参考資料

１

ＡＬＣパネル取付け構法標準・同解説

平成 25 年版

ＡＬＣ協会

は

じ

め

に

ＡＬＣパネルがわが国に導入され、生産を開始して以来 50 年近くが経過し、この間、関係各方面のご指導の下に、日本工業規格（JIS A 5416）、日本建築学会建築工事標準仕様書（JASS 21）、建設大臣認定による「ＡＬＣ構造設計基準」などの各種技術指針類が整備されてきました。
特に、建築物の品質確保・向上を図る上でＡＬＣパネル取付けの標準化は必要不可欠なものであり、弊協会では、昭和 58 年に「ＡＬＣ取付け構法規準」を制定して、取付け構法の標準化をすることでパネル工事品質の維持向上に努めてまいりました。
その後、平成 13 年 4 月に「ＡＬＣ取付け構法標準」（以下 構法標準という）として改定致しました。なお、この改定時に縦壁挿入筋構法と横壁カバープレート構法が削除され、縦壁ロッキング構法が外壁の主要な構法となりました。そして、平成 16 年には「ＡＬＣパ
ネル構造設計指針・同解説（平成 16 年版）」（以下 設計指針という）の制定に伴い、構法標準の見直しも行い、「ＡＬＣ取付け構法標準（平成 16 年版）」を発刊致しました。
設計指針にはＡＬＣパネルの構造方法と構造計算および取付け部の設計が規定されており、構法標準には設計指針に従い設計されたＡＬＣパネルの標準的な取付け構法について構法ごとの基本構成を記し、同解説には必要性能を有することが確認された具体的な仕様例が示されています。
この度の設計指針の改定（平成 25 年版）に伴い、構法標準も「ＡＬＣパネル取付け構
法標準（平成 25 年版）」として改定し、木造建築物へのＡＬＣ厚形パネルの標準仕様の設定ならびに平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震での調査結果を踏まえて、間仕切壁の構法の追加等を行い、発刊することと致しました。なお、木造建築物へのＡＬＣ厚形パネルの標準仕様については、株式会社アルセッド建築研究所の指導・助言を基に、構成致しました。
本構法標準は、標準化の促進により個別技術の検証の省力化を推進するものであり、本構法標準以外の仕様についても基本構成が本構法標準に準拠し、部分的仕様の必要性能が確認された場合においては、本構法標準に適合するものと見なしております（標準仕様以外の場合は、法令、技術基準、設計指針に基づいたものとする必要があります）。これは、仕様を限定することによる取付け構法の改善改良を妨げないようにするものであり、そのため「規準」ではなく「標準」としています。
ＡＬＣパネルをご使用いただく際の取付け方法や工事品質確保上での解釈・運用などにつきまして、本資料を参考にして頂き、建物としての最終品質の向上につなげて頂ければ幸甚に存じます。
平成 25 年 12 月

ＡＬＣ協会

改定内容
ＡＬＣパネルの取付け構法を見直し、下記の右表のとおりとしました。
部位

平成 16 年版の種類

部位・縦壁スライド構法
外壁・【 削 除 】 縦 壁 ス ラ イ ド 構 法・縦壁ロッキング構法

外壁・横壁ボルト止め構法

・フットプレート構法

・【 削 除 】 ア ン カ ー 筋 構 法

間仕切壁

・外壁に準ずる構法

床版
屋根版

・縦壁ロッキング構法
・横壁アンカー構法【名称変更】

・アンカー筋構法
間仕切壁

平成 25 年版の種類

・敷設筋構法・間仕切壁ロッキング構法【新設】・縦壁フットプレート構法
・外壁に準ずる構法

床版
屋根版

・敷設筋構法・木造用敷設筋構法【新設】・木造用ねじ止め構法【新設】取付け構法は、法改正への対応、環境への配慮、施工の合理化、要求性能の変化、地震調査結果の反映等、時代の変遷とともに随時見直しを行ってきています。平成 25 年版では、下記の点について改定、見直しを行いました。
1. 木造用敷設筋構法、木造用ねじ止め構法の新設
木造建築物の水平部位に適用するＡＬＣ厚形パネルの取付け仕様として、新たに「木造用敷設筋構法」「木造用ねじ止め構法」を新設しました。
「木造用敷設筋構法」は、従来の敷設筋構法を木造躯体に適用させるためにねじ付マル カ ン な ど の 金 物 を 用 い る 構 法 で す 。「 木 造 用 ね じ 止 め 構 法 」 は 、 目 地 部 に モ ル タ ル を充填しない、木ねじなどを用いる乾式化構法です。
また、木造用構法新設に伴い、他の構法についても適用する構造種別を、それぞれの構法の適用範囲の中で明記しました。
2. 間仕切壁ロッキング構法の新設
東北地方太平洋沖地震での調査結果を踏まえ、間仕切壁ロッキング構法を新設し、要求性能の多様化に対応できるようにしました。
3. 外壁縦壁スライド構法、間仕切壁アンカー筋構法の削除
ＡＬＣパネル相互の目地にモルタルを充填する湿式構法である２つの構法は、施工の合理化等による理由で、現在では採用例が少なくなったため削除しました。
4. 外壁横壁構法の名称変更
横壁ボルト止め構法の改良型構法として座掘り加工を不要とし、よりスムースな取付
け部の可動性を有し変形追従性を向上させた「横壁アンカー構法」があり、現在では主流となっています。

実情に沿って、主流となった「横壁アンカー構法」に構法の名称を変更し、横壁ボル
ト止め構法がそのなかに含まれるものとしました。
5．用語の整合 等「ＡＬＣパネル構造設計指針・同解説」の改定において、「ＡＬＣ」「ＡＬＣパネル」
ならびに使用される部位に応じ「床用ＡＬＣパネル」「屋根用ＡＬＣパネル」「外壁用Ａ
Ｌ Ｃ パ ネ ル 」「 間 仕 切 壁 用 Ａ Ｌ Ｃ パ ネ ル 」 と 新 た に 用 語 が 定 義 さ れ た こ と に 伴 い 、 本 構法標準もそれらに合わせた表記としました。
また、第 1 章

共通事項を新設しました。

ＡＬＣパネル取付け構法標準・同解説
目

第1章

次
本文

解説

共 通 事 項

第1節

用

語

1

10～12

第2節

一般事項

2

13

第2章

外

壁

第1節

縦壁ロッキング構法

3

14～19

第2節

横壁アンカー構法

4

20～23

第3章

間 仕 切 壁第1節

間仕切壁ロッキング構法

5

24～27

第2節

縦壁フットプレート構法

6

28～32

第4章

床 版・屋 根 版

第1節

敷設筋構法

7

33～37

第2節

木造用敷設筋構法

8

38～47

第3節

木造用ねじ止め構法

9

48～54

ＡＬＣパネル取付け構法標準本

文第1章 共 通 事 項
第1節 用 語本構法標準に用いる用語を次のように定める。

ＡＬＣ

Autoclaved Lightweight aerated Concrete の略で、セメント、石灰質原料及びけい酸質原料を主原料とし、高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート。

ＡＬＣパネル

ＡＬＣを適切な補強材で補強し、成形したもの。

床用ＡＬＣパネル

床版に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

屋根用ＡＬＣパネル

屋根版に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

外壁用ＡＬＣパネル

帳壁のうち、外壁に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

間仕切壁用ＡＬＣパネル

帳壁のうち、間仕切壁に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

補強材

ＡＬＣパネル内に配置され、ＡＬＣパネルを補強する棒鋼、鉄線、溶接金網、メタルラスなどの総称。

補強筋

補強材のうち、棒鋼、鉄線などの線状のもの。

設計荷重

ＡＬＣパネルの強度及び取付け構法の設計を行うために設定される荷重。

支持構造部材

ＡＬＣパネルを支持する柱、梁などの総称。

下地鋼材

ＡＬＣパネルを取付けるための下地となる鋼材。

下地木材

ＡＬＣパネルを取付けるための下地となる木製部材。

取付け金物

ＡＬＣパネルを支持構造部材、下地鋼材あるいは下地木材に取付けるための金物などの総称。

補修用モルタル

ＡＬＣパネルの欠損部の補修や座掘りによるＡＬＣパネルの凹部などを埋め戻すための専用モルタル。

ＡＬＣパネル取付け部分

ＡＬＣパネルに作用する荷重を取付け金物や下地鋼材あるいは下地木材に伝達するＡＬＣパネルの部分。

取付け部

ＡＬＣパネル取付け部分、取付け金物、モルタル及び取付け金物と下地鋼材との緊結部分を包含した部分、ならびに木造にあってはＡＬＣパネル取付け部分、取付け金物、
モルタル及び取付け金物と下地木材との緊結部分を包含した部分。

はね出し部

パラペットなどにおいて、ＡＬＣパネルの支持部から補強鋼材などの支持を設けることなくＡＬＣパネルを延長した部分。

かかり代

ＡＬＣパネルが支持構造部材に接する部分の長辺方向の長さ。

開口補強鋼材

開口部及び開口部回りに作用する外力を、ＡＬＣパネルに負担させることなく支持構造部材に伝達させるための鋼材。

伸縮目地

地震時などの躯体の変形時に外壁用または間仕切壁用パネルが損傷を受けない
ように、ＡＬＣパネル間に隙間を設けた目地。
1

本

座掘り

文

ＡＬＣパネルを取付けるために、パネル面を掘り込む作業およびその作業によって加工された孔。

耐火目地材

ＡＬＣパネル間などに設けた伸縮目地に、耐火性能を確保するために充填する
材料。

打込みピン

ＡＬＣパネルの取付け金物を固定するための、発射打込み鋲。

ムーブメント

ＡＬＣパネルの接合部の目地に生じる伸縮やずれの挙動またはその量。

ワーキングジョイント

ムーブメントの大きい目地。

ノンワーキングジョイント

ムーブメントが生じないか、または極めて小さい目地。

第 2 節 一般事項
１．ＡＬＣパネルには、防水処理又は仕上げを施すことを原則とする。
２．腐食、腐朽または摩損のおそれのある部分にＡＬＣパネルを使用する場合には、適切な防水、防湿及び防護措置を行う。
３．ＡＬＣパネルへの過大な集中荷重は避ける。
４．耐火性能を必要とする伸縮目地には耐火目地材を充填する。

2

本

文

第2章 外
壁
第 1 節 縦壁ロッキング構法
１． 適用範囲
本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、正の風圧
力 2000Ｎ/㎡、負の風圧力 1600Ｎ/㎡までの外壁に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬ
Ｃパネルという）を帳壁として用いる縦壁ロッキング構法（以下、ロッキング構法という）に適用する。

２． 取付け下地
2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する梁の外面とＡＬＣパネル裏面との間には、適切なクリアランスを設ける。

2.2 下地鋼材
ＡＬＣパネルと躯体の間には、定規アングルなどの下地鋼材を構造耐力上支障のないように設ける。

2.3 開口補強鋼材
窓および出入口などの開口部廻りには有効な開口補強鋼材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルは、ＡＬＣパネル内部に設けたアンカー位置で、平プレート、イナズマプレートＷ、ボルトなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの重量は、ＡＬＣパネル下部短辺小口の幅中央でウケプレートなどの取付け金物で有効に支持する。
ｃ.平プレートなどの取付け金物の厚さによって生じるＡＬＣパネル裏面と定規アングルとの隙間には、目地部にメジプレートを挟み込む。
ｄ．ＡＬＣパネルの短辺相互の接合部、出隅・入隅部ならびに他部材との取合い部には伸縮目地を設ける。

3.2 目地構造
ＡＬＣパネル間の目地シーリングは、２面接着とする。

3

本

文

第 2 節 横壁アンカー構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、正の風圧
力 2000Ｎ/㎡、負の風圧力 1600Ｎ/㎡ までの外壁に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬ
Ｃパネルという）を帳壁として用いる横壁アンカー構法（以下、アンカー構法という）に適用する。

２．取付け下地2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する柱および間柱の外面とＡＬＣパネル裏面との間には、適切なクリアランスを設ける。

2.2 下地鋼材
ＡＬＣパネルと躯体の間には、定規アングルなどの下地鋼材を構造耐力上支障のないように設ける。

2.3 開口補強鋼材
窓および出入口などの開口部廻りには有効な開口補強鋼材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルはパネル内部に設置されたアンカーにより、ボルトを用いて、イナズマプレートなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネル積上げ段数３～５段以下毎にＡＬＣパネルの重量を支持する自重受け金物を設ける。
ｃ．ＡＬＣパネルの縦目地、出入隅部、自重受け金物を設けた横目地ならびに他部材との取合い部には伸縮目地を設ける。

3.2 目地構造
ＡＬＣパネル間の目地シーリングは、２面接着とする。

4

本

文

第3章
間 仕 切 壁第 1 節 間仕切壁ロッキング構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、間仕切壁に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネルという）を帳壁として用いる縦壁ロッキ
ング構法（以下、間仕切壁ロッキング構法という）に適用する。

２．取付け下地2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する梁・コンクリートスラブなどとＡＬＣパネル上・下部ならびに柱や壁との間には、必要なクリアランスを設ける。

2.2 下地鋼材
下地鋼材は、取付けに先立ち墨出しを行い、所定の位置に堅固に取付ける。

2.3 開口補強鋼材
出入口などの開口部廻りには、有効な開口補強鋼材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルの上部は、ＡＬＣパネル内部に設けたアンカー位置で、イナズマプレート、ボルトなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの下部は、ＲＦプレートにより床面に固定する。
ｃ．開口部廻りのＡＬＣパネルでＲＦプレートが使用できない箇所は、イナズマプレート等により下地鋼材に取付ける。
ｄ．ＡＬＣパネルの出隅・入隅部の縦目地ならびに外壁、柱および梁とＡＬＣパネルとの間には伸縮目地を設ける。
ｅ．その他の構法として、外壁構法を用いることができる。

5

本

文

第 2 節 縦壁フットプレート構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、間仕切壁に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネルという）を帳壁として用いる縦壁フット
プレート構法に適用する。

２．取付け下地2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する梁・コンクリートスラブなどとＡＬＣパネル上部との間には、必要なクリアラ
ンスを設ける。

2.2 下地鋼材
下地鋼材は、取付けに先立ち墨出しを行い、所定の位置に堅固に取付ける。

2.3 開口補強鋼材
出入口などの開口部廻りには、有効な開口補強鋼材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルは、間仕切チャンネル等とのかかり代を確保の上、ＡＬＣパネル上部は面内方向に可動となるよう取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの出隅・入隅部の縦目地ならびに外壁、柱および梁とＡＬＣパネルとの間には伸縮目地を設ける。
ｃ．ＡＬＣパネル下部は、フットプレートにより床面に固定する。
ｄ．ＡＬＣパネルの長辺側面には接着材を用いる。
ｅ．開口部廻りのＡＬＣパネルでフットプレートが使用できない箇所は、座掘り孔を設けボルトにより下地鋼材に取付ける。

6

本

文

第4章
床 版・屋 根 版
第 1 節 敷設筋構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、床版および負の風圧力 3000Ｎ/㎡までの閉鎖型建築物の屋根版（勾配 10 度未満）に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネルという）を用いる敷設筋構法に適用する。

２．取付け下地ａ．梁は、ＡＬＣパネルの両端を支持するように配置する。
ｂ．ＡＬＣパネルのかかり代は支点間距離の １／75 以上、かつ 40 ㎜以上としなければならない。
ｃ．屋根用ＡＬＣパネルの水勾配は梁でとるものとする。
ｄ．集中荷重が作用する部分では、その直下にＡＬＣパネルを有効に支持する小梁を設ける。
ｅ．屋根面に開口がある場合には、有効な小梁を配置する。
ｆ．柱廻りなどは有効な下地鋼材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
ａ．ＡＬＣパネルは取付け金物により、かさ上げ鋼材および小梁に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネル長辺目地には、スラブプレートなどを介して、所定長さの目地鉄筋を敷設し、モルタルを充填する。
ｃ．外周部などで目地鉄筋による取付けができない箇所は、ボルトなどを用いて取付ける。
ｄ．ＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は行ってはならない。

7

本

文

第 2 節 木造用敷設筋構法
１．適用範囲本構法は、木造建築物の床版及び屋根版に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネ
ルという）を用いる木造用敷設筋構法に適用する。

２．取付け下地ａ．支持構造部材は、ＡＬＣパネルの両端を支持するように配置する。
ｂ．ＡＬＣパネルのかかり代は、支点間距離の 1／75 以上、かつ 40 ㎜以上としなければならない。
ｃ．屋根用ＡＬＣパネルの水勾配は、支持構造部材でとるものとする。
ｄ．間柱は、ＡＬＣパネルの敷込みを考慮した方法とする。
ｅ．集中荷重が作用する部分もしくは屋根面に開口を設ける場合には有効な支持構造部材を配置する。
ｆ．柱廻りなどは有効な補強のための下地木材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
ａ．ＡＬＣパネルは取付け金物により、梁などの支持構造部材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネル長辺目地には、ねじ付マルカンを配置して所定の長さの目地鉄筋を敷設し、モルタルを充填する。
ｃ．目地鉄筋が敷設できない箇所は、木ねじなどを用いて取付ける。
ｄ．ＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は行ってはならない。

8

本

文

第 3 節 木造用ねじ止め構法
１．適用範囲本構法は、木造建築物の床版及び屋根版に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネ
ルという）を用いる木造用ねじ止め構法に適用する。

２．取付け下地
ａ．ＡＬＣパネルは連続梁で支持構造部材を配置することを標準とする。
ｂ．ＡＬＣパネルのかかり代は、50 ㎜以上とし、ＡＬＣパネル両端部に位置する支持構造部材の幅寸法は105 ㎜以上を標準とする。
ｃ．屋根用ＡＬＣパネルの水勾配は、支持構造部材でとるものとする。
ｄ．間柱は、ＡＬＣパネルの敷込みを考慮した方法とする。
ｅ．集中荷重が作用する部分もしくは屋根面に開口を設ける場合は、有効な支持構造部材を配置する。
ｆ．柱廻りなどは有効な補強のための下地木材を設ける。

３．ＡＬＣパネルの取付け
ａ．ＡＬＣパネルは木ねじを用いて、梁などの支持構造部材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの長辺目地は突き付けを標準とする。
ｃ．ＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は行ってはならない。

9

ＡＬＣパネル取付け構法標準

解

説

用語

解説

第 1 章 共通事項
第1節 用 語本構法標準に用いる用語を次のように定める。

ＡＬＣ

Autoclaved Lightweight aerated Concrete の略で、セメント、石灰質原料及びけい酸質原料を主原料とし、高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート。

ＡＬＣパネル

ＡＬＣを適切な補強材で補強し、成形したもの。

床用ＡＬＣパネル

床版に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

屋根用ＡＬＣパネル

屋根版に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

外壁用ＡＬＣパネル

帳壁のうち、外壁に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

間仕切壁用ＡＬＣパネル

帳壁のうち、間仕切壁に用いるものとして設計され、補強されたＡＬＣパネル。

補強材

ＡＬＣパネル内に配置され、ＡＬＣパネルを補強する棒鋼、鉄線、溶接金網、メタルラスなどの総称。

補強筋

補強材のうち、棒鋼、鉄線などの線状のもの。

設計荷重

ＡＬＣパネルの強度及び取付け構法の設計を行うために設定される荷重。

支持構造部材

ＡＬＣパネルを支持する柱、梁などの総称。

下地鋼材

ＡＬＣパネルを取付けるための下地となる鋼材。

下地木材

ＡＬＣパネルを取付けるための下地となる木製部材。

取付け金物

ＡＬＣパネルを支持構造部材、下地鋼材あるいは下地木材に取付けるための金物などの総称。

補修用モルタル

ＡＬＣパネルの欠損部の補修や座掘りによるＡＬＣパネルの凹部などを埋め戻すための専用モルタル。

ＡＬＣパネル取付け部分

ＡＬＣパネルに作用する荷重を取付け金物や下地鋼材あるいは下地木材に伝達するＡＬＣパネルの部分。

取付け部

ＡＬＣパネル取付け部分、取付け金物、モルタル及び取付け金物と下地鋼材との緊結部分を包含した部分、ならびに木造にあってはＡＬＣパネル取付け部分、取付け金物、モルタル及び取付け金物と下地木材との緊結部分を包含した部分。

はね出し部

パラペットなどにおいて、ＡＬＣパネルの支持部から補強鋼材などの支持を設けることなくＡＬＣパネルを延長した部分。

かかり代

ＡＬＣパネルが支持構造部材に接する部分の長辺方向の長さ。

開口補強鋼材

開口部及び開口部回りに作用する外力を、ＡＬＣパネルに負担させることなく支持構造部材に伝達させるための鋼材。

伸縮目地

地震時などの躯体の変形時に外壁用または間仕切壁用パネルが損傷を受けない
ように、ＡＬＣパネル間に隙間を設けた目地。
10

用語
座掘り

解説

ＡＬＣパネルを取付けるために、パネル面を掘り込む作業およびその作業によって加工された孔。

耐火目地材

ＡＬＣパネル間などに設けた伸縮目地に、耐火性能を確保するために充填する
材料。

打込みピン

ＡＬＣパネルの取付け金物を固定するための、発射打込み鋲。

ムーブメント

ＡＬＣパネルの接合部の目地に生じる伸縮やずれの挙動またはその量。

ワーキングジョイント

ムーブメントの大きい目地。

ノンワーキングジョイント

ムーブメントが生じないか、または極めて小さい目地。

ＡＬＣ

ＡＬＣはセメント、石灰及びけい石などの原料を粉砕したものに水と気泡剤としてアルミニウム粉末などを加え、多孔質化したものをオートクレーブ養生によって十分反応硬化させた軽量気泡コンクリートである。オートクレー
ブ養生とは、高温高圧蒸気による養生である。

ＡＬＣパネル

ＡＬＣパネルは建物の各部位に使用されており、床版用、屋根版用、外壁用、間仕切壁用に区分され、用途に応じた補強が施される。ＡＬＣは、鉄筋コン
クリート造におけるコンクリートのような強アルカリ性による補強材に対する防錆能力を期待することはできないため、さびの発生のおそれのある補強材を使用する場合には、さびの発生を抑制することを目的に、補強材表面を防錆材で被覆して用いる。補強材には、棒鋼、鉄線、溶接金網、メタルラスなどがあり、
一般には棒鋼若しくは鉄線などの線状のものが用いられている。

補強材

ＡＬＣパネルを補強するために、ＡＬＣパネル内に配置・埋設された棒鋼、鉄線、溶接金網、メタルラスなどの総称をいう。

補強筋

補強材のうち、棒鋼、鉄線などの線状のものをいう。一般にＡＬＣパネル支点間方向に配置される主筋と、主筋に交わる方向に配置される横筋とで構成される。補強筋は一般的に呼称している鉄筋と同義である。

設計荷重

ＡＬＣパネル及び取付け部の構造設計を行うために設定するＡＬＣパネルの
面外方向の荷重をいう。設計荷重は固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力などを考慮し、建築基準法を満足しなくてはならない。ＡＬＣパネル製造業者が表示する荷重を一般に許容荷重といい、JIS A 5416：2007｢軽量気泡コ
ンクリートパネル（ＡＬＣパネル）｣に示されている単位荷重に相当する。

支持構造部材

ＡＬＣパネルを支持する柱、間柱や大梁、小梁、中間梁、床などをいう。

下地鋼材

ＡＬＣパネルの取付けに際して下地となり、支持構造部材に取付けられている鋼材をいう。定規アングル、かさ上げ鋼材などがあり、等辺山形鋼、リップ溝形鋼などが用いられる。

下地木材

ＡＬＣパネルの取付けに際して下地となり、支持構造部材に取付けられている木製部材をいう。受け材、添え木などがある。

取付け金物

ＡＬＣパネルを支持構造部材、下地鋼材あるいは下地木材に取付けるための
11

用語

解説

ＡＬＣパネル工事専用の金物などをいう。取付け金物やＡＬＣパネルを仮止めする場合に用いるカットネイルも含まれる。取付け金物の寸法・形状、材
質および防錆処理については、「ＡＬＣパネル取付け金物等規格」（ＡＬＣ協会編 平成 25 年版）に規定されている。
補修用モルタル

施工現場で小運搬、敷込みおよび建込みなど作業中に生じたＡＬＣパネルの欠損部の補修や座掘り部分を埋め戻すために、専用に調合されたモルタルをいう。

ＡＬＣパネル取付け部分

ＡＬＣパネルに作用する荷重を下地鋼材又は下地木材に伝達するＡＬＣパネ
ルの部分であって、下地鋼材又は下地木材と接するＡＬＣ部分、ＡＬＣパネ
ル内部のアンカーあるいはアンカー回りのＡＬＣ部分及びボルト、ねじで固定されているＡＬＣ部分をいう。ＡＬＣパネル間の目地鉄筋とモルタルとでＡＬＣパネルを固定する取付け構法である敷設筋構法などの場合は、目地モルタルに接するＡＬＣ部分も含む。

取付け部

ＡＬＣパネル取付け部分、取付け金物、モルタル及び取付け金物と下地鋼材
ならびに下地木材との緊結部分を包含した部分のことをいう。

はね出し部

パラペットなどにおいて、ＡＬＣパネルの支持部から補強鋼材などの支持を設けることなくＡＬＣパネルを延長した部分をいう。

かかり代

ＡＬＣパネルが支持構造部材に接する部分の長辺方向の長さをいう。

開口補強鋼材

帳壁用ＡＬＣパネルにおいて、窓や出入口などの開口部の建具にかかる外力を直接支持構造部材に伝え、かつ開口部上下（縦壁の場合）や左右（横壁の場合）のパネルを支持するための補強鋼材をいう。通常、等辺山形鋼などが用いられる。

伸縮目地

地震時などの躯体の変形時に外壁用または間仕切壁用パネルが損傷を受けないように、ＡＬＣパネル間に隙間を設けた目地をいう。一般に、伸縮目地の幅は 10～20 ㎜である。

座掘り

ＡＬＣパネルを取付けるために、ＡＬＣパネル面をボルトの座金部分がかかるように掘り込む作業およびその作業によって加工された孔をいう。座金より表面側の孔部分は、補修用モルタルで埋め戻される。

耐火目地材

ＡＬＣパネル間に設けた伸縮目地に耐火性能を確保するために充填する、伸縮性のある材料をいう。

打込みピン

間仕切チャンネルや間仕切Ｌ形金物、フットプレート、ＲＦプレートなどの間仕切壁用ＡＬＣパネルを固定するための取付け金物などを支持構造部材に緊結するために用いる、発射打込み鋲をいう。

参考文献

・建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事（一般社団法人 日本建築学会）
・建築用シーリング材ハンドブック（日本シーリング材工業会）
12

一般事項

解説

第 2 節 一般事項
１．ＡＬＣパネルには、防水処理又は仕上げを施すことを原則とする。
２．腐食、腐朽または摩損のおそれのある部分にＡＬＣパネルを使用する場合には、適切な防水、防湿及び防護措置を行う。
３．ＡＬＣパネルへの過大な集中荷重は避ける。
４．耐火性能を必要とする伸縮目地には耐火目地材を充填する。
１．ＡＬＣは多孔質な材料であり、吸水性が他の窯業系建築材料に比べて高いため、屋外に面する部分については、防水性、耐久性を確保するため、防水処理または防水効果のある仕上げを施す必要がある。特に、屋根版に使用する場合は、アスファルト防水あるいはシート防水などの防水層をＡＬＣパネル表面に施さなくてはならない。また、外壁など雨水のかかる部分には、ＡＬＣパネル間目地部にシーリングを施すとともに、ＡＬＣパネルの表面に防水効果のある仕上げを施す。浴室やプール、水槽などが配置され、多量の水蒸気による吸水、吸湿のおそれのある場合は、要求性能に応じた防水、防湿処理をＡＬＣパネル表面に施す。ＡＬＣパネル表面が露出する仕上げ面となる内壁や天井面についても、美観上及び表面に付着したＡＬＣ粉末の落下防止のために、簡易な仕上塗材などによる仕上げを施すことを原則とする。
なお、寒冷地や海岸地域などの特殊な条件下における防水処理又は仕上げについては、特に注意が必要である。詳細については「 ＡＬＣパネルの仕上げおよび防水」（ＡＬＣ協会）を参照されたい。
２．
ＡＬＣパネルは常時土、水又は酸などに直接に接する部分への使用は原則として避けなくてはならない。
また、物理的、化学的に有害な影響を受けるおそれのある部分に使用する場合には、防水、防湿及び防護のための措置を講じる必要がある。
ＡＬＣパネルを床版に使用する場合は、ＡＬＣパネル表面の摩損を防止するために必ず根太組、合板張
り又はモルタル塗り等の下地を設ける。
３．
高置貯水槽などの特に大きな重量物は、ＡＬＣパネルへの過大な集中荷重が作用することを避けるため、
直接構造躯体で支持する。
なお、フリーアクセスフロアやユニットバスなどを設けることによりＡＬＣパネルに集中荷重が作用する場合には、ＡＬＣパネル面のめり込みや局部破壊を避けるために捨て合板、鋼製のプレート、又は等辺
山形鋼などを配置して集中荷重及び衝撃力を分散させる措置を講じる必要がある。
４．床版、屋根版、外壁および間仕切壁の構法において、耐火性能を必要とする伸縮目地には耐火目地材を充填する。
耐火目地材は JIS A 9504（人造鉱物繊維保温材）のロックウール保温板に規定される密度 80kg/㎥程
度のもの、または JIS R 3311（セラミックファイバーブランケット）に規定される材質と同等以上の品質を有するもので、密度は 96kg/㎥程度のものとする。使用に際しては、 20％程度圧縮し、幅は 50 ㎜以上のものを用いる。

13

縦壁ロッキング構法

第1章 外

解説

壁

第 1 節 縦壁ロッキング構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、正の風圧力
2000Ｎ/㎡、負の風圧力 1600Ｎ/㎡までの外壁に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネ
ルという）を帳壁として用いる縦壁ロッキング構法（以下、ロッキング構法という）に適用する。
本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物の躯体の層間変形に対し、ＡＬＣパネルが１枚ごとに微少回転して面内方向に追従する機構でありＡＬＣパネル内部に設置されたアンカーと取付け金物により躯体に取付けることを特徴とした取付け構法である。
（解説図 2.1.1 参照）。

イナズマプレ－ト Ｗ

定規アングルメジプレ－トウケプレ－ト平プレ－ト

解説図 2.1.1 ロッキング構法の取付け例と層間変形時のＡＬＣのパネルの動き

ＡＬＣパネルは正の風圧力に対しては 2000Ｎ/㎡、負の風圧力に対しては 1600Ｎ/㎡までの部分に取付けが可能である。パラペットなどＡＬＣパネルをはね出して使用する場合、はね出し部分に作用する正および負の風圧力が 3300Ｎ/㎡までの部分に取付けることができる。ただし、はね出し長さは厚さの 6 倍以下とする。本構法は、外壁を対象としているが、間仕切壁に用いることもできる。

２．取付け下地
ＡＬＣパネルの取付け下地は、ＡＬＣパネルに加わる外力やＡＬＣパネル重量を構造躯体に伝達する重要な役割を有するほか、ＡＬＣパネルの施工精度に直接影響するので、所定の位置に精度良く取付ける必要がある。
2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する梁の外面とＡＬＣパネル裏面との間には、適切なクリアランスを設ける。
躯体の建て方誤差の吸収や柱周りのダイアフラム等の突起物を回避するため、調整代としてのクリアランスが必要である。また、柱・梁などのＡＬＣパネルを支持する構造躯体とＡＬＣパネル裏面との間には、取付け金物が位置し、そのための隙間を設ける必要がある。この様な事を前提に、梁外面とＡＬＣパネル裏面とのクリアランスは 30 ㎜以上を標準とする（解説図 2.1.2 参照）。
14

縦壁ロッキング構法

解説

誤差の吸収代はＡＬＣパネルと取付け躯体とのクリアランスの大きさに因るが、建て方誤差が大きすぎる場合は、ＡＬＣパネルの施工精度に著しい悪影響を与えるので、事前に施工図などを基に確認し、問題がある場合にクリアランスは、専門工事業者は施工者（元請）と協議を行い、適切な指示を受ける必要がある。次工程に悪影響を及ぼさないためにも、ＡＬＣパ
ネル取付け着手前の確認は重要である。

説図 2.1.2 梁外面とＡＬＣパネル裏面とのクリアランス

2.2 下地鋼材
ＡＬＣパネルと躯体の間には、定規アングルなどの下地鋼材を構造耐力上支障のないように設ける。

定規アングルは、施工現場で鉄骨躯体に溶60

接により取付ける。ＡＬＣパネル重量ならびにＡＬＣパネルに加わる風圧力などの外力を

@6

00

30

0

30

構造躯体に伝達するという構造的役割の点か
ら溶接標準を遵守する。また、ＡＬＣパネル
50の施工精度に大きく影響するので、墨出しを@6行い精度良く堅固に取付ける事が肝要である。

50

ロッキング構法の定規アングルの溶接標準
は、解説図 2.1.3 に示すとおりである。

60

00

0

溶接のサイズ：3.2 ㎜

解説図 2.1.3 定規アングルの溶接標準

2.3 開口補強鋼材
窓および出入口などの開口部廻りには有効な開口補強鋼材を設ける。
窓および出入口などの開口部廻りには、小壁（腰壁、定規アング ル垂壁）のＡＬＣパネルを支持するとともに、開口部を支持する開口補強鋼材を設ける（解説図 2.1.4 参照）。
開口補強鋼材は、開口部の大きさ、風圧力などに対し、構造安全上有効な断面を有するものとする。

アングルピ－ ス

開口補強鋼材（タテ材）

なお、開口補強鋼材には等辺山形鋼が主に用いられ

開口補強鋼材（ヨコ材）ている。この場合、適応できる開口部の大きさに構造的限界がある。

定規アング ル

等辺山形鋼による補強の限界を超えた場合には、耐風梁などの構造材により補強を行なう。
解説図 2.1.4 開口補強鋼材の取付け例
15縦壁ロッキング構法

解説

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルは、ＡＬＣパネル内部に設けたアンカー位置で、平プレート、イナズマプレートＷ、ボルトなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの重量は、ＡＬＣパネル下部短辺小口の幅中央でウケプレートなどの取付け金物で有効に支持する。
ｃ．平プレートなどの取付け金物の厚さによって生じるＡＬＣパネル裏面と定規アングルとの隙間には、目地部にメジプレートを挟み込む。
ｄ．ＡＬＣパネルの短辺相互の接合部、出隅・入隅部ならびに他部材との取合い部には伸縮目地を設ける。
ロッキング構法は、ＡＬＣパネルと下地鋼材に溶接固定された取付け金物を、ボルトを介して微少回転可能なように取付ける構法である。
ａ．ＡＬＣパネルは、アンカー位置において、平プ
レート、イナズマプレートＷ、ボルトなどの取付け金

イナズマプレート Ｗ
ウケプレ－ト

物により、下地鋼材に取付ける。
一般部のＡＬＣパネル上部の取付けは、ＡＬＣパネ
ルアンカー部に平プレートをボルトにより締結し、平プレートをウケプレートとの隙間に挟み込み、ウケプ
レートを定規アングルに溶接により固定する。なお、

平 プ レ － ト (平 プ レ ー ト H )負の風圧力 1100Ｎ/㎡を超える場合には、曲げ強度の高い平プレートＨを使用する（解説図 2.1.5 参照）。
各取付け金物の溶接標準を解説図 2.1.6 に示す。
解説図 2.1.5 一般部ＡＬＣパネル上部取付け

全長

2 0以 上2 0以 上2 0以 上2 0以 上全長

溶接のサイズ：3.2 ㎜

イナズマプレート W

ウケプレート

解説図 2.1.6 取付け金物の溶接標準

一般部の取付けでは、下段のＡＬＣパネル上部の取付け金物である平プレートを押え込むようにＡＬＣパネル幅中央にウケプレートを位置させ、定規アングルに溶接により固定する（解説図 2.1.6 参照）。
はね出し部等の取付けでは、ＡＬＣパネルに接するように定規アングルを設け、イナズマプレートＲを定
規アングルに溶接し固定する。はね出し部の取付け状況を解説図 2.1.7 に示す。
ＡＬＣパネル下部の取付けは、一般部の場合にはイナズマプレートＷなどの取付け金物を定規アングルに16縦壁ロッキング構法

解説

引掛けるように位置させ、ＡＬＣパネルのアンカー部にボルトを用いて取付けし、イナズマプレートＷと定規アングルを溶接により固定する。ＡＬＣパネル下部の取付け状況を解説図 2.1.8 に示す。
下地鋼材とイナズマプレートＲとの溶接は、解説図 2.1.6 のイナズマプレートＷに準ずる。

ボルト

ボルト

イナズマプレ－ト Ｗ
ウケプレートメジプレ－トイナズマプレ－ト Ｒ
定規アングル

解説図 2.1.7 はね出し部の取付け

解説図 2.1.8 一般部ＡＬＣパネル下部取付け

一般に、ＡＬＣパネルの取付け代として、解説図
80 ～ 10 0

2.1.9 に示す通り、コンクリートスラブとの間には絶縁材（クラフト粘着テ－プなど）
定規アングル80 ㎜～100 ㎜程度の隙間が設けられており、ＡＬＣ

モルタル充填

パネルの建て込み終了後、当該部分にはモルタルなどが充填される。この場合、モルタルとＡＬＣパネ
コンクリ－トスラ ブ

ル下部が接着し、ＡＬＣパネルのロッキング挙動を梁妨げるおそれがあるため、ＡＬＣパネル下部裏面にはモルタルとの付着を防ぐ絶縁材を設ける。絶縁材

ＡＬＣパネルには、クラフト粘着テープなどモルタルが付着し難いものを用いる（解説図 2.1.9 参照）。

解説図 2.1.9

壁と床とのクリアランス

なお、解説文で例示する標準的なロッキング構法以外のロッキング構法として解説表 2.1.1 に示すものがある。
解説表 2.1.1 代表的なロッキング構法の名称
商品名

構法名称

ＡＬＣパネル製造業者

ヘーベル

ＨＤＲ構法

旭化成建材（株）

シポレックス

ＳＤＲ構法

住友金属鉱山シポレックス（株）

クリオン

ＣＤＲ構法

クリオン（株）ｂ．躯体変形時のＡＬＣパネルのロッキング挙動を妨げないよう、ＡＬＣパネルの重量はＡＬＣパネル下部の幅中央でウケプレートにより支持する（解説図 2.1.8 参照）。
ＡＬＣパネル下部が、コンクリートスラブ面や布基礎天端に位置する場合には、ＡＬＣパネルとコンクリ
17

縦壁ロッキング構法

解説ート躯体との間に定規アングルなどの下地鋼材を設け、下地鋼材にＡＬＣパネルを接し、イナズマプレート
Ｒを用いて一般部と同様に固定する。この場合、ＡＬＣパネル下端角部がロッキング時に定規アングルに接して欠け・ひび割れを生じさせないよう、ＡＬＣパネル幅中央部にＲスペーサーを設置する（解説図 2.1.10
参照）。
開口部など、開口補強鋼材でＡＬＣパネルが支持される場合、開口上部のＡＬＣパネルの下端小口面と開口補強鋼材（ヨコ材）との間にはＲスペーサーを用いない。これは、ＡＬＣパネル長さが短くロッキング挙動が小さいことや実験で悪影響のないことが確認されていることによる。ただし、開口上部のＡＬＣパネル
長さが目安として 1.8ｍを超える場合はＲスペーサーを設ける。
ＡＬＣパネルは開口補強鋼材にイナズマプレートＲとボルトを用いて取付ける（解説図 2.1.11 参照）。

平プレ－ トメジプレ－ トイナズマプレ－ト Ｒ
アングルピ－ ス
ボル ト
イナズマプレ－ト Ｒ
Ｒスペ－サ －

開口補強鋼材（ヨコ材）

定規アング ル

開口補強鋼材（タテ材 ）アンカ－プレ－ト
イナズマプレ－ト Ｒ

イナズマプレ－トＷ
ウケプレ－ト

解説図 2.1.10 布基礎部の取付け

解説図 2.1.11 開口部の取付け

ｃ．一般部の取付けにおいては、ＡＬＣパネルは平プレートを介して定規アングルに取付けるため、ＡＬ
Ｃパネル幅両端においてＡＬＣパネル裏面と定規アングルとの間に平プレートの厚さ 6 ㎜の隙間が生じる。
そのため、ＡＬＣパネルの割付け目地に合わせて、ＡＬＣパネル裏面と定規アングルとの隙間にメジプレー
トを挟み込む。メジプレートの設置状況を解説図 2.1.12 に示す。

ｄ．横目地となるＡＬＣパネルの短辺相互の接合部、縦目地となる出入隅部ならびに他部材との取合い部の目地には 10 ㎜～20 ㎜程度の伸縮目地を設ける（解説図 2.1.13、解説図 2.1.14、解説図 2.1.15 参照）。
耐火性能を必要とする伸縮目地には、耐火目地材を充填する。
18

縦壁ロッキング構法

解説

メジプレ－ト

：伸縮目地を示す

解説図 2.1.12 メジプレートの設置状況

解説図 2.1.13 伸縮目地の位置
耐火目地材
シ－リング
イナズマプレ－トＷ

目地幅
10～ 20

ウケプレ－ト平プレ－トメジプレ－ト伸縮目地

解説図 2.1.14 出入隅部の伸縮目地

解説図 2.1.15 出入隅部の取付け

3.2 目地構造
ＡＬＣパネル間の目地シーリングは、２面接着とする。
ロッキング構法ではＡＬＣパネル間目地はすべてワーキングジョイントであり、目地部へのバックアップ
材の充填あるいは、目地底へのボンドブレーカーの設置などにより、面内方向の躯体の挙動に追従できる２
面接着とする（解説図 2.1.16 参照）
。
シ－リング
シ－リング
バックアップ材

バックアップ材

シ－リング
ボンドブレ－カ－

耐火目地材

バックアップ材を充填する目地

ボンドブレーカーを設ける目地

解説図 2.1.16 ２面接着のシーリング目地

19

伸縮目地

横壁アンカー構法

解説

第 2 節 横壁アンカー構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、正の風圧力
2000Ｎ/㎡、負の風圧力 1600Ｎ/㎡までの外壁に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネ
ルという）を帳壁として用いる横壁アンカー構法（以下、アンカー構法という）に適用する。
本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物の躯体の層間変形に
対し上下段のＡＬＣパネル相互が水平方向にずれて追従する機構で、縦壁ロッキング構法と同様に、ＡＬＣ
パネル内部に設置されるアンカーと取付け金物で取付けることを特徴とした取付け構法である（解説図2.
2.1参照）。
アングルピ－ス
定規アングル

自重受け金物
イナズマプレート

シ－リング

解説図2.2.1 アンカー構法の取付け例と層間変形時のパネルの動き
ＡＬＣパネルは、正の風圧力に対しては 2000Ｎ/㎡、負の風圧力に対しては 1600Ｎ/㎡までの部分に取付けが可能である。本構法は、外壁を対象としているが、間仕切壁に用いることもできる。

２．取付け下地
ＡＬＣパネルの取付け下地は、ＡＬＣパネルに加わる外力やＡＬＣパネル重量を構造躯体に伝達する重要な役割を有するほか、ＡＬＣパネルの施工精度に直接影響するので、所定の位置に精度良く取付ける必要がある。
2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する柱および間柱の外面とＡＬＣパネル裏面との間には、適切なクリアランスを設ける。
躯体の建て方誤差の吸収や柱周りのダイアフラム等の突起物を回避するため、定規アングルなどの下地鋼材を設けて調整代としてのクリアランスを確保することが必要である。この様な事を前提に、柱とＡＬＣパネル裏面とのクリアランスは 70 ㎜以上、間柱とＡＬＣパネル裏面とのクリアランスは 25 ㎜以上を標準とする（解説図 2.2.2 参照）。
また、誤差の吸収性能はＡＬＣパネルと取付け躯体とのクリアランスの大きさに因るが、建て方誤差が大きすぎる場合はＡＬＣパネルの施工精度に著しい悪影響を与えるので、事前に施工図などを基に確認し、問題がある場合には専門工事業者は施工者（元請）と協議を行い、適切な指示を受ける必要がある。次工程に悪影響を及ぼさないためにも、ＡＬＣパネル取付け着手前の確認は重要である。
20

横壁アンカー構法

解説

柱定規アングル
L-50X5 0X6以 上

定規アングル間柱
クリアランスクリアランス

下地鋼材

柱の例

間柱の例

解説図2.2.2 柱とＡＬＣパネル裏面のクリアランス
2.2 下地鋼材
ＡＬＣパネルと躯体の間には、定規アングルなどの下地鋼材を構造耐力上支障のないように設ける。
定規アングルは、施工現場で鉄骨躯体に溶接によ
アングル
ピース

り取付ける。ＡＬＣパネルの重量ならびにＡＬ
Ｃパネルに加わる風圧力などの外力を構造躯体に伝柱に対するアングルピ－スの有 効 溶 接 長 は 、 合 計 で 80mm以上行う。

達するという構造的役割の点から溶接標準を遵守す

定規アングルる。
50-90 090 0

定規アングルなどの下地鋼材の取付けは、ＡＬＣ
パネルの施工精度に大きく影響するので、墨出しを強軸の場合

50-90 0

行い、精度良く堅固に取付けることが肝要である。
定規アングル

定規アングルの溶接標準は、解説図2.2.3に示すとおりである。

50-90 0弱軸の場合

50-90 0

解説図2.2.3 定規アングル溶接標準
2.3 開口補強鋼材
窓および出入口などの開口部廻りには有効な開口補強鋼材を設ける。
窓および出入口などの開口部廻りには、ＡＬＣパネル
を両端で支持するとともに開口部を支持する開口補強鋼

開口補強鋼材（ヨコ材）

材を設ける（解説図2.2.4参照）。
開口補強鋼材は、開口部の大きさ、風圧力などに対し構造安全上有効な断面を有するものとする。

イナズマプレート

なお、開口補強鋼材には等辺山形鋼が主に用いられて開口補強鋼材（タテ材）

いる。この場合、適応できる開口部の大きさに構造的限界がある。等辺山形鋼による補強の限界を超えた場合には、耐風梁などの構造材による補強を行う。

解説図 2.2.4 開口補強鋼材の取付け例
21

横壁アンカー構法

解説

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルはパネル内部に設置されたアンカーにより、ボルトを用いて、イナズマプレートなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネル積上げ段数３～５段以下毎にＡＬＣパネルの重量を支持する自重受け金物を設ける。
ｃ．ＡＬＣパネルの縦目地、出入隅部、自重受け金物を設けた横目地ならびに他部材との取合い部には伸縮目地を設ける。
アンカー構法は、ＡＬＣパネル両端部をアンカー位置で取付け金物により躯体に取付け、構造躯体の変形に対し、上下段相互のＡＬＣパネルが水平方向にずれて追従する取付け構法である。
ａ．ＡＬＣパネルはパネル内部に設置されたアンカー位置で、イナズマプレート、ボルトなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける（解説図 2.2.1、解説図 2.2.5 参照）。
アンカーはＡＬＣパネル製造業者の仕様によるが、フックボルトなどの金物にて取付けることもできる。
2 0以 上

溶接サイズ 3.2 ㎜
2 0以 上

解説図 2.2.5 イナズマプレートの溶接標準

ｂ．ＡＬＣパネルにおいては、ＡＬＣパネルの重量が下段のＡＬＣパネルに集中することにより、ＡＬＣ
パネルに損傷が生じないように、ＡＬＣパネル積上げ段数３～５段以下毎にＡＬＣパネルの重量を有効に支持して、柱などの躯体にこの重量を伝達するように自重受け金物を設ける（解説図 2.2.6 参照）。
自重受け金物は、変形に追従できるよう工夫されたＡＬＣパネル製造者ごとの仕様があり、それぞれの仕様によることを標準とする。
取付けにあたっては、
ＡＬＣパネル支持面が水平になるよう精度よく取付ける。
なお、山形鋼等を用いて自重受け金物とする場

アングルピ－ス

合は、ＡＬＣパネルとの取り合い部に生じる局部

定規アングル
イナズマプレート

圧縮応力度が、 0.8Ｎ/㎜ 2 以下となるようにパネ
ル支持面積を確保するとともに、ＡＬＣパネルの自重受け金物

重量により有害な変形を生じないものとする。
また、地震時などにおける躯体の変形が大きい
場合や躯体に微振動が常時生じると予想される場
合などは、ＡＬＣパネル積上げ段数３段以下毎に自重受け金物を設ける事が望ましい。

解説図 2.2.6 自重受け金物の取付け例
22

横壁アンカー構法

解説

ｃ．出隅・入隅部の縦目地部および短辺相互の接合部である縦目地には、 10～20 ㎜の伸縮目地を設けて
ＡＬＣパネルを取付ける。また、自重受け金物を設ける横目地にも、上段のＡＬＣパネルの重量が下段のＡ
ＬＣパネルに伝達されることのないように、 10～20 ㎜程度の伸縮目地を設ける（解説図 2.2.7 参照）。布基
礎部などのコンクリート面にＡＬＣパネル下部が位置する場合には、コンクリート天端の不陸の影響を避けるため、コンクリート上面とＡＬＣパネルとの間に10～20 ㎜の伸縮目地を設け、自重受け金物で支持する。
耐火性能を必要とする伸縮目地には、耐火目地材を充填する。

:伸 縮 目 地 を 示 す

解説図 2.2.7 伸縮目地とする目地

3.2 目地構造
ＡＬＣパネル間の目地シーリングは、２面接着とする。
アンカー構法でのＡＬＣパネル間目地は、目地部へのバックアップ材の充填、あるいは目地底へのボンド
ブレーカーの設置などにより、面内方向の躯体の挙動に追従できる２面接着とする（解説図 2.2.8 参照）
。
シ－リング
シ－リング
バックアップ材

バックアップ材

シ－リング
ボンドブレ－カ－

耐火目地材

バックアップ材を充填する目地

ボンドブレーカーを設ける目地

解説図2.2.8 ２面接着のシーリング目地

23

伸縮目地

間仕切壁ロッキング構法

解説

第3章 間 仕 切 壁
第 1 節 間仕切壁ロッキング構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、間仕切壁にJIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネルという）を帳壁として用いる縦壁ロッキング構法（以下、間仕切壁ロッキング構法という）に適用する。
本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物の躯体の層間変形に対して、ＡＬＣパネル下部をＲＦプレート、上部はＡＬＣパネル内部に設置されたアンカー等と取付け金物
により躯体に取付け、ロッキングして追従する構法である。
（解説図3.1.1参照）

イナズマプレート

定規アングルRFプ レ － ト

あと施工アンカー
又は打込みピン解説図3.1.1 間仕切壁ロッキング構法の取付け例と層間変形時のＡＬＣパネルの動き

２．取付け下地2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する梁・コンクリートスラブなどとＡＬＣパネル上・下部ならびに柱や壁との間には、必要なクリアランスを設ける。
間仕切壁用ＡＬＣパネル上部と鉄骨梁またはコンク
クリアランス

リートスラブ下面との間に、施工上必要なクリアラ
ンスを設けてＡＬＣパネルを配置する。クリアラン
ス寸法は 10～20㎜とする（解説図3.1.2参照）。
ＡＬＣパネル下部はＲＦプレートをパネル幅中央部に設置することにより、躯体との間に 6㎜のクリア

定規アングルランスが設けられる。
解説図3.1.2 梁とＡＬＣパネル上部とのクリアランス
24

間仕切壁ロッキング構法

解説

2.2 下地鋼材
下地鋼材は、取付けに先立ち墨出しを行い、所定の位置に堅固に取付ける。
下地鋼材は、施工現場で取付ける。ＡＬＣパネル上部を支持する定規アングルなどの下地鋼材の取付けに先立ち、墨出しを行い、下地鋼材を精度よく取付ける。
躯体が鉄骨の場合は溶接により取付ける。定規アングルを取付ける場合の溶接標準を解説図3.1.3に示す。
なお、デッキプレート下面への下地鋼材の取付けにおいて、下地鋼材がデッキプレートの溝方向と平行となる場合、下地鋼材の取付けに先立ち、下地として平鋼などをデッキプレート下面にアンカーなどにより取付けておく必要がある。デッキプレートへの下地鋼材の取付け例を解説図3.1.4 に示す。
躯体がコンクリートの場合は、あらかじめコンクリートに固定されたベースプレートに溶接等で取付ける。

平 鋼 @ 12 0 0
30 - 12 0 0

定規アング ル30 -1 20 0

溶 接のサ イズ： 3.2mm

解説図3.1.3 定規アングルの溶接標準

解説図3.1.4 デッキプレートへの下地鋼材の取付け例

2.3 開口補強鋼材
出入口などの開口部廻りには、有効な開口補強鋼材を設ける。
出入口などの開口部および開口部廻りのＡＬＣパネルを支持するために、開口補強鋼材を設ける。
開口部両脇の開口補強鋼材の縦材上部は、定規アングルに溶接などで取付け、縦材下部は、ベースプレー
トなどをあらかじめ床面に設け、溶接などにより取付ける。
なお、開口補強鋼材には等辺山形鋼が主に用いられている。この場合、適応できる開口部の大きさに構造的限界がある。等辺山形鋼による補強の限界を超えた場合には、構造材により補強を行う。

25

間仕切壁ロッキング構法

解説

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルの上部は、ＡＬＣパネル内部に設けたアンカー位置で、イナズマプレート、ボルトなどの取付け金物により、下地鋼材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの下部は、ＲＦプレートにより床面に固定する。
ｃ．開口部廻りのＡＬＣパネルでＲＦプレートが使用できない箇所は、イナズマプレート等により下地鋼材に取付ける。
ｄ．ＡＬＣパネルの出隅・入隅部の縦目地ならびに外壁、柱および梁とＡＬＣパネルとの間には伸縮目地を設ける。
ｅ．その他の構法として、外壁構法を用いることができる。
ａ．ＡＬＣパネル上部はＡＬＣパネル内部に設けたアンカーにイナズマプレートをボルトで固定し、定規
アングルの一辺をＡＬＣパネルとイナズマプレートで挟み込み、イナズマプレートを定規アングルに溶接して取付ける。イナズマプレートにかえてフックボルトを用いてもよい（解説図 3.1.5 参照）。

ｂ．ＡＬＣパネル下部は、ＲＦプレートをＡＬＣパネル短辺小口の幅中央部付近にカットネイルにて留めつけ、コンクリートスラブにあと施工アンカーや打込
みピンなどを用いて取付ける（解説図 3.1.6 参照）。
イナズマプレートｃ．開口部下がり壁のＡＬＣパネル下部は、ＡＬＣ

定規アングル

パネル上部と同様イナズマプレートなどを用い、開口補強鋼材の横材に溶接により取付ける。その際、外壁の縦壁ロッキング構法に準じ、ＡＬＣパネルの長さが1.8m 以上の場合はＲスペーサーを設ける。

解説図 3.1.5 ＡＬＣパネル上部の取付け例

ｄ．地震時などにおける躯体の変形により、ＡＬＣパネルに損傷が生じないように出隅・入隅部の縦目地および外壁や柱などとＡＬＣパネルとの間には、 10㎜以上の伸縮目地を設けてＡＬＣパネルを取付ける（解説図3.
カットネイル1.7参照）。
RFプ レ － ト

壁を貫通する梁や設備配管などとの取合い部にも、同様の目的で 20㎜程度のクリアランスを設けて取付ける。
ＡＬＣパネルを貫通する梁の周囲のクリアランスの例をあと施工アンカー
又は打込みピン解説図3.1.8に示す。

解説図3.1.6 ＡＬＣパネル下部の取付け例

26

間仕切壁ロッキング構法

解説梁クリアランス

あと施工アンカー
又は打込みピンRFプ レ ー ト

カットネイル

解説図3.1.7

解説図3.1.8

出隅（入隅）部のＡＬＣパネル下部取付け例

梁の周囲のクリアランスの例

伸縮目地に耐火性能が要求される場合には、外力による建物の変形時にＡＬＣパネルに悪影響を生じることなく、かつ耐火性能を確保するために耐火目地材を充填する。ＡＬＣパネル下部の隙間にも、耐火目地材を充填する。
なお、防煙性能を確保するため耐火目地材を充填した目地にシーリング材を充填する場合は、特記による。

ｅ.外壁の取付け構法を準用する場合、ＡＬＣパネルの取付けは外壁構法の構法標準に準じて行う。
外壁の取付け構法を準用した例を解説図 3.1.9 に示す。

ボルト
イナズマプレ－トＲ
Ｒスペ－サ－
定規アングルベースプレート

解説図 3.1.9 外壁構法を準用した例

27

縦壁フットプレート構法

解説

第 2 節 縦壁フットプレート構法
１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、間仕切壁にJIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネルという）を帳壁として用いる縦壁フットプレー
ト構法に適用する。
本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物の躯体の層間変形に対して、ＡＬＣパネル上部がスライドして追従する機構で、ＡＬＣパネル下部をフットプレートにより躯体に固定することを特徴とした取付け構法である（解説図3.2.1参照）。

フットプレ－ト

あと施工アンカー
又は打込みピン解説図3.2.1 縦壁フットプレート構法の取付け例と層間変形時のＡＬＣパネルの動き

２．取付け下地2.1 躯体とのクリアランス
ＡＬＣパネルを支持する梁・コンクリートスラブなどとＡＬＣパネル上部との間には、必要なクリアランスを設ける。
間仕切壁用ＡＬＣパネル上部と鉄骨梁またはコンクリートスラブ下面との間に、施工上必要
クリアランスなクリアランスを設けてＡＬＣパネルを配置する。クリアランス寸法は、 10～20㎜とする（解説図3.2.2参照）。

間仕切チャンネル

解説図3.2.2 梁とＡＬＣパネル上部とのクリアランス
28

縦壁フットプレート構法

解説

2.2 下地鋼材
下地鋼材は、取付けに先立ち墨出しを行い、所定の位置に堅固に取付ける。
間仕切チャンネルなどの下地鋼材は、施工現場で鉄骨躯体に溶接により取付けられるが、その構造的役割
から溶接標準を遵守する。
また、ＡＬＣパネル上部を支持する間仕切チャンネルなどの下地鋼材の取付けに先立ち墨出しを行ない、下地鋼材を精度よく取付ける。
間仕切チャンネルを取付ける場合の溶接標準を解説図3.2.3に示す。
なお、デッキプレート下面への下地鋼材の取付けにおいて、下地鋼材がデッキプレートの溝方向と平行となる場合、下地鋼材の取付けに先立ち、下地として平鋼などをデッキプレート下面にアンカーなどにより取付けておく必要がある。デッキプレートへの下地鋼材の取付け例を解説図3.2.4に示す。
間仕切壁用ＡＬＣパネルの取付けにおいては、間仕切チャンネル、間仕切Ｌ形金物など、比較的厚さの薄い鋼板の専用下地鋼材を溶接することが多く、溶接棒の選択や、溶接電流の調節には特に注意が必要である。

平 鋼 @ 12 0 0
30 - 12 0 0

間仕切チャンネ ル

30 - 12 0 0

溶 接のサイ ズ：2.3mm

解説図3.2.3 間仕切チャンネルの溶接標準

解説図3.2.4 デッキプレートへの下地鋼材の取付け例

2.3 開口補強鋼材
出入口などの開口部廻りには、有効な開口補強鋼材を設ける。
ＡＬＣパネル上部を間仕切チャンネルを用いて取付ける場合、出入口などには開口部および開口部廻りのＡＬＣパネルを支持するために、開口補強鋼材を設ける。
開口部両脇の開口補強鋼材の縦材上部は、開口補強鋼材が面内方向に可動（スライド）となるように取付
け、壁面のスライド機能を妨げないようにする。縦材下部は、ベースプレートなどをあらかじめ床面に設け、溶接などにより取付ける。
なお、開口補強鋼材には等辺山形鋼が主に用いられている。この場合、適応できる開口部の大きさに構造的限界がある。等辺山形鋼による補強の限界を超えた場合には、構造材により補強を行う。

29

縦壁フットプレート構法

解説

３．ＡＬＣパネルの取付け
3.1 取付け構法の詳細
ａ．ＡＬＣパネルは、間仕切チャンネル等とのかかり代を確保の上、ＡＬＣパネル上部は面内方向に可動となるよう取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの出隅・入隅部の縦目地ならびに外壁、柱および梁とＡＬＣパネルとの間には伸縮目地を設ける。
ｃ．ＡＬＣパネル下部は、フットプレートにより床面に固定する。
ｄ．ＡＬＣパネルの長辺側面には接着材を用いる。
ｅ．開口部廻りのＡＬＣパネルでフットプレートが使用できない箇所は、座掘り孔を設けボルトにより下地鋼材に取付ける。
ａ．ＡＬＣパネルは、割付け墨に合わせて開口位置を確認しながら、目通りよく取付ける。
間仕切壁用ＡＬＣパネルは自重のみを外力として設計し20かかり代ているが、面外方向の荷重が作用した際に間仕切チャンネ
ル等が確実にＡＬＣパネルを支持できるように、かかり代を 10～20 ㎜程度確保するようにする（解説図 3.2.5 参照）。
ＡＬＣパネル上部の取付け例を、解説図 3.2.6 に示す。
間仕切チャンネル(ア)間仕切チャンネルを用いる場合は、ＡＬＣパネル上
端を間仕切チャンネルに差し込み、取付ける。
(イ)間仕切Ｌ形金物を用いる場合は、間仕切Ｌ形金物と山形鋼でＡＬＣパネル上端を挟み込み、取付ける。
(ウ)定規アングルとボルトを用いる場合は、定規アング
ルの一辺をＡＬＣパネルとイナズマプレートで挟み込み、

解説図 3.2.5 ＡＬＣパネル上部のかかり代取付ける。
これらの例は、地震時などにおける建物の躯体の変形に追従できるようＡＬＣパネル上部が面内方向に可動（スライド）となる取付け方法である。

間 仕 切 L形 金 物

間仕切チャンネル

定規アングル
イナズマプレ－ト

L-40X40X 3
l=100 @60 0(ｱ)間仕切チャンネルを用いる例(ｲ)間仕切Ｌ形金物を用いる例(ｳ)定規アングルとボルトを用いる例

解説図3.2.6 ＡＬＣパネル上部の取付け例

30縦壁フットプレート構法

解説ｂ．地震時などにおける躯体の変形により、ＡＬＣパネルに損傷が生じないように出隅・入隅部の縦目地
および外壁や柱および梁などとＡＬＣパネルとの間には、 10 ㎜以上の伸縮目地を設けてＡＬＣパネルを取付ける。
伸縮目地部のＡＬＣパネル下部は、フットプレートＣ（端部用フットプレート）やフックボルト等を用いて固定する。出隅・入隅部におけるＡＬＣパネルの取付け例を解説図3.2.7に示す。

あと施工アンカー
又は打込みピン

アングルピ－ス

フットプレ－ト C
フックボルト座掘り

解説図3.2.7 出隅・入隅部のＡＬＣパネル下部取付け例

ボルト止めの位置は、ＡＬＣパネル短辺小口より 50㎜以上、長辺側面より 100㎜以上でパネルの補強鉄筋に当たらない位置に取付ける。ボルトの締付けにあたっては、ＡＬＣの強度を考慮し、ひび割れなどを生じさせないように締付ける。
座掘りが深すぎると取付け部強度が不足し、また、浅すぎると座掘りの埋め戻しに浮きが生じやすくなる
ため、座掘り深さは 30㎜程度とする。使用するボルトは、その先端からＡＬＣパネル表面までの深さが 10㎜程度となる長さのものを用いる（解説図3.2.8参照）。
パネル厚さ

30m m程 度
補修用モルタル60φ

フックボルトアングルピース

解説図3.2.8 座掘りの例

なお、座掘り部の埋め戻しにはＡＬＣパネル製造業者の指定する補修用モルタルを使用する。

31

縦壁フットプレート構法

解説

伸縮目地に耐火性能が要求される場合には、外力による建物の変形時にＡＬＣパネルに悪影響を生じることなく、かつ耐火性能を確保するために耐火目地材を充填する。
壁を貫通する梁や設備配管などとの取合い部にも、同様の目的で 20㎜程度のクリアランスを設けて取付ける。ＡＬＣパネルを貫通する梁の周囲のクリアランスの例を解説図3.2.9に示す。
ＡＬＣパネル下部の隙間には、耐火目地材を充填する。
なお、防煙性能を確保するため、耐火目地材
梁を充填した目地にシーリング材を充填する場合

クリアランスは特記による。

ｃ．ＡＬＣパネル下部は、ＡＬＣパネルの短辺
小口にフットプレートを挟み込み、ＡＬＣパネル

解説図 3.2.9 梁の周囲のクリアランスの例を割付け墨に合わせて設置し、フットプレートをコンクリートスラブにあと施工アンカーや打込み
ピンなどを用いて取付ける（解説図 3.2.10 参照）。

ｄ．ＡＬＣパネルの一体化の目的で、ＡＬＣパ
ネルの長辺側面相互の接合に接着材を用いる。接フットプレ－ト

着材の種類および使用方法は、ＡＬＣパネル製造業者の指定するもの、または特記による。

あと施工アンカー

ＡＬＣパネル製造業者の指定する接着材の例と又は打込みピン

してはシリカ系接着材、セメント系接着材、アク

解説図 3.2.10 ＡＬＣパネル下部の取付け例

リル樹脂系接着材がある。

ｅ．開口部廻りはフットプレートによる取付けが出来ないため、当該部分は座掘り孔を設け、ボルトとイ
ナズマプレートを用いて固定する。この場合、ＡＬＣパネル下部はイナズマプレート（場合によってはフックボルトを用いても良い）と下地鋼材とを溶接により固定する。

32

敷設筋構法第4章

床 版・屋 根 版

第1節

敷設筋構法

解説

１．適用範囲本構法は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物において、床版および負の風圧力 3000Ｎ/㎡までの閉鎖型建築物の屋根版（勾配 10 度未満）に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネルという）を用いる敷設筋構法に適用する。
本構法は、ＡＬＣパネルをスラブプレート・目地鉄筋などにより、鉄骨造、鉄モルタル充 填20

筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンク

スラブプレ－ト

リート造などの建築物の躯体に固定することを特徴とした取付け構法である
目 地 鉄 筋 l =1 00 0

（解説図4.1.1参照）。

解説図4.1.1 敷設筋構法の取付け例

屋根用ＡＬＣパネルは閉鎖形建築物の勾配が 10度未満の屋根版に使用することを想定しているため、正の風圧力は除外している。その場合の負の風圧力の最大を 3000Ｎ/㎡とした。
なお、閉鎖型建築物で勾配が 10 度以上の場合や開放型建築物などについては、別途検討が必要である。
２．取付け下地ａ．梁は、ＡＬＣパネルの両端を支持するように配置する。
ｂ．ＡＬＣパネルのかかり代は支点間距離の 1／75 以上、かつ 40 ㎜以上としなければならない。
ｃ．屋根用ＡＬＣパネルの水勾配は梁でとるものとする。
ｄ．集中荷重が作用する部分では、その直下にＡＬＣパネルを有効に支持する小梁を設ける。
ｅ．屋根面に開口を設ける場合には、有効な小梁を配置する。
ｆ．柱廻りなどは有効な下地鋼材を設ける。
ａ．ＡＬＣパネルは両端支持の単純ばりとして設計されており、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力などの鉛直方向の荷重を受けるために、
ＡＬＣパネルの両端を支持するように梁を配置するのが原則である。
ＡＬＣパネルの長さ方向のはね出しは、屋根用ＡＬＣパネルにあってはＡＬＣパネル厚さの３倍までとする。床用ＡＬＣパネルの場合は、ＡＬＣパネルのはね出しを行なってはならない。
また、幅方向のはね出しは屋根用パネル、床用パネルとも行わない。

ｂ．床用及び屋根用ＡＬＣパネルの両端のかかり寸法は、支点間距離の 1／75 以上、かつ 40 ㎜以上としなければならない。
小梁の断面算定は、固定荷重・積雪荷重などを考慮した部材選定と同時に、かかり代の確保も考えなければならない。
33

敷設筋構法解説

大梁のハイテンションボルト部分などはかさ上げを行い、ＡＬＣパネル支持面を平滑にして、ＡＬＣパネ
ルのかかり代を確保しなければならない（解説図4.1.2参照）。この際に使用するかさ上げ鋼材には、通常リップ溝形鋼の C－100×50×20×3.2 が用いられており、小梁はその上面が大梁上面より 50㎜高くなるよ
うに計画する。
20
20

a
b

a
b

aは 主 要 支 点 間 距 離 の 1/75以 上
か つ 4 0mm以 上
bは 10 0mm以 上

解説図4.1.2 ＡＬＣパネルのかかり代の基準

ｃ．屋根用ＡＬＣパネルを陸屋根に用いる場合、屋根面全体の水勾配は、原則として、屋根用ＡＬＣパネ
ルを支持する梁でとるようにする。ＡＬＣパネル上面へのモルタルの塗厚さを調整して水勾配を確保してはならない。
ＡＬＣパネル上面のモルタルの塗厚さを変えて水勾配をとると、モルタルの厚さが水上で厚くなりすぎ、モルタルの乾燥収縮による防水層の破断やＡＬＣパネルのひび割れ、また仕上げ荷重が大きくなりすぎるなどの問題が起きるおそれがある。
ただし、ペントハウス廻りおよびドレン
廻りなどの部分的な水勾配は、モルタルにパ

よりとることが一般的である。
また、水勾配に対してパネルの敷込み方

ネ

ル

勾
長

辺

方

配

°未
10

満

向

梁

向は直角方向とし、ＡＬＣパネルのたわみによって水たまりが発生しないよう、梁の配置を計画する（解説図4.1.3参照）。
解説図4.1.3 水勾配に対するＡＬＣパネルの敷込み方向
および梁の配置

ｄ．集中荷重が作用する部分では、その直下にＡＬＣパネルを受ける小梁を設ける。その際、ＡＬＣパネ
ルが３点支持とならないように、ＡＬＣパネル割りを計画する必要がある（解説図 4.1.4 参照)。
34

敷設筋構法

解説

集中荷重

小梁

解説図4.1.4 集中荷重が作用する部分の直下に設ける小梁

ｅ．屋根面に、換気口やトップ
ライトなどの開口を設ける場合に小梁
小梁

は、強度上の検討を行い、ＡＬＣ
パネルを有効に支持する小梁を配置する（解説図 4.1.5 参照）。
小梁
小梁

解説図4.1.5 屋根面に開口部を設けた場合の小梁の例

ｆ．柱廻りなどで、ＡＬＣパネルを欠込んで敷込む部分には、この欠込み部分のＡＬＣパネルを支持する
ことのできる下地鋼材を設け、平坦なＡＬＣパネル支持面を確保する（解説図 4.1.6 参照）。この下地鋼材の部材選定にあたっては、所定のかかり代が確保され、かつ強度上十分なものとする。

下地鋼材

かさ上げ鋼材

下地鋼材

解説図4.1.6 柱廻りの下地鋼材の取付け例
35

敷設筋構法

解説

３．ＡＬＣパネルの取付け
ａ．ＡＬＣパネルは取付け金物により、かさ上げ鋼材および小梁に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネル長辺目地には、スラブプレートなどを介して、所定の長さの目地鉄筋を敷設し、モルタルを充填する。
ｃ．外周部などで目地鉄筋による取付けができない箇所は、ボルトなどを用いて取付ける。
ｄ．ＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は行ってはならない。
敷設筋構法はＡＬＣパネル間の長辺目地に設けられた溝部に、短辺目地隙間に固定したスラブプレートを介して鉄筋を敷設し、溝部にモルタルを充填して取付ける構法である。
ａ．ＡＬＣパネルの取付け金物のうち、スラブプレートはＡＬＣパネルの取付け後においては、充分な溶接が出来ないため、ＡＬＣパネル取付け前に小梁やかさ上げ鋼材の所定の位置に溶接しておく必要がある。
ただし、フックボルトなどの取付け金物で、ＡＬＣパネル取付け前でなくとも溶接などにより充分な固定が可能な場合には、ＡＬＣパネル取付け後に行ってもよい。
ＡＬＣパネルの取付けに用いる取付け金物の溶接標準を解説図4.1.7に示す。

30
全長

全長

全長

30
スラブプレ－ト

マルカン

全長
フックボルト

溶接サイズ：3.2㎜

解説図4.1.7 取付け金物の溶接標準

ｂ．ＡＬＣパネル長辺目地には、原則として長さ 1000 ㎜の目地鉄筋をスラブプレートの穴に通しバラン
ス良く両側に 500 ㎜ずつとなるように、かつ目地溝部の中央に位置するように敷設する。ただし、柱廻りおよび建物周辺部などでは、スラブプレートまたはマルカンに長さ 500 ㎜の鉄筋を挿入し、ＡＬＣパネル端部のスラブプレートまたはマルカンから周辺側に長さ 50 ㎜以上突き出すように敷設する。
またはフック付き目地鉄筋を用いる（解説図 4.1.8 参照）。

ｃ．建物周辺部・隅角部、階段室廻りなどで目地鉄筋によりＡＬＣパネルの固定ができない箇所は、ボルトと座金（丸座金または角座金・角座金Ｒ）を用いて取付ける（解説図 4.1.9 参照）。
また、建物周辺部の屋根用ＡＬＣパネルの長辺端部は、角座金Ｒを使用する。

ｄ．現場におけるＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は、補強材を切断しＡＬＣパネルの強度に影響を与える恐れがあるので行ってはならない。
36

敷設筋構法解説

モルタル充填
スラブプレ－ ト

充填モルタル50

スラブプレ－ ト

目地鉄筋
l= 10 0 0
目地鉄 筋
l= 5 0 0

一般部

周辺部

モルタル充填

マルカン

50

目地鉄 筋
l= 5 0 0周辺部

解説図4.1.8 目地鉄筋の長さ

モルタル充填

丸座 金モルタル充填
座掘 り
角 座 金 （ 又 は 角 座 金 R）
フックボル ト目 地 鉄 筋 l =1 00 0

長辺端部の例

隅角部の例

解説図4.1.9 ボルト止めの例
37

フックボル ト

木造用敷設筋構法

解説

第 2 節 木造用敷設筋構法
1．適用範囲本構法は、木造建築物の床版及び屋根版に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネ
ルという）を用いる木造用敷設筋構法に適用する。
本構法は、厚さ 75 ㎜以上（床にあっては 100㎜以上）のＡＬＣパネルを、主として枠組壁工法
を除く軸組工法を用いた木造建築物の床版・屋根モルタル充 填版にねじ付マルカン、目地鉄筋などを用いて支持

ねじ付きマルカ ン

構造部材固定することを特徴とする構法である
目 地 鉄 筋 l= 10 0 0（解説図 4.2.1 参照）。
屋根用ＡＬＣパネルは閉鎖型建築物で勾配が10 度未満の部分に使用することを想定しているので正の風圧力は除外しており、負の風圧力につい解説図 4.2.1 木造用敷設筋構法の取付け例ては最大を 2212Ｎ/㎡とした。
負の最大風圧力は、
建築基準法施行令第82 条の4 の規定に基づく平成12 年建設省告示第1458 号により、
建物高さ 15m、基準風速 34m/ｓ、地表面粗度区分Ⅲとして算定した。
なお、上記風圧力を超える場合や閉鎖型建築物で勾配が 10 度以上の場合、開放型建築物などについては、個別に検討が必要である。

2．取付け下地ａ．支持構造部材は、ＡＬＣパネルの両端を支持するように配置する。
ｂ．ＡＬＣネルのかかり代は、支点間距離の 1／75 以上、かつ 40 ㎜以上としなければならない。
ｃ．屋根用ＡＬＣパネルの水勾配は、支持構造部材でとるものとする。
ｄ．間柱は、ＡＬＣパネルの敷込みを考慮した方法とする。
ｅ．集中荷重が作用する部分もしくは屋根面に開口を設ける場合は有効な支持構造部材を配置する。
ｆ．柱廻りなどは有効な補強のための下地木材を設ける。
ａ．ＡＬＣパネルは単純梁として、鉛直方向の荷重を受けるためにＡＬＣパネルの短辺両端で支持するよ
うに支持構造部材を配置することを標準としている。
ＡＬＣパネルは短辺の両端で支持することとしているため、原則として３辺支持は行わない。
具体的には、
ＡＬＣパネル短辺支持部の支持構造部材をかさ上げするか、もしくはＡＬＣパネル長辺下に位置する支持構
造部材を下げる等の措置が必要である（解説図 4.2.2 参照）。
ＡＬＣパネルの長さ方向のはね出しは、屋根用ＡＬＣパネルにあってはＡＬＣパネル厚さの３倍以内とする。床用ＡＬＣパネルは、ＡＬＣパネルのはね出だしを行ってはならない。また、幅方向のはね出しは屋根用ＡＬＣパネル、床用ＡＬＣパネルとも行わない。
38

木造用敷設筋構法
柱(間柱)

床用ＡＬＣパネル

支持構造部材か さ上 げかさ上げ部材

外壁

床用ＡＬＣパネルか さ上 げか さ上 げ床用ＡＬＣパネル

解説

支持構造部材

支持構造部材

解説図 4.2.2 短辺かさ上げの例
20ｂ．床用及び屋根用ＡＬＣパネル両端のかかり代は、支点間距離の 1／75 以上、かつ 40 ㎜以上としなければならない（解説図 4.2.3 参照）。梁や大引きなどの支持ab

構造部材の断面算定は、固定荷重・積載荷重・積雪荷重

aは 主 要 支 点 間などの下向き方向の荷重を考慮した部材選定と同時に、距 離 の 1 /7 5以 上
か つ 4 0m m以 上

かかり代の確保も考える必要がある。

bは 1 0 5m m以 上

解説図 4.2.3 かかり代の基準

ｃ．屋根用ＡＬＣパネルを陸屋根に用いる場合、屋根面全体の水勾配は、原則として、屋根用ＡＬＣパネ
ルを支持する支持構造部材でとるようにする。水勾配に対してＡＬＣパネルの敷込み方向は直角方向とし、ＡＬＣパネルのたわみによって水たまりが発生しないよう、支持構造部材の配置を計画する。

ｄ．間柱が床用ＡＬＣパネル敷込み前に施工されているとＡＬＣパネルの切欠き加工が多くなり、ＡＬＣ
パネルの強度や施工速度にも影響を及ぼすことになる。そのため、構造躯体の耐力に直接影響しない間柱については床用ＡＬＣパネル敷込み後に、間柱下部を固定できる納まりにする。やむを得ず、耐力壁などで間柱が先に施工される場合には、ｆ．に準じた補強を行う。

ｅ．間仕切壁などの集中荷重が作用する部分の直下や屋根面にトップライトなどの開口部を設ける場合には、有効に梁などを配置する。

ｆ．柱回りや外周部の間柱などで、ＡＬＣパネルを切欠いて敷込む部分でＡＬＣパネルの強度に支障が生じる恐れがある場合には、下地木材（受け材）などで補強を行う。

39

木造用敷設筋構法

解説

3．ＡＬＣパネルの取付け
ａ．ＡＬＣパネルは取付け金物により、梁などの支持構造部材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネル長辺目地には、ねじ付マルカンを配置して所定の長さの目地鉄筋を敷設し、モルタルを充填する。
ｃ．目地鉄筋が敷設できない箇所は、木ねじなどを用いて取付ける。
ｄ．ＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は行ってはならない。
木造用敷設筋構法は、ＡＬＣパネル間の長辺目地に設けられた溝部に、短辺目地の隙間（ＡＬＣパネル目
地の交差部）に固定したねじ付マルカンを介して目地鉄筋を敷設し、目地部にモルタルを充填して取付ける構法である。
ａ．ねじ付マルカンはＡＬＣパネルの敷込み後においては、ねじ込むことができないため、ＡＬＣパネル
敷込み前に梁などの所定の位置に取付けることを標準とする。これに対応するため、ＡＬＣパネル短辺の目
地幅は設計上 20 ㎜を標準とし、長辺目地は突付けとする。

ｂ．ＡＬＣパネル長辺の目地には、長さ 1000 ㎜の目地鉄筋をねじ付マルカンの穴に通しバランスよく中央に位置するように敷設する。モルタルを充填する際には、短辺目地においてはモルタルにより支持構造部
材が汚れないように、支持構造部材の上面にブチルテープを張る等の措置を施す。

ｃ．柱周りや隅角部、階段回り等で目地鉄筋により固定できない箇所は、ＡＬＣパネル長辺部にあっては木ねじまたはラグスクリュー＋角座金を用いて取付け、ＡＬＣパネル短辺部にあっては木ねじまたは押え金物で取付ける（解説図 4.2.4、4.2.5、4.2.6 参照）。なお、屋根における建物周辺部の長辺端部は角座金 Rを使用する。ねじ付マルカンおよびラグスクリューのねじ込み深さは 50 ㎜以上とし、作業上、先穴をあける必要がある（解説表 4.2.1 参照）。
解説表 4.2.1
外壁

座掘 り
角 座 金 （ 角 座 金 R）

種 類

先穴の径

ねじ付マルカン 径 6 ㎜

3㎜

ラグスクリュー 径 12 ㎜

8㎜

ラグスクリュー
モルタル充 填ねじ付マルカ ン
目地 鉄 筋解説図 4.2.4 長辺部の取付け例

40

先穴の寸法

l =1 00 0

木造用敷設筋構法

解説

押え金物
木ねじ

押え金物
ねじ付マルカン

ねじ付マルカンフック付目地鉄筋
l=500

フック付目地鉄筋
l=500

解説図 4.2.5 短辺端部の例 1（木ねじ使用）

解説図 4.2.6 短辺端部の例 2（押え金物使用）

ｄ．現場におけるＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は、補強材を切断しＡＬＣパネルの強度に影響を与える恐れがあるので行ってはならない。
また、加工に関しては、以下の注意事項がある。
１) ＡＬＣパネルの切欠き加工における柱等とのクリアランス寸法は 10 ㎜を標準とする。
なお、柱等とＡＬＣパネルとの間に生じた層間の隙間には、必要に応じてモルタルもしくは耐火目
地材を充填する。
２) ＡＬＣパネルの穴あけ加工は、主筋を切断しない範囲で直径 50 ㎜以下とする。
３) ＡＬＣパネルの切欠き加工により露出した補強材には、充填モルタルで被覆される場合を除いて、防せい処理を施す。
なお、打込みにより生じる木ねじ頭部のパネル凹部は、ＡＬＣパネルの性能や床の仕上げへの影響がない
ため、原則として埋め戻しは行わない。

木造用敷設筋構法の施工の例を後添の解説図 4.2.7、解説図 4.2.8、解説図 4.2.9 に示す。

41

木ねじ

木ねじ

出隅部
押え金物を木ねじにする場合

解説

パネル巾

Ｗ/2
以内

パネル巾Ｗ

木造用敷設筋構法

角座金部
角座金を木ねじにする場合
間柱部斜視図
パネル長

梁

出隅部

※
モルタル等充填

角座金部
100程度

Ｇ
40 20 4040梁40
間柱(後施工）切欠き部※
下地木材(切欠き部補強）※
下地木材(切欠き部補強）

Ｄ

柱

切欠き

パネル巾（n枚）

1,820

かかり代40以上

３辺支持は避ける

ロ
Ｅ

パネル長

Ｈ

かかり代40以上

20

1,820

梁

※
モルタル等充填

Ｃ

イ

Ｂ

Ｆ
火打ち

Ａ

柱

1,820

1,820

１

２
平面図
パネル長さ

…

ねじ付マルカン＋目地鉄筋 長さ1000…

ねじ付マルカン＋フック付目地鉄筋 長さ500…

ラグスクリュー＋角座金

10 40以上
柱

押え金物、又は木ねじ※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

フック付目地鉄筋
長さ500
モルタル充填

下地木材 ※(切欠き部補強）梁

１※切欠き部の補強は必要に応じて設ける

切欠き部
解説図4.2.7

ねじ付マルカン

10

…

かかり代
40以上
床用ＡＬＣパネル

平面詳細図

木造用敷設筋構法-間柱後施工の例 1/2

42

パネル巾

木ねじ

パネル巾

…

10

[凡例]

木造用敷設筋構法

解説

パネル長さ
パネル巾

パネル巾

※
モルタル等充填
木ねじ

柱

パネル巾
モルタル等充填

床用ＡＬＣパネル

ねじ付マルカン梁

押え金物
Ｌ-50×50

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

梁

Ｂ部詳細図(一般部）

イ

１

Ａ部詳細図

Ｃ部詳細図
パネル長さ

かかり代40以上

パネル長さ

パネル長さ

かかり代40以上

かかり代40以上

ねじ付マルカン柱

フック付目地鉄筋 長さ500

10 40以上

切欠き

床用ＡＬＣパネル

ねじ×2

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

梁

フック付目地鉄筋
長さ500
モルタル充填

目地鉄筋 長さ1000

モルタル充填

押え金物（ねじ2本止め）

梁

ねじ×2

柱

※

床用ＡＬＣパネル

押え金物
Ｌ-50×50かかり代40以上
ねじ付マルカン

下地木材※

かかり代40以上
間柱(後施工）土台(後施工）柱

ねじ付マルカン
目地鉄筋 長さ1000※
モルタル等充填
モルタル充填
木ねじ
床用ＡＬＣパネル

モルタル充填
床用ＡＬＣパネル

パネル長さ

20

押え金物
Ｌ-50×50

床用ＡＬＣパネル

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

ねじ×2(切欠き部分の受け補強）

梁

梁
梁

１

間柱(後施工）１
Ｆ部詳細図

Ｄ部詳細図(切欠き部)
パネル長さ

パネル長さ

20

かかり代40以上

Ｅ部詳細図

かかり代40以上
間柱(後施工）土台(後施工）ラグスクリュー
角座金ｔ4.5梁

パネル巾
柱
角座金ｔ4.5

補修モルタル詰め

ラグスクリュー

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル

100程度
補修モルタル詰め※
モルタル等充填モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、必要に応じてモルタル等を充填する。

梁
間柱(後施工）

Ｇ部詳細図

ロ
Ｈ部詳細図

解説図4.2.7

木造用敷設筋構法-間柱後施工の例 2/2

43※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

解説

Ｗ/2
以内

パネル巾Ｗ

木造用敷設筋構法

木ねじ

出隅部
押え金物を木ねじにする場合
間柱部斜視図
10

パネル長

パネル長
３辺支持は避ける

柱
梁

出隅部

10

※
モルタル等充填

ロ
Ｇ

梁

下地木材

下地木材

下地木材

下地木材

40以上 1010 40以上
柱

1,820

Ｄ

間柱

柱

※
モルタル等充填梁※
モルタル等充填

Ｆ
Ｂ

Ｃ
火打ち

Ａ

イ

1,820

1,820

２

１
平面図
[凡例]

…

木ねじ

…

ねじ付マルカン＋目地鉄筋 長さ1000…

ねじ付マルカン＋フック付目地鉄筋 長さ500…

ラグスクリュー＋角座金…

押え金物、又は木ねじ※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

解説図4.2.8

木造用敷設筋構法-間柱先施工の例 1/2

44

パネル巾（n枚）1,820

Ｅ

木造用敷設筋構法

パネル巾
柱

柱

目地鉄筋 長さ1000
モルタル充填
床用ＡＬＣパネル

木ねじ
押え金物
Ｌ-50×50かかり代40以上※
モルタル等充填
ねじ付マルカンモルタル充填

床用ＡＬＣパネル
押え金物
Ｌ-50×50

床用ＡＬＣパネル

フック付目地鉄筋 長さ500

押え金物（木ねじ2本止め）
梁
下地木材
下地木材
モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）
梁

ねじ×2

パネル長さ

10

パネル巾 パネル巾※
モルタル等充填

解説

ねじ×2
ねじ付マルカン梁

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

梁
下地木材

Ｂ部詳細図(一般部）
イ

１

Ａ部詳細図

Ｃ部詳細図

かかり代40以上

パネル長さ

10

パネル長さ

10

かかり代40以上※
モルタル等充填
木ねじ

ねじ付マルカンフック付目地鉄筋 長さ500

柱柱モルタル充填

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル

押え金物
Ｌ-50×50

押え金物
Ｌ-50×50

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）
下地木材

ねじ×2

ねじ×2

下地木材

梁

梁

１

１
Ｅ部詳細図

Ｄ部詳細図

パネル長さ

パネル長さ

パネル長さ

パネル長さ

かかり代40以上

かかり代40以上

かかり代40以上

かかり代40以上

間柱※
モルタル等充填
ねじ付マルカン※モルタル等充填間柱

木ねじ

フック付目地鉄筋 長さ500 木ねじ
押え金物
モルタル充填
Ｌ-50×50

床用ＡＬＣパネル

モルタル漏れ防止
床用ＡＬＣパネル
モルタル漏れ防止 (テープ、バックアップ材等）(テープ、バックアップ材等）
下地木材
下地木材
梁
梁

間柱

間柱

Ｆ部詳細図

Ｇ部詳細図
解説図4.2.8※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

木造用敷設筋構法-間柱先施工の例 2/245木造用敷設筋構法

20

パネル長

20

パネル長

３辺支持は避ける梁

柱間柱部斜視図20※
モルタル等充填
20

ロ

下地木材

下地木材

下地木材

下地木材

20 40以上

40以上 20

Ｃ

Ｅ

柱

間柱

梁

梁

火打ち

Ａ

イ

20

Ｂ

1,820

梁

パネル巾（n枚）

1,820

Ｇ

Ｆ

Ｄ

1,820

1,820

２

１
平面図
[凡例]

…

木ねじ

…

ねじ付マルカン＋目地鉄筋 長さ1000…

ねじ付マルカン＋フック付目地鉄筋 長さ500※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

解説図4.2.9

木造用敷設筋構法-ＡＬＣ床落し込み施工の例 1/2

46

解説木造用敷設筋構法

20

柱

パネル巾

パネル巾

※
モルタル等充填
木ねじ

解説

パネル巾
目地鉄筋 長さ1000
床用ＡＬＣパネル

モルタル充填

床用ＡＬＣパネル

ねじ付マルカン
下地木材

下地木材
モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

Ｂ部詳細図(一般部)

梁

イ
Ａ部詳細図
パネル長さ

20

かかり代40以上

柱

パネル長さ

20

パネル長さ

20

かかり代40以上

かかり代40以上

ねじ付マルカン

間柱(後施工）フック付目地鉄筋 長さ500

土台(後施工）ねじ付マルカンフック付目地鉄筋
長さ500

モルタル充填
モルタル充填

柱

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル

モルタル充填

床用ＡＬＣパネル
木ねじ
下地木材

下地木材

下地木材

梁

梁

梁
間柱(後施工）

１

Ｅ部詳細図

１

Ｃ部詳細図

Ｄ部詳細図
パネル巾

パネル長さ

20

かかり代40以上
柱
柱
木ねじ※
モルタル等充填木ねじ

床用ＡＬＣパネル

モルタル充填

床用ＡＬＣパネル

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

梁

梁

ロ

Ｆ部詳細図
※梁側面を切欠き下地木材を嵌めた図示をしているが、強度・耐久性に問題がなければ単純なビス取付けでもよい。

解説図4.2.9※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、必要に応じてモルタル等を充填する。

下地木材

下地木材

Ｇ部詳細図

※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

木造用敷設筋構法-ＡＬＣ床落し込み施工の例 2/2

47木造用ねじ止め構法

解説

第 3 節 木造用ねじ止め構法
１．適用範囲本構法は、木造建築物の床版及び屋根版に JIS A 5416 に適合するＡＬＣ厚形パネル（以下、ＡＬＣパネ
ルという）を用いる木造用ねじ止め構法に適用する。
本構法は、厚さ 75 ㎜以上（床にあっては 100㎜以上）のＡＬＣパネルを、主として枠組壁工法
を除く軸組工法を用いた木造建築物の床版・屋根

木ねじ

木ねじ

版に木ねじなどを用いて支持構造部材に固定することを特徴とする構法である（解説図 4.3.1 参照）。
屋根用ＡＬＣパネルは閉鎖型建築物で勾配が支持構造部材スパン

10 度未満の部分に使用することを想定しているの支持構造部材
スパン

で正の風圧力は除外しており、負の風圧力につい解説図 4.3.1 木造用ねじ止め構法の取付け例ては最大を 2212Ｎ/㎡とした。

負の最大風圧力は、
建築基準法施行令第82 条の4 の規定に基づく平成12 年建設省告示第1458 号により、
建物高さ 15m、基準風速 34m/ｓ、地表面粗度区分Ⅲとして算定した。
なお、上記風圧力を超える場合や閉鎖型建築物で勾配が 10 度以上の場合、開放型建築物などについては、個別に検討が必要である。

２．取付け下地
ａ．ＡＬＣパネルは連続梁で支持構造部材を配置することを標準とする。
ｂ．ＡＬＣパネルのかかり代は、 50 ㎜以上とし、ＡＬＣパネル両端部に位置する支持構造部材の幅寸法
は 105 ㎜以上を標準とする。
ｃ．屋根用ＡＬＣパネルの水勾配は、支持構造部材でとるものとする。
ｄ．間柱は、ＡＬＣパネルの敷込みを考慮した方法とする。
ｅ．集中荷重が作用する部分もしくは屋根面に開口を設ける場合は、有効な支持構造部材を配置する。
ｆ．柱廻りなどは有効な補強のための下地木材を設ける。
ａ．本構法では、ＡＬＣパネルを連続梁として用いることを標準とするが、支持構造部材の間隔が小さく、その間隔が最大支点間距離以下になる場合は、単純梁として用いることができる。
0～20

ｂ．床用及び屋根用ＡＬＣパネル両端のかかり代は積載荷重などの荷重を構造躯体に伝達させるとともに木ねじを有効に留め付けるため、 50 ㎜以上確保することを標準とす

abる。これは、木造用敷設筋構法よりも大きい値である。
ＡＬＣパネルの両端部に位置する支持構造部材の幅寸法
は 105 ㎜以上を標準とする。

aは 50 mm以 上
bは 10 5mm以 上

解説図 4.3.2 かかり代の基準
48

木造用ねじ止め構法

解説

なお、ＡＬＣパネル長さの中間に配置される支持構造部材は 45 ㎜以上とする。
ＡＬＣパネルの両端でかかり代が確保できない箇所については、支持構造部材に下地木材（添え木）等を取付けて、かかり代を確保する。

ｃ．屋根用ＡＬＣパネルを陸屋根に用いる場合、屋根面全体の水勾配は、原則として、屋根用ＡＬＣパネ
ルを支持する支持構造部材でとるようにする。水勾配に対してＡＬＣパネルの敷込み方向は直角方向とし、ＡＬＣパネルのたわみによって水たまりが発生しないよう、支持構造部材の配置を計画する。

ｄ．間柱が床用ＡＬＣパネル敷込み前に施工されているとＡＬＣパネルの切欠き加工が多くなり、ＡＬＣ
パネルの強度や施工速度にも影響を及ぼすことになる。そのため、構造躯体の耐力に直接影響しない間柱については床用ＡＬＣパネル敷込み後に、間柱下部を固定できる納まりにする。やむを得ず、耐力壁などで間柱が先に施工される場合には、ｆ．に準じた補強を行う。

ｅ．間仕切壁などの集中荷重が作用する部分の直下や屋根面にトップライトなどの開口部を設ける場合には、有効に梁などを配置する。

ｆ．柱回りや外周部の間柱などで、ＡＬＣパネルを切欠いて敷込む部分でＡＬＣパネルの強度に支障が生じる恐れがある場合は、下地木材（受け材）などで補強を行う。

３．ＡＬＣパネルの取付け
ａ．ＡＬＣパネルは木ねじを用いて、梁などの支持構造部材に取付ける。
ｂ．ＡＬＣパネルの長辺目地は突き付けを標準とする。
ｃ．ＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は行ってはならない。
本構法は、ＡＬＣパネル間の長辺目地部にモルタルを充填しないで、直接、支持構造部材に木ねじを打込んで取付ける構法である。
ａ．ＡＬＣパネルは専用の木ねじを支持構造部材に打込んで固定することを標準とする。
ＡＬＣパネルは支持構造部材がほぼ同一レベルとして設計されているので、大きなレベル差がある場合には、支持構造部材の上に調整材を挟むなどしてレベル差を調整する。
取付けに用いる木ねじは、解説表 4.3.1 に示すようにＡＬＣパネル厚さに対応した寸法のものとする。

解説表 4.3.1 厚さ別木ねじの標準寸法および材質
ＡＬＣパネル厚さ

長さ

75・80

110

100

130

120・125

155

頭径

呼び径

材 質
・JIS G3507-1-2005（冷間圧造用炭素鋼-第 1

11 ㎜

5.5 ㎜

部：線材） SWCH16A～22A および SWCH16K～
22K
・JIS G4315-2000（冷間圧造用ステンレス鋼線）

49

木造用ねじ止め構法

解説

木ねじの材質でステンレス鋼を除いては、有効な防せい処理を施すものとする。具体的な処理方法の例としては、8µm 程度の電気亜鉛めっきにクロメート処理を施したものがある。
なお、防せい性能が同等以上の性能を有することが確認できれば他の方法を採用することが出来る。
木ねじの打込み数は、各支持構造部材に対し、パネル幅方向につき２本を標準とし、ＡＬＣパネルを貫通して支持構造部材に打込むこととする。木ねじを打込む際、その頭はＡＬＣパネル表面より 7 ㎜程度沈み込
むように打込む。打込みに際しては、支持構造部材間の不陸に留意し、中間に位置する支持構造部材に対しても木ねじを打込んで固定するものとする。木ねじの支持構造部材への打込み深さは 35 ㎜以上とする。
床用及び屋根用ＡＬＣパネルの木ねじの打込み位置は、ＡＬＣパネルの小口から近い位置に打込むとＡＬ
Ｃパネルの割れが発生しやすいため、解説図 4.3.3 および解説図 4.3.4 を標準とする。なお、屋根用ＡＬＣ
パネルは、木ねじの打込み本数が標準であれば適用範囲においては負の風圧力に対して強度上の安全性が確認されている。

木ねじ

50㎜ 以 上50㎜ 以 上
7㎜
程度

木ねじ

パネル長さ

横筋

木ねじ

打込み深さ
35㎜ 以 上50㎜ 以 上梁 幅 (B )
B/2
B/2

幅

100m m以 上

100m m以 上

木ねじ…横筋の内側に打込む

支 持 構 造 部 材 端 よ り 10mm以 上 、 内 側に入るように木ねじを打込む
支持構造部材

解説図 4.3.3 木ねじの打込み位置と本数

解説図 4.3.4 木ねじの打ち方の例

ｂ．ＡＬＣパネルは上下を確認し、長辺は突き付けとし短辺はかかり代が 50 ㎜以上あることを確認しながら敷き込む。

ｃ．現場におけるＡＬＣパネルの長さ方向または幅方向全体に亘る切断は、補強材を切断しＡＬＣパネルの強度に影響を与える恐れがあるので行ってはならない。
また、加工に関しては、以下の注意事項がある。
１）ＡＬＣパネルの切欠き加工における柱とのクリアランス寸法は 10 ㎜を標準とする。
なお、柱等とＡＬＣパネルとの間に生じた層間の隙間には、必要に応じて耐火目地材を充填する。
２）ＡＬＣパネルの穴あけ加工は、主筋を切断しない範囲で直径 50 ㎜以下とする。
３）ＡＬＣパネルの切欠き加工により露出した補強材には、防せい処理を施す。
なお、打込みにより生じる木ねじ頭部のＡＬＣパネル凹部は、ＡＬＣパネルの性能や床の仕上げへの影響がないため、原則として埋め戻しは行わない。

木造用ねじ止め構法の施工の例を後添の解説図 4.3.5、解説図 4.3.6 に示す。

50

木造用ねじ止め構法

パネル長さ

10

柱

パネル長さ

間柱部斜視図10

３辺支持は避ける梁

モルタル等充填解説※

ロ
10 50以上

50以上

50以上

50以上 10

1,820

梁

Ｆ
梁
※
下地木材（切欠き部補強）梁

梁※
下地木材（切欠き部補強）

パネル巾（ｎ枚）梁

切欠き 部

間柱(後施工）切欠き

Ｅ※
モルタル等充填

Ｂ

1,820

Ｄ

Ｃ
火打ち

Ａ

イ

910

910

910

1,820

910
1,820

１

２
パネル長さ

平面図

凡例： …木ねじ

かかり代
50以上
床用ＡＬＣパネル

100程度

補強用下地木材
木ねじ

梁※切欠き部の補強は必要に応じて設ける

解説図4.3.510

柱※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

パネル巾

10

木ねじ

パネル巾

100程度

10 50以上

１

木造用ねじ止め構法-間柱後施工の例 1/2

51

切欠き部

平面詳細図

木造用ねじ止め構法

パネル巾

パネル巾
モルタル等充填

柱

解説

パネル長さ

パネル巾

かかり代50以上※

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル

梁

柱※
モルタル等充填木ねじ
床用ＡＬＣパネル梁

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

梁

梁

柱

柱

Ｂ部詳細図(一般部)

イ

１

Ａ部詳細図

Ｃ部詳細図

パネル長さ
パネル長さ

かかり代50以上

パネル長さ
かかり代50以上

かかり代50以上

間柱(後施工）土台(後施工）

柱

木ねじ

木ねじ
10

床用ＡＬＣパネル

木ねじ

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル

柱部切欠き
下地木材
※
(切欠き部分の受け補強）
梁

梁

梁

間柱

柱

Ｅ部詳細図

１

Ｆ部詳細図

Ｄ部詳細図(切欠き部)※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。
※切欠き部の補強は必要に応じて設ける

解説図4.3.5

木造用ねじ止め構法-間柱後施工の例 2/2

52木造用ねじ止め構法

パネル長さ

10

柱

パネル長さ
３辺支持は避ける

梁

間柱部斜視図10

モルタル等充填

※

ロ
50以上

1,820

下地木材

50以上 10

50以上

下地木材

下地木材

下地木材

梁
モルタル等充填
柱

※

間柱

梁

Ｃ

梁

Ｅ

Ｄ

Ｂ

1,820

モルタル等充填火打ちＡ

イ

パネル巾（ｎ枚）

10 50以上

910

910

910

1,820

910
1,820

１

２
平面図

凡例： …木ねじ※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

解説図4.3.6

木造用ねじ止め構法-間柱先施工の例 1/2

53

※

解説

木造用ねじ止め構法

パネル巾

パネル巾

モルタル等充填

柱

解説

パネル巾

※

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル梁

梁

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）
梁
柱

Ｂ部詳細図(一般部)
イ
Ａ部詳細図

10

パネル長さ

パネル長さ

かかり代50以上

かかり代50以上

10

10

パネル長さ
かかり代50以上※
モルタル等充填※モルタル等充填

木ねじ

柱

木ねじ

木ねじ

間柱

床用ＡＬＣパネル

床用ＡＬＣパネル

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）
下地木材

床用ＡＬＣパネル

モルタル漏れ防止(テープ、バックアップ材等）

下地木材
梁

梁

梁

間柱

柱

１

Ｄ部詳細図

Ｅ部詳細図

Ｃ部詳細図

※外周部の外壁取合い層間塞ぎや梁上の隙間は、
必要に応じてモルタル等を充填する。
※モルタル等には耐火目地材も含まれるが、特にモルタルの充填ではテープ等を用いて漏れを防止して躯体・他部材を汚さないようにする。

解説図4.3.6

木造用ねじ止め構法-間柱先施工の例 2/2

54