取扱説明書
貫通する防火区画
ALC/コンクリート壁・床
中空壁/押出成形セメント板壁
準耐火45分壁、片壁

ケーブル区画貫通措置部材

PF管・ケーブル貫通
国土交通大臣認定品

製品内容

国土交通大臣認定シールのご案内
1開口当たりの内容

品名

品番

厚み×縦×横（㎜）SKCCC０4 3×110×110 2枚

両側施工
φ110以下 SKCCC０5 3×140×140 2枚（中空壁用）
φ160以下 SKCCC０6 3×190×190 2枚

ワッシャー

ビス

枚数

φ80以下 SKCCC０１ 4×110×110 １枚
片側施工
φ110以下 SKCCC０2 4×140×140 １枚（壁・床用）
φ160以下 SKCCC０3 4×190×190 １枚
φ80以下

弊社では、防火区画貫通部の措置にフィブロック

フイブロックNEOシート

外径φ20
厚さ1㎜
4個

呼び径4長さ40㎜
4本

外径φ20厚さ1㎜
8個

呼び径4長さ25㎜
8本

区画貫通措置部材をご使用いただいた場合、国被覆付針金

土交通大臣認定を取得していることを示す『認定シール』をご用意しております。ご請求方法は、1300㎜×1本

現場ごとに弊社フィブロックHPの「認定シール・410㎜×1本

評定マーク/評定一括プレート申請」よりご請求600㎜×1本願います。申請内容を確認の上、ご請求枚数の300㎜×2本『認定シール』を送付させていただきます。

410㎜×2本
600㎜×2本※ ビス・ワッシャー(各100個入)別売
品番： HCJM005（片側施工用）・HCJM00６（両側施工用）WEB申請はこちらから

フイブロックNEO
フイブロックNEO 両側施工（中空壁用）
片側施工（片 壁・ALC/RC壁 床・コンセントボックス用）
ビス

NEOシート（水色）

https://anet.sekisui.co.jp/fp̲doc̲dl/webshinsei.aspx

NEOシート
（赤色）

被覆付針金
ワッシャー

ワッシャー

被覆付針金

ビス

適用範囲① PF/CD管・ケーブル貫通工法●用途／電気配線
壁
国土交通大臣認定番号仕様壁または床の仕様（国土交通大臣が指定もしくは認定した壁・床）

厚さ

床PS060WL-1169-2 PS060WL-1170

PS060WL-1171

PS045WL-1172

片壁（片面強化石こうボード重張り） ALC/コンクリート壁

中空壁/押出成形セメント板

準耐火45分壁

ALC床

コンクリート床

60㎜以上

74㎜以上

100㎜以上

75㎜以上

42㎜以上

75㎜以上

形状

開口

貫通物

ケーブル

円形
＊
φ160㎜以下（φ280㎜以下）

寸法

φ160㎜以下

導体(又は芯線）の断面積

325㎜ 2以下（1本あたり）1734㎜ 2以下（総合計）

合成樹脂製 PF管・CD管
可とう電線管（JIS C 8411)

325㎜2以下（1本あたり）
1659㎜2以下（総合計）PF管 呼び径54（外径65.3㎜以下）
CD管 呼び径54（外径60.8㎜以下）
波付硬質ポリエチレン管（FEP管）（外径φ102㎜以下）
硬質ポリ塩化ビニル電線管（VE管）
呼び径100以下（外径φ114㎜以下）

PF管 呼び径42（外径52㎜以下）
CD管 呼び径42（外径48㎜以下）

本数

本数制限なし
84.2％以下

占積率
使用製品

PS060FL-1236

90.0％以下

開口面積に対するケーブル・電線管の断面積合計の割合
フイブロックNEO・片側施工用※両側施工用 は使用しないでください。

フイブロックNEO・両側施工用●詳しくは各認定書をご確認ください。

フイブロックNEO・片側施工用※両側施工用 は使用しないでください。

＊床施工時に鋼製スリーブをモルタルで埋め戻す場合

認定書・評定書一覧はこちらからhttps://www.ﬁblock.com/downloads/
̶ 1̶

標準施工例① PF/CD管・ケーブル貫通工法（壁）◎施工手順◎標準施工図1．
PF/CD管・ケーブルの敷設●PS060WL-1169-2の場合（片壁）●開口部を設置します。
●PF/CD管・ケーブル等を敷設します。

ビスとワッシャー留め

15㎜以上

被覆付針金
ケーブル

開口径
φ160㎜以下

PF管・CD管

NEOシート(片側施工用）
15㎜以上

壁厚42㎜以上

2．
NEOシートの貼り付け●PS060WL-1170の場合（ALC/コンクリート壁 ）●付属のビス、ワッシャーを用いてNEOシートの4隅を留め付けます。
※NEOシートの●印を目安に留め付けてください。

ビスとワッシャー留め

ビスとワッシャー留め

15㎜以上

NEOシート

被覆付針金
ケーブル

開口径φ160㎜以下

PF管・CD管

NEOシート(片側施工用）
15㎜以上

壁厚75㎜以上●PS060WL-1171の場合（中空壁）

片壁・ALC/RC 壁には片側施工用のシート（水色）を、中空壁には両側施工用のシート（赤色）をご使用ください。

ビスとワッシャー留め

ビスとワッシャー留め

15㎜以上

3．
カバーの固定

15㎜以上

ケーブル

開口径
φ160㎜以下●カバーをPF/CD管・ケーブル等に沿わせ、施工側から反対側への隙間が生じないように塞いでください。
●カバー端部を被覆付針金で、PF/CD管・ケーブル等に縛り、固定してください。

被覆付針金

PF管・CD管

NEOシート(両側施工用）
15㎜以上

NEOシート 15㎜以上(両側施工用）

ビスとワッシャー留め
壁厚60㎜以上

ポイント

被覆付針金
●

●

付属のビスとワッシャーをご使用ください。

●PS045WL-1172の場合（準耐火45分の壁）

NEOシートの●印を留付目安にしてください。

コンクリートの場合は、必ず下穴をあけてからご使用くだ
さい。

●

カバー

ビスとワッシャー留め

ビスとワッシャー留め

15㎜以上

15㎜以上

ケーブル

開口径
φ160㎜以下◆開口部の「充てん材」は不要です。
◆中空壁の場合は反対側も同様に施工してください。

PF管・CD管

NEOシート(両側施工用）
15㎜以上

NEOシート 15㎜以上(両側施工用）

壁厚74㎜以上

̶ 2̶

被覆付針金

標準施工例② PF/CD管・ケーブル貫通工法（床）◎床上側施工の場合◎床下側施工の場合

1．
PF/CD管・ケーブル等の敷設

1．
PF/CD管・ケーブル等の敷設●PF/CD管・ケーブル等のサイズ、本数に応じて適正な占積率となるように開口部を設けます。
●PF/CD管・ケーブル等を敷設します。

●PF/CD管・ケーブル等のサイズ、本数に応じて適正な占積率となるように開口部を設けます。
●PF/CD管・ケーブル等を敷設します。

PF管・CD管・ケーブル等

φ160以下φ160以下φ280以下※φ280mm以下は鋼製スリーブで埋め戻す場合

2．
NEOシートの貼り付け

PF管・CD管・ケーブル等

φ280以下※φ280mm以下は鋼製スリーブで埋め戻す場合

2．
NEOシートの貼り付け●付属のビス、ワッシャーを用いてNEOシートの4隅を床面に留め付けます。

●付属のビス、ワッシャーを用いてNEOシートの4隅を天井面に留め付けます。

※NEOシートの●印を目安に留め付けてください。

※NEOシートの●印を目安に留め付けてください。
NEOシートNEOシート

ビスとワッシャー留め

ビスとワッシャー留め

床には片側施工用のシート（水色）を、ご使用ください。

床には片側施工用のシート（水色）を、ご使用ください。

3．
カバーの固定3．
カバーの固定●カバーをPF/CD管・ケーブル等に沿わせ、床下側への隙間が生じないよ
うに塞いでください。

●カバーをPF/CD管・ケーブル等に沿わせ、天井側から上階側への隙間が生じないように塞いでください。

●カバー端部を被覆付針金で、PF/CD管・ケーブル等に縛り、固定してください。

●カバー端部を被覆付針金で、PF/CD管・ケーブル等に縛り、固定してくだ
さい。

ポイント

被覆付針金

ポイント

付属のビスとワッシャーをご使用ください。

付属のビスとワッシャーをご使用ください。

●

ビスとワッシャー留め

カバー●

NEOシートの●印を留付目安にしてください。

●

カバー
ビスとワッシャー留め

コンクリートの場合は、必ず下穴をあけてからご使用ください。

●

●

施工断面図

コンクリートの場合は、必ず下穴をあけてからご使用ください。

●

被覆付針金

床上側に鋼製スリーブが立ち上がっている場合は施工できません。

NEOシートの●印を留付目安にしてください。

●●

鋼製スリーブを使用する際は下側より施工してください。

◆開口部の「充てん材」は不要です。

◆ 開口部の「充てん材」は不要です。

●PS060FL-1236の場合（ALC/コンクリート床 ）●PS060FL-1236の場合（ALC/コンクリート床 ）PF管・CD管等

施工断面図

鋼製スリーブ（あり又はなし）

ケーブル

ALC・コンクリート床被覆付針金
NEOシート(片側施工用）

15㎜以上

15㎜以上

ビスとワッシャー留め

ALC100㎜以上
コンクリート75㎜以上

ALC・コンクリート床

ALC100㎜以上
コンクリート75㎜以上

15㎜以上

15㎜以上

ビスとワッシャー留め

NEOシート(片側施工用）
被覆付針金
PF管・CD管等

̶ 3̶

ケーブル

適用範囲③ アウトレットボックス（コンセントボックス）工法●用途／電気配線
国土交通大臣認定番号
壁の仕様（国土交通大臣が指定もしくは認定した壁）PS060WL-1173-1

PS045WL-1177

仕様

中空壁

準耐火45分壁

厚さ100㎜以上（1〜3個用）
115㎜以上（4〜6個用）

94㎜以上（1〜3個用）

電線管貫通部
開口寸法

円形：φ110㎜以下

アウトレットボックス部（コンセントボックス）

アウトレットボックス（コンセントボックス）

矩形：110×110㎜以下

円形：φ110㎜以下

矩形：290×100㎜以下

矩形：110×110㎜以下

矩形：150×100㎜以下

サイズ

6個用以下

3個用以下

寸法

320（±4）×117（±4）×54（±4）㎜以下

182（±4）×117（±4）×44（±4）㎜以下

ケーブル

導体(又は芯線）の断面積

22㎜ 2以下（1本あたり）
177.5㎜ 2以下（総合計）

22㎜ 2以下（1本あたり）
67.6㎜ 2以下（総合計）

合成樹脂製
可とう電線管PF管・CD管(JIS C 8411)

あり又はなしありの場合φ36.5㎜以下（呼び径28以下）

あり又はなしありの場合φ30.5㎜以下（呼び径22以下）

55.8％以下（1〜3個用）
52.6％以下（4〜6個用）

占積率55.8％以下

アウトレットボックス（コンセントボックス）の貫通孔の面積に対するケーブル断面積の総合計の割合
備 考

遮音シートコンセントボックス用（品番TBCN001)あり又はなし

使用製品

フイブロックNEO・片側施工用※両側施工用 は使用しないでください。

●詳しくは各認定書をご確認ください。

標準施工例③ アウトレットボックス（コンセントボックス）工法◎施工手順◎標準施工状態《 PF/CD管・ケーブル貫通部の施工》【壁内の状態】

1．
PF/CD管・ケーブルの敷設●開口部を設置します。

【断面図】
NEOシート●PF/CD管・ケーブル等を敷設します。

ビスとワッシャー留め
15㎜以上

2．
NEOシートの貼り付け●付属のビス、ワッシャーを用いてNEOシートの4隅を留め付けます。
※NEOシートの●印を目安に留め付けてください。

NEOシート

15㎜以上 (片側施工用）

アウトレットボックス（コンセントボックス）工法には片 側施工用のシート（水色）をご使用ください。
PF管・CD管

PF管・CD管3．
カバーの固定●カバーをPF/CD管・ケーブル等に沿わせ、 施工側から反対側への隙間が生じないように塞いでください。
●カバー端部を被覆付針金で、PF/CD管・ケーブル等に縛り、固定してください。

《 鋼製アウトレットボックス（コンセントボックス）部の施工》
1．
鋼製ボックスの設置●鋼製ボックスを支持金具を使用して壁下地材に取り付けます。
※注意： 樹脂製ボックスは、使用できません。
●開口部を設置します。

鋼製アウトレットボックス（コンセントボックス）部の「PF管シート」と「充てん材」は不要です。

̶ 4̶

注意事項
●フィブロックの用途、使用条件の詳細については各認定書・評定書、カタログをご確認ください。
●区画貫通措置以外の目的には使用しないでください。
●フィブロックの幅は規定の寸法となっていますので、幅を変えて使用しないでください。
●ケーブルや電線管の支持機能はありません。別途、支持固定を行ってください。
●別途内線規程がある場合、遵守して施工してください。
●防水機能はありません。必要な場合には別途、防水処理を行ってください。
●必要に応じて、手袋や保護めがね等、適切な保護具を使用してください。
●水濡れや直射日光、高温下は避けて運搬・保管してください。
●紫外線や水、薬品等のかかるところ、高温多湿の環境下、結露する場所では使用しないでください。
●製品に局所的な荷重が加わると、潰れなどの変形や破れの恐れがあるため、保管や輸送の際はご注意ください。
●残材や使用後の廃材の処分は、法令及び地方自治体の条例に従ってください。
●防火区画貫通について不明な点は、所轄の行政機関へご確認ください。

製造元

耐火材料事業部
https://www.sekisui.co.jp/fp/
販売元

積水マテリアルソリューションズ株式会社
耐火資材営業所〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6
TEL 03（6744）
5806 FAX 03（6744）
5807●お問い合わせは上記連絡先にお願いいたします。

ツールコード＊本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

No. 07366
̶ 5̶

（FP066T）
2024. 1. TX

取扱説明書貫通する防火区画
ALC/コンクリート壁
中空壁

ケーブル区画貫通措置部材

PF管・ケーブル貫通（一財）日本消防設備安全センター性能評定品

製品内容
1開口当たりの内容

品名

フイブロックNEOシート品 番

厚み×縦×横 枚数（㎜）片側施工（評定品）

日本消防設備安全センター
評定マークのご案内

φ61以下

SKCCC０7 4×110×110 １枚

両側施工
φ65.3以下 SKCCC０8 3×110×110 2枚（評定品）

ワッシャー

ビス

被覆付針金

画貫通措置部材をご使用いただいた場合、日本消
呼び径4
長さ40㎜
4本

外径φ20
厚さ1㎜
4個

呼び径4
長さ25㎜
8本

外径φ20
厚さ1㎜
8個

防設備安全センターの評定を取得していることを300㎜×1本

ックHPの「認定シール・評定マーク/評定一括プレ300㎜×2本ート申請」よりご請求願います。申請内容を確認の上、ご請求枚数の『評定マーク・評定一括プレート』を送付させていただきます。

フィブロックNEO 両側施工（評定品）中空壁用

ビス
NEOシート（紫色）示す『評定マーク・評定一括プレート』をご用意しております。ご請求方法は、1現場ごとに弊社フィブロ※ ビス・ワッシャー(各100個入)別売
品番：HCJM005（片側施工用）・HCJM006（両側施工用）フィブロックNEO 片側施工（評定品）
ALC/コンクリート壁用

弊社では、防火区画貫通部の措置にフィブロック区被覆付針金

WEB申請はこちらから

NEOシート（ピンク色）
ワッシャー
被覆付針金

ビス

ワッシャー

https://anet.sekisui.co.jp/fp̲doc̲dl/webshinsei.aspx

適用範囲 PF/CD管・ケーブル貫通工法●用途／電気配線
壁（一財）日本消防設備安全センター
評定番号
壁仕様

開口

KK2023-017

KK2023-016

仕様

ALC/コンクリート壁

中空壁（両面強化せっこうボード）

厚さ100㎜以上
円
φ61㎜以下φ65.3㎜以下
配線パターン①〜④（P.2）

原則として対象の配線パターンのみ
JIS C 8411

規格
合成樹脂製
可とう電線管形

配線パターン②〜④（P.2）

寸法
ケーブル貫通物

100㎜以上

形状

種類

PF管

CD管

PF管・CD管

呼び径42以下

54以下

54以下

本数1本

●詳しくは各評定書をご確認ください。

認定書・評定書一覧はこちらからhttps://www.ﬁblock.com/downloads/

̶ 1̶1本配線パターン
配線パターン①ケース1ケース2

配線パターン②ケース4

配線パターン③種

数量

FCPEE 0.9mm×10P

1本

種

数量

種

1本

AE 0.9mm×4C

2本

CD管 呼び径54以下

AE 1.2mm×5P

1本

CD管への挿入ケーブル数量

HP 1.2mm×2C

1本

CET 38mm2×3C

1条

HP 0.9mm×3P

1本

CVT 38mm2×3C

1条

HP 1.2mm×5P

CE 3.5mm2×4C

1本

VCT 0.75×2C

類

PF管 呼び径54以下

類

1本

類

数量

PF管 呼び径42以下

1本

光ファイバー 6芯

5本

数量

AE 0.9mm×4C

4本

IE 14mm21本

HP 1.2mm×2C

4本

1本

IV 14mm21本

PF管への挿入ケーブル

FP-C 1.2mm×3C

1本VVF 2mm×3C

1本

種

3本

被覆鉄線 直径2mm

1本

CEE 1.25m2×10C

1本

CET 38mm2×3C

1条

VCT 0.75×3C

2本

ポリエステル紐 直径2mm

1本

CVV 1.25m2×10C

1本

CVT 38mm2×3C

1条

光ファイバー 6芯

4本

VCTF（K）0.75m2×2C

3本

VCT 0.75×2C

1本

PF管への挿入ケーブル
種

類

1本

VCT 0.75×3C

1本

種

数量

LAN 0.5mm×4P

1本

光ファイバー 6芯

1本

1本

光ファイバー 4芯

1本

HP 1.2mm×2C

1本

光ファイバー 6芯

1本

数量

光ファイバー 12芯

1本

配線パターン④
種

数量

CD管 呼び径54以下

1本

CD管への挿入ケーブル

種

類

数量

VCTF 0.75m2×6C

種

種

PF管への挿入ケーブル類

ケース3ケース2PF管 呼び径54以下

類

配線パターン②配線パターン①類

種類

類

数量

CET 38mm2×3C

1条

S-7C-FB

1本

IE 14mm21本

CVT 38mm2×3C

1条

ICT 0.5mm×2P

2本PF管 呼び径42以下

1本

IV 14mm21本

CE 3.5mm2×4C

1本

FCPEV 0.9mm×3P

1本

VVF 1.6mm×2C

4本

VVF 2mm×3C

1本

VCT 0.75×2C

3本

FCPEE 0.9mm×10P 1本

光ファイバー 6芯

5本

CEE 1.25m2×10C

1本

VCT 0.75×3C

2本

AE 0.9mm×4C

2本

AE 0.9mm×4C

2本

CVV 1.25m2×10C

1本

VCTF 0.75m2×3C

1本

AE 1.2mm×5P

1本

HP 1.2mm×2C2本VCTF（K）0.75m2×2C

3本

VCTF 0.75m2×4C

1本

HP 1.2mm×2C

1本

PF管への挿入ケーブル

VCTF 0.75m2×3C

1本

光ファイバー 6芯

1本

HP 1.2mm×5P

1本

種

VCTF 0.75m2×4C

1本

HP 0.9mm×3P

1本

FP-C 1.2mm×3C

1本

CET 38mm2×3C

1条

VCTF 0.75m2×6C

1本

被覆鉄線 直径2mm

1本

CVT 38mm2×3C

1条

LAN 0.5mm×4P

1本

ポリエステル 直径2mm

1本

VCT 0.75×2C

1本

光ファイバー 4芯

1本

光ファイバー 6芯

1本

光ファイバー 6芯

1本

HP 1.2mm×2C

2本

光ファイバー 12芯

1本

S-7C-FB

1本

ICT 0.5mm×2P

2本

FCPEV 0.9mm×3P

1本̶ 2̶

類

類

数量

数量

標準施工例

PF/CD管・ケーブル貫通工法（壁）◎施工手順◎標準施工図●KK2023-017の場合（ALC/コンクリート壁 ）1．
電気配線等の敷設●壁躯体に開口部を設置します。
(ALC/RC壁：φ61 ㎜以下、中空壁：φ65.3 ㎜以下)
●電気配線等を開口の中心に敷設します。

ビスとワッシャー留め※複数の配線を貫通させる場合、ひとつにまとめて配線してください。

20㎜以上

カバー
被覆付針金
ケーブル開口径
φ61㎜
以下

PF管・CD管

20㎜以上

NEOシート片側施工（評定品）用

壁厚100㎜以上●KK2023-016の場合
（中空壁）

2．
NEOシートの設置●NEOシートの離型紙を剥がして、切れ込みを電気配線等にビスとワッシャー留め沿わせて配置します。
●付属のビス、ワッシャーを用いて、NEOシートの4隅を躯体にビスとワッシャー留め20㎜以上20㎜以上留め付けます。
※NEOシートの●印を目安に留め付けてください。

ケーブル

開口径φ65.3㎜以下※NEOシートは開口の端から+20mm以上確保してください。

被覆付針金

PF管・CD管

NEOシートNEOシート
両側施工（評定品）用

20㎜以上

20㎜以上
カバー
壁厚100㎜以上

カバー●使用するNEOシート
ALC/RC壁
中空壁

NEOシート（紫色）

片側施工

NEOシート（ピンク色）

両側施工

3．
カバー(アルミニウムはく張ガラスクロス)の固定●カバーを電気配線等に沿わせ、施工側から反対側への隙間が生じないように包み込んでください。
●カバー端部を付属の被覆付針金で電気配線等に縛り付け、固定してください。

ポイント
被覆付針金

●

●

付属のビスとワッシャーをご使用ください。
NEOシートの●印を留付目安にしてください。

コンクリートの場合は、必ず下穴をあけてからご使用ください。

●

カバー◆開口部の「充てん材」は不要です。
◆中空壁の場合は反対側も同様に施工してください。
̶ 3̶

NEOシート
両側施工（評定品）用

注意事項●フィブロックの用途、使用条件の詳細については各認定書・評定書、カタログをご確認ください。
●区画貫通措置以外の目的には使用しないでください。
●フィブロックの幅は規定の寸法となっていますので、幅を変えて使用しないでください。
●ケーブルや電線管の支持機能はありません。別途、支持固定を行ってください。
●別途内線規程がある場合、遵守して施工してください。
●防水機能はありません。必要な場合には別途、防水処理を行ってください。
●必要に応じて、手袋や保護めがね等、適切な保護具を使用してください。
●水濡れや直射日光、高温下は避けて運搬・保管してください。
●紫外線や水、薬品等のかかるところ、高温多湿の環境下、結露する場所では使用しないでください。
●製品に局所的な荷重が加わると、潰れなどの変形や破れの恐れがあるため、保管や輸送の際はご注意ください。
●残材や使用後の廃材の処分は、法令及び地方自治体の条例に従ってください。
●防火区画貫通について不明な点は、所轄の行政機関へご確認ください。

製造元

耐火材料事業部
https://www.sekisui.co.jp/fp/
販売元

積水マテリアルソリューションズ株式会社耐火資材営業所〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6
TEL 03（6744）
5806 FAX 03（6744）
5807●お問い合わせは上記連絡先にお願いいたします。

ツールコード＊本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

̶ 4̶

No. 07367
2024. 1. TX