日本電気技術規格委員会 令和3年度 事業報告

令和4年6月20日
日本電気技術規格委員会

１．概要
令和3年度はJESCを5回、民間規格等制改定プロセス評価委員会を3回、外部評価機関を1回開催した。開催にあたり、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、Web会議と集合会議を併用する形式で実施した。
表彰については、第115回JESCにて2022年JESC功績賞1件（表彰者2名）を決定した。
なお、令和3年度の委員名簿は、日本電気技術規格委員会（表1）、民間規格等制
改定プロセス評価委員会（表2）、外部評価機関（表3）である。
（参考）民間評価機関について
経済産業省が「民間規格評価機関の要件」を制定したことを受け、JESCでは2020
年7月20日付にて改組を実施した。そして、2020年7月30日開催の第23回産業構造審
議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会において、JESCが新要件に適合している民間規格評価機関であることが確認された。
２．日本電気技術規格委員会（１）民間規格及び国への要請案件に関する評価活動【令和3年度事業計画の概要】
令和3年度は、以下の18件の案件について評価を行う予定であった。
・民間規格
4件
・国の基準に引用されている民間規格等
11件
・国の基準の改正要請
3件
民間規格等作成機関である6つの専門部会、火力原子力発電技術協会、JEA電技関連規格調査会、及び電気設備技術基準関連規格等調査委員会から審議依頼のあった案件27件を承認した。
また、国の基準に引用されている民間規格等で廃止に向けて検討を行っていた6件を承認した。
なお、系統連系専門部会の電技解釈の改正要請1件、溶接専門部会の火技解釈の改正要請1件、及び配電専門部会の民間規格1件については、令和4年度以降の審議となった。（審議実績は表4、国で検討中の要請案件は表5参照）
・民間規格
3件
・国の基準に引用されている民間規格等
29件（民間規格リスト化（リストA）：22件、同（リストB）：1件、規格整理に伴う廃止：6件）※ リストA：電気設備の技術基準の解釈に関連付く規格、リストB：電気設
備の技術基準の解釈に直接引用している規格
・国の基準の改正要請
1件（２）5年以上確認または改定が行われていないJESC規格への対応
本年度は、5年以上にわたって確認（または改定）が行われていないJESC規格はなかったため、対応は不要であった。
1

（３）規格の国際整合化、国際協力
第115回JESC（令和4年2月22日）において、電気設備に係わるIECのTC国内委員
会及びPC国内委員会を担当する各団体（表6参照）より、令和3年度の活動状況について報告した。
（４）日本電気技術規格功績賞の表彰
第115回JESC（令和4年2月22日）にて、2022年JESC功績賞1件（表彰者2名）を決定し、表彰式を実施した。（表7参照）（５）JESC未加入団体への参画要請
令和4年度より大口自家発電施設者懇話会様がJESCへ参画いただけることとなった。
（６）広報活動
事業計画、事業報告、審議概要、JESC承認規格、技術基準等の改正情報、委員会開催予定、パブリックコメントなど、委員会に関する情報をJESCホームページに掲載し、外部への広報を行った。
３．民間規格等制改定プロセス評価委員会
令和3年度は、3回の開催を予定し、予定通りに3回開催した。
第2回民間規格等制改定プロセス評価委員会（令和3年5月17日）では、JESC規格（3規格）の制改定プロセスが国の要件に適合しているかどうかを審議し、承認された。
第3回民間規格等制改定プロセス評価委員会（令和3年11月8日）では、JESC規格（3規格）の制改定プロセスが国の要件に適合しているかどうかを審議し、承認された。
第4回民間規格等制改定プロセス評価委員会（令和4年1月25日）では、JESC規格（6規格）、JIS規格（12規格）の制改定プロセスが国の要件に適合しているかどうかを審議し、承認された。
４．外部評価機関
令和3年度は、2回の開催を予定していたが、審議案件の状況から1回の開催となった。
５．民間規格等作成機関との関係
民間規格等作成機関が、JESCへの円滑な審議要請ができるよう必要な支援を実施した。

2

６．外部からの問い合わせ対応
令和3年度の問い合わせ件数は56件（昨年度は41件）であった。内訳としては、
JESC規格の内容についての問い合わせが37件、パブリックコメント資料請求が2件、規格購入先・入手方法などの問い合わせが6件、JESC規格以外の規格や法令などに関するその他の問い合わせが11件であった。
（JESCホームページに寄せられた外部からの問い合わせへの対応内容は表8参照）
７．委員会の実施状況
７.１ 日本電気技術規格委員会（１）第111回委員会（令和3年6月1日開催）①太陽光発電協会のJESCへの参加が承認された。
②前回（第110回）議事要録案が承認された。
③令和2年度事業報告案が承認された。
④令和2年度決算案及び令和3年度予算案が承認された。
⑤以下の審議案件が承認された。
・「発電用ボイラー規程」の改定
・火技解釈の改正要請
・外部への公告案⑥前回（第110回）JESCの意見を踏まえ修正した電技解釈改正案が承認された。
（一部条文修正の取り扱いは委員長一任とした。）⑦前回(第110回)JESCで承認された民間規格の改定等に関する外部公告の結果が報告された。
⑧国へ要請した案件及び検討中の案件の状況報告がされた。
（２）第112回委員会（令和3年9月7日開催）①前回（第111回）議事要録案が承認された。
②以下の審議案件が承認された。
・「発変電所等における騒音振動防止対策指針」の改定
・「電路の絶縁耐力の確認方法」及び「電気機械器具の熱的強度の確認方法」の改定
・「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の定期確認及び送電専門部会で所管する引用JESC規格の廃止
・「直接埋設式（砂巻き）による低圧地中電線の施設」の制定（一部修正の上、取り扱いは委員長一任とした。）
・外部への公告案③前回（第111回）JESCで承認された民間規格の改定等に関する外部公告の結果が報告された。
④国へ要請した案件及び検討中の案件の状況報告がされた。

3

（３）第113回委員会（令和3年10月26日開催）①前回（第112回）議事要録案が承認された。
②前回（第112回）JESCで委員長一任の取り扱いとなっていたJESC E6007「直接埋設式（砂巻き）による低圧地中電線の施設」及び電技解釈改正案が承認された。
③以下の審議案件が承認された。
・電技解釈が引用しているJISの民間規格等のリスト化の実施
・外部への公告案④前回（第112回）JESCで承認された民間規格の改定等に関する外部公告の結果が報告された。
⑤国へ要請した案件及び検討中の案件の状況が報告された。
（４）第114回委員会（令和3年12月14日開催）①前回（第113回）議事要録案が承認された。
②以下の審議案件が承認された。
・「火力発電所の定期点検指針」の改訂、「電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号に定める定期事業者検査の方法の解釈」への引用要請の審議・承認のお願い・電技解釈が引用しているJISの民間規格等のリスト化の実施
・JESC規格（6件）の定期確認
・外部への公告案③前回（第113回）JESCで承認された民間規格の改定等に関する外部公告の結果が報告された。
④国へ要請した案件及び検討中の案件の状況が報告された。
（５）第115回委員会（令和4年2月22日開催）①前回（第114回）議事要録案が承認された。
②令和4年度 事業計画案が承認された。
③以下の審議案件が承認された。
・「系統連系規程」の一部改定
・外部への公告案 ※後日書面審議で実施④電気設備に係わるIEC委員会の活動状況が報告された。
⑤前回（第114回）JESCで承認された民間規格の改定等に関する外部公告の結果が報告された。
⑥国へ要請した案件及び検討中の案件の状況が報告された。
⑦2022年JESC功績賞受賞者が承認された。
⑧2022年JESC功績賞 表彰式が開催された。

4

７．２

民間規格等制改定プロセス評価委員会（１）第2回民間規格等制改定プロセス評価委員会（令和3年5月17日開催）①前回（第1回）議事要録案について承認された。
②JESC規格のプロセス評価に当たり、以下の全体評価書（案）が審議され、承認された。
・JESC E2020(2016)「耐摩耗性を有する『ケーブル用防護具』の構造及び試験方法」の確認※ 修正した電技解釈改正案を改めて第111回JESCで審議・承認を経て、それらの内容を委員長が確認することを条件に承認する扱いとなった。
・JESC E2021(2016)「臨時電線路に適用する防護具及び離隔距離」の確認（２）第3回民間規格等制改定プロセス評価委員会（令和3年11月8日開催）①前回（第2回）議事要録案について承認された。
②JESC規格のプロセス評価に当たり、以下の全体評価書案が審議され、承認された。
・JESC E7001(2021)「電路の絶縁耐力の確認方法」の改定
・JESC E7001(2021)「電気機械器具の熱的強度の確認方法」の改定
・JESC E7003(2005)「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」
試験方法」の定期確認（３）第4回民間規格等制改定プロセス評価委員会（令和4年1月25日開催）①前回（第3回）議事要録案について承認された。
②JESC規格のプロセス評価に当たり、以下の全体評価書案が審議され、承認された。
・JIS H 3300(2018)「銅及び銅合金の継目無管」の改定
・JIS T 1022(2018)「病院電気設備の安全基準」の改定
・JIS B 8210(2017)「安全弁」の改定
・JIS B 8265(2017)「圧力容器の構造 － 一般事項」の改定
・JIS G 3352(2014)「デッキプレートの材質」の改定
・JIS C 3408(2014)「エレベータ用ケーブル」の改定
・JIS C 3410(2018)「船用電線」の改定
・JIS C 1910-1(2017)「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz～100Hzの交流磁界及び交流電界の測定―第１部：測定器に関する要求事項」の改定
・JIS C 4604(2017)「高圧限流ヒューズ」の改定
・JIS K 7350-1(2020)「プラスチック－実験室光源による暴露試験方法 第1部：通則」の改定・JIS G 3101(2020)「一般構造用圧延鋼材」の改定
・JIS G 3106(2020)「溶接構造用圧延鋼材」の改定
・JESC E3001(2000)「フライダクトのダクト材料」の定期確認
・JESC E6001(2011)「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」の定期確
認
5

・JESC E6002(2011)「バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋
外配線の施設」の定期確認
・JESC E6003(2016)「興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機
構設備の配線」の定期確認
・JESC E6004(2001)「コンクリート直天井面における平形保護層工事」の定期
確認
・JESC E6005(2003)「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」の定期確認
７．３ 外部評価機関（１）第1回委員会（令和3年4月9日開催）①委員長の選任について承認された。
②改組された日本電気技術規格委員会について報告された。
③令和2年度 日本電気技術規格委員会において実施した、民間規格等リスト化の評価プロセスに関する適合性確認について承認された。
（２）第2回委員会（令和4年3月28日開催）①前回（第1回）議事要録案について承認された。
②令和3年度 日本電気技術規格委員会において実施した、民間規格等リスト化の評価プロセスに関する適合性確認について承認された。
以

6

上

表1

日本電気技術規格委員会 委員名簿（令和4年2月22日現在）
（敬称略）

区分
委員長

委員名

勤務先

所属

横山

明彦

東京大学

大学院工学系研究科委員長 大崎博之

東京大学

大学院新領域創成科学研究科

代理教授

先端エネルギー工学専攻

委員

金子

祥三

東京大学

生産技術研究所

委員

井上

俊雄

一般財団法人電力中央研究所

研究アドバイザー

委員

國生

剛治

中央大学

名誉教授

委員

野本

敏治

東京大学

名誉教授

委員

望月

正人

大阪大学

大学院工学研究科
生産科学専攻

委員

横倉

尚

武蔵大学

名誉教授

委員

吉川

榮和

京都大学

名誉教授

委員

今井

澄江

神奈川県消費者の会連絡会

理事

委員

大河内

委員

菅

美保 主婦連合会

弘史郎

研究顧問

マテリアル

教授

監査

電気事業連合会

立地電源環境部
部長（保安担当）

委員山本

竜太郎 東京電力ホールディングス株式会
社

常務執行役

委員

川北

浩司

中部電力パワーグリッド株式会社

フェロー（電力技術）

委員

髙市

和明

関西電力送配電株式会社

常務執行役員委員足立健治

電源開発株式会社

水力発電部

委員

礒

一般社団法人日本電機工業会

技術戦略推進部 部長

委員

横山繁嘉寿 一般社団法人日本電線工業会

委員

阿部

達也

敦夫

一般社団法人日本配線システム工
業会

部長代理

技術部長
専務理事

委員

本多

隆

電気保安協会全国連絡会

事務局長

委員

石井

勝則

全国電気管理技術者協会連合会

専務理事

委員

西村

松次

一般社団法人日本電設工業協会

副会長 技術・安全委員長

委員

松橋

幸雄

全日本電気工事業工業組合連合会

常任理事

委員

松村

徹

一般社団法人日本電力ケーブル接 専務理事
続技術協会

委員

藤原

昇

一般社団法人電気学会

専務理事・事務局長

委員

花井

誠

一般社団法人日本機械学会

発電用設備規格担当

委員

都筑

秀明

一般社団法人日本電気協会

技術部長

7

教授

区分

委員名

勤務先

所属

委員

森本

正岳

一般社団法人電気設備学会

副会長

委員

鶴崎

将弘

一般社団法人日本ガス協会

エネルギーシステム企画グルー
プ 副部長

委員

中澤

治久

一般社団法人火力原子力発電技術 専務理事
協会

委員

爾見

豊

一般財団法人発電設備技術検査協 常務理事
会

委員

大岡

紀一

一般社団法人日本非破壊検査協会

顧問

委員

渡邊

道夫

一般社団法人日本溶接協会

事業部

委員

川原

修司

一般社団法人電力土木技術協会

専務理事

委員

吉村

光弘

一般社団法人日本風力発電協会

技術第二部長委員

山谷宗義

一般社団法人太陽光発電協会

事務局長

委員

北林

雅之

一般社団法人日本内燃力発電設備 技術部 担当部長
協会

委員

加曽利

委員

鷲津

久夫 日本電気計器検定所雅也

理事 検定管理部長

一般財団法人電気工事技術講習セ 業務部長
ンター

顧問

関根

泰次

東京大学

名誉教授

顧問

日髙

邦彦

東京電機大学

大学院工学研究科 電気電子工学専攻 特別専任教授

8

表2

民間規格等制改定プロセス評価委員会

委員名簿（令和4年1月25日現在）
（敬称略）

区分
委員長

委員名

勤務先

所属
大学院工学研究科 電気電子工日髙

邦彦

東京電機大学

熊田

亜紀子

東京大学

委員

若月

壽子

主婦連合会

委員

早田

敦

電気事業連合会

専務理事

委員

芝田

克明

電気保安協会全国連絡会

代表幹事

委員

橋詰

源治

全日本電気工事業工業組合連合

理事会

技術・認証委員会 委員長

委員

髙本

学

一般社団法人日本電機工業会

専務理事

委員

東嶋

和子

委員

首藤

由紀

株式会社社会安全研究所

代表取締役

委員

中村

香

ひなた総合法律事務所

弁護士

委員長
代理

表3

学専攻 特別専任教授
大学院工学系研究科 電気系工学専攻 教授科学ジャーナリスト

外部評価機関所長

委員名簿（令和4年3月28日現在）
（敬称略）

区分

委員名

勤務先

所属
大学院工学系研究科

委員長

小野

亮

東京大学

委員

平岩

貞浩

一般財団法人日本品質保証機構

電気系工学専攻 教授
理事
総合製品安全部門

部門長

電気製品安全センター所長
委員

岩下

泰之

一般財団法人電気安全環境研究所

経営企画部
ージャー

9

統括グループマネ

表4
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

依頼元

日本電気技術規格委員会

規格

JESC

会

T0002

審議実績

案件の件名

番号

火力専門部

火力専門部

令和3年度

「発電用ボイラー規程」の改定

区分

JESC承認民間

第111回JESC

規格（6月1日）

改正

第111回JESC

要請（6月1日）

民間

第112回JESC－

火技解釈の改正要請

発変電専門

JESC

「発変電所等における騒音振動防止対策部会

E0016 指針」の改定

規格（9月7日）

発変電／送

JESC

引用

第112回JESC

電専門部会

E7001

規格

（9月7日）

発変電専門

JESC

引用

第112回JESC

部会

E7002 の改定

規格

（9月7日）

送電専門部

JESC

引用

第112回JESC

会

E7003 消性のある難燃性」試験方法」の確認

規格（9月7日）

送電専門部

JESC

引用

第112回JESC会

E2003 径間制限」の廃止

規格（9月7日）

送電専門部

JESC

「地中電線と地中弱電流電線等を直接屋

引用

第112回JESC会

E2009 内に引込む場合の相互の離隔距離」の廃止

規格（9月7日）

送電専門部

JESC

引用

第112回JESC会

E2010 する場合の施設要件」の廃止

規格（9月7日）

送電専門部

JESC

引用

第112回JESC会

E2013 重」の廃止

規格（9月7日）

送電専門部

JESC

引用

第112回JESC

会

E3003 のワイヤロープの適用」の廃止

規格（9月7日）

送電専門部

JESC

引用

第112回JESC

会

E6006 い」の廃止

規格（9月7日）

配電専門部

JESC

引用

第113回JESC

会

E6007 線の施設」の制定

規格（10月26日）

JEA電技関連JIS H

引用

第113回JESC

規格調査会

3300

規格

（10月26日）

JEA電技関連JIS T

引用

第113回JESC

規格調査会

1022

規格

（10月26日）

会「電路の絶縁耐力の確認方法」の改定「電気機械器具の熱的強度の確認方法」「地中電線を収める管又はトラフの「自「特別高圧架空電線路に使用する鉄塔の「特別高圧架空電線路を市街地等に施設「 電 線 の 安全 率 算定 に適 用 す る風 圧 荷「架空電線路の支持物に施設する支線へ「地中電線用管路の接地に関する取り扱「直接埋設式（砂巻き）による低圧地中電「銅及び銅合金の継目無管」の改定「病院電気設備の安全基準」の改定

10

№

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

依頼元

規格

案件の件名

番号

区分

JESC承認引用

第113回JESC

規格（10月26日）

引用

第113回JESC

規格（10月26日）

引用

第113回JESC

規格（10月26日）

引用

第113回JESC

規格（10月26日）

引用

第113回JESC

規格（10月26日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

引用

第114回JESC

JEA電技関連

JIS B

規格調査会

8210

JEA電技関連

JIS B

規格調査会

8265

JEA電技関連

JIS G

規格調査会

3352

JEA電技関連

JIS C

規格調査会

3408

JEA電技関連

JIS C

規格調査会

3410

需要設備専

JESC

門部会

E3001

需要設備専

JESC

門部会

E6001 の施設」の確認

需要設備専

JESC

門部会

E6002

需要設備専

JESC

門部会

E6003

需要設備専

JESC

門部会

E6004 護層工事」の確認

規格（12月14日）

需要設備専

JESC

引用

第114回JESC

門部会

E6005 平形保護層工事」の確認

規格（12月14日）

火力原子力発JESC

引用

第114回JESC

電技術協会

T0008

規格

（12月14日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

電気設備技術28 基準関連規格等調査委員会電気設備技術29 基準関連規格等調査委員会JIS C
1910-1

JIS C
4604「安全弁」の改定「圧力容器の構造 ― 一般事項」の改定「デッキプレートの材質」の改定「エレベータ用ケーブル」の改定「船用電線」の改定「フライダクトのダクト材料」の確認「バスダクト工事による低圧屋上電線路「バスダクト工事による300Ｖを超える
低圧屋側配線又は屋外配線の施設」の確認「 興 行場 に施 設 する使 用 電圧 300Vを 超
え る低 圧の舞 台機 構設 備の 配線」 の 確
認「コンクリート直天井面における平形保「石膏ボード等の天井面・壁面における「火力発電所の定期点検指針」の改定「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz～100Hzの交流磁界及び交流電界の測定―第１部：測定器に関する要求事項」の改定「高圧限流ヒューズ」の改定

11

№

依頼元
電気設備技術30 基準関連規格等調査委員会電気設備技術31 基準関連規格等調査委員会電気設備技術32 基準関連規格等調査委員会

33

規格

案件の件名

区分

JESC承認JIS K 「プラスチック－実験室光源による暴露

引用

第114回JESC

7350-1 試験方法 第1部：通則」の改定

規格（12月14日）

JIS G

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

引用

第114回JESC

規格（12月14日）

民間

第115回JESC

規格（2月22日）

番号

3101

JIS G
3106

系統連系専

JESC

門部会

E0019

「一般構造用圧延鋼材」の改定「溶接構造用圧延鋼材」の改定「系統連系規程」の一部改定（凡例）
依頼元：依頼した民間規格作成機関
規格番号：民間規格の番号
区分：
・「民間規格」…… 民間規格作成機関が作成した規格
・「改正要請」…… 国の基準の改正要請
・「引用規格」…… 国の基準への引用規格

12

表5
設備区分

民間規格
作成機関

JESC 番号

17-1

電気設備

配電専門部会

JESC E2005（2005)

17-3

電気設備

配電専門部会

JESC E2015(2005)

17-4

電気設備

配電専門部会

18-3

電気設備

1-1

国で検討中の要請案件（令和4年2月22日現在）
JESC 承認日

関連基準条項M ET Iへの提案日

低圧引込線と他物との離隔距離の特例」のJESC規格改定及び電技解釈第97条【低圧引込線の施設】に係わる引用要請

2005.9.29（第37回委員会）

電技解釈 第97条

日電規委17第052号
H18.3.15

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)「低圧又は高圧の地中電線と地中弱電流電線等との地中箱内における離隔距離」のJESC規格の策定及び電技解釈第139条【地中電線と地中弱電流電線等又は管との接近又は交さ】に係る引用要請

2005.9.29（第37回委員会）

電技解釈 第139条

日電規委17第054号
H18.3.15

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)―

電気設備の技術基準の解釈第152条【臨時電線路の施設】に係わる改正要請

2005.9.29（第37回委員会）

電技解釈 第152条

日電規委17第055号
H18.3.15

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)

配電専門部会―

電気設備の技術基準の解釈第88条【低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架】の改正要請の提出について

2006.11.24（第44回委員会）

電技解釈 第88条

日電規委18第035号
H18.12.4

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)

火力設備

火力専門部会―発電用火力設備の技術基準の解釈の改正要請

2019.6.13(第101回本委員会)

火技解釈 第3条，15条，74条

日電規委2019第0015号
R1.7.12

経済産業省に要請書を提出

1-3

電気設備

発変電専門部会―「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」改正要請

2019.12.10
使用前自主検査及び使用前自己確認 日電規委2019第0037号(第104回本委員会)の方法の解釈R2.1.31

経済産業省に要請書を提出

2-2

電気設備

配電専門部会

JESC E2006(2021)

低高圧架空引込線と植物との離隔距離

2021.3.25(第110回本委員会)

電技解釈 第116条、第117条

日電規委2021第0009号
R3.7.20

経済産業省に要請書を提出

2-3

電気設備

配電専門部会

JESC E2020(2016)

耐摩耗性を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法

2021.3.25(第110回本委員会)

電技解釈 第79条、第106条

日電規委2021第0009号
R3.7.20

経済産業省に要請書を提出

2-4

電気設備

配電専門部会

JESC E2021(2016)

臨時電線路に適用する防護具及び離隔距離2021.3.25(第110回本委員会)

電技解釈 第133条

日電規委2021第0009号
R3.7.20

経済産業省に要請書を提出

3-1

電気設備

配電専門部会

JESC E6007(2021)

直接埋設式（砂巻き）による低圧地中電線の施設

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第120条

日電規委2021第0021号
R3.11.19

経済産業省に要請書を提出

3-2

電気設備

発変電専門部会
送電専門部会

JESC E7001(2021)

電路の絶縁耐力の確認方法

2021.9.7(第112回本委員会)

電技解釈 第15条、第16条

日電規委2021第0022号
R3.11.19

経済産業省に要請書を提出

3-3

電気設備

発変電専門部会

JESC E7002(2021)

電気機械器具の熱的強度の確認方法

2021.9.7(第112回本委員会)

電技解釈 第20条

日電規委2021第0022号
R3.11.19

経済産業省に要請書を提出

3-4

電気設備

送電専門部会

JESC E7003(2005)

地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法

2021.9.7(第112回本委員会)

電技解釈 第120条、第125条

日電規委2021第0022号
R3.11.19

経済産業省に要請書を提出

4-1

電気設備

需要設備専門部会

JESC E3001(2000)

フライダクトのダクト材料

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第172条

日電規委2021第0031号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-2

電気設備

需要設備専門部会

JESC E6001(2011)

バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第113条

日電規委2021第0031号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-3

電気設備

需要設備専門部会

JESC E6002(2011)

バスダクト工事による300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第166条

日電規委2021第0031号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-4

電気設備

需要設備専門部会

JESC E6003(2016)

興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第172条

日電規委2021第0031号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

規

格

名

13

状 況

備

考

設備区分

民間規格
作成機関

JESC 番号JESC 承認日

関連基準条項M ET Iへの
提案日

4-5

電気設備

需要設備専門部会

JESC E6004(2001)

コンクリート直天井面における平形保護層工事

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第165条

日電規委2021第0031号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-6

電気設備

需要設備専門部会

JESC E6005(2003)

石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第165条

日電規委2021第0031号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-7

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS H 3300
(2018)

銅及び銅合金の継目無管

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第9条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-8

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS T 1022
(2018)

病院電気設備の安全基準

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第18条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-9

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS B 8210
(2017)

安全弁

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第40条、第122条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-10

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS B 8265
(2017)

圧力容器の構造 - 一般事項

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第40条、第122条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-11

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS G 3352
(2014)

デッキプレート

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第165条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-12

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS C 3408
(2014)

エレベータ用ケーブル

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第172条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-13

電気設備

JEA電技関連規格調
査会

JIS C 3410
(2018)

船用電線

2021.10.26(第113回本委員会)

電技解釈 第172条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-14

電気設備

電気設備技術基準関連規格等調査委員会

JIS C 1910-1(2017)

人体ばく露を考慮した直流磁界並びに1Hz～100kHzの交流磁界及び交流電界の測2021.12.14
定－第１部：測定器に対する要求事項(第114回本委員会)

電技解釈 第31条、第39条、第50条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-15

電気設備

電気設備技術基準関連規格等調査委員会

JIS C 4604
(2017)

高圧限流ヒューズ

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第34条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-16

電気設備

電気設備技術基準関連規格等調査委員会

JIS K 7350-1(2020)

プラスチック－実験室光源による暴露試験方法 第1部：通則2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第46条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-17

電気設備

電気設備技術基準関連規格等調査委員会

JIS G 3101
(2020)

一般構造用圧延鋼材

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第56条、第57条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-18

電気設備

電気設備技術基準関連規格等調査委員会

JIS G 3106
(2020)

溶接構造用圧延鋼材

2021.12.14(第114回本委員会)

電技解釈 第56条、第57条

日電規委2021第0032号
R4.2.7

経済産業省に要請書を提出

4-19

火力設備

電気設備技術基準関連規格等調査委員会

JESC T0008(2021)

火力発電所の定期点検指針

2021.12.14
電気事業法施行規則 第94条の3第1 日電規委2021第0033号(第114回本委員会)項
R4.2.18

経済産業省に要請書を提出

規

格

名

14

状 況

備

考

表6

電気設備に係わるIEC委員会（令和4年2月22日現在）

IEC

名

称

担当団体

TC5

蒸気タービン

火力原子力
発電技術協会TC20

電力ケーブル

日本電線工業会

TC82

太陽光発電システム

日本電機工業会

TC88

風力発電システム

日本電機工業会

TC105

燃料電池

日本電機工業会

TC117

太陽熱発電

日本電機工業会

TC64

電気設備および感電保護

日本電気協会TC99

交流1.0kV超過・直流1.5kV超過の高電圧電気設備の絶縁協調とシステムエンジニアリング

日本電気協会

TC4

水車

電気学会

TC8

電力供給に関わるシステムアスペクト

電気学会

TC11

架空送電線路

電気学会

TC14

電力用変圧器

電気学会

TC17

高圧開閉装置及び制御装置

電気学会

TC33

電力用コンデンサ及びその応用技術

電気学会

TC36

がいし

電気学会

TC37

避雷器

電気学会

TC38

計器用変成器

電気学会

TC42

高電圧・大電流試験技術

電気学会

TC106

人体ばく露に関する電界，磁界及び電磁界の評価方法

電気学会

TC120

電力エネルギー貯蔵システム

電気学会

TC123

電力流通設備のアセットマネジメント

電気学会

PC126

バイナリー発電システム

日本規格協会15表7

2022年日本電気技術規格功績賞表彰者
（敬称略）

氏名
河口 健

所属

表彰事由

関西電力送配電株式会社

河口氏は、2018年6月～2021年6月の3年間に渡り、幹事として「系統連系規程（JESC E0019）」の改定の中心的な役割を果たした。
真田氏は、2017年8月～現在の4年以上に渡り、幹事補佐として「系統連系規程（JESC E0019）」の改定の中心的な役割を果たした。
具体的には、「系統連系規程（JESC E0019）」に関する下記の案件をJESCへ上程し、承認された。
・大規模風力発電設備連系を見据えた出力変動に関する要件の規定」

真田 彰一

関西電力送配電株式会社

・電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラ
インの改正に伴う系統連系規程見直し
・太陽光・風力の出力制御量低減のための火力・バ
イオマス最低出力に関する規定
・レジリエンス向上のための発電設備のUFR整定
値に関する要件の規定（基本的な考え方）
改定検討にあたっては、系統ワーキンググルー
プや電力レジリエンス等に関する小委員会など、国の検討内容を迅速かつ的確に捉え、関係団体やメーカ等と協議を重ねて双方の理解を深めるとともに、系統連系に携わる実務者にとって分かり易
い規程となるように常に配慮し、幅広い経験や深い専門的知見に基づき積極的に意見・提言を行うなど、他委員の手本となるものであった。

16

表8
№ 日付

質問者

令和3年度 日本電気技術規格委員会宛 問い合わせリスト

関連規格

質問内容

回答

分類

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

電気的接続に関してお教え頂きたいのですが。
屋外にてステンレスプルボックスへコネクターにてロックナット接続してあり途中でビニル被覆電線管を使用して最終的には照明器具取付ボックスへねじ込み

12021 年 04 月 06

株式会社みつわ

JESC E0005

日

電業社

内線規程

配管しております。
使用電圧３００Ｖ以下また照明器具取付ボックスへはＤ種接地となっております。
そして今回の使用部材に関しましては製造メーカーよりすべて電気的接続ができているとの回答を頂いているのですがボンデイングは省略可能でしょうか？
お教え頂きたいです。
<参照部分>
P169-171
第 2 章 第 3 節 3-4．事故時運転継続 (2)FRT 要件 (b)三相発電設備
P171
図 2-3-15 太陽光発電設備、蓄電池設備、燃料電池発電設備及びガスエンジ

22021 年 04 月 06

東洋電機製造株

JESC E0019

ン発電設備の FRT 要件のイメージ

系統連系専門JESC 規格の日式会社

系統連系規程<質問>

部会より回答

内容問合せ

事故時運転継続条件について確認させてください。
事故時運転継続条件として、電圧低下耐量と周波数変動耐量が示されています。
電圧低下と周波数変動は各々独立した条件と考えてよろしいでしょうか。
それとも

17

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

電圧低下と周波数変動が、同時に発生することも想定して運転継続するものでしょうか。

電技解釈第 17 条 【B 種接地工事について】
高圧／低圧の変圧器は二次側の接地工事が B 種ですが
低圧／低圧の変圧器の場合は B 種でしょうかそれともD 種でしょうか
いつも意見が 2 つに分かれて議論になって困っています。

3

2021 年 04 月 07

株式会社戸上デ

電気設備の技術

日

ンソー

基準の解釈

例1
3P3W 440/210V 60Hz 50kVA
変圧器の二次側には ELB が付いています。
例2
1P3W 440/210-105V 60Hz 10kVA
変圧器の二次側には ELB やコンセントが付いています。

お忙しいところ申し訳ありませんがご教示お願い致します。

18

JESC 事務局よ
り回答

その他

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

電路の絶縁耐力の確認方法について，

42021 年 04 月 12

東北電力株式会

日社

JESC E7001
電路の絶縁耐力の確認方法『ＪＥＣ，ＪＩＳに基づき工場において耐電圧試験を実施したものは，技術基準における絶縁性能を満足しているものとし，輸送・現地組立後の最終確認として
常規対地電圧を印加すること」で，これまで実施してきた現地耐電圧試験と同等である旨の「絶縁耐力の確認方法」の規格を制定した。』

発変電専門部
会・送電専門部会より回答

JESC 規格の内容問合せとありますが，これは電動機対しても当てはまるのでしょうか？
3302-2 1 項「電動機各個に断路用器具を設ける」際の除外項目†に「3302-1（手元開閉器）2 項の規定により、配線中に施設する手元開閉器が†」とありま
すが

5

2021 年 04 月 21

新晃工業株式会

JESC E0005

日

社

内線規程

手元開閉器（に相当するもの）があれば、下流の電動機各個に断路器は不要という認識で合ってますでしょうか？
【配線イメージ】

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

・手元開閉器------電動機 A（A,B 用の断路器なし）↓---電動機 B
低圧屋内配線において、電線管用金属製アウトレット Box に VVF ケーブルを配線する場合、当該アウトレットボックスに、ゴムブッシングが必要か否か、お62021 年 05 月 14

HouseNet 合同

JESC E0005

教えください。また、必要な場合法的根拠をお示しください。電気工事士実技試

需要設備専門JESC 規格の

日

会社

内線規程

験等では、ゴムブッシング用いられているようですが、昨今の住宅建設現場で部会より回答

内容問合せ

はブッシングを用いない業者が多くみられます、問題がなければよいのですが何か緩和規定等あるのでしょうか。ご指導のほどよろしくお願いします。

19

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

内線規程 1350－13 に接地線・接地極の共有をしないことと記載がある理由については、配線遮断器回路で漏電が発生した際にもらい電流が流れ漏電遮断

72021 年 05 月 20

株式会社安藤・JESC E0005

日

間

内線規程

機が誤作動を起こすのを防ぐためという解釈で間違い無いでしょうか。
また、「勧告」との記載がある理由については静電容量が大きい（幹線こう長が大きい等）場合に発生する現象であるため、一般的な共同住宅程度の規模であれば上記のような現象は発生しないため接地を共用しても問題ないとの解釈でよろしいでしょうか。
3215-4 器具の施設（対応省令：第 59 条）
器具の取り付け高さは、下端において、地表上 4.5ｍ以上とすること。ただし、

82021 年 05 月 27

高津電機株式会

JESC E0005

交通に支障のない場合は、地表上 3.0ｍ以上とすることができる。

需要設備専門JESC 規格の

日

社

内線規程

とありますが、この中で「交通に支障がない」という部分をどうゆう法律又は理部会より回答

内容問合せ

由で交通に支障がないとお客様に説明・解釈してもらえればよいでしょうか。お手数ですが教えてもらえるとありがたいです、よろしくお願いいたします。

20

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

はじめまして、確認したいのですが先日お客様から問い合わせがあり下記の内容の事で指摘頂きました。
実際の所どうなのでしょうか？
1.ワゴ配線による事故が起きたから、メーカーは結線の仕方を変えたのか？
ナイスハットはメーカーは必ず使用しているのか？
電気業者として、ナイスハットなしでまたはワゴ配線にしている根拠を教えて下さい。
92021 年 06 月 06
日

個人

－

2.給水管、給湯管、排水に配線が接触しているのはダメなのか？

需要設備専門ダメな理由は？内線規定？メーカーに記載あり？

部会より回答その他

電気業者としての解答をお願いします。
3.アルミダクトに電気配線が接触してはいけない。
ダメな理由は？内線規定？メーカーに記載あり？
電気業者としての解答をお願いします。
4.電気配線を 8 本以上束るとダメ。
ダメな理由は？内線規定？メーカーに記載あり？
電気業者としての解答をお願いします。
内線規程 3102-7 の 3102-5 表で配線と他の配線の最小離隔距離の記載があ
102021 年 06 月 16
日

個人

JESC E0005

りますが、これは省令 62 条の混触による感電又は火災の恐れがないよう施設

需要設備専門JESC 規格の内線規程することに対し、それを具体化するには配線の距離を離すことが最良であると部会より回答

内容問合せの理解で良いでしょうか。

21

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

3605-3 分岐回路数 2．
定格電流が 10A を超えるものは専用の分岐回路を設けること。（勧告）についての質問です。
エアコンの室内機から送り配線でメーカーが指定する機器（0.5A 程度）を接続することを考えています。
エアコンは単相 3 線、もしくは 3 相 200V で例として電流は 15A 程度（想定ブレ
112021 年 06 月 17

ダイキン工業株

JESC E0005

ーカ容量 20A）です。

需要設備専門JESC 規格の

日

式会社

内線規程

エアコン用の専用分岐回路を共用する形になりますが、合計電流をメーカーが部会より回答

内容問合せ

亜鉛メッキ鋼管に収めるが その鋼管に接地を接続する記載がない根拠をご

配電専門部会

JESC 規格の教示いただけないでしょうか。

より回答

内容問合せ

規定することができます。合計電流の最大値が明確になるので、配線の選定
やブレーカー容量選定も明確になり、省令についても問題ないと考えます。
上記接続は内線規程上、問題ないと考えることは出来ないでしょうか。
回答して頂くことが難しい場合、助言を頂ける担当をご紹介いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
405-5 ケーブル立ち上がり地中ケーブル立ち上がり部分について

12

2021 年 06 月 17
日

JESC E0010
株式会社関電工

22（33）kV 配電規程

地中電線を人が触れる恐れがある箇所に施設する場合はその部分の電線を実際に町中に施設されている電力会社の立ち上がり鋼管には接地は接続されておりませんが、接続する必要があるのではないかと思っております。
以上よろしくお願いいたします。

22

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

1340 節、1360-9
スイッチギヤの設計に従事しており、MCCB に接続する電線サイズについて質問があります。
電線サイズを決定する際に、1972 年の内線規程 150-9 には、過電流保護器の定格(A)と電線サイズの表がありました。
しかし、現在の内線規程ではこの表がなくなっており、1340 節に許容電流の算定にあたっては、配線設計時において使用する電線の特性や施設条件（周囲温度など）を十分に考慮して行うこと。
とあります。

13

2021 年 06 月 22日

三菱電機株式会社 受配電シス
テム製作所

JESC E0005
内線規程

現在、弊社では、独自の実験や経験に基づき、電線サイズを決定しておりますが、内線規程違反となるでしょうか。
具体的な MCCB 定格と対応する電線サイズの計算例はございますでしょうか。

以下を考える上で、指針のような文献や資料がありましたら、ご教示ください。
・連続通電を行う場合の電線許容電流は MCCB 定格電流の何%で設定するべきか。
・スイッチギヤ内の周囲温度は何℃に設定するのか。
・周囲温度が上昇した際に、MCCB、電線ともに許容電流が低下するが、安全設計で電線のみ許容電流の低下を見込めば良いのか。
・配線する際の電線の低減率は 3 本束ねで 0.7 とすれば良いか。

23

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

第１６４条１項四号
上記条項の「低圧屋内配線の使用電圧が３００Ｖ以下の場合」ついて、これには弱電流電線も含まれると考えてよろしいのでしょうか。

14

2021 年 06 月 25
日

倉敷市役所

電気設備の技術基準の解釈理由としましては、「令和元年度版 電気設備工事監理指針（一般社団法人
公共建築協会出版）」のＰ．４０９記載の表「接地工事を施す工作物及び接地工
事の種類」に、「低圧ケーブルと弱電流電線の間の金属製隔壁及び共用する

JESC 事務局より回答

その他

金属製部分」において３００Ｖ以下の場合は、Ｄ種接地で良いとの記載があります。そしてその根拠として【電技解釈第１６４条】と記されております。
ご教示くださいますようお願い致します。
内線規程 3203-1 コードの使用制限
1．コードは、電球線及び移動電線として使用する場合に限るものとし、固定した配線として施設しないこと。

15

2021 年 06 月 29

応用電機株式会

JESC E0005

日

社

内線規程

とありますが、制御盤内で VCTF を使用する場合、複数本の VCTF を結束バン
ドで結束することは固定に該当するのでしょうか？
又、制御盤や制御ラックにて VCTF を筐体内の柱などに結束バンド固定具を使需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

用して VCTF の配線を行うことはコードを固定した配線に該当するのでしょうか？
ご教授の程、よろしくお願いします。

16

2021 年 08 月 02

日本ゼオン株式

電気設備の技術

日

会社

基準の解釈

第 24 条一ハに「低圧電路が非接地である場合においては」と記載があります
が、漏電電流を抑えるために抵抗器を入れて抵抗接地方式とした場合でもこの条文を適用しても良いのでしょうか？

24

JESC 事務局よ
り回答

その他

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

貴委員会への登録内容について
当社内で、外部団体の加入状況調査を行っています。
貴委員会には委員会分担金をお支払いしておりますが、恥ずかしながら過去
172021 年 08 月 20日

株式会社明電舎－の資料が残っておらず、以下の情報が分からないため、ご教示いただけないで

JESC 事務局よ

しょうか。

り回答

その他

・入会金がある場合、その金額
・当社の加入年
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
4.4 蒸気タービンの自動制御装置
表 4.4-1 蒸気タービンの自動制御装置の中の先行予測調速が推奨項目になっ

18

2021 年 08 月 24日

大林神栖バイオJEAC 3201-2018ているが、火技省令第 14 条を満足するために先行予測調速が必要な場合はマス発電株式会火力発電所の計義務要求になると考えて良いのか？

社

測制御規程

そうであるなら注意書きにその旨記載すべきと考える。

火力専門部会
より回答

その他

また、当該省令に書かれている、定格負荷を遮断した場合とあるが、遮断には、負荷急減が含まれるのか？お教え願いたい。
I'm contacting you in order to know how we can get the grid code JEAC 9701
(2019) - JESC E0019 (2019). I was able to download the ammendmends 2020
and 2021 from this website but the version 2019 don't have link to pdf file.
19

2021 年 08 月 25
日

Wallbox

JESC E0019

https://www.jesc.gr.jp/jesc-assent/private/jesc_e0019_2019.html

系統連系専門JESC 規格の系統連系規程There is any way to get / purchase this document?

部会より回答

購入問合せ

（参考訳）
グリッドコード JEAC 9701 (2019) - JESC E0019 (2019)を取得する方法が知りたいのでご連絡いたします。

25

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

以下のウェブサイトから 2020 年と 2021 年の追補版をダウンロードできましたが、2019 年版の PDF ファイルへのリンクがありません。
https://www.jesc.gr.jp/jesc-assent/private/jesc_e0019_2019.html
この文書を入手 / 購入する方法はありますか？

1370-2 引込取付点の高さ
余剰太陽光の申込にあたり引込取付点をポールではなく太陽光の架台に設けたいと太陽光業者から要望あり。
架台の高さは２．４ｍであるため金具を取付け、高さ２．５ｍ以上確保いただけ

20

2021 年 08 月 25
日

個人

JESC E0005

るとのこと。

（2011）

ポールを建柱する空間はあるが、可能であれば架台に引込取付点を設けて連内線規程携希望。（交通の支障とならない）
２．５ｍ以上とする場合については、技術上やむを得ない場合とあるが、上記の場合問題ないのかご解答いただきたい。
また、技術上やむを得ない場合とは具体的にどのような状況を示しているのか
ご教授いただきたい。

26

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

当協会の会員会社より、手記規程の見直し作業が行われるとの情報を得ました。当協会の技術委員を見直し作業に参画させて頂きたく、お問い合わせいた21

2021 年 08 月 25日

日本ポリエチレン
パイプシステム協会

JESC H0002しました。

水力発電設備の当協会は、ポリエチレン管関連（6761、6762）の JIS 原案作成団体であり、ま水力専門部会

JESC 規格の樹脂管（一般市販

た、JIS を補完するポリエチレン管の規格化（JP K 003 他）や、ポリエチレン管

より回答

内容問合せ

管）技術規程

継手の規格化（JP K 013 他）を行っています。
貴協会の規程見直しにあたり、各種ご提案ができるものと考えております。
ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
内線規程 3596 節『系統連系型 小出力燃料電池発電設備の施設』について
資料 3-5-8「系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線例」
既築物件にて燃料電池（エネファーム）を増設する場合、既存の分電盤は主幹

222021 年 08 月 30
日

個人

JESC E0005

ブレーカが 3P2E で既存の分電盤にエネファーム専用漏電ブレーカ 3P3E（逆需要設備専門JESC 規格の

内線規程

接続可能型）を接続 1 の図ように増設します。この場合、既存分電盤の主幹は部会より回答

内容問合せ

3P3E に変える必要はございますか？図の場合、太陽電池「開閉器」とありますが EF 用漏電ブレーカ 3P3E を取付けるのであれば、主幹は 3P2E のままでよ
いのですか？

27

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

3102-8 メタルラス張りなどとの絶縁
こちらは、ブレーカ、分電盤なとの製造販売を行っていますメーカになります。
今回、戸建てのメタルラス張り木造の造営材に施設する漏電火災警報器について問い合わせさせてください。
家庭用電気機械器具の金属部分は、合成樹脂等で絶縁を図ると記載があります。
それに伴ってか、エコキュート施工説明書にも外壁固定する場合は絶縁を図ると記載があります。
23

2021 年 08 月 31

テンパール工業

JESC E0005

エコキュートメーカーに確認しましたが、機器接地工事をしない業者がいるので需要設備専門JESC 規格の

日

株式会社

内線規程

施工説明書に記載しているとの事でしたが、それが真意なのかは不明です。

部会より回答

内容問合せ

この規定は、漏電した場合にラス網に通電されビス等と接触した場合、危険な状況になる可能性がある為、記載があると思うのですが現実は絶縁されていない場合が多いと思います。
この規定に関し、「〇〇した場合はこの限りでない」等の免除規定がないか教えていただけないでしょうか?
例えば、漏電火災警報器を設置し監視の状況下の場合は該当しない等※内線規程を見たのですが、よく判らなかったため...

24

2021 年 09 月 10日

JESC E7001
株式会社関電工

電路の絶縁耐力の確認方法

3.1 絶縁耐力の確認の方法にて、左欄に掲げるものが、それぞれ右欄に掲げる方法により・・・とありますが、左欄にブッシングと記載がありません。
コンデンサ類にブッシングが含まれるという認識であっていますでしょうか。また、その根拠があれば教えてください。

28

発変電専門部
会・送電専門部会より回答

JESC 規格の
内容問合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

1350-13AC200V3Φ受電している動力盤で主幹に MCCB を設置し、主幹以下の分岐回
路は動力系統と操作電源系統とがあります。
盤内アースは E1、E2 の 2 系統があり盤内で連結しています。
動力系統は各分岐回路に ELCB＋インバータ(INV)を入れ、全て E1 系統へ接続しています。
INV 盤の中板へボルト固定しているため、INV 筐体と盤中板は電気的に接続されています。また、INV 筐体は自身の接地端子と繋がっています。

25

2021 年 09 月 14

日清エンジニアリ

JESC E0005

日

ング株式会社

内線規程

操作電源系統は盤内の絶縁トランスで AC100V1Φを作り、トランス一次側、二次側分岐回路各系統とも MCCB です。この系統の機器は E2 系統へ接続しています。
盤の筐体、中板（SS 製）は E2 系統へ接続しています。

Ｑ1．本条項の「電路」には盤の筐体も含みますか？
Ｑ2．Ｄ種接地線を盤内アースバーへ接続すると本条項の共用に該当するでしょうか？
Ｑ3．盤内で E1 と E2 を切り離し、E1 に漏電遮断器用接地線、E2 に D 種接地線を接続したとして、盤内では INV 筐体を介して E1 系統と E2 系統とが繋がった状態となります。これは本条項の共用に該当するのでしょうか？

29

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

『内線規程 1350-10 低圧電路の中性点などの接地』の記載内容について教えていただきたいことがあります。
現在新規の電気室の設置を検討していて、混触防止板付きの変圧器の使用する予定です。
26

2021 年 09 月 14

日本ゼオン株式

JESC E0005

混触防止板付きの変圧器の 2 次側の接地線の太さについて 内線規程 1350-

需要設備専門JESC 規格の

日

会社

内線規程

10†に 1350-5 表に準ずることと記載されていますが、接地極と変圧器の間に部会より回答

内容問合せ

ｍになっております。JEAC 8001 -2016 に於いては 2.6ｍｍとなっております。

需要設備専門JESC 規格のいつ改正されたのか教えていただきたく存じます。

部会より回答

内容問合せ

地絡電流を制限するための制限抵抗を取り付けた場合についても 1350-5 表に準じた太さの接地線を使用する必要があるのでしょうか？

ご教授よろしくお願いいたします。
3605-9 幹線の簡便設計
3605-13 表の１線当たりの最大想定負荷電流 30Ａの欄の電線管、線ぴに３本

272021 年 09 月 26
日

JESC E0005
個人（2011）
内線規程

以下の電線を収める場合及び VV ケーブル配線などの最小電線太さが 2.0ｍ

ホーム分電盤 分岐ブレーカー（配線用遮断器）30A に対して VVF2.0ｍｍ配線にて施工しても負荷想定電流が明らかな場合は問題なしとしても宜しかったのでしょうか。

30

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

P6 において、常規対地電圧の印加を、これまでの現地耐電圧試験と同等とすると制定されております。
以下、6.6kV 受電系統の場合で確認させて下さい。

28

2021 年 09 月 26
日

JESC E7001
個人

電路の絶縁耐力の確認方法

1)常規対地電圧は、6.6×1000/√3＝3810Ｖで宜しいでしょうか。
2)-1 機器の使用電圧と同等の電圧(6.6kV)を 10 分加えて確認する方法（常規耐圧試験）でも、現地耐電圧試験を省略できますでしょうか。
2)-2 試験方法として試験装置は用いらず「商用受電して 10 分間確認し異常が発変電専門部
会・送電専門部会より回答

JESC 規格の内容問合せない事を確認する方法」で常規耐圧試験と認められますでしょうか。
それとも、商用受電前に試験装置で 6.6kV を印加し確認すべきと考えられます
でしょうか。
資料 1-3-6 接地線太さの算定基礎

292021 年 10 月 05
日

株式会社新大倉JESC E0005
内線規程

計算条件で接地線の許容温度 150℃とするとありますが根拠は何でしょうか。
また通常接地線に使用する IV 線のビニル被覆は 60℃(瞬時許容温度は100℃)ですが、この場合は計算条件の許容温度を 60℃または 100℃とすべき

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せでしょうか。

30

2021 年 10 月 11

株式会社栗本鐵

日工所

発電用水力設備の技術基準の解釈

ホームページには、平成 16 年度以降の改正内容について資料がありますが、
平成 9 年度以降から平成 15 年度までの改正内容の資料はあるのでしょう

JESC 事務局よか？

り回答ある場合は、ご提供頂けるのでしょうか？

31

その他

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

常規耐圧試験について
常規対地電圧の印加時間は，送変電設備に所要電圧が安定して印加され，絶312021 年 10 月 13

エネサーブ株式日会社

JESC E7001
電路の絶縁耐力の確認方法

縁性能に影響がないことを確認できる時間として従来から実績のある１０分間としている。

発変電専門部
会・送電専門部

上記の文書にある、「絶縁性能に影響がないこと」の確認方法として、試験後

会より回答

JESC 規格の内容問合せの絶縁抵抗測定は必須なのでしょうか？
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
Ｅ７００２の特に変圧器に関連してご教示願います。ＪＥＣ ２２００では「同一設計の試験記録を提供できる場合は温度上昇試験を省略して良い」とあります。
JESC E7002
322021 年 11 月 17日株式会社 CO2O

電気機械器具の熱的強度の確認方法

一方でＥ７００２では「第１表に定める規格の温度上昇試験を実施した時・・・通常の使用状態で発生する熱に耐えるものと判断」とあります。
ここで同一設計の試験記録の提供ができる場合、ＪＥＣ２２００により試験を省
略

発変電専門部JESC 規格の

会より回答

内容問合せ

しても、Ｅ７００２の試験を実施したものと見なせると解釈して良いでしょうか？
（文面上、ＪＥＣ２２００により試験を省略して実施しない場合、Ｅ７００２を満たせなくなる解釈もありますので確認させて下さい。）
内線規程 1330 電線 1345 条絶縁
トンネル照明設備への配電に 3 相 4 線式の N 線間の単相 415V を使用

33

2021 年 11 月 17

株式会社建設技

JESC E0005

する計画ですが、RST（UVW+N）の 4 心 600 ボルト CV ケーブルを選定してい需要設備専門JESC 規格の

日

術研究所

内線規程

ます。

部会より回答

内容問合せ

3 相側は 720V になりますが対地線間電圧 415V を線間電圧と考えてよいでし
ょうか？

32

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

1360-5 過電流遮断器の遮断容量
本来は、電路中に通過する短絡電流を遮断する能力を有するものを設置しなければなりませんが、最大短絡電流が、10KA を超える場合は、上位側の遮断342021 年 11 月 29

富士電機株式会

JESC E0005

日

社

内線規程

器との組合せで、カスケード遮断として同時に遮断する能力を有することができれば、規定上は、それでも構わないという事でしょうか。
これは、また主幹 MCCB のみで遮断できれば良いというわけではなく、短絡電流に見合った主幹 MCCB 以下の MCCB を組合せで、選定しなければならないという事でしょうか。
MCCB メーカには、カスケード遮断の選定表が存在しています。
１３８０†１図 漏電火災警報器の施設例図
東京電力：渋谷支社様より、下記ご指摘あり。

35

2021 年 12 月 14日

パナソニック ス
イッチギアシステ
ムズ株式会社・主開閉器契約の場合、漏電火災警報器の専用回路電源は主開閉器（漏電ブ
JESC E0005

レーカー）の 2 次側からとするか、需要設備専門JESC 規格の

内線規程

主開閉器前に契約用ブレーカーを追加（漏電火災警報器の電源は主開閉器の部会より回答

内容問合せ

1 次側でＯＫ）とするかの 2 択。
上記ご指摘と１３８０†１の施設例図との整合が図れず、住宅会社様が困っておられるので、委員会見解をお教えいただきたいです。

36

37

2021 年 12 月 15

株式会社安川電

電気設備の技術

日

機

基準の解釈

2021 年 12 月 20
日

富士通株式会社

火力発電所の定期点検指針

電気設備の技術基準の解釈 第 17 条-三-イ「接地極は、地下 75cm 以上の深さに埋設すること。」とあるが、この地下 75cmには舗装厚,路盤厚を含めても良いのか。
「火力発電所の定期点検指針」の改訂に関する資料を閲覧させて頂き度、メー
ルでご送付をお願い致します。メールでの送付が難しい場合は、貴オフィスへ受け取りにいくことも検討しますので、よろしくお願い致します。

33

JESC 事務局より回答

JESC 事務局より回答

その他

パブリックコメントの資料請
求

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

発変電専門部JESC 規格の

会より回答

内容問合せ

系統連系専門JESC 規格の部会より回答

内容問合せ

JESC E7001 の引用規格でガス絶縁開閉装置に関連する規格として JEM

38

2021 年 12 月 28

三菱電機株式会

日社

JESC E7001

1499 の記載がございません。JEM1499 の 9 項受渡試験（工場試験）は電路の絶縁耐力

JEM1425 の 9.1 項を引用しており、JESC E7001 の引用規格には JEM1425 がの確認方法適用されていることから、JEM1499 準拠のガス絶縁開閉装置については JESC
E7001 の適用を受ける解釈をしても問題はないでしょうか？
日新電機の単独運転防止装置について質問させて頂きます。単独運転防止装置についてです。すいません、個人的に聞きたいのでよろしくお願いいたします。発電所に絶対に単独運転防止装置をつけないかどうかです。年末に電力に系統連携について聞きに行きました。そ39

2022 年 01 月 03
日

個人

JESC E0019
系統連系規程こで知ったのが私どもの接続系統に他に逆潮流の発電所がないことです。そこ
で単独運転防止装置は絶対につけるべきかということです。転送遮断装置と電力からの要望による継電器整定を守ればいいと思っていました。私は系統連
携規程をみれば必ず付けなくてもいいと思っています【同期発電機使用,同じ系
統に発電所なし】電気担当者は必ず単独運転防止装置をつけなくてはいけないと言われましたので私は電気担当者に謝りたいと思います。ご返答をお願いします。
この度、病院のエアコン室外機アクティブフィルタ（H25 設置）が故障し修理の要否を検討しています。

40

2022 年 01 月 25

山口県立こころ

日の医療センター

JESC Z0002

参考までに、御社アクティブフィルタ設置検討要否の判定では、換算係数 Ki＝高調波抑制対高調波抑制対策

1.8 を超過する機器なし（インバータ用リアクトル付き）の場合、設置不要とあり

策専門部会より技術指針ます。院内全体で換算係数 Ki=1.8 を超過する機器がないという解釈でしょう

回答

か。院内にエレベーター：Ki=3.4 があるため、エアコン室外機にアクティブフィル
タ設置要となりますでしょうか。

34

JESC 規格の
内容問合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

大変恐れ入りますが、急ぎで回答をいただけると幸いです。必要の場合、他機器への影響を考えないといけないため、よろしくお願いいたします。

恐れ入りますが、JEAG 9702 高調波抑制対策技術指針（2018）について「第 201 節 第 1 ステップ（等価容量による判定）」－「201-1 第 1 ステップにおける判定」に関するご質問と認識し、以下のとおりご連絡いたします。
需要家構内に 1 台でも換算係数 Ki=1.8 を超過する機器がある場合は、「第 1412022 年 01 月 26

山口県立こころ

日の医療センター

JESC Z0002
高調波抑制対策
技術指針

ステップ（等価容量による判定）」の「(2)検討要否の判定」で「検討終了」とすることはできません。なお、「附録Ⅸ 第 1 ステップの検討要否判定条件の設定根拠」において判定条件の設定根拠について解説しておりますので、そちらも併せてご参照いただければと思います（「2.留意点」に今回のご連絡内容を記載し高調波抑制対策専門部会より
回答

JESC 規格の内容問合せております）。

→とございますが、インターネット上では掲載の確認（フロー判定の抜粋のみ）ができないため、該当箇所をデータで教えていただくことは可能でしょうか。
接地の基準について

42

2022 年 02 月 02

古河電気工業株

電気設備の技術

日

式会社

基準の解釈

ケーブル電路の接地の必要性についてご教示お願いします。
ケーブルを管路敷設する際、樹脂製のケーブルトラフ内に収容するのですが、蓋のみを金属製の蓋に置き換える場合、電気接地を取る必要があるのでしょうか。

35

需要設備専門部会より回答

その他

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

電気設備基準の解釈を確認したのですが、このような複合部材を用いた際の記述がないように見受けられました。
恐れ入りますが、見解をご教示頂きたくよろしくお願い致します。

避雷器は下記のような場所へ設置義務がありますが、

43

2022 年 02 月 05
日

個人

JESC E2018（1）発電所、変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口及び引出

高圧架空電線路口

配電専門部会

JESC 規格のに施設する避雷・必ず引出口（変電所から一番目のケーブルが立ち上がった電柱）に設置が義

より回答

内容問合せ

器の接地工事務か

配電専門部会

JESC 規格の

より回答

内容問合せ

・避雷器の接地は設置場所と別柱に接地極を設けても構わないか
ご丁寧に回答ありがとうございます。
申し訳ございませんでした。
JESC E2018
442022 年 02 月 07
日個人

高圧架空電線路もう一点だけお願いいたします。

に施設する避雷器の接地工事例として、避雷器を引出柱の A 号に設置し、当該柱で掘削不可のため、隣接する B 号に架空接地線を張り、B 号に接地極を設けることは電技に抵触することになるのでしょうか?

45

JESC E0001

当該規格付録 3 付表 3-2*1 に記載の”ねじ部有効断面”は「JIS B 1082 ねじ

2022 年 02 月 09

多田電機株式会

変電所等におけの有効断面積及び座面の負荷面積」で規定される有効断面積を指すでしょう

発変電専門部JESC 規格の日社

る電気設備の耐か。簡便法として有効断面積を軸部断面積の 75%としても良いと記載があるた

会より回答

内容問合せ

震設計指針

め、そう判断しました。上記と仮定して、ねじの破断を考えた場合、JIS で規定さ

36

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

対策 2.4.3 設計基準にて、「油流出防止設備の有効容量とは、油流出防止堰

発変電専門部JESC 規格の内の敷砂利層部、排油水槽、集油水溜升の合計をいう」とありますが、当該部

会より回答

内容問合せ

需要設備専門JESC 規格の部会より回答

購入問合せ

れる有効断面積ではなく、ねじの最小径となる谷径で計算する必要はないでしょうか。

第２章 屋外設備の防火対策 2.4.3 設計基準

462022 年 02 月 17

三菱電機株式会

日社

JESC E0012
変電所等における防火対策指針変電所等における防火対策指針（JEAG5002-2014）第２章 屋外設備の防火の解釈は、油流出防止堰内部（敷砂利部＋敷砂利上部の空間）の体積との解釈で宜しいでしょうか？
1350-13 接地線及び接地極の共用の制限（勧告）47

2022 年 02 月 18

東洋機器工業株

JESC E0005

日

式会社

内線規程

内線規程について、詳細が知りたいのですが、当該文書はダウンロードが可能でしょうか？
可能である場合、その URL や各種手続等をご教授願います。
可能ではない場合、当該文書の入手方法をご教授願います。

JESC Z0004
482022 年 02 月 24

株式会社アイシ

電力制御システ規格を入手したく、お見積書を頂けますでしょうか。

情報専門部会

JESC 規格の日ン

ムセキュリティガ

また注文とお支払方法をご教示ください。

より回答

購入問合せ

イドライン
49

2022 年 03 月 03

コスモエンジニア

JESC E0019

追補版は電子データですが、本文の電子版はありますか。

系統連系専門JESC 規格の日

リング株式会社

系統連系規程ご教示願います。

部会より回答

購入問合せ

37

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

1350-3 A 種，C 種又は D 種接地工事の施設方法
内線規程において推奨として C または D 種接地工事の接地極がその接地工
事専用の接地極であって、その接地極が B 種接地工事と金属体などにより連502022 年 03 月 04
日

株式会社関電工

JESC E0005

絡しない場合は銅線の場合 1350-3 表の 14sq を超える場合においては 14sq

需要設備専門JESC 規格の内線規程を使用する事ができるとあるが、この 14sq とする事ができる根拠をご教授願い

部会より回答

内容問合せます。近年ではバスダクトなど地絡電流が 10,000A を超える低圧回路などもあり一概にその接地線のサイズを最高 14sq と決めてしまうのは品質上問題があると考えております。
JESC E2016

51

2022 年 03 月 07
日

橋又は電線路専
株式会社中電工

用橋等に施設する電線路の離隔要件

1 点ご教授ください。
2.技術的規定の一号及び三号において、「管又はトラフに収める場合」と定められていますが、工場などのパイプスタンド（スタンション）にケーブルラックを使用した施工を目にすることがあります。
規定にあるトラフにケーブルラックは含まれるでしょうか。

送電専門部会・
配電専門部会より回答

JESC 規格の内容問合せ

よろしくお願いいたします。
分岐の電圧降下の簡略計算についての確認
キュービクルのトランスから分電盤までの幹線は、100V/200V の単三方式で供
給します。

52

2022 年 03 月 17

株式会社内田洋

JESC E0005

分電盤から最遠端までの分岐は、１００V、２００V の単相二線式で供給します。

需要設備専門日行

内線規程

幹線は、インピーダンスの計算式にて行います。

部会より回答

分岐は、距離が短いため簡易計算式にて行います。
分岐の簡易計算式の計算は、単相二線式（係数３５．６）叉は単相三線式（係数１７．８）のどちらで計算をすればよろしいのでしょうか？

38

その他

№ 日付

質問者

関連規格
JESC E7001
電路の絶縁耐力

532022 年 03 月 18日

三菱電機株式会の確認方法

社 受配電システ

JESC E7002

ム製作所

電気機械器具の熱的強度の確認
方法

54

質問内容

回答

E7001 電路の絶縁耐力の確認方法（2010 年)と（1998 年）
E7002 電気機械器具の熱的強度の確認方法(1999 年)

JESC の上記規格 3 件を冊子で購入したく、(ない場合は PDF）
購入の可否、価格、納期をご教示いただきたく、よろしく

発変電専門部
会・送電専門部会より回答

JESC 規格の購入問合せ

お願いいたします。

2022 年 03 月 23

TDK ラムダ株式

JESC E0019

系統連系規程はどこから入手できますでしょうか？

系統連系専門JESC 規格の日会社

系統連系規程

宜しくお願いいたします。

部会より回答

購入問合せ

改訂の内容
55

分類

2022 年 03 月 28
日

旭化成株式会社

JESC E0019

第 2 章第 1 節【共通の事項】，第 2 章第 2 節【低圧】，第 2 章第 3 節【高圧】，

JESC 事務局よ系統連系規程第 2 章第 5 節【特別高圧】

り回答

現行と改定内容，改訂理由が分かりましたら幸いです。

パブリックコメントの資料請求

電気設備技術基準第４７条 常時監視をしない発電所の施設
遠隔監視制御方式による水力発電所での制御ケーブルの更新を行います。その際発電機は停止したうえで一定期間ケーブル更新のために遠方監視機能
562022 年 03 月 31日

株式会社明電舎

電気設備の技術が電源断となり、遠方監視ができなくなります。発電機は停止した状態でありま

JESC 事務局よ基準の解釈すが、遠方監視はこの間も必須となるでしょうか？発電所概要：22kV 受電

り回答

3200kVA 主要変圧器を介し、6kV に降圧し、受電。水車発電機は 1600kVA が2 台です。また 22kV 系統の停電を考慮し、予備回線で 6kV で受電しております。

39

その他