤っているものはどれか。

1阿電車線の高さは亜レール面上 5 m を標準とした。

2阿本線の電車線のレール面に対する勾配は亜3阿本線の電車線は亜公称断面積 85 mm 2 の溝付硬銅線とした。

4阿電車線の偏いは亜レール面に垂直の軌道中心面から 300 mm 以内とした。

3以下とした。
1 000〔No 阿66〕 建物内の駐車場の車路管制設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿赤外線式検知器の発光器と受光器の取付け高さは亜車路面から 0.6 m とした。

2阿

天井から吊り下げる信号灯の高さは亜車路面から器具の下端で 2.3 m とした。

3阿信号灯回路と検出回路は亜電圧が異なるので別配管とした。

4阿

ループコイルは亜スラブの鉄筋に直接結束してコンクリートに埋設した。

〔No 阿67〕 地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。

1阿

地中電線を収める金属製の管路を管路式により施設したので亜管に施す接地工事を省略した。

2阿管路式により需要場所に施設した高圧地中電線路の長さが 20 m なので亜埋設表示を省略した。

3阿

地中箱のふたは亜取扱者以外の者が容易に開けることができない構造のものを選定した。

4阿車両その他の重量物の圧力を受けない場所なので亜土冠 0.6 m の堅ろうなトラフ内に高圧架橋ポリエチレンケーブル(CV) を収めて施設した。

B−5

※

問題番号〔No 阿68〕〜〔No 阿79〕までの 12 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿68〕 工種別施工計画書に記載する事項として亜重要度が低いものはどれか。

1阿設計図書に明示されていない施工上必要な事項

2阿一般的に周知されている施工方法に関する事項

3阿

使用機材の性能や品質を確保するために施工上必要な事項

4阿

承諾を得て設計図書と異なる施工を行う場合の施工方法に関する事項〔No 阿69〕 適正な施工体制を確立するうえで亜下請業者を選定する場合に評価すべき事項として亜重要度が低いものはどれか。

1阿

営業活動の状況

2阿

労働福祉の状況3阿労働安全衛生管理の状況

4阿関係企業との取引の状況〔No 阿70〕 法令に基づく申請書類についての記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電気事業法に基づく自家用電気工作物の工事計画届出書は亜産業保安監督部長に提出した。

2阿

消防法に基づく消防用設備等設置届出書は亜工事が完了した日から 日以内に提出した。

3阿重油を貯蔵するタンクの容量が 1 950 l であったので亜消防法に基づく危険物貯蔵所設置許可申請書を提出した。

4阿

施工場所が大気汚染防止法の政令で定める市であったので亜ばい煙発生施設設置届出書は政令市の長に提出した。

B−6

〔No 阿71〕 アロー形ネットワーク工程表のクリティカルパスに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿クリティカルパス上では亜各イベントの最早開始時刻と最遅完了時刻は等しくなる。

2阿工程の短縮を検討するときは亜最初にクリティカルパス以外の経路のフロートに着目する。

3阿クリティカルパス以外の経路でも亜フロートを全て使用してしまうとクリティカルパスになる。

4阿クリティカルパスでなくともフロートの非常に小さいものは亜クリティカルパスと同様に重点管理する。

〔No 阿72〕 事務所ビル新築工事の総合工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿受電時期は亜空調設備の試運転調整期間なども見込んで記入する。

2阿諸官庁への書類の作成を計画的に進めるため亜提出予定時期を記入する。

3阿主要機器の最終承諾時期は亜搬入据付時期から製作期間を見込んで記入する。

4阿仕上げ工事など各種工事が輻輳する工程は亜関連業者と詳細に調整した上で記入する。

B−7

〔No 阿73〕 図に示す利益図表において亜施工出来高が x 1 のとき亜イ〜ハに当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。
ただし亜x 1 は亜損益分岐点の施工出来高 x 0 より大きいものとする。

イロ

ハ

1阿

固定原価

変動原価

利益

2阿固定原価

変動原価

損失

3阿変動原価

固定原価利益

4阿

変動原価

固定原価

損失

〔No 阿74〕 ISO 9000 の品質マネジメントシステムに関する次の文章に該当する用語として亜日本工業
規格(JIS)上亜正しいものはどれか。

考慮の対象となっているものの履歴亜適用又は所在を追跡できること。

1阿

継続的改善

2阿是正処置3阿トレーサビリティ

4阿プロセスB−8

〔No 阿75〕 品質管理に用いられる図表に関する次の文章に該当する名称として亜適当なものはどれか。

データの範囲をいくつかの区間に分け亜区間ごとのデータの数を柱状にして並べた図で亜データのばらつきの状態が一目で分かる。

1阿管理図

2阿散布図

3阿パレート図4阿ヒストグラム〔No 阿76〕 接地抵抗試験に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。

1阿特別高圧計器用変成器の二次側電路に施す接地工事の接地抵抗値が 20 Ω であったので亜良と判断した。

2阿高圧電路の線地絡電流が 10 A のとき亜高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点に施す接地工事の接地抵抗値が 10 Ω であったので亜良と判断した。

3阿使用電圧 400 V の電動機の鉄台に施す接地工事の接地抵抗値が 5 Ω であったので亜良と判断した。

4阿単相線式 100/200 V の分電盤の金属製外箱に施す接地工事の接地抵抗値が 30 Ωであったので亜良と判断した。

〔No 阿77〕 建設現場において亜特別教育を修了した者が就業できる業務として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜道路上を走行させる運転を除く。

1阿アーク溶接機を用いて行う金属の溶接の業務

2阿

高圧の充電電路の支持物の点検の業務

3阿作業床の高さが 15 m の高所作業車の運転の業務

4阿

最大荷重が 0.5 t のフォークリフトの運転の業務

B−9

〔No 阿78〕 高さが 2 m 以上の作業床上で作業を行う場合の措置として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿作業床の開口部の周囲に亜墜落防止のための囲いを設けた。

2阿強風による危険が予想されたので亜作業員に安全帯を着用させて作業に従事させた。

3阿

作業を安全に行うために仮設照明を設け亜作業に必要な照度を確保した。

4阿

作業員が安全に昇降するための設備を設けた。

〔No 阿79〕 掘削作業における危険を防止するための措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿土止め支保工の切りばりの取付け作業は亜土止め支保工作業主任者を選任して行った。

2阿明り掘削の作業により露出したガス導管に亜つり防護を行った。

3阿土止め支保工を設けたので亜日ごと及び地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に点検を行った。
4阿発破等により崩壊しやすい状態になっている地山を手掘りする場合亜掘削面の高さが2 m 以上となるので亜勾配を 60 度 とした。

B − 10※ 問題番号〔No 阿80〕〜〔No 阿92〕までの 13 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿80〕 建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿特定建設業の許可を受けようとする者が法人である場合においては亜当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が亜請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者であってはならない。

2阿許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者は亜特定建設業の許可を受けようとする電気工事業者がその営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。

3阿特定建設業の許可を受けようとする者は亜発注者との間の請負契約で亜その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要である。

4阿

特定建設業の許可を受けた電気工事業者は亜その者が発注者から直接請け負った電気工事を施工するための下請契約に係る下請代金の額が亜件で 3 000 万円以上である下請契約を締結することができる。

〔No 阿81〕 建設工事の請負契約に関する記述として亜建設業法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜元請負人は一般建設業者とする。

1阿

元請負人は亜前払金の支払を受けたときは亜下請負人に対して亜資材の購入亜労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

2阿元請負人は亜請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは亜支払の対象となる下請負人に対して相応する下請代金を亜支払を受けた日から月以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に支払わなければならない。

3阿

元請負人は亜請負代金の工事完成後における支払を受けたときは亜支払の対象となる下請負人に対して相応する下請代金を亜支払を受けた日から 20 日以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に支払わなければならない。

4阿

元請負人は亜下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後亜下請負人が申し出たときは亜特約がされている場合を除き亜直ちに亜当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

B − 11

〔No 阿82〕 施工体制台帳に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は亜建設工事の適正な施工を確保するため亜その下請契約の請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。

2阿施工体制台帳には亜下請負人の商号又は名称亜当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

3阿施工体制台帳は亜工事現場ごとに備え置き亜発注者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。

4阿

下請負人は亜その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは亜施工体制台帳を作成する特定建設業者に対して亜当該他の建設業を営む者の商号又は名称などの定められた事項を通知しなければならない。

〔No 阿83〕 電気工作物に関する記述として亜電気事業法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業用電気工作物とは亜一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

2阿保安規程には亜工事亜維持及び運用に関する保安のための巡視亜点検及び検査の事項を定めなければならない。

3阿使用前自主検査は亜主要機器を据付けた時と工事の計画に係るすべての工事が完了した時に亜それぞれ行わなければならない。

4阿

事業用電気工作物の工事亜維持又は運用に従事する者は亜主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

〔No 阿84〕 次の電気用品のうち亜電気用品安全法上亜特定電気用品に該当しないものはどれか。
ただし亜使用電圧 200 V の交流の電路に使用するものとする。

1阿

電撃殺虫器

2阿温度ヒューズ

3阿

公称断面積 14 mm 2 のビニル電線(IV)4阿ケーブル配線用スイッチボックス

B − 12

〔No 阿85〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿第一種電気工事士は亜自家用電気工作物に係るすべての電気工事の作業に従事することができる。

2阿特殊電気工事の種類には亜ネオン工事と非常用予備発電装置工事がある。

3阿認定電気工事従事者は亜自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事することができる。

4阿

認定電気工事従事者認定証は亜経済産業大臣が交付する。

〔No 阿86〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築とは亜建築物を新築し亜増築し亜改築し亜又は移転することをいう。

2阿避難階とは亜直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

3阿百貨店の用途に供する建築物は亜特殊建築物である。

4阿鉄道のプラットホームの上家は亜建築物である。

〔No 阿87〕 次の記述のうち亜建築士法上亜誤っているものはどれか。

1阿建築設備士は亜建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者である。

2阿二級建築士になろうとする者は亜二級建築士試験に合格し亜国土交通大臣の免許を受けなければならない。

3阿建築士は亜建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

4阿

工事監理とは亜その者の責任において亜工事を設計図書と照合し亜それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

B − 13

〔No 阿88〕 消防用設備等に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿

屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備は亜消火設備である。

2阿自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備は亜警報設備である。

3阿自動火災報知設備の電源の部分の工事は亜第 類の甲種消防設備士が行うことができる。

4阿

電源の部分を除くガス漏れ火災警報設備の整備は亜第 類の乙種消防設備士が行うことができる。

〔No 阿89〕 建設工事現場における店社安全衛生管理者の職務として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働者の安全又は衛生のための教育をすること。

2阿労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。

3阿協議組織の会議に随時参加すること。

4阿少なくとも毎月回亜労働者が作業を行う場所を巡視すること。

〔No 阿90〕 建設業における安全衛生委員会に関する記述として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿事業者は亜労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項を亜委員会に調査審議させなければならない。

2阿委員会は亜常時 20 人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならない。

3阿委員のうちの一人は亜産業医のうちから事業者が指名した者でなければならない。

4阿

事業者は亜委員会を毎月回以上開催するようにしなければならない。

B − 14

〔No 阿91〕 建設業における使用者に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿使用者とは亜事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について亜事業主のために行為をするすべての者をいう。

2阿使用者は亜労働時間が時間を超える場合においては亜少なくとも 45 分間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3阿使用者は亜労働者に与えた休憩時間を自由に利用させなければならない。

4阿使用者は亜労働者名簿亜賃金台帳及び労働関係に関する重要な書類を年間保存しなければならない。

〔No 阿92〕 道路の占用許可申請書に記載する事項として亜道路法上亜定められていないものはどれか。

1阿工事実施の方法

2阿道路の復旧方法

3阿工作物亜物件又は施設の構造

4阿工作物亜物件又は施設の維持管理方法

B − 15