バスカプラモジュール

SX8R形

安心して使える
リモートI/Oシステム
豊富なI/Oモジュール群と組み合わせ、要求に応じたリモートI/Oシステムを構築

近年、設備・装置に搭載の制御盤は⼩型化、分散化により省スペース化、省配線・省工数化を実現しています。
その実現には、産業用ネットワーク対応の「リモートI/Oシステム」が一役を担っております。

IDECは、FA市場でPLCメーカーとして長年にわたり
高信頼性・堅牢性・経済性を備えた各種制御機器を提供して参りました。
この度、当社の「FC6A形I/Oモジュール」と組み合わせ、「リモートI/Oシステム」を実現する

SX8R形
バスカプラモジュール

FC6A形
I/Oモジュール

リモートI/Oシステム「SX8R形バスカプラモジュール」が誕生しました。

SX8R

形

直付け用取付フック（オプション）

バスカプラモジュール• SX8R-ECB4（ Push-inタイプ）• SX8R-ECB1（ねじ締めタイプ）

ステータスLED

FC6A 形 増設バス インターフェイス

DC24V 電源端子（着脱式）（ Push-in 端子／ねじ端子）

イーサネットポート1• EtherNet/IP 通信（アダプタ）• ModbusTCP 通信（サーバー）• CC-Link IE Field Basic通信（スレーブ局）• メンテナンス通信（サーバー）

イーサネットポート2• メンテナンス通信（サーバー）

DINレール取付フック2

特長

機種選定・設計・設置・立上げまでの工数削減に貢献
省スペース化により新たに機器が追加でき、装置の付加価値をアップ
主要な
オープンネットワークに対応

豊富なI/Oモジュール群（48機種）
から無駄なく適切なリモートI/Oシステムを構築■ EtherNet/IP（アダプタ）■ ModbusTCP（サーバー）■ CC-Link IE Field Basic（スレーブ局）■ デジタル入力モジュール（8、16、32点）■ デジタル出力モジュール（8、16、32点）■ デジタル入出力混合モジュール（8、24点）■ アナログ入力モジュール（2、4、8点）■ アナログ出力モジュール（2、4点）■ アナログ入出力混合モジュール（3、6点）

最大入出力点数■ デジタル入出力 ：480点
各社PLC

SX8R形

IPC

表示器一体型
コントローラ■ アナログ入力：120点■ アナログ出力： 60点

FC6A形I/Oモジュール最大7台

FC6A形I/Oモジュール最大8台

イーサネット
ポート1
イーサネット
ポート2
入出力

Windows
PC

スイッチ

ブザー

温度センサ

インバータ

使いやすい設定ソフト

SX8R Configurator■ 動作設定 ■ 状態モニタ ■ 検索
■ システムソフトウェア更新■ プロジェクトファイル管理

専用PCコンフィグレーションツール で

ベースレスの DINレール取付け構造なので設置スペースを大幅に削減、通信設定も最小限

通信設定・モジュール設定を簡単に設定、各モジュールの状態をモニタ

Push-in 端子仕様のモジュールを選択することで配線工数の削減に寄与（FC6A形I/Oモジュール全機種にPush-in端子とねじ端子をラインアップ）

3特長
幅広い使用温度範囲

2つのマスタ局と同時に通信可能−25〜＋65 ℃ の 温 度 範 囲に

制御用コントローラと監視用機器を異なるネットワークで同時接続可能。（*2）複雑な対応し、温暖地や寒冷地に設置されプログラムや設定なしで、制御と監視を1台のバスカプラによりシステム構築できます。

る装置でご使用いただけます。（*1）

–25 ℃
–25 ℃

+65+65℃ ℃

監視用機器

制御用コントローラ
制御データは高速周期でデータ更新*1）一部のアナログモジュール（FC6A-K4A□、
FC6A-L06A□）は、−10〜＋55℃になります。

監視データは低速周期でデータ更新

可視化
アプリケーション*2）EtherNet/IPとCC-Link IE Field Basicの同時接続はできません。

SX8R Configurator（専用PCコンフィグレーションツール）• 当社Webサイトより無償でダウンロードいただけます。

モジュール構成エディタで簡単動作設定

プロジェクトデータの管理・活用

ドラッグ&ドロップ操作でモジュール構成を自在にレイアウト。

SX8R 形の動作設定をプロジェクトファイルとして保存

ユーザーフレンドリーなメニュー操作から各モジュールの動作することができます。プロジェクトファイルを別のリモー

設定が簡単に行えます。

トI/Oシステムにも活用することで立上げ工数を大幅に削減できます。

リード

各モジュールの状態モニタ

自己診断機能・システムソフトウェアの更新

デジタルI/OモジュールのON/OFF 状態や、アナログI/O

SX8R 形は、万一故障した場合でも故障箇所が特定でモジュールの現在値・設定値・エラー情報などを遠隔からき るように、 自 己 診 断 機 能 を 持って い ま す。 各 I/O

でもモニタすることができます。

モジュールでエラーが起こった場合は、該当するエラー
項目の内容および対処方法にしたがって対処することでダウンタイムの削減に貢献します。 また、 SX8R 形
および SX8R 形に接続しているI/O モジュールのシステ
ムソフトウェアをバージョンアップできます。

4

適用アプリケーション

産業用ネットワークを使ったリモートI/Oシステムは様々な業界・業種で採用されています。

リモートI/Oシステムのメリット
ケーブル1本で配線するので配線工数が大幅に削減。配線の引き回しがなくなる
ので、ノイズ対策に効果的

AFTER

BEFORE

コントローラ盤

コントローラ盤
産業用PC

PLC

PLC

産業用PC

多芯ケーブル／多配線

中継ボックスLANケーブル

SX8R形

SX8R形
リモートI/Oボックス

各種入出力機器

各種入出力機器

廃水処理

食品／包装機械

搬送装置／コンベヤ

HVAC（空調制御、チラー市場）

工作機械

灌漑と農業

5

SX8R 形 バスカプラモジュール
豊富なI/Oモジュール群と組み合わせ、要求に応じたリモートI/Oシステムを構築（*1）●

認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

*1）認証申請中。

種類［形番］
端子仕様

Push-inタイプ
ねじ締めタイプ

販売単位：1個通信プロトコル

電源仕様

DC24V

イーサネットポート1

イーサネットポート2

ModbusTCP通信（サーバー）
EtherNet/IP通信（アダプタ）
CC-Link IE Field Basic通信（スレーブ局）

メンテナンス通信（サーバー）

メンテナンス通信（サーバー）形番（ご注文形番）

SX8R-ECB4SX8R-ECB1

設定ツール
品名

説明

動作環境

SX8R Configurator

通信設定・モジュール設定をプログラムし、各モジュールの状態をモニタするための専用 PCコンフィグレーションツール です。

Windows10またはWindows11

使用環境
使用周囲温度

電気的仕様
形番

保護構造

–25〜+65℃（ ただし氷結なきこと）–25〜+70℃（ただし氷結なきこと）
10〜95%（ただし結露なきこと）
10〜95%（ただし結露なきこと）
2（IEC 60664-1）
IP20（IEC 60529）

雰囲気

腐食性ガスなきこと

許容瞬断時間

10ms以下（定格電源電圧時）
非絶縁標高または大気圧

動作時：1013〜795hPa（0〜2000m）
輸送時：1013〜701hPa（0〜3000m）

内部回路との絶縁耐電圧

電源端子 − FE間：AC500V 1分間

絶縁抵抗

電源端子 − FE間：10MΩ以上（DC500Vメガ）

電源突入電流35A以下
D種接地（第3種接地）
UL 1007 AWG16
UL 1007 AWG24〜16、UL 2464 AWG24〜16、UL 1015 AWG20〜16
100回以上保存周囲温度
使用周囲湿度
保存周囲湿度
汚損度

設置場所

盤内

装置クラス

開放型装置

耐振動性

DINレール取付け 5〜8.4Hz／片振幅3.5mm、 2
8.4〜150Hz／加速度9.8m/s（1G）
パネル取付けXYZ各方向2時間（IEC/EN61131-2）
147m/s2（15G）11ms
XYZ 3軸6方向各3回（IEC 61131-2）
IEC／EN 61131-2 ゾーンBに対応

耐衝撃性

EMC耐性

SX8R-ECB1定格動作電圧
電圧変動範囲消費電流

DC20.4〜28.8V（リップルを含む）
内部電源

−

外部電源

最大負荷接続時 0.85A（DC24V）

接地
接地線
電源供給線
電源部コネクタ挿抜回数
電源部の誤接続の影響

イーサネット通信仕様
通信タイプ

通信
プロトコル

質量

SX8R-ECB4

外部電源：DC24V

逆極性：動作しない、破壊は起きない
不適切な電圧：永久破壊の可能性あり
不適切な電線の接続：永久破壊の可能性あり
約165g

IEEE802.3 規格準拠 10BASE-T、100BASE-TX（Auto MDI/MDI-X対応）
EtherNet/IP通信（アダプタ）、
Modbus TCP通信（サーバー）、
イーサネットポート1
CC-Link IE Field Basic通信（スレーブ局）、
メンテナンス通信（サーバー）に対応

イーサネットポート2 メンテナンス通信（サーバー）に対応

最大ケーブル長I/Oメッセージ通信機能：2ms〜10s（1ms単位）
RPI（通信周期）
RJ45
CAT 5 以上 STP
100m

内部回路との絶縁

パルストランス絶縁

EtherNet/IP通信仕様
コネクタ
ケーブル

6

標準価格についてはホームページをご覧ください。

SX8R 形 バスカプラモジュール
外形寸法図（単位：mm）[13.4]（*2）
15.2

47.2

73

5（*1）

90

4

*1）フック引出し時の寸法は9.3mmとなります。
*2）上図はねじ締めタイプです。 Push-inタイプの寸法は[]内となります。

システム構成• SX8R形の右側（基本増設側）にI/Oモジュールを最大7台接続できます。

増設拡張モジュール一体型を使用する場合、増設拡張モジュール一体型の右側（拡張増設側）に
I/Oモジュールを最大8台接続できます。 SX8R形に接続したI/Oモジュールから接続順にスロット番号（1〜15）が割り付きます。

FC6A形増設拡張モジュール一体型
SX8R形

FC6A形I/Oモジュール

FC6A形I/Oモジュール

最大7台

スロット1

基本増設側

最大8台

スロット7

スロット8

拡張増設側

スロット157

SX8R 形 バスカプラモジュール

FC6A形I/Oモジュール• SX8R形には、次のIDEC製FC6A形I/Oモジュールを最大15台まで接続できます。

デジタルI/Oモジュール
デジタル入力モジュール

販売単位：1個種類

8点DC入力16点DC入力
16点DC入力

端子仕様

形番（ご注文形番）

着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

FC6A–N08B1

着脱式 5.08mmピッチ 11極Push-in式コネクタ

FC6A–N08B4

着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ

FC6A–N16B1

着脱式 3.81mmピッチ 10極Push-in式コネクタ

FC6A–N16B4
FC6A–N16B3

20極MILコネクタ

32点DC入力
8点AC入力FC6A–N32B3

着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

FC6A–N08A11

着脱式 5.08mmピッチ 11極Push-in式コネクタ

FC6A–N08A14

デジタル出力モジュール

販売単位：1個種類

端子仕様

形番（ご注文形番）

着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

FC6A–R081

着脱式 5.08mmピッチ 11極Push-in式コネクタ

FC6A–R084

着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ

FC6A–R161

着脱式 3.81mmピッチ 10極Push-in式コネクタ

FC6A–R164

着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

FC6A–T08K1

着脱式 5.08mmピッチ 11極Push-in式コネクタ

FC6A–T08K4

着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

FC6A–T08P1

着脱式 5.08mmピッチ 11極Push-in式コネクタ

FC6A–T08P4

着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ

FC6A–T16K1

20極MILコネクタ

FC6A–T16K3

着脱式 3.81mmピッチ 10極Push-in式コネクタ

FC6A–T16K4

着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ

FC6A–T16P1

20極MILコネクタ

FC6A–T16P3

着脱式 3.81mmピッチ 10極Push-in式コネクタ

FC6A–T16P4

32点トランジスタシンク出力

20極MILコネクタ

FC6A–T32K3

32点トランジスタソース出力

20極MILコネクタ

FC6A–T32P3

8点リレー出力
16点リレー出力
8点トランジスタシンク出力
8点トランジスタソース出力

16点トランジスタシンク出力

16点トランジスタソース出力

デジタル入出力混合モジュール種類

8点入出力混合

24点入出力混合8

販売単位：1個
入力

出力

端子仕様

形番（ご注文形番）

4点リレー出力 着脱式 5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ
AC240V、2A
シンク・ソース共有
DC30V、2A
着脱式 5.08mmピッチ11極Push-in式コネクタ
4点DC入力着脱式 3.81mmピッチ17極ねじ締めコネクタ
8点リレー出力 着脱式 3.81mmピッチ11極ねじ締めコネクタ
AC240V、2A
シンク・ソース共有
着脱式 3.81mmピッチ17極Push-in式コネクタ
DC30V、2A
着脱式 3.81mmピッチ11極Push-in式コネクタ

16点DC入力

FC6A–M08BR1
FC6A–M08BR4
FC6A–M24BR1
FC6A–M24BR4

標準価格についてはホームページをご覧ください。

SX8R 形 バスカプラモジュール

FC6A形I/Oモジュール
アナログI/Oモジュール
アナログ入力モジュール

販売単位：1個

入力種類

出力種類

―

電圧入力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流入力（0〜20mA、4〜20mA）

2点アナログ入力―

4点アナログ入力―

電圧入力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流入力（0〜20mA、4〜20mA）
熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）
測温抵抗体（Ni100、Ni1000、PT100、PT1000）

8点アナログ入力―

熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）

4点アナログ入力

ch間絶縁タイプ
4点アナログ入力―

熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）
NTC／PTCサーミスタ入力

入出力点数

―

8点アナログ入力

形番（ご注文形番）

端子仕様
着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

FC6A–J2C1

着脱式 5.08mmピッチ
11極Push-in式コネクタ

FC6A–J2C4

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

FC6A–J4A1

着脱式 3.81mmピッチ
10極Push-in式コネクタ

FC6A–J4A4

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

FC6A–J8A1

着脱式 3.81mmピッチ
10極Push-in式コネクタ

FC6A–J8A4

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

FC6A–J4CN1

着脱式 3.81mmピッチ
10極Push-in式コネクタ

FC6A–J4CN4

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

FC6A–J4CH1Y

着脱式 3.81mmピッチ
10極Push-in式コネクタ

FC6A–J4CH4Y

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

FC6A‑J8CU1

着脱式 3.81mmピッチ
10極Push-in式コネクタ

FC6A‑J8CU4

アナログ出力モジュール

販売単位：1個

入力種類

出力の種類

2点アナログ出力
電圧出力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流出力（0〜20mA、4〜20mA）

―

端子仕様

形番
（ご注文形番）

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

FC6A–K2A1

着脱式 5.08mmピッチ
11極Push-in式コネクタ

FC6A–K2A4

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

FC6A–K4A1

着脱式 5.08mmピッチ
11極Push-in式コネクタ

FC6A–K4A4

入出力点数

4点アナログ出力

アナログ入出力混合モジュール

販売単位：1個

入力種類

出力種類

電圧入力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流入力（0〜20mA、4〜20mA）
電圧入力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流入力（0〜20mA、4〜20mA）
熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）
測温抵抗体（Ni100、Ni1000、PT100、PT1000）

電圧出力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流出力（0〜20mA、4〜20mA）

入出力点数

形番
（ご注文形番）

端子仕様

着脱式 3.81mmピッチ
4点アナログ入力／ 10極ねじ締めコネクタ
2点アナログ出力 着脱式 3.81mmピッチ
10極Push-in式コネクタ
着脱式 5.08mmピッチ
2点アナログ入力／ 11極ねじ締めコネクタ
1点アナログ出力 着脱式 5.08mmピッチ
11極Push-in式コネクタ

FC6A–L06A1
FC6A–L06A4
FC6A–L03CN1
FC6A–L03CN4FC6A形増設拡張モジュール
販売単位：1個種類
増設拡張モジュール一体形標準価格についてはホームページをご覧ください。

端子仕様

形番（ご注文形番）

着脱式 5.08mmピッチねじ締めコネクタ

FC6A–EXM2

着脱式 5.08mmピッチPush-in式コネクタ

FC6A–EXM24

9

SX8R 形 バスカプラモジュール

アクセサリ
ご注文形番にてご発注ください。
品名

仕様

形番（ご注文形番）

5.08mmピッチ11極ねじ締めタイプ

FC6A–PMTB11PN02

5.08mmピッチ11極Push-inタイプ

FC6A–PMSB11PN02

3.81mmピッチ10極ねじ締めタイプ

FC6A–PMTC10PN02

3.81mmピッチ11極ねじ締めタイプ

FC6A–PMTC11PN02

3.81mmピッチ17極ねじ締めタイプ

FC6A–PMTC17PN02

3.81mmピッチ10極Push-inタイプ

FC6A–PMSC10PN02

3.81mmピッチ11極Push-inタイプ

FC6A–PMSC11PN02

3.81mmピッチ17極Push-inタイプ

FC6A–PMSC17PN02

SX8R形、FC6A-EXM2形

5.08mmピッチ3極ねじ締めタイプ

FC6A–PMTB03PN02

5.08mmピッチ3極Push-inタイプ

FC6A–PMSB03PN02

FC6A形増設モジュール用直付け取付フック（5個入り）

FC6A形増設拡張モジュールにも適合

FC6A–PSP2PN05

35mm幅DINレール（10個入り）

アルミ製1mBAA1000PN10

増設モジュール用端子台コネクタ（2個入り）

増設拡張モジュール（一体形）用電源端子台コネクタ（2個入り）止め金具（10個入り）

ー

BNL6PN10

シールドあり線材：UL758 スタイル番号20266適合
MILコネクタ樹脂：UL94–V0使用

I/Oターミナルケーブル

20極タイプ
シールドなし線材：UL758 スタイル番号2651適合
MILコネクタ樹脂：UL94–V0使用

0.5m

FC9Z–H050A20

1m

FC9Z–H100A202m

FC9Z–H200A20

3m

FC9Z–H300A20

0.5m

FC9Z–H050B201m

FC9Z–H100B202m

FC9Z–H200B20

3m

FC9Z–H300B20

推奨フェルール端子（一部）
ご注文形番にてご注文ください。
名称
フェルール端子
絶縁カバー付標準パック

電線サイズ（より線）

ご注文形番

被覆剥き
長さ

l ライトブルーS3TL-H025-12WJ

10〜11mml ターコイズS3TL-H034-12WT

10〜11mml オレンジ

S3TL-H05-14WA

10〜11mm

S3TL-H075-14WW

10〜11mm

S3TL-H10-14WY

10〜11mm

S3TL-H40-20DC

10〜11mm

形番

色

0.25

S3TL-H025-12WJ

0.34

S3TL-H034-12WT

20

0.50

S3TL-H05-14WA

18

0.75

18

1.00

S3TL-H075-14WW m ホワイトl イエロー
S3TL-H10-14WY

16

1.50

S3TL-H40-20DC

AWG

mm2

24
22

l グレー

梱包数

500個

絶縁カバー色は複数ございます。詳細は、「レール式端子台 Klippon Connect シリーズ カタログ（P1716）」をご覧ください。
● 各機器毎に推奨するフェルールは異なります。詳細はマニュアルをご覧ください。
●

10

標準価格についてはホームページをご覧ください。

SX8R 形 バスカプラモジュール

工具
ご注文形番にてご注文ください。
品名・外観

形番

ご注文形番

販売単位

備考

1個

被覆剥き性能電線の種類：PVC絶縁の細より線および単線
最小／最大電線断面績：0.08〜10mm²
最大被覆剥き長さ：25mm

被覆剥きツール（フェルール端子用）

STRIPAX

9005000000

切断可能電線範囲
電線の断面績

：6mm

Weidmüller社製
圧着ツール（フェルール端子用）

適合フェルール：絶縁カバー付/無し
圧着範囲：0.14〜6mm2
圧着形状：

PZ 6 Roto L

1444050000

1個
Weidmüller社製

絶縁ドライバS3TL-D04-25-75

S3TL-D04-25-75

1個

刃先サイズ（単位：mm）、
3.81mmピッチ端子台コネ
クタ向け

0.4

2.5 750.6

3.5 100

刃先サイズ

S3TL-D06-35-100

S3TL-D06-35-100

1個

刃先サイズ（単位：mm）、
5.08mmピッチ端子台コネ
クタ向け

刃先形状

刃先サイズ 刃先形状

使用環境（FC6A形I/Oモジュール・FC6A形増設拡張モジュール）
使用周囲温度−10〜＋55ºC（ただし氷結なきこと）

拡張使用周囲温度−25〜−10ºC、＋55〜＋65ºC（*1）（ただし氷結なきこと）

保存周囲温度−25〜＋70ºC（ただし氷結なきこと）

使用周囲湿度

保護構造

10〜95%（ただし結露なきこと）
10〜95%（ただし結露なきこと）
2（IEC 60664–1）
IP20（IEC 60529）

雰囲気

腐食性ガスなきこと

標高または大気圧

動作時：1013〜795hPa（0〜2000m）、輸送時：1013〜701hPa（0〜3000m）

設置場所

盤内

装置クラス

開放型装置

保存周囲湿度
汚染度

過電圧カテゴリ
耐振動性
耐衝撃性

EMC耐性

DINレール取付け
パネル取付けII
5〜8.4Hz片振幅3.5mm 8.4〜150Hz加速度9.8m/s2（1G）XYZ各方向 2時間（IEC 61131–2）
147m/s2（15G）11ms XYZ3軸6方向各3回（IEC 61131–2）
IEC/EN 61131–2 ゾーンBに対応*1）拡張使用周囲温度の対応は、下記のバージョン以上になります。
デジタルI/Oモジュール：V300以上
アナログI/Oモジュール（FC6A–J2C□、–J4A□、–J8A□、–L03CN□、–J4CN□）：V300以上
アナログI/Oモジュール（FC6A–K2A□、–J8CU□、–J4CH□Y）：V200以上
増設拡張モジュール：V200以上
一部のアナログモジュール（FC6A–K4A□、–L06A□）は、拡張使用周囲温度に対応していません。
• 形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。

標準価格についてはホームページをご覧ください。

11

SX8R 形 バスカプラモジュール

仕様（FC6A形I/Oモジュール）
デジタルI/Oモジュール
デジタル入力モジュール形番

FC6A–N08B□

FC6A–N16B□

FC6A–N16B3

入力点数

8点（8点／1コモン）

16点（16点／1コモン）

定格入力電圧使用入力電圧範囲

DC12／24V シンク・ソース共用（V400未満の製品はDC24V）
DC0〜28.8V

絶縁

チャンネル間：非絶縁、内部回路：フォトカプラ絶縁

FC6A–N32B3
32点（16点／1コモン）

FC6A–N08A1□
8点（4点／1コモン）

AC100〜120V
AC0〜132V（50／60Hz）／1点
定格入力電流7mA／1点（DC24V時）、3.5mA／1点（DC12V時） 5mA／1点（DC24V時）、2.5mA／1点（DC12V時） 15mA
（AC120V、60Hz時）
入力インピーダンス
3.4kΩ
4.4kΩ
8kΩ（60Hz時）
オフ電圧 5V未満
20V未満
オン電圧 10.2V以上（V400未満の製品は15V以上）
79V以上
動作レベル
オフ電流 1.2mA未満
̶
0.9mA未満
オン電流 2.8mA以上（V400未満の製品は4.2mA以上）
̶
2.2mA以上（V400未満の製品は3.2mA以上）
25ms
入力遅延時間 オフ→オン 4.1ms（DC24V） オン→オフ 4.1ms
30ms
同一コモンチャンネル間：非絶縁2コモン間：絶縁
入力と内部回路間：フォトカプラ絶縁

入出力の接続

入出力相互接続のための外部負荷不要

信号の判定法スタティック

入力誤接続の影響

シンク接続またはソース接続が可能
ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり

ケーブル長

耐電磁環境性に対応したケーブル長3m

モジュールの
内部消費電流30mA（DC5V）
0mA（DC24V）（DC5V）
20mA
全点オフ
0mA（DC24V）
全点オン

モジュール内部消費電力：
0.20W
全点オン DC24V換算
コネクタ
質量（約）

40mA（DC5V）
0mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

40mA（DC5V）
0mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

65mA（DC5V）
0mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

40mA（DC5V）
0mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

0.27W

0.27W

0.44W

0.27W

FC6A–N16B1：105g
FC6A–N16B4：95g

75g

110g

FC6A–N08A11：110g
FC6A–N08A14：95g

挿抜回数 100回

FC6A–N08B1：110g
FC6A–N08B4：95g

形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。
●

12

定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能あり
̶SX8R 形 バスカプラモジュール

仕様（FC6A形I/Oモジュール）
デジタルI/Oモジュール

リレー出力モジュール形番

FC6A–R08□

出力点数
出力の形式

1点
1コモン

負荷
電流

最小開閉負荷初期接触抵抗電気的寿命
機械的寿命
定格負荷電流FC6A–R16□

8点（4点／1コモン） 16点（8点／1コモン）
1a接点
2A以下
7A以下
8A以下
1mA / DC5V（参考値）
30mΩ以下
10万回以上（定格抵抗負荷 1800回／時）
2000万回以上（無負荷 18,000回／時）
抵抗負荷：AC240V 2A、DC30V 2A
誘導負荷：AC240V 2A（cosø＝0.4）、
DC30V 2A（L / R＝7ms）

耐電圧

出力端子−FG：AC2300V 1分間
出力端子−内部回路：AC2300V 1分間
出力端子間（COM間） ：AC2300V 1分間

モジュール 全点オンの内部
消費電流 全点オフ

35mA（DC5V）
50mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

モジュール内部
消費電力：
1.44W
全点オン DC24V換算
コネクタ

50mA（DC5V）
100mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）
2.74W

挿抜回数 100回質量（約）FC6A–R081：130g
FC6A–R084：115g

FC6A–R161：140g
FC6A–R164：130g

形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。
●

トランジスタ出力モジュール形番

FC6A–T08K□ FC6A–T08P□ FC6A–T16K□ FC6A–T16P□

出力点数

8点（8点／1コモン）
16点（16点／1コモン）
32点（16点／1コモン）
FC6A–T□K□形：トランジスタシンク出力
FC6A–T□P□形：トランジスタソース出力
DC12／24V DC24V
DC12／24V DC24V
DC12／24V DC24V
DC12／24V DC24V
DC10.2〜28.8V DC20.4〜28.8V DC10.2〜28.8V DC20.4〜28.8V DC10.2〜28.8V DC20.4〜28.8V DC10.2〜28.8V DC20.4〜28.8V
0.5A以下0.1A以下
3A以下
1A以下
450μs以下
450μs以下

出力形式
定格負荷電圧
入力電圧範囲
負荷電流

1点
1コモン

出力遅延 オフ→オン
時間
オン→オフ

FC6A–T16K3

FC6A–T16P3

FC6A–T32K3

FC6A–T32P3

出力端子−内部回路 ：フォトカプラ絶縁
出力端子間
：非絶縁
電圧降下（オン電圧） 0.4V以下 オン時のCOM−出力間電圧
絶縁許容突入電流漏れ電流
クランプ電圧
ランプ負荷
誘導負荷
外部消費電流

1A以下
0.1mA以下
約50V
12W以下
2.4W以下L / R＝10ms（DC28.8V 1Hz）FC6A–T□K□形：100mA以下 DC12／24V（＋V端子供給電源）
FC6A–T□P□形：100mA以下 DC24V（−V端子供給電源）

トランジスタなし
シンク出力
過電流
保護動作 トランジスタ
あり
ソース出力モジュール 全点オン
内部消費
電流
全点オフ

25mA（DC5V）
15mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

モジュール内部消費電力：
0.53W
全点オン DC24V換算
コネクタ 挿抜回数
質量（約）

100回
FC6A–T08K1／
FC6A–T08P1：110g
FC6A–T08K4／
FC6A–T08P4：95g

30mA（DC5V）
25mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

45mA（DC5V）
50mA（DC24V）
20mA（DC5V）
0mA（DC24V）

0.80W

1.50W

FC6A–T16K1／
FC6A–T16P1：105g
FC6A–T16K4／
FC6A–T16P4：95g

75g

115g

形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。
●

13

SX8R 形 バスカプラモジュール

仕様（FC6A形I/Oモジュール）
デジタルI/Oモジュール

入出力混合モジュール形番

FC6A–M08BR□

FC6A–M24BR□

入力点数

入力仕様

4点（4点／1コモン）
16点（16点／1コモン）
定格入力電圧DC12／24V シンク・ソース共用（V400未満の製品はDC24V）
使用入力電圧範囲
DC0〜28.8V
入力電流7mA／1点（DC24V時） 3.5mA／1点（DC12V時）
入力インピーダンス3.4kΩ
オフ電圧 5V未満
オン電圧 10.2V以上（V400未満の製品は15V以上）
動作
レベル
オフ電流 1.2mA未満
オン電流 2.8mA以上（V400未満の製品は4.2mA以上）
入力遅延時間 オフ→オン 4.1ms（DC24V） オン→オフ 4.1ms
絶縁チャンネル間：非絶縁、内部回路：フォトカプラ絶縁

入出力の接続

入出力相互接続のための外部負荷不要

信号判定の方法

スタティック

入力誤接続の影響

シンク接続またはソース接続が可能
ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり

ケーブル長

耐電磁環境性に対応したケーブル長3m

出力点数

4点（4点／1コモン）
1a接点
2A以下
7A以下
1mA / DC5V（参考値）
30mΩ以下
10万回以上（定格抵抗負荷 1800回／時）
2000万回以上（無負荷 18,000回／時）

出力の形式
負荷電流

1点
1コモン

最小開閉負荷初期接触抵抗
電気的寿命
出力仕様

機械的寿命
定格負荷電流抵抗負荷：AC240V 2A、DC30V 2A
誘導負荷：AC240V 2A（cosø＝0.4）、DC30V 2A（L / R＝7ms）

耐電圧

出力端子−FG：AC2300V 1分間
出力端子−内部回路：AC2300V 1分間
出力端子間（COM間）：AC2300V 1分間

全点オン 30mA（DC5V）25mA（DC24V）
モジュール
内部消費電流 全点オフ 20mA（DC5V）0mA（DC24V）
モジュール内部消費電力：
0.80W
全点オン DC24V換算
コネクタ
質量（約）

14

55mA（DC5V）50mA（DC24V）
20mA（DC5V）0mA（DC24V）
0.97W

挿抜回数 100回

FC6A–M08BR1：120g
FC6A–M08BR4：100g

形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。
●

8点（4点／1コモン）

FC6A–M24BR1：165g
FC6A–M24BR4：155g

SX8R 形 バスカプラモジュール

仕様（FC6A形I/Oモジュール）アナログI/Oモジュール

性能仕様
形番
入力仕様

入力点数

入力方式

FC6A–J2C□ FC6A–J4A□ FC6A–J8A□ FC6A–L06A□ FC6A–L03CN□ FC6A–J4CN□ FC6A–J4CH□Y FC6A–J8CU□ FC6A–K2A□ FC6A–K4A□
（*2）
（*3）
（*2）
̶
̶
2点
4点
8点
4点
2点
4点
4点
8点
電圧入力（0〜10V）
電圧入力（0〜10V）
電圧入力（−10〜＋10V）
熱電対
電圧入力（−10〜＋10V）
電流入力（0〜20mA）
NTC・PTC
熱電対
̶̶
電流入力（0〜20mA）
電流入力（4〜20mA）
サーミスタ
電流入力（4〜20mA）
熱電対
抵抗体

出力仕様

測温抵抗体
̶
̶
̶
1点
2点
4点
電圧出力（0〜10V）
電圧出力（0〜10V）
電圧出力（−10〜＋10V）
電圧出力（−10〜＋10V）
出力方式
̶
̶
̶
̶
̶
̶
電流出力（0〜20mA）
電流出力（0〜20mA）
電流出力（4〜20mA）
電流出力（4〜20mA）
定格動作電圧DC12V／24V、電圧変動範囲DC10.2〜28.8V（但し、FC6A–L06A□、K4A□はDC24V、DC20.4〜28.8V）
外部供給電源外部供給電源50mA（DC12V） 60mA（DC12V） 80mA（DC12V） 100mA（DC24V） 160mA（DC12V） 80mA（DC12V） 80mA（DC12V） 60mA（DC12V） 140mA（DC12V） 125mA（DC24V）
消費電流（*1） 25mA（DC24V） 30mA（DC24V） 40mA（DC24V）
80mA（DC24V） 40mA（DC24V） 40mA（DC24V） 30mA（DC24V） 70mA（DC24V）
モジュール
内部消費電流最大40mA 最大45mA 最大40mA 最大55mA 最大60mA 最大50mA 最大50mA 最大45mA 最大40mA 最大50mA（DC5V）
モジュール
内部消費電力
0.34W
0.27W
0.30W
0.27W
0.37W
0.37W
0.34W
0.30W
0.27W
0.34W
（DC24V換算）
コネクタ 挿抜回数 100回
FC6A–J2C1： FC6A–J4A1： FC6A–J8A1： FC6A–L06A1： FC6A–L03CN1： FC6A–J4CN1： FC6A–J4CH1Y： FC6A–J8CU1： FC6A–K2A1： FC6A–K4A1：
出力点数

̶

̶

̶

2点

115g
110g
110g
110g
115g
110g
110g
110g
115g
115g
FC6A–J2C4： FC6A–J4A4： FC6A–J8A4： FC6A–L06A4： FC6A–L03CN4： FC6A–J4CN4： FC6A–J4CH4Y： FC6A–J8CU4： FC6A–K2A4： FC6A–K4A4：
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
● 形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。
*3）周囲温度が55℃を超える高温下で使用する場合、
1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
FC6A–L03CN□の電流出力を使用しないでください。
*1）入力非オープン、出力100%の条件。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。
*2）FC6A–K4A□、–L06A□は拡張使用周囲温度（−25〜−10℃、＋55〜＋65℃）に対応していません。
質量（約）レンジ別入力性能仕様
形番
入力方式

FC6A–J2C□
電圧入力
0〜10V
−10〜＋10V
1MΩ以上̶

FC6A–J8A□

FC6A–J4A□／FC6A–L06A□

電流入力
0〜20mA
4〜20mA
50Ω以下
̶

変換

電圧入力
電流入力
電圧入力
電流入力
〜10V
〜20mA
〜10V
0
0
0
0〜20mA
入力レンジ−10〜＋10V−10〜＋10V
4〜20mA
4〜20mA
入力インピーダンス
1MΩ以上
50Ω以下
1MΩ以上
50Ω以下
入力検出電流̶̶̶̶
サンプリング時間
1ms
1msまたは10ms（SX8R Configuratorにて選択）1msまたは10ms（SX8R Configuratorにて選択）
サンプリング間隔
サンプリング時間×有効入力チャンネル数A
サンプリング時間＋サンプリング間隔＋1スキャンタイム
D 総合入力遅延時間
入力の種類
シングルエンド
動作モード
自己スキャン
変換方法
ΣΔ型ADC
フルスケールの±0.1%
フルスケールの±0.2%
フルスケールの±0.2%
25ºC時の最大誤差
冷接点補償精度
̶
̶
̶
̶
̶
̶
温度係数
フルスケールの±0.006%／ºC
フルスケールの±0.01%／ºC
フルスケールの±0.01%／ºC
デジタル分解能65,536階調（16ビット）
65,536階調（16ビット）（*1）
4096階調（12ビット）〜10V：0.15mV 0〜20mA：0.30μA〜10V：0.15mV 0〜20mA ：0.30μA
000〜10V：2.44mV 0〜20mA：4.88μA
1階調あたりの入力値−10〜＋10V：0.30mV 4〜20mA：0.244μA −10〜＋10V：0.30mV 4〜20mA ：0.244μA −10〜＋10V：4.88mV 4〜20mA：3.91μA
アプリケーションでのデータ形式 任意指定：−32,768〜＋32,767の範囲でチャンネルごとに任意に設定可能（*2）
単調性あり
範囲外入力検出
検出可能（*3）
入力フィルタソフトフィルタ（0〜50秒、0.05秒間隔で設定）（SX8R Configuratorにて選択）
ノイズイミュニティの推奨ケーブル シールド付き2芯ケーブル
クロストーク
1LSB以下
入力–電源回路間
トランス絶縁
入力–内部回路間
フォトカプラ絶縁
入力誤配線時の影響
非破壊
最大許容定常過負荷（非破壊） DC30V（*4）
160mA（*5）
DC30V
160mA（*5）
DC30V
160mA（*5）
入力方式、入力レンジの変更 SX8R Configuratorにて選択定格の精度を保つための校正 機能なし
入力誤差

データ
耐ノイズ 絶縁形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
*1）V200 未満のFC6A-J8A□形は4096（12bit）のデジタル分解能を持ちます。それに伴い、1階調あたりの入力値も下記のようになります。
電圧：2.44mA（0〜10V）、4.88mV（−10〜＋10V）
電流：4.88uA（0〜20mA）、3.91uA（4〜20mA）
V200以降のFC6A-J8A□形のデジタル分解能はSX8R ConfiguratorのアナログI/Oモジュールのパラメータ設定で12bit、16bitを切り替えることができます。
*2）任意設定とは、デジタル分解能データを、任意のデータ（上限値、下限値を任意に設定）に、スケール変換して使用する機能で、範囲設定はデータレジスタで指定。
*3）範囲外入力検出、電流ループ検出結果は、アナログモジュールのステータスに反映。
*4）本体Ver.200未満の製品では電圧入力設定時：DC13V、電流入力設定時：DC40mAの最大許容定常過負荷となります。
*5）160mA（周囲温度25℃時）以上の電流が通電されると入力回路の保護機能が働き始め、通電電流が減流されるよう保護機能が働きます。ただし、DC30V●

以上の電圧印加による電流通電の場合には回路は破壊されます。

15

SX8R 形 バスカプラモジュール

仕様（FC6A形I/Oモジュール）アナログI/Oモジュール
レンジ別入力性能仕様
形番

FC6A–L03CN□／FC6A–J4CN□

FC6A–J4CH□Y

入力方式

電圧入力

入力レンジ

Kタイプ （−200〜＋1300ºC）
Pt100 （−200〜＋850ºC） Jタイプ （−200〜＋1000ºC）
Pt1000（−200〜＋600ºC） Rタイプ （0〜1760ºC）（3線式）
Sタイプ （0〜1760ºC）
0〜10V
0〜20mA Ni100（−60〜＋180ºC） Bタイプ （0〜1820ºC）−10〜＋10V 4〜20mA
Ni1000（−60〜＋180ºC） Eタイプ （−200〜＋800ºC）（3線式）
Tタイプ （−200〜＋400ºC）
Nタイプ （−200〜＋1300ºC）
Cタイプ （0〜2315ºC）

入力インピーダンス 1MΩ以上

電流入力

50Ω以下

測温抵抗体

熱電対

1MΩ以上

入力検出電流̶̶
0.1mA以下
10ms、100ms
サンプリング時間 （SX8R Configurator
104ms
にて選択）
A サンプリング間隔 サンプリング時間×有効入力チャンネル数
変換

D

総合遅延時間サンプリング時間＋サンプリング間隔＋1スキャンタイム

入力の種類

シングルエンド

動作モード

自己スキャン

変換方法

ΣΔ型ADC

入力誤差

25ºC時の
最大誤差

温度係数

̶

̶

±4ºC以下

FC6A–L03CN□ ：フルスケールの±0.006%／ºC
FC6A–J4CN□ ：フルスケールの±0.01%／ºC

データ

入力値

0〜10V：
0〜20mA：0.15mV
0.30μA
0.1ºC−10〜＋10V： 4〜20mA：
0.30mV
0.244μA

PTC−90〜 100〜＋150ºC 10,000Ω

1MΩ以上
0.1mA以下

シングルエンド

フルスケールの±0.2% フルスケールの±0.2%＋冷接点補償精度＋冷接点補償精度 フルスケールの±0.2%
（*3）
（*3）
±4ºC以下±4ºC以下

フルスケールの±0.01%／ºC

フルスケールの±0.01%／ºC

タイプ ：約15,000階調（14ビット相当）
Pt100 ：約10,500階調 K
Jタイプ ：約12,000階調（14ビット相当）（14ビット相当）
Rタイプ ：約17,600階調（15ビット相当）
Pt1000 ：約8000階調
Sタイプ ：約17,600階調（15ビット相当）（13ビット相当）
デジタル分解能 65,536階調（16ビット）
Bタイプ ：約18,200階調（15ビット相当）
Ni100 ：約2400階調
Eタイプ ：約10,000階調（14ビット相当）（12ビット相当）
Tタイプ ：約 6000階調（13ビット相当）
Ni1000 ：約2400階調
Nタイプ ：約15,000階調（14ビット相当）（12ビット相当）
Cタイプ ：約23,150階調（15ビット相当）

1階調あたりのNTC

サーミスタ サーミスタ

にて選択）

FC6A–L03CN□：
フルスケールの±0.1%＋冷接点補償精度
FC6A–J4CN□：
フルスケールの±0.2%＋冷接点補償精度
（*3）

̶

熱電対

2MΩ以上
1MΩ以上
0.1mA以下
0.1mA以下
30ms、120ms（SX8R Configurator 104ms

差動入力

フルスケールの±0.1%

冷接点補償精度

1MΩ以上
0.1mA以下

熱電対

FC6A–J8CU□

0.1ºC

0.1ºC

0.1ºC

NTC ：約2400階調（12ビット相当）
PTC ：約9900階調（14ビット相当）

0.1ºC

1Ω

アプリケーションで任意指定：−32,768〜＋32,767の範囲でチャンネルごとに任意に設定可能（*1）のデータ形式
単調性

あり

範囲外入力検出 検出可能（*2）
耐ノイズ

入力フィルタソフトフィルタ（0〜50秒、0.05秒間隔で設定）（SX8R Configuratorにて選択）

ノイズイミュニティのシールド付き2芯ケーブル シールド無し2芯ケーブル
推奨ケーブル
クロストーク

1LSB以下絶縁

入力–電源回路間 トランス絶縁
入力–内部回路間 フォトカプラ絶縁

入力間

非絶縁

フォトカプラ絶縁

非絶縁

入力誤配線時の影響 非破壊
最大許容定常過負荷
DC30V（*4） 160mA（*5）DC13V
（非破壊）
入力方式、
入力レンジの変更

SX8R Configuratorにて選択定格の精度を保つための校正機能なし

形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
*1）任意設定とは、デジタル分解能データを、任意のデータ（上限値、下限値を任意に設定）に、スケール変換して使用する機能で、●範囲設定はデータレジスタで指定。

*2）範囲外入力検出、電流ループ検出結果は、アナログモジュールのステータスに反映。
*3）R、S：±6ºC（0〜200ºC）B：精度保障なし K、J、E、T、N：フルスケールの±0.4%（0ºC以下）*4）本体バージョンV200未満の製品では、電圧入力設定時：DC13V、電流入力設定時：40mAの最大許容定常過負荷となります。
*5）160mA（周囲温度25℃時）以上の電流が通電されると入力回路の保護機能が働き始め、通電電流が減流されるよう保護機能が働きます。ただし、DC30V
以上の電圧印加による電流通電の場合には回路は破壊されます。

16

SX8R 形 バスカプラモジュール

仕様（FC6A形I/Oモジュール）アナログI/Oモジュール
レンジ別出力性能仕様
形番

FC6A–K2A□／FC6A–L03CN□

出力方式
出力レンジ
負荷

DA変換

出力誤差

電圧
電流
インピーダンス
負荷の種類
DA変換時間
出力更新間隔総合遅延時間25ºC時の最大誤差
温度係数
安定時間後の再現性
出力の電圧降下非直線性
出力リップル
オーバーシュート
総合誤差
デジタル分解能FC6A-K4A□／FC6A-L06A□

DC0〜10V
DC−10 〜 ＋10V
0〜20mA
4〜20mA
1kΩ以上（電圧）、300Ω以下（電流）
抵抗負荷

1ms
1ms
DA変換時間＋出力更新間隔＋1スキャンタイム
フルスケールの±0.1%
フルスケールの±0.2%
フルスケールの±0.006%／ºC
フルスケールの±0.01%／ºC
フルスケールの±0.4%
非破壊
フルスケールの±0.01%
最大20mV

フルスケールの±0.2%0%

フルスケールの±1%4096階調（12ビット）：2.44mV
DC0〜10V
電圧
DC−10〜＋10V：4.88mV
1階調あたりの
出力値
0〜20mA：4.88μA
電流4〜20mA：3.91μA
データ
アプリケーションでの−32,768〜＋32,767の範囲でチャンネルごとに任意に設定可能
データ形式
単調性
あり
電流ループの開放
検出不可
ノイズイミュニティのシールド付き2芯ケーブル
推奨ケーブル
耐ノイズ
クロストーク
1LSB
出力–電源回路間
トランス絶縁絶縁
出力–内部回路間
フォトカプラ絶縁
出力誤配線時の影響
非破壊
出力種類の変更
SX8R Configuratorにて選択定格の精度を保つための校正機能なし
形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。 1：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。
●

仕様（FC6A形増設拡張モジュール）
増設拡張モジュール

• 一体形
形番

I/O増設

FC6A–EXM2□
基本増設側

最大7台（最大I/O 224点）

拡張増設側

最大8台（最大I/O 256点）

定格動作電圧

許容瞬断時間

DC24V
DC20.4〜28.8V
CPUモジュール側供給、20mA（DC5V）、0mA（DC24V）
最大接続時（*1）0.75A（DC26.4V）
0.5W（DC24V）
10ms以下（DC24V）

内部回路との絶縁

非絶縁

電圧変動範囲
消費電力

内部電源
外部電源

最大消費電力（*1）（外部電源）

最大接続数
コネクタ
質量（約）
●

挿抜回数

1台
100回
150g

形番の□には端子タイプの指定記号が入ります。なし：ねじ締めタイプ、4：Push-inタイプ。

*1）増設拡張モジュール＋I/Oモジュール8台を使用したときの値です。
注）使用環境についてはP11をご覧ください。

17

SX8R 形 バスカプラモジュール

外形寸法図（FC6A形I/Oモジュール・FC6A形増設拡張モジュール）（単位：mm）

I/Oモジュール
FC6A–N08B□ ／FC6A–N08A1□ ／FC6A–R08□
FC6A–T08K□ ／FC6A–T08P□ ／FC6A–M08BR□／FC6A–K4A□
FC6A–J2C□ ／FC6A-K2A□
FC6A–L03CN□
3.8[14.0]（*2）
15.8

23.6

73.0

／FC6A–T16K□
FC6A–N16B□ ／FC6A–R16□／FC6A–J8A□
FC6A–T16P□ ／FC6A–J4A□
FC6A–J4CN□ ／FC6A–J4CH□Y ／FC6A–J8CU□
FC6A–L06A□
3.8[11.8]（*2）
11.7

23.6

73.0

4.0

5.0

5.0

（*1）

（*1）

90.0

90.0

4.0

FC6A–N16B3／FC6A–T16K3
FC6A–T16P3

FC6A–N32B3／FC6A–T32K3
FC6A–T32P3

3.8

3.8

17.6

10.1

73.0

30.2

10.1

4.0

5.0

5.0

（*1）

（*1）

90.0

90.0

4.0

FC6A–M24BR□[11.5]（*2）
11.4

39.2

3.8

73.0

5.0
（*1）

90.0

4.0

増設拡張モジュール• 一体形
FC6A–EXM2□
3.8[13.4]（*3）
15.2

39.2

73.0

5.0

（*1）

90.0

4.0

18

73.0

SX8R 形 バスカプラモジュール

安全に関するご注意• 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。

使用上のご注意• SX8R形バスカプラモジュールは、高度な信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を想定しておりません。これらの用途に使用しないでください。
• 上記以外でも、機能・精度において高い信頼性が求められる用
途で使用する場合は、組み込まれるシステム機器全般として、
フェールセーフ設計や冗長設計等の処置を講じたうえで使用してください。次に具体例を記載します。

• 移動・運送時などに本製品を落下させないでください。本製品の破損や故障の原因となります。
• 配線は印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用し、端子ねじは規定締付トルクで締め付けてください。
• 設置・配線作業時に配線くずやドリルの切り粉などが本製品内部に入らないように注意してください。配線くずなどが本製品内部に入ると火災、故障、誤動作の原因になります。

· 非常停止回路やインタロック回路などはSX8R 形バスカプ• 定格にあった電源を接続してください。定格と異なる電源を接続すると火災、故障の原因になるおそれがあります。

· SX8R形バスカプラモジュールは自らの自己診断機能により、• 電源ラインの外側には、IEC 60127準拠品のヒューズをご使用ください。（SX8R形バスカプラモジュールを組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）

ラモジュールの外部回路で構成してください。

内部回路もしくはユーザーデータの異常を検出し、出力をOFF させる場合があります。出力がOFF時に組み込まれたシステムが危険に陥らないよう、回路を構成してください。

• 取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。破損、感電および火災発生のおそれがあります。
• 本製品の設置、配線、プロジェクトの作成および操作を行うには専門の知識が必要です。専門の知識のない一般消費者が扱うことはできません。
• マニュアルに記載の指示にしたがって取付けてください。取付
けに不備があると落下、故障、誤動作の原因となります。
• 本製品は、装置内への組み込み設置専用品ですので、装置外には設置しないでください。
• マニュアルに記載の環境下で使用してください。高温、高湿、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃のある所で使用すると感電、火災、故障、誤動作の原因となります。
• 本製品の使用環境の汚損度は 汚損度 2 です。 汚損度 2 の環境下で使用してください。（IEC 60664-1 規格に基づく）• FC6A形I/Oモジュールには、IEC60127 準拠品のヒューズをご使用ください。（SX8R形バスカプラモジュールを組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• サーキットブレーカは、EU承認品をご使用ください。（SX8R
形バスカプラモジュールを組み込んだ機器を欧州に出荷する場
合に適用）• 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、
インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。 本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由して接続してください。
• 本製品から直接保護接地に接続しないでください。保護接地は装置側でM4以上のねじを使用して接地してください。（SX8R
形バスカプラモジュールを組み込んだ機器を欧州に出荷する場
合に適用）• 分解、修理、改造等は行わないでください。

SX8R形の取付け、配線作業、運転および保守、点検を行う前に、マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用ください。
取付方法や配線、保守に関する詳細は、下記URLより取扱説明書およびユーザーズマニュアルをご確認ください。

URL：https://product.idec.com/?product=SX8R-EC

19

SX8R 形 バスカプラモジュール

ご注文・ご使用に際してのご承諾事項
平素は弊社販売の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社発行のカタログ・仕様書等（以下「カタログ類」と総称します）に記載された製品をご注文いただく際、下記ご承諾事項に記載の条件等を適用いたします。これらの内容をご確認・ご承諾のうえご注文ください。

1.カタログ類の記載内容についての注意事項

3.検査（1）本カタログに記載の弊社製品の定格値、性能値、仕様値は、単独検査における各条件のもとで得られた値であり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
（2）カタログ類に記載の参考データ、参考値はご参考用ですので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
（3）カタログ類に記載の弊社製品の仕様・外観および付属品は、改善またはその他の事由により、予告なしに変更や販売の中止をすることがあります。
（4）カタログ類の記載内容は予告なしに変更することがあります。

ご購入いただきました弊社製品につきましては、遅滞なく検査を行っていただくとともに、検査前または検査中の取り扱いにつきましては、管理保全に十分にご留意ください。

2.用途についての注意事項（1）弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、適合すべき
法規・規制または規格をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置等への弊社製品の適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。弊社は、弊社製品との適合性について責任を一切負いません。
（2）カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、弊社製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを弊社が保証するものではありません。
（3）弊社製品をご使用の際には、次に掲げる事項に十分注意して実施してください。
①定格および性能に対し余裕のある弊社製品の利用②弊社製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計③お客様のシステム、機械、装置等に使用される弊社製品が、仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置されていること（4）性能が劣化した状態で弊社製品を引き続き使用されますと、絶縁劣化等により異常発熱、発煙、発火等のおそれがあります。弊社
製品、およびそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な保守を行ってください。
（5）弊社製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で弊社製品を使用した場合、お客様と弊社との間で別途の合意がない限り、弊社は弊社製品について一切保証いたしません。
①原子力制御設備、輸送設備（鉄道・航空・船舶・車両・乗用機
器など）、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他
生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度な安全性が要求される用途での使用②ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、
決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用③屋外での設備、化学的汚染または電磁的な影響を受ける可能性のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・環境の範囲を逸脱して取り扱われる、または使用される可能性のある用途での使用
なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。

4.保証内容（1）保証期間
弊社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後3年間
といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。
（2）保証範囲
上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合
は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
①カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合②弊社製品以外の原因の場合③弊社以外による改造または修理による場合④弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合⑤弊社製品本来の使い方以外の使用による場合⑥取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる場合⑦弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった
場合⑧その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

5.責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が弊社製品に関する保証のすべてであり、また、
弊社は、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接損害、付随的損害、または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

6.サービス範囲
弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。
（1）取付調整指導および試運転立ち合い（アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む）（2）保守点検、調整および修理（3）技術指導および技術教育（4）お客様のご指定による製品試験または検査

7.輸出管理弊社製品または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障
貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制に従ってください。
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行いません。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64• 本カタログ中に記載されている社名、商品名及び通信規格はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
P1824-2 本カタログ記載の情報は、2024年5月現在のものです。

お問合せはこちらから