パワーコンディショナ評価システム
様々な模擬条件で、系統連系パワーコンディショナの評価試験が可能！
太陽電池、燃料電池、風力発電、小水力発電など、様々な新エネルギー対応パワーコンディショナに対応
最大容量の実績として5MVAの評価システムを、国立研究開発法人産業技術総合研究所様に納入
様々な構成により、燃料電池スタック、蓄電池の評価システムの構築も可能
系統連系

設備校正用PCS※

太陽光パネル

ACシミュレータ※

被評価PCS

DCシミュレータ※
DC模擬電源

太陽光発電PCS※※

風力発電PCS

蓄電池切替スイッチ

切替スイッチ

RLC模擬負荷※

太陽光電池

DC

系統連系模擬電源

燃料電池
DC

模擬 ： 水力発電／風力発電

AC

燃料電池PCS
蓄電池PCS
・・・

RLC模擬負荷装置

発電機

AC

計測システム※PCS ： パワーコンディショナ / ※ 当社にて製作可能

機能概要■ ACシミュレータ
送電 網 に 系 統 連 系 し た と き のパ ワー コ ン ディ シ ョ ナ の 性
能 、動 作 を 試 験 するた め に 、停 電 、電 圧・周 波 数 変 動 等、系統の状態を変化させるもので す。
４ ０ 次 ま で の高次高 調波 を重 畳することに より、様々な 地域での実 際に発生する交流波形の再 現が 可能で す。

導入事例
国立研究開発法人産業技術総合研究所 様グローバル認証基盤整 備事業 試 験 評価・研究用シミ ュレ ー タシステム■ DCシミュレータ
太 陽 光 電 池 、風 力 発 電 に お ける 様々な 天 候や 異常 時 における出力の変動の再 現が 可能で す。

■ ＲＬＣ模擬負荷装置
系 統 連系保護 装置の単 独 運 転を試 験・評価するため、発電 量とバランスのとれた負荷状態を 作り出すもので す。

■ 計測システム
系統連系用パワーコンディショナの性能を測定し、記録するためのものです。様々な評価を簡単に行うことができます。

ＰＣＳ評価システム ラインナップ
当社は125 kVA 、3 0 0 kVA 、5 0 0 kVA , 8 3 5 kVA ,1670 kVAの5つの評 価 システムを 持 ち、組 み合 わ せる こ と に より、さ らに 大 きな PCSを評価することが 可能で す。

５M VA ACシミ ュレ ー タ

３M W DCシミ ュレ ー タ

納入機 器
・ 4 0 次高調波重畳機能搭載 5 M VA ACシミ ュレ ー タ 一式
・ 3 M W DCシミ ュレ ー タ 一式
・ 3 M VA R LC 模擬負荷装置 一式
・ 計測システム(計測器は含まず ) 一式 (試 験 室4室4セ ット)

その他納入実 績・ 韓国エネル ギ ー技術研究院（K I ER） 様・ その他 パワコンメーカ ー 様

系統連系パワーコンディショナ評価システム
AC シミュレータ仕様

項目
絶縁方式

商用周波数絶縁トランス内蔵型±125kVA

出力容量±300kVA±500kVA±1670kVA±835kVAAC0～576V

出力電圧AC360V以下では容量低減

AC320V以下では容量低減
三相3線/三相4線 、 中性点接地

交流出力側
最大出力電流(rms)

188A

560A

出力電圧歪(THD)

935A

1350A

2500A

918kVA/769kVA

918kVA/769kVAx2回路総合1.0%以下 ※高調波電流測定対応

設定分解能

0.1V

精度

±0.42V以内（at420V時）

出力周波数45.00～66.00Hz

精度0.01Hz以内

位相設定

0～360ﾟ

位相設定分解能1゜

交流入力容量148kVA

326kVA/276kVA

系統入力方式

543kVA/460kVA
三相3線、 AC420V±10%、 50/60Hz

系統連系保護機能標準装備 ※双方向電力変換器

系統電流歪(THD)

総合5.0%以下 、 各次3.0%以下

その他

FRT/LVRT対応

系統解列SW

標準装備 ※単独運転用

外部インターフェイス

イーサネットDC シミュレータ
項目仕様
商用周波数絶縁トランス内蔵型絶縁方式±300kW

出力容量±550kW±550kWx2回路±550kWx3回路

DC0～1000V

出力電圧

DC400V以下では容量低減

DC370V以下では容量低減

最大出力電流DC750A

DC1500A

DC1500Ax2回路

DC1500Ax3回路

交流入力容量326kVA/276kVA

658kVA/547kVA

658kVA/547kVAx2回路

658kVA/547kVAx3回路

系統入力方式

三相3線、 AC420V±10%、 50/60Hz

電力回生機能標準装備 ※双方向電力変換器

系統電流歪(THD)

総合5.0%以下、 各次3.0%以下

IVカーブ設定

PC画面によるスケジュール運転

EN50530対応

MPPT効率測定

標準装備

外部インターフェイス

イーサネットRLC 模擬負荷

計測盤
仕様

仕様

項目

R

250kW (at AC380V) 500kW (at AC380V) 750kW (at AC380V) 1000kW (at AC380V)

直流電圧/電流/電力

高精度 ※電力計スペース付

L

250kVar(at AC380V) 500kVar(at AC380V) 750kVar(at AC380V) 1000kVar(at AC380V)

PCS電圧/電流/電力

高精度

C250kVar(at AC380V) 500kVar(at AC380V) 750kVar(at AC380V) 1000kVar(at AC380V)

系統電圧/電流/電力

3CT方式

レコーダ

波形記録用

項目

操作盤

LCD画面による設定（タッチパネル）

外部インターフェイス

イーサネット※ ＡＣシミュレータ、DCシミュレータ、模擬負荷盤については並列運転による容量拡張が可能です。
・SanRex は、株式会社三社電機製作所の商標または登録商標です。 ・イーサネットは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。 ・本仕様は性能向上の為に予告なく変更する場合があります。
本社・支店・営業所

中部営業所〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 3-1-56
TEL：06-6325-0500 FAX：06-6321-0355
東京支店 〒110-0015 東京都台東区東上野 1-28-12
TEL：03-3834-1700 FAX：03-3834-1702

九州営業所

株式会社三社電機製作所
https://www.sansha.co.jp/

営業本部

海外支店

ヘルシンキ支店（フィンランド）
Atomitie 5, Helsinki, 00370, Finland
TEL: +358-40-1668580 E-mail: info@sanrex.ﬁ

ソウル支店（韓国）#706, 6, Samseong-ro 96-gil, Gangnam-gu Seoul 06168 Korea
TEL: +82-2-552-2803 FAX: +82-2-552-8441
台北支店（台湾）
8F-3, No.46,Chung Shan N. Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: +886-2-2543-5689 FAX: +886-2-2536-7876

関係会社

株式会社三社ソリューションサービス（日本）TEL: 06-6321-0616 FAX: 06-6321-0618
サービス拠点：大阪、東京、名古屋、福岡
株式会社諏訪三社電機（日本）TEL: 0266-82-6600 FAX: 0266-73-3322
https://www.suwa.sansha.co.jp/
大阪電装工業株式会社（日本）TEL: 06-6322-4116 FAX: 06-6322-3785
https://osakadenso.jp/

北陸事務所〒461-0001 名古屋市東区泉 1-23-30
TEL：052-955-5600 FAX：052-955-5650〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-15-19
TEL：092-431-7586 FAX：092-474-9643〒920-0901 石川県金沢市彦三町 1-2-1
TEL：076-293-1725 FAX：076-293-1881

SANREX CORPORATION（アメリカ）

工場
滋賀工場
岡山工場

〒524-0041 滋賀県守山市勝部町 452-1
TEL：077‑583‑8632 FAX：077‑583‑5395〒708-1312 岡山県勝田郡奈義町柿 1741
TEL：0868‑36‑3111 FAX：0868‑36‑3065

お問い合わせは、 下記または弊社 支店、 営業所へお願いいたします。

TEL: +1-516-625-1313 FAX: +1-516-625-8845
https://www.sanrex.com/SANREX ASIA PACIFIC PTE.LTD.（シンガポール）
TEL: +65-6457-8867 FAX: +65-6459-6425
https://www.sanrex.sg/

SANREX LIMITED（香港）

TEL: +852-2744-1310 FAX: +852-2785-6009
三社電機（上海）有限公司（中国）TEL: +86-21-5868-1058 FAX: +86-21-5868-1056
三社電機（広東）有限公司（中国）TEL: +86-757-2733-3688 FAX:+86-757-2783-3547
http://www.sanrex.cn/
東莞伊斯丹電子有限公司（中国）TEL: +86-769-8733-8301 FAX:+86-769-8733-8306●パワー半導体●新エネルギー関連機器（太陽光発電）●環境関連機器（プラズマ灰溶融・オゾン発生）●IT 関連機器（通信用電源・無停電電源装置）●産業用機器（表面処理用・電力調整器・溶接機・光源）

2-J-202111-1