第5回「大阪ワークショップ」「JDCC-環境･基準WG」活動報告

2014年12月1日(月）日本データセンター協会（JDCC)
環境･基準WG小林 賢造

Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)

PUE
DCの総エネルギー

PUE =

IT機器

IT機器の総エネルギー
ファシリティ

ファシリティ

△IT機器

PUE:2.0

ファシリティ

IT機器◎

PUE:1.5

DC総エネルギー
PUE値が小さいほどエネルギー使用効率が良い• The Green Grid が提唱• シンプルでわかりやすいため世界的に普及• 測定基準や計算方法の統一が課題
Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜2

DC環境評価基準への要請
環境配慮型データセンター推進には標準化された評価基準を用いた省エネ度や効率の定量的な評価が必須
しかしDC環境評価基準は発展途上なのが実態
PUEも然り：測定方法によってさまざまな結果
世界で最も普及

環境･基準WG
誰が測定しても同じ結果になるPUE環境配慮型データセンター推進に活用できるPUE
Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜3

環境･基準WGプロフィール
本ＷＧの目的■データセンターの環境対応推進向け、データセンターインフラ効率指標｢PUE｣をＪＤＣＣとして共通理解する。

策定と､■PUEを実効性のある指標として活用推進する■国内外の標準化/認定活動への対応

WG運営■参加メンバー： 32社【リーダ】富士通株式会社、【事務局】株式会社三菱総合研究所■発足後62回の定例会を1回/月の頻度で開催
必要に応じて他WGとの合同会議や臨時SWGを実施
Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜4

WG活動/ガイドライン/周囲動向
 初版V1.0リリース 2010.7
 以後、標準化など周囲動向の進展に沿って改訂
 最新版V2.6を近日リリース
 直近2～3年の周囲動向

国内で認定・奨励制度化の動きが活発化の採用

PUE国際標準：
ドラフト完→2015上期に確定予定
Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜5この1年の活動■認定制度への適用･クラウド支援事業･環境にやさしいDC認定制度■理解促進
・プロフェッショナル育成塾
・外部講演会:DCカンファレンス

東京都
経済産業省
環境政策WG

環境・基準WGJEITA グリーンIT委員会■国際標準化への対応･日本の考えの反映

ISO/IEC JTC1 SC39
6Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜6JDCC 環境・基準WG
‘09

‘10

‘11

‘12

基準の確立
誰が測定しても同じ値になる

‘13

‘15

‘14

普及･促進
環境配慮型データセンター推進に活用できる

国際標準化の動き
多様な解釈

国際ハーモナイゼーション会議

国際合意

フィードバック

提案･コメント

フィードバック

提案･コメントJEITA グリーンIT委員会

ISO/IEC JTC1 SC39

国際標準化
7

国際標準化、認定制度化、に関わる基準・ガイドラインの改定論点

Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜8燃料系設備のエネルギー計測ポイント

日

米・欧

装置の一次側(燃料) or 二次側(生成されたエネルギー)
事業者の設備選定努力？現実的に計測可能なポイント？
Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜9

総消費エネルギーの測定点
データセンター
太陽光発電
風力発電
電気事業者
商用電源
燃料タンク等

IT機器

受電設備

常用自家発電地域冷暖房
熱源

総消費エネルギー=Σ
空調設備:計測ポイント データセンターの総施設を計測境界とする
 すべてのエネルギーは電気エネルギーとして合算する(kwh換算)
 非常用自家発電は燃料ではなく発電電力ベースで加算する
 受電設備下位側でしか測定できない場合は上位側の変圧ロスなどを勘案する
Copyright(c) Japan Data Center Council (JDCC)｜10

複合施設型DCの消費エネルギー按分
データセンター機能

IT機器
ファシリティ

共用の空調機
共用機能

エレベーター､照明
ビル管理システム
ビルセキュリティ等

加算

電力量比率で按分
面積の比率で按分

非データセンター機能

ガイドラインでは複合型DCの計測方法を定義vs 国際標準初期ドラフト：曖昧で否定的な記載混入
Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜11実測PUE or 設計PUE
 認定制度では、実測PUE or 設計PUE どちらを採用すべきか？

 設計PUEの場合、公正化の為の条件具体化追加が必要…今後
現状のガイドラインの内容では不十分
ex.
負荷率の仮定条件
地域気候差における冷却効率の考慮
断熱性能やロスの

Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜12IT機器エネルギーの測定ポイント

高圧
変圧器

高圧
トランスロス

UPS

UPSロス

PDU

トランスロス
ケーブルロス

ラック：IT機器測定ポイント：代替ポイント 原則PDU(分電盤)の出力で測定する
 代替ポイント（上位）で計測する場合は、上位からの各ロス分を勘案する

誤解・見落とし多い→判り易い記載・補足
Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜13総受電電力の測定ポイント

電力会社

特別高圧
変圧器

特高トランスロス

高圧
変圧器

高圧
トランスロス

UPS
UPS
UPS 等
等
等

：総受電測定ポイント：代替ポイント データセンターの総施設を計測境界とする→特高受電設備が建屋内､建屋外のどちらにあっても特高の一次側で計測
 代替ポイント（下位）で計測する場合は、上位部分の各ロス分を勘案する

誤解・見落とし多い→判り易い記載・補足
Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜14

積算値が計測できない場合の措置(1)1日1回瞬間値計測 365日
1日1回計測された瞬間値

×

1日分のIT機器
消費エネルギー=1日分のIT機器
消費エネルギー

1日分のIT機器
消費エネルギー･･(1年分)･･=

24(時間)+1年分のIT機器
消費エネルギー(2)月1回１日積算値計測 12ヶ月
月1回計測された×
1日分の積算電力量

30日分=1ヶ月分の積算IT機器
消費エネルギー

1ヶ月分の積算IT機器の1ヶ月分の積算IT機器の1年分のIT機器+･(1年分)･=消費エネルギー(1月分)
消費エネルギー(2月分)
消費エネルギー 原則として積算型の計測器により電力量を継続的に計測する。
 それが無理な場合の、クランプ型計測器を使った簡易計測方法を定義

誤解・見落とし多い→判り易い記載・補足
Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜15

今後の活動 ガイドラインを軸に､DC環境評価指標の普及と活用促進に向けて継続貢献••••

設計PUE,pPUEの議論深堀(稼働率の想定指針等)
複合施設の共用部分のエネルギー按分について簡易方式検討
国際標準化結果の反映
より分かりやすい構成検討く(ダイジェスト版など)

Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜16

最後に・・・
データセンターの効率評価指標は・認定制度化が進行中
・標準化が国際的に進行中
我々の考えを積極的に反映させていきたい

環境・基準ＷＧへの参加を！
Copyright Japan Data Center Council (JDCC)｜17