試

験

地受

験

番号氏名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎭⎩ 本日の受験地

平成 29 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 12 時 45 分までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1

DAM-電1AM.smd Page 1

17/05/26 17:15 v3.40

※

問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 図に示す電極板の面積 A ＝ 0.2 m 2 の平行板コンデンサに亜比誘電率 ε r ＝ 2 の誘電体があるとき亜このコンデンサの静電容量として亜正しいものはどれか。
ただし亜誘電体の厚さ d ＝ 4 mm亜真空の誘電率は ε 0〔F/m〕とし亜コンデンサの端効果は無視するものとする。

1阿1.6 ε 0〔F〕

2阿40 ε 0〔F〕

3阿100 ε 0〔F〕

4阿

2 500 ε 0〔F〕

誘電体

〔No 阿〕 図に示す磁路の平均長さ l〔m〕亜磁路の断面積 A〔m 2〕亜透磁率 μ〔H/m〕の環状鉄心に巻数 N のコイルがあるとき亜コイルの自己インダクタンス L〔H〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜磁束の漏れはないものとする。

1阿L＝μAN 2〔H〕
l2阿L＝μA〔H〕
lN 23阿L＝lN 2〔H〕
μA4阿L＝l〔H〕
μAN 2A−2

DAM-電1AM.smd Page 217/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿 〕 図に示す R L C 直列回路に交流電圧を加えたときの力率の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜R ＝ 3 Ω亜X L ＝ 8 Ω亜X C ＝ 4 Ωとする。

1阿0.5

2阿0.6

3阿0.7

4阿

0.8

〔No 阿 〕 図のように可動コイル形電流計に抵抗 R〔Ω〕の分流器を接続したとき亜この分流器の倍率 m を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜r〔Ω〕は亜電流計の内部抵抗とする。

1阿m ＝ 1−rR

2阿m ＝ 1−Rr

3阿m ＝ 1＋rR

4阿m ＝ 1＋Rr

A−3DAM-電1AM.smd Page 3

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿 〕 図に示すブロック線図の合成伝達関数 G を表す式として亜正しいものはどれか。

1阿G＝

G11＋G 1 G 22阿G＝

G11−G 1 G 23阿G ＝ G 1＋G 24阿G ＝ G 1−G 2〔No 阿 〕 定格電圧 6 600 V の同期発電機を亜定格力率における定格出力から無負荷にしたとき亜端子電圧が 7 260 V になった。このときの電圧変動率の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜励磁を調整することなく亜回転速度は一定に保つものとする。

1阿5.8 ％

2阿

9.1 ％

3阿

10.0 ％

4阿17.3 ％〔No 阿 〕 三相変圧器の結線に関する記述として亜不適当なものはどれか。
ただし亜一次及び二次の線間電圧はインピーダンス降下を無視するものとする。

1阿2阿3阿4阿- Y 結線は亜発電所の昇圧用変圧器に多く用いられる。
Y - 結線は亜二次側線間電圧の位相が一次側線間電圧より 60ﾟ 遅れている。
- 結線は亜平衡負荷の場合に線電流が相電流の  3 倍となる。
Y - Y - 結線は亜 巻線内に第調波電流を環流させるので亜起電力のひずみを抑制できる。

A−4

DAM-電1AM.smd Page 4

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿〕 高圧進相コンデンサに関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

1阿乾式コンデンサは亜コンデンサ内部に亜80 ℃ において流動性のない固体含浸剤又は気体を充てんしたコンデンサである。

2阿油入コンデンサは亜コンデンサ内部に亜80 ℃ において流動性がある絶縁油又はこれと同等以上の性能を持つ液体含浸剤を充てんしたコンデンサである。

3阿

はく電極コンデンサは亜誘電体の一部が絶縁破壊しても自己回復することができるコンデンサである。

4阿保安装置内蔵コンデンサは亜コンデンサの内部に異常が生じた際亜異常素子又は素体に電圧が加わらないように切り離しできるコンデンサである。

〔No 阿〕 揚水発電所の揚水ポンプ用電動機の入力として亜正しいものはどれか。
ただし亜全揚程 200 m亜揚水流量 45 m 3 /s亜揚水ポンプの効率を 0.9亜電動機の効率を0.98 とする。

1阿

81 MW

2阿90 MW

3阿98 MW4阿

100 MW〔No 阿10〕 スポットネットワーク配電方式に用いられるネットワークプロテクタの継電器の一般的な動作特性の組合せとして亜適当なものはどれか。

1阿逆電力遮断特性

差電圧遮断特性

無電圧遮断特性2阿

逆電力投入特性

差電圧投入特性

無電圧遮断特性3阿

逆電力遮断特性

差電圧投入特性

無電圧投入特性

4阿

逆電力投入特性

差電圧遮断特性

無電圧投入特性A−5

DAM-電1AM.smd Page 517/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿11〕 配電線路に 80 kW亜遅れ力率 80 ％ の三相負荷があるとき亜電力用コンデンサを負荷と並列に接続して力率を 100 ％ に改善するために必要なコンデンサ容量〔kvar〕として亜正しいものはどれか。

1阿20 kvar

2阿30 kvar

3阿40 kvar

4阿60 kvar〔No 阿12〕 電力系統における短絡電流の抑制対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿高インピーダンスの変圧器を採用する。

2阿送電線に電力用コンデンサを設置する。

3阿送電線に限流リアクトルを設置する。

4阿変電所の母線を分割する。

A−6

DAM-電1AM.smd Page 6

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿13〕 図に示す床面 P 点の水平面照度 E h〔lx〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜L は点光源とし亜P 方向に向かう光度を I〔cd〕亜L P の距離を R〔m〕亜∠ P L O を θ とする。

1阿Eh ＝Isin θ〔lx〕
R2

2阿Eh ＝Icos θ〔lx〕
R2

3阿Eh ＝Isin θ〔lx〕
4 π R24阿Eh ＝Icos θ〔lx〕
4 π R2〔No 阿14〕 据置鉛蓄電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ベント形蓄電池は亜酸霧が脱出しないようにしたもので亜使用中補水が不要である。

2阿定格容量は亜規定の条件下で放電終止電圧まで放電したとき亜取り出せる電気量である。

3阿蓄電池から取り出せる容量は亜放電電流が大きくなるほど減少する。

4阿

蓄電池の内部抵抗は亜残存容量の減少にともない増大する。

A−7

DAM-電1AM.smd Page 717/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿15〕 図に示す三相誘導電動機の出力特性曲線において亜アとイの曲線の名称の組合せとして亜適当なものはどれか。

アイ

1阿トルク

一次電流

2阿

トルク

効率

3阿回転速度

一次電流

4阿回転速度効率

A−8DAM-電1AM.smd Page 8

17/05/26 17:15 v3.40

※

問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 水力発電所において亜水車に発生するキャビテーションに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿キャビテーションが発生すると亜水車に振動を起こし異音が発生する。

2阿水車の比速度が小さいほど亜キャビテーションを抑制できる。

3阿キャビテーションが発生すると亜効率や出力が低下する。

4阿吸出し管の高さが高いほど亜キャビテーションを抑制できる。

〔No 阿17〕 ナトリウム茜硫黄電池(NAS 電池) に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

運転時における電池の動作温度は常温である。

2阿活物質としては亜正極に硫黄亜負極にナトリウムを用いる。

3阿高エネルギー密度などの特長を持っており亜電力貯蔵用に適している。

4阿

放電時には亜ナトリウムイオンと硫黄が結合して多硫化ナトリウムが生成される。

〔No 阿18〕 変電所で用いられる機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿負荷時タップ切替器は亜負荷電流が流れている状態で段階的に無効電力を調整する。

2阿計器用変成器は亜直接測定することができない高電圧や大電流を測定しやすい電圧や電流に変成する。

3阿接地開閉器は亜遮断器や断路器を開路した後に亜閉路して残留電荷を放電させる。

4阿断路器は亜無負荷時に回路を切り離し亜作業の安全を確保するために使用する。

A−9

DAM-電1AM.smd Page 917/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿19〕 電力系統の保護に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿主保護継電器は亜最も速やかに故障区間を最小範囲に限定し除去するものである。

2阿再閉路方式は亜停電時間を短くするものであり亜主に地中送電系統で使用される。

3阿

後備保護継電器は亜主保護継電器がロックされているなどの理由で動作できない場合に動作して亜故障部分を除去するものである。

4阿

距離継電方式は亜送電線故障時の電流と電圧により故障点までの線路インピーダンスを測定し亜保護範囲の内外を判断する方式である。

〔No 阿20〕 発電方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿流込み式水力発電は亜河川の水をそのまま利用するため亜出力は河川自流に依存する。

2阿揚水式水力発電は亜河川の水を有効活用できることから亜ベース電源として利用する。

3阿火力発電は亜効率が良く発電単価が低い発電機を優先して運転する。

4阿太陽光発電や風力発電は亜季節や気象条件等に左右されるため亜出力変動が大きい。

〔No 阿21〕 図に示す高低圧架空配電線路において亜電柱の支線に必要な許容引張強度 T〔N〕の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜支線は条とし亜安全率を 1.5 とする。

1阿160  5 N

2阿240  5 N

3阿320  5 N

4阿480  5 N

A − 10DAM-電1AM.smd Page 1017/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿22〕 三相線式の地中送電線路において亜無負荷時の充電容量 Q c〔kV握A〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜各記号は次のとおりとする。
V：線間電圧〔kV〕
C：ケーブル線当たりの静電容量〔μ F〕
ω：角周波数〔rad/s〕

1阿Q c ＝ ω C V×10 −3〔kV握A〕

2阿Q c ＝ ω C V 2×10 −3〔kV握A〕

3阿Q c ＝ 3 ω C V×10 −3〔kV握A〕

4阿Q c ＝ 3 ω C V 2×10 −3〔kV握A〕〔No 阿23〕 送配電系統におけるフェランチ現象に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電線路のこう長が長いほど発生しやすい。

2阿深夜などの軽負荷時に発生しやすい。

3阿地中電線路よりも架空電線路のほうが発生しやすい。

4阿

進み力率の負荷が多く接続されているときに発生しやすい。

A − 11

DAM-電1AM.smd Page 11

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿24〕 地中配電線路に用いる図のような心ケーブルにおいて亜導体条当たりの静電容量C〔μ F〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜Cs〔μ F〕は導体と金属シース間亜Cm〔μ F〕は導体相互間の静電容量とする。

1Cm〔μ F〕
3

1阿C ＝ Cs＋2阿C ＝ 3 Cs＋Cm〔μ F〕

3阿C ＝ Cs＋3 Cm〔μ F〕

4阿

C＝

1
Cs ＋ Cm〔μ F〕
3〔No 阿25〕 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において亜分散型電源を自動的に解列しなければならない事象として亜#電気設備の技術基準とその解釈上亜定められていないものはどれか。

1阿分散型電源の異常又は故障

2阿分散型電源の単独運転

3阿連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故

4阿連系している電力系統における高調波の発生

A − 12DAM-電1AM.smd Page 1217/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿26〕 配電系統における高調波に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

高調波電流の低減対策として亜配電系統の短絡容量を小さくする。

2阿高調波により電力用コンデンサは亜過熱し焼損に至る事がある。

3阿

高調波により変圧器など鉄心を有する機器の鉄損が増大する。

4阿

高調波電流の抑制のためフィルタを設置する。

〔No 阿27〕 地中電線路における CVケーブルの絶縁劣化診断法として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直流漏れ電流法

2阿

残留電荷法

3阿

直流高圧法

4阿

マーレーループ法〔No 阿28〕 平均演色評価数(Ra) が 80 以上のランプを使用することが望ましい所として亜#日本工業
規格(JIS)の屋内作業場の照明基準上亜定められているものはどれか。
ただし亜一般的な事務所ビルとし天井高を 6 m 未満とする。

1阿倉庫

2阿配電盤室

3阿

階段

4阿

化粧室

A − 13DAM-電1AM.smd Page 13

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿29〕 一般事務室に設けるコンセント専用の分岐回路に関する記述として亜#電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っているものはどれか。
ただし亜配線は VVFケーブルとし亜長さは 10 m亜コンセントの施設数は個とする。

1阿定格電流 20 A の配線用遮断器に亜定格電流 15 A のコンセントを接続し亜配線の太さを直径 1.6 mm とする。

2阿定格電流 20 A の配線用遮断器に亜定格電流 20 A のコンセントを接続し亜配線の太さを直径 1.6 mm とする。

3阿定格電流 30 A の過電流遮断器に亜定格電流 20 A のコンセントを接続し亜配線の太さを直径 2.0 mm とする。

4阿定格電流 30 A の過電流遮断器に亜定格電流 30 A のコンセントを接続し亜配線の太さを直径 2.6 mm とする。

〔No 阿30〕 三相誘導電動機の始動方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

2阿1になる。
 3リアクトル始動法は亜始動用リアクトルを挿入して始動電流を低減させる方式である。

3阿コンドルファ始動法は亜比較的大容量の電動機に採用され亜始動電流を全電圧始動時

1阿スターデルタ始動法は亜始動トルクが全電圧始動時のの 25 ％ まで低減可能である。
4阿インバータ始動法は亜可変周波数茜可変電圧の交流を作り出し亜誘導電動機を始動する方式である。

A − 14DAM-電1AM.smd Page 14

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿31〕 図に示す電動機を接続しない分岐幹線において亜分岐幹線保護用過電流遮断器を省略できる
分岐幹線の長さと分岐幹線の許容電流の組合せとして亜電気設備の技術基準とその解釈上亜適当なものはどれか。

分岐幹線の長さ

分岐幹線の許容電流

1阿5 m

60 A

2阿7 m65 A

3阿

9 m

100 A

4阿11 m120 A〔No 阿32〕 PF茜S 形受電設備の主遮断装置として用いる限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿相間及び側面に絶縁バリアを取り付けたものとする。

2阿限流ヒューズは亜一般に過負荷保護専用として使用する。

3阿高圧交流負荷開閉器は亜4阿限流ヒューズの相が遮断した場合は亜ストライカが動作して欠相運転を防止する。

極を同時に開閉する構造である。

A − 15DAM-電1AM.smd Page 15

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿33〕 キュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜#日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿

変圧器容量が 300 kV握A 以下の場合は亜変圧器の開閉装置として高圧カットアウトを使用することができる。

2阿一つの開閉装置に接続する高圧進相コンデンサの設備容量は亜自動力率調整を行う
場合亜300 kvar 以下とする。

3阿300 V を超える低圧の引出し回路には亜地絡遮断装置を設けるものとする。ただし亜防災用亜保安用電源などは亜警報装置に代えることができる。

4阿換気は亜通気孔などによって亜自然換気ができる構造とする。ただし亜収納する変圧器A を超える場合は亜機械換気装置による換気としてもよい。
容量の合計が 500 kV握〔No 阿34〕 スポットネットワーク受電方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿回線受電方式に比べて多回線で供給されるので供給信頼度は高い。

2阿

引込線は亜ネットワーク変圧器一次側の受電用遮断器に接続されている。

3阿ネットワーク母線の短絡保護は亜プロテクタヒューズで行われる。

4阿一次側の回線が停止しても亜残りの変圧器で最大需要電力を供給できるように亜変圧器容量を選定する。

〔No 阿35〕 自家用発電設備のディーゼル機関に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿往復動機関のため亜ガスタービンに比べて発生振動は大きい。

2阿点検整備や分解整備は亜設置場所で行える。

3阿

燃料は亜軽油やA重油が用いられる。

4阿

軽負荷時でも燃料の完全燃焼が得られやすい。

A − 16

DAM-電1AM.smd Page 16

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿36〕 無停電電源装置(U P S) に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿U P Sは亜整流器亜コンバータ亜インバータ亜蓄電池などで構成される。

2阿常時インバータ給電方式とは亜通常運転時は常用電源を整流器により直流に整流した後に亜インバータによって交流に再変換して負荷へ供給する方式である。

3阿並列冗長 U P Sは亜常用 U P Sユニットの故障に備えて亜別の U P Sユニットを待機させておくシステムである。

4阿U P Sスイッチは亜負荷電力の連続性の適用可能な要求事項に従って用いる亜U P S
ユニット亜バイパス又は負荷の電力ポートを接続する亜又は切り離すための制御可能なスイッチである。

〔No 阿37〕 蓄電池の充電方式に関する次の記述に該当する用語として亜適当なものはどれか。

#交流電源の通電時には亜蓄電池は負荷と切り離して微小電流で充電される。交流電源の停電時のみ亜蓄電池から負荷へ電力を供給する。

1阿回復充電2阿均等充電3阿浮動充電4阿トリクル充電〔No 阿38〕 D種接地工事を施した次の箇所のうち亜#電気設備の技術基準とその解釈上亜誤っている
ものはどれか。

1阿乾燥した機械室に設置した使用電圧 400 V の電動機の鉄台

2阿特別高圧架空電線を支持するがいし装置を取り付ける腕金類

3阿管灯回路の使用電圧が 300 V 以下の放電灯用電灯器具の金属製部分

4阿

乾燥した場所に施設した亜使用電圧 100 V の電路に使用する金属製ライティング
ダクト

A − 17

DAM-電1AM.smd Page 17

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿39〕 中央監視制御の伝送端末装置と現場機器との入出力条件に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿発停制御を行うための入出力条件を亜接点信号とした。

2阿状態茜故障の監視を行うための入出力条件を亜接点信号とした。

3阿電流の計測を行うための入出力条件を亜DC 4〜20 mA のアナログ信号とした。

4阿

電力量の計量を行うための入出力条件を亜DC 4〜20 mA のアナログ信号とした。

〔No 阿40〕 主要な避難経路に設ける誘導灯の非常電源の容量を 60 分間以上としなければならない
防火対象物として亜#消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿延べ面積 1 000 m 2 以上の地下街

2阿延べ面積 50 000 m 2 以上の百貨店

3阿地階を除く階数が 11 以上で亜かつ延べ面積 20 000 m 2 以上のホテル

4阿地階を除く階数が 15 以上で亜かつ延べ面積 30 000 m 2 以上の事務所ビル〔No 阿41〕 非常用の照明装置に関する記述として亜#建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿常用の電源及び予備電源の開閉器には亜非常用の照明装置用である旨を表示をしなければならない。

2阿

照明器具(照明カバーその他照明器具に付属するものを含む。) のうち主要な部分は亜難燃材料で造り亜又は覆わなければならない。

3阿

予備電源と照明器具との電気配線に用いる電線は亜600Vビニル絶縁電線としなければならない。

4阿地下街の各構えの接する地下道の床面において 10 lx 以上の照度を確保しなければならない。

A − 18DAM-電1AM.smd Page 18

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿42〕 構内情報通信網(LAN) に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ネットワークトポロジには亜スター型亜バス型亜リング型などがある。

2阿ファイアウォールは亜不正なアクセスを遮断し内部のネットワークの安全を維持する。

3阿レイヤスイッチは亜ネットワーク層でのルーティング機能を搭載した伝送装置である。

4阿

V LAN 機能は亜スイッチと端末の物理的な接続形態によらず亜論理的に複数の端末をグループ化するものである。

〔No 阿43〕 電話茜情報設備に関する図記号と名称の組合せとして亜#日本工業規格(JIS)上亜誤っているものはどれか。

図記号名称

1阿交換機

2阿端子盤

3阿本配線盤4阿

局線中継台〔No 阿44〕 カテナリちょう架式の電車線に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿シンプル式では亜ちょう架線からハンガによってトロリ線をちょう架する。

2阿支持点におけるちょう架線とトロリ線との垂直間隔を亜架高という。

3阿パンタグラフの離線防止のため亜ちょう架線とトロリ線間にコネクタを増設する。

4阿

き電線とちょう架線を兼用したちょう架方式を亜き電ちょう架式という。

A − 19DAM-電1AM.smd Page 19

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿45〕 直流電気鉄道のき電回路における亜電圧降下の軽減対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿変電所の新設により亜変電所間隔を短くする。

2阿き電線を太くしたり亜条数を多くする。

3阿上下線一括き電方式を採用する。

4阿

静止形無効電力補償装置を設置する。

〔No 阿46〕 鉄道信号保安に関する用語の定義として亜日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿表示とは亜合図亜標識などで条件茜状態を表すことをいう。

2阿連動装置とは亜信号機亜転てつ器などの相互間の連鎖を行う装置である。

3阿

軌道回路とは亜列車又は車両を検知するために亜レールを用いる電気回路をいう。

4阿

連鎖とは亜信号機亜転てつ器などを電気的又は機械的に操作できないようにすることをいう。

〔No 阿47〕 道路照明に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿不快グレアとは亜対象物の見え方に悪影響を与える光のまぶしさをいう。

2阿誘導性とは亜照明の効果により運転者に道路の線形を明示するものである。

3阿平均路面輝度とは亜運転者の視点から見た路面の平均輝度で亜路面の舗装種類や乾湿の程度によって変化する。

4阿外部条件とは亜建物の照明や広告灯亜ネオンサイン等道路交通に影響を及ぼす光が亜道路沿道に存在する程度をいう。

A − 20DAM-電1AM.smd Page 20

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿48〕 光ファイバケーブルに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿光ファイバケーブルの損失には亜光ファイバ固有の損失亜曲がりによる放射損失亜接続損失等がある。

2阿光ファイバケーブルには許容される布設張力があり亜これを超えると伝送特性及び長期信頼性が低下する。

3阿光ファイバケーブルの損失測定方法には亜光ファイバ内の屈折率のゆらぎによるフレネル反射を利用する方法がある。

4阿光ファイバケーブルの接続損失の要因には亜光ファイバ心線の軸ずれ亜光ファイバ端面の分離等がある。

A − 21

DAM-電1AM.smd Page 21

17/05/26 17:15 v3.40

※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備の制御方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿定風量単一ダクト方式における給気温度制御は亜給気温度が一定になるようにダンパの開度を制御する方式をいう。

2阿熱源機台数制御は亜二次側の空調負荷に応じ熱源機の運転台数を制御する方式をいう。

3阿送風機回転数制御は亜VAVユニットごとの要求風量から送風機の所要回転数を制御する方式をいう。

4阿CO 2 濃度制御は亜還気ダクトや室内に設置した CO 2 濃度センサにより外気導入ダンパの開度を制御し亜外気量を制御する方式をいう。

〔No 阿50〕 図に示す遠心ポンプの特性曲線のうち亜揚程曲線を示す記号として亜適当なものはどれか。

1阿

A

2阿

B

3阿

C

4阿

D

A − 22DAM-電1AM.smd Page 22

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿51〕 土質調査における試験の名称と試験結果から求められるものの組合せとして亜不適当なものはどれか。

試験の名称

試験結果から求められるもの

1阿標準貫入試験

N値

2阿

粒度試験

均等係数

3阿

せん断試験

粘着力

4阿

透水試験

含水比

〔No 阿52〕 建設工事に使用する締固め機械に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ロードローラは亜平滑車輪により締固めを行うもので亜路床の仕上げ転圧に適している。

2阿タイヤローラは亜タイヤの空気圧を変えることにより接地圧の調整が可能である。

3阿振動ローラは亜ローラに起振機を組み合わせ亜振動によって締固めを行うもので砂質土の締固めに適している。

4阿タンピングローラは亜小型なので亜のり面やみぞ内の締固めに適している。

〔No 阿53〕 次の文章に該当する土留め壁の名称として亜最も適当なものはどれか。

#良質地盤に広く用いられているが亜遮水性がよくないこと亜掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれないことなどのため亜地下水位の高い地盤や軟弱な地盤などには適さない。

1阿

鋼管矢板土留め壁

2阿親杭横矢板土留め壁3阿ソイルセメント壁4阿

鋼矢板土留め壁A − 23DAM-電1AM.smd Page 23

17/05/26 17:15 v3.40

〔No 阿54〕 鉄道線路及び軌道構造に関する記述として亜#日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿バラスト軌道とは亜道床に砂利や砕石を用いた軌道をいう。

2阿レール締結装置とは亜レールをまくらぎやスラブに締結する装置をいう。

3阿緩和曲線とは亜こう配変更箇所に設けられる鉛直面内の曲線をいう。

4阿

カントとは亜曲線部における外側レールと内側レールの高低差をいう。

〔No 阿55〕 鉄筋コンクリートに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿常温時における温度変化で鉄筋とコンクリートにずれが生じないのは亜二つの部材の線膨張係数がほぼ等しいからである。

2阿コンクリートのアルカリ成分と鉄筋が化学反応による錆で膨張することを亜アルカリ骨材反応という。

3阿水セメント比の大きいコンクリートやセメントペースト量の多いコンクリートは亜収縮率が大きくひび割れが生じることがある。

4阿コンクリートへの定着効果を高めるために亜鉄筋端部を折り曲げる。

〔No 阿56〕 建築物の鉄骨構造に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ラーメン構造は亜柱と梁を剛強に接続した構造である。

2阿ラーメン構造は亜トラス構造に比べて部材の断面は小さくなる。

3阿

トラス構造は亜三角形を一つの単位として部材を組立てた構造である。

4阿トラス構造は亜ラーメン構造に比べて部材の数は多くなる。

A − 24DAM-電1AM.smd Page 24

17/05/26 17:15 v3.40

※

問題番号〔No 阿57〕亜〔No 阿58〕の 2 問題は亜全問解答してください。

〔No 阿57〕 制御装置の器具名称に対応する基本器具番号として亜#日本電機工業会規格(JEM)上亜
誤っているものはどれか。

器具名称

基本器具番号1阿交流不足電圧継電器

27

2阿交流過電流継電器

51

3阿交流過電圧継電器

524阿

地絡方向継電器

67〔No 阿58〕 下請負人が元請負人に対して契約締結後遅滞なく書面をもって通知する事項として亜#建設工事標準下請契約約款上亜定められていないものはどれか。

1阿現場代理人及び主任技術者の氏名

2阿雇用管理責任者の氏名

3阿安全管理者の氏名

4阿衛生管理者の氏名

A − 25DAM-電1AM.smd Page 25

17/05/26 17:15 v3.40

DAM-電1AM.smd Page 26

17/05/26 17:15 v3.40