■外形図・切欠図：P804 〜 806 参照 ■価格表：P141 参照

TEC TED
・通電金具

SERIES ■用途：扉と枠の間の通線用 ■納期：標準納期品●（P4 参照）

扉と枠間を通線するための丁番タイプの通電金具です。
■扉と枠の間の配線のため使用し、配線が外観に出ません。
■外観上普通の丁番と変わりません。
（丁番としては使用できません。
）■左右勝手があります。ご発注の際には、左右勝手をご指示ください。

TEC
TED
TEK

■TEC シリーズの軸芯が細いTEF シリーズもあります。
（受注生産品）■種類

線数

リード線定格8

扉側リード線＝1,500mm 9Pコネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝100mmコネクタなし
AWGー22 UL1007耐熱ビニール電線

TECー8CCTEFー8CCTEDー8CC

8

扉側リード線＝1,500mm 9Pコネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝250mm9Pコネクタ付（プラグ＋リセプタクル）
AWGー22 UL1007耐熱ビニール電線

TEFー2C

2

扉側リード線＝1,500mm 2Pコネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝100mmコネクタなし
AWGー22 UL1007耐熱ビニール電線

TEFー2CC

2

扉側リード線＝1,500mm 2Pコネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝250mm2Pコネクタ付（プラグ＋リセプタクル）
AWGー22 UL1007耐熱ビニール電線

型

式

TECー8CTEFー8CTEDー8C

写真は TECー8C 型（本）■左右勝手の見方
左右勝手は、下記のようにご指示ください。

右勝手

左勝手

写真は TEDー8C 型
丁番

TEK

通電金具

丁番

丁番の軸が扉の開く側から見て右側に見える……右勝手丁番の軸が扉の開く側から見て左側に見える……左勝手SERIES ■用途：扉と枠の間の通線用 ■納期：標準納期品●（P4 参照）

扉と枠間を通線するための彫込タイプの通電金具です。
■彫込型ですので、扉を閉めた状態では配線などは外観に出ません。

■種類

線数

リード線定格TEKー9C

9

扉側リード線＝1,500mm 9Pコネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝100mmコネクタなし
AWGー22 UL1007 耐熱ビニール電線

TEKー9CC

9

扉側リード線＝1,500mm 9P コネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝250mm 9P コネクタ付（プラグ＋リセプタクル）
AWGー22 UL 1007耐熱ビニール電線

TEKー2C

2

扉側リード線＝1,500mm 2P コネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝ 100mmコネクタなし
AWGー22 UL1007 耐熱ビニール電線

TEKー2CC

2

扉側リード線＝1,500mm 2P コネクタ付（リセプタクル）
枠側リード線＝ 250mm 2Pコネクタ付（プラグ＋リセプタクル）
AWGー22 UL 1007 耐熱ビニール電線

型

写真は TEKー 9CC 型

式（本）（注）センター吊の扉には使用しないでください。

713

■本文：713 参照 ■価格表：P141 参照

TEC■左右勝手あり
本図は左勝手を示す

SERIESTECー8C、TEFー8C 型

1.53838381003083821.5TEC

10028 8.5A3680
1003680
100

2−M4皿小ねじ穴

1.5

枠側リード線長さ(FS)FS=100mm
枠側リード線長さ(FS)FS=100mm

2.3

点検口蓋
点検口蓋

点検口蓋

33

A

2.3

TEC-8C型:φ 20
TEF-8C型:φ 14
TEC ー 8C 型：φ 20
AA=＝ TEC-8C型:φ 20
TEFー 8C 型：φ
TEF-8C型:φ14 14

1.536573657

DS=1500mm

2−M4タップ(127型丁番吊の場合 )2−M4タップ)
2−M4タ(127型丁番吊の場合ップ(102型丁番吊の場合 )2−M4タップ(102型丁番吊の場合 )2−M4皿小ねじ穴

8 8.516164−M4皿小ねじ穴
扉側リード線長さ(DS)DS=1500mm
扉側リード線長さ(DS)20601192060119

16168.5 8573657
368.5 84−M4皿小ねじ穴

A=308

リード線8本 AWGー22 UL1007耐熱ビニール線
色:青茶緑白橙黒黄赤
リード線8本 AWGー22 UL1007耐熱ビニール線

コネクタ(リセプタクル)
コネクタ(リセプタクル)

色:青茶緑白橙黒黄赤3

TEC-8C 取付例図( )内寸法は参考値 TECー8C 取付例図
TEC-8C 取付例図（）
内寸法は参考値( )内寸法は参考値

(25)
3(25)
33B

B矢視

2−M4×12皿小ねじ
2−M4×12皿小ね
じ2−M4×12皿小ねじ
2−M4×12皿小ね
じ
点検口蓋

扉

308扉

B 矢視
B矢視

30838

扉
扉

電線管38(φ25以上)
電線管(φ25以上)

AA矢視枠
枠

A矢視枠
A矢視枠

30

コンクリートボックス

8コンクリートボックス
3810080
36

点検口蓋

AB

30

82−M4×12皿小ねじ
2−M4×12皿小ね
じ
点検口蓋 2−M4×12皿小ねじ
点検口蓋

(25)
(21)

3680100(21)

3680
10060

60

10080
36

38

2−M4×12皿小ねじ

(25)

(22)

(24)
(22)

804(24)

■本文：P713 参照 ■価格表：P141 参照

TED■左右勝手あり
本図は左勝手を示す

SERIESTEDー8C 型

3TED
20634020654063

134

2204−M4皿小ねじ穴

20

扉側リード線長さ(DS)DS=1500mm

3φ20801148.51.5

枠側リード線長さ(FS)FS=100mm

リード線

8本 AWG−22 UL1007耐熱ビニール線

色:青茶緑白橙黒黄赤3(25)

コネクタ(リセプタクル)

TED ー 8C 取付例図（）
内寸法は参考値

BAB 矢視

A 矢視

扉

枠

枠
コンクリートボックス

(15)

(25)
40

2−M4×16皿小ねじ

4063
402−M4×16皿小ねじ

5740(22) (18)63

電線管(φ25以上)扉57805

■本文：P713、714 参照 ■価格表：P141 参照

TEK■左右勝手共通

SERIESTEK ー9C 型
2−M4×12皿小ねじ

21

リード線9本
扉側リード線長さ(DS)DS＝1,500mm

212−M4×12皿小ねじ

10

枠側リード線長さ(FS)FS＝100mm

1021140160118

ゴムブッシュ2543
バネ有効長さ125mm

332125

チリ2〜66TEKTEM-82121（注）扉を開けた時に扉側フロントと枠側フロントの中心線間の距離が125mm 以内の範囲でご使用ください。

■左右勝手共通型

20TEMー8１２３４５６７８48
通線穴
16×320mm

2,50324−M4×18
ナベセムス

長さ300mm

φ8VCTF 0.3mm2 9芯（灰色線は使用できません）（注）扉の開閉の際にコードが突っ張ったり枠へ干渉しないように、極端に広い間隔での取り付けは避けてください。
また、コードおよび本体が圧迫されないように取り付けてください。

80645162160

4−M4タップ穴

1545308本

色:青茶緑白橙黒黄赤8

客先コード

リード線

ノックアウト3ヶ所