ENDEFRES
ITPT

CS10.242, CS10.242-C1 Installation Manual
CS10.242, CS10.242-C1 Installationsanleitung
CS10.242, CS10.242-C1 Manuel d'installation
CS10.242, CS10.242-C1 Manual de instalación
CS10.242, CS10.242-C1 Manuale di Installazione
CS10.242, CS10.242-C1 Manual de instalação

Power Supply 1-Phase, 24V, 10A, 240W
Stromversorgung 1-Phase, 24V, 10A, 240W
Alimentation d'Énergie 1-Phase, 24V, 10A, 240W
Fuente De Alimentación 1-Phase, 24V, 10A, 240W
Gruppo di alimentazione 1-Phase, 24V, 10A, 240W
Fonte De Alimentação 1-Phase, 24V, 10A, 240W

Doc. ID: PU-360.015.01-xxA (2019-05-19-MR1).

Read this first!

English

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain this manual for
future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified
personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power
off and send device to the factory for inspection. The device does not contain serviceableparts. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable andmay change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

WARNING-Vor Inbetriebnahme lesen!

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
Do not open, modify or repair the device.
Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may causeburns.

-A lire avant mise sous tension!

Français

Veuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation soustension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation ne doit êtreinstallée que par du personnel qualifié et compétent. En cas de dommage ou
dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d’alimentation et retournez l’appareil àl’usine pour vérification. ! L’alimentation ne contient pas de pièces échangeables Les
données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description duproduit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.
Prendre en compte les points suivants, afind'éviter toute détérioration électrique, incendie,
dommage aux personnes ou mort:
Mettre l’alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer qu'il n'ya pas risque de redémarrage.
Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
Veiller à ce qu'aucun objet ne rentre en contact avec l'intérieur de l'alimentation(trombones, pièces métalliques).
Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou dans unenvironnement où il peut y avoir de la condensation.
Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la mise horstension. Surface chaude risquant d’entraîner des blessures.

-Leggere prima questa parte!

Italiano

nachfolgender Punkte kann einen elektrischen
WARNUNG Missachtung
Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben:
Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeitenab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nicht öffnen!
Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.
Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit
Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße
Oberflächen können Verletzungen verursachen.

Lea primero!

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo
puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea
detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Si se produce un fallo
o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión dealimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información
presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto ypuede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.

ADVERTENCI A

AVERTISSEMENT-Deutsch

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch
fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oderBeschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zurÜberprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die angegebenen Daten
dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften imRechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.

-Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente
grave o muerte:

Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una
posible reconexión involuntaria.
No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
Evitar la introducción en la carcasa de objetos extraños.
No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde seespere la formación de rocío o condensación.
No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de lasuperficie puede causar quemaduras graves.

Leia primeiro!

Portuguès

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente leseguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema dialimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. Se
durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente latensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal
produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno consideraticome caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido iltesto inglese

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes decolocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta,em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais daárea, tecnicamente qualificados. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito defuncionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos,será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade
somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas
no sentido jurídico. Em caso de duvidas aplica-se o texto em inglês.

Il mancato rispetto delle seguenti norme può
provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi
incidenti e perfino la morte:
Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare latensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il ricollegamento
non intenzionale.
Non tentare di aprire, di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
Impedire la penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio, ad esempio fermagli o altri
oggetti metallici.
Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio
in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda puòcausare scottature.

A não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir
mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios,acidentes graves ou morte:
Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão dealimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando
necessário contacte o seu distribuidor. Não abra o aparelho.
Proteger a fonte de alimentação contra a introdução inadvertida de corpos metálicos, comopor ex., clipes ou outras peças de metal.
Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes propensosa condensações.
Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superficie poderá
estar quente e provocar lesões.

AVVERTENZ A--

ATENÇÃO-Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com
Germany +49 89 9278 0
China+86 512 62881820

France+33 478 668 941
Austria+43 2764 3213
Switzerland+41 56 450 18 10
North America +1 630 587 9780
Singapore+65 6684 2310
United Kingdom +44 1525 841001
The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

ENCS10.242, CS10.242-C1 Installation Manual

Product Description
The CS10.242 is a DIN-rail mountable single-phase-input power supply, which provides a floating,stabilized and galvanically separated SELV/PELV output voltage.
The CS10.242-C1 device is the same as the CS10.242 but with conformal coated pc-boards.

Intended Use
This device is designed for installation in an enclosure and is intended for commercial use, such as inindustrial control, process control, monitoring, measurement equipment or the like.
Do not use this device in equipment, where malfunctioning may cause severe personal injury orthreaten human life without additional appropriate safety devices, that are suited for the endapplication.
If this device is used in a manner outside of its specification, the protection provided by the device may
be impaired.

Installation Instructions
Install device in an enclosure providing protection against electrical, mechanical and fire hazards.
Install the device onto a DIN-rail according to EN 60715 with the input terminals on the bottom of thedevice. Other mounting orientations require a reduction in output current.
Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes. Use appropriate copper
cables that are designed for a minimum operating temperature of 60°C for ambient temperatures up to+45°C, 75°C for ambient temperatures up to +60°C and 90°C for ambient temperatures up to +70°C.
Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection. Use ferrules for wires on theinput terminals. Unused screw terminals should be securely tightened.
The device is designed for pollution degree 2 areas in controlled environments. No condensation or
frost is allowed.
The enclosure of the device provides a degree of protection of IP20. The housing does not provide
protection against spilled liquids.
The device is designed for overvoltage category II zones. Below 2000m altitude the device is tested
for impulse withstand voltages up to 4kV, which corresponds to OVC III according to IEC 60664-1.
The device is designed as “Class of Protection I” equipment according to IEC 61140. Do not use
without a proper PE (Protective Earth) connection.
The device is suitable to be supplied from TN, TT and IT mains networks. The continuous voltage
between the input terminals and the PE potential must not exceed 300Vac.
A disconnecting means shall be provided for the input of the device.
The device is designed for convection cooling and does not require an external fan. Do not obstruct
airflow and do not cover ventilation grid!
The device is designed for altitudes up to 5000m (16400ft). Above 2000m (6560ft) a reduction in
output current is required.
Keep the following minimum installation clearances: 40mm on top, 20mm on the bottom, 5mm left andright side. Increase the 5mm to 15mm in case the adjacent device is a heat source. When the device
is permanently loaded with less than 50%, the 5mm can be reduced to zero.
The device is designed, tested and approved for branch circuits up to 20A without additional protection
device. If an external fuse is utilized, do not use circuit breakers smaller than 10A B- or 6A CCharacteristic to avoid a nuisance tripping of the circuit breaker.
The maximum surrounding air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature is thesame as the ambient or surrounding air temperature and is defined 2cm below the device.
The device is designed to operate in areas between 5% and 95% relative humidity.

Technical Data
All values are typical figures specified at 230Vac 50Hz input voltage, 24V
10A output load, 25°C ambient temperature and after a 5 minutes run-intime unless otherwise noted.
Output voltage
Adjustment range
Output current

Mains frequency
Input current AC
Power factor

DC 24VNominal
24 – 28Vdc
Factory setting 24.1V
12.0 – 10.3A
Below +45°C ambient
10.0 – 8.6A
At +60°C ambient
7.5 – 6.4A
At +70°C ambient
Derate linearly between +45°C and +70°C
AC 100-120V /±10%, auto select200-240V
50 – 60Hz±6%3.73 / 2.0A
At 120 / 230Vac
0.59 / 0.57
At 120 / 230Vac

Input inrush current

3 / 3A pk

At 120 / 230Vac, temp.
independentEfficiency
Power losses

91.0 / 91.2%
23.7 / 23.2W

At 120 / 230Vac
At 120 / 230Vac

Hold-up time46/ 42ms

At 120 / 230Va

Temperature range-25 to +70°C

Max. wire size (litz wire)
Wire size AWG
Max. wire diameter
Wire stripping length
Tightening torque

4mm²
AWG 20-10
2.8mm
7mm / 0.28inch
1Nm / 9lb.inch

Size (wxhxd)
Weight60x124x117mm
800g / 1.76lb

Input voltage AC

Functional Diagram
OutputVoltage
Regulator

115/230V
Auto SelectLN

Input Fuse
Input Filter
Input Rectifier
Inrush Limiter

PFCInductor

The device is suitable for use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D locations.
Substitution of components may impair suitability for this environment.
Do not disconnect the device or operate the voltage adjustment unless power has been switched off orthe area is known to be non-hazardous.

Functional Description
The output is electronically protected against no-load, overload and short circuit and can supply any
kind of loads, including inductive or capacitive loads.
Do not apply return voltages from the load to the output terminals higher than 35V.
The output voltage can be adjusted with a small flat-blade screwdriver on the front of the unit.
The green DC OK LED reports a voltage on the output terminals above 21V.
The device is equipped with an over-temperature protection. In case of a high temperature, the output
shuts down and starts automatically again after cooling off.
Do not parallel devices for higher output currents.
Same devices can be connected in series for higher output voltages. It is allowed to connect as many
devices in series as needed, providing the sum of the output voltage does not exceed 150Vdc.
In case of an internal defect, a redundant circuit limits the maximum output voltage to 39V. The output
shuts down and automatically attempts to restart.

OutputFilterPowerConverter

VOUT++DC-OK
LED

OutputPowerManagerTemperature
Shut-down

OutputOvervoltage
Protection

Output Characteristic
Output voltage

Installation Instructions for Hazardous Location Areas

Without DIN-rail

Adjustment range

28V
24V
A: at -25°C ambient
B: at +25°C ambient
C: at +60°C ambient

C B A

12V

0V
0A

2A

4A

6A

8A 10A 12A 14A 16A 18A
Output current

Temperature Range
Allowed output current at 24V
12A

A

10A

B

7.5A
A: continuous
B: short term (max. 60s)

0A-25

0+45+60 +70°C
Ambient temperature