2022版

無電柱化/電線共同溝カタログ(C.C.BOX)◆ 無電柱化/電線共同溝の特徴
無電柱化/電線共同溝事業とは道路わきの歩道部から電柱・電線をなくす事業の事です。
道路上にある電線類(電⼒線、通信線など)を、歩道の地下に収容するために電線共同溝設置します。を

電線共同溝の設置状況

P1
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ 電線共同溝の設計条件
電線共同溝の設計条件を如何に示す。

●⾞道部
活 荷 重

設 計 荷 重衝撃係数
圧

道

輪荷重 50kN 隣接軸距 1.3m

側：

T-25(245kN)

壁

上下床版

：

i = 0.40

側：i = 0.40

壁

qs = 1.00 kN/m2
鉄筋コンクリート箱型構造

土 圧 係 数K0 = 0.5

地 下 水 位GL =-0.45m

土（地下水位上）

19.0 kN/m3

土（地下水位下）

10.0 kN/m3部
活 荷 重設 計 荷 重

単位体積重量：構 造 形 式

単位体積重量

●歩雪

上下床版

衝撃係数

圧
雪
構 造 形 式土 圧 係 数地 下 水 位土（地下水位上）
土（地下水位下）

上下床版 ：
輪荷重 50kN 隣接軸距 1.3m
側
壁 ：T-25(245kN)
上下床版 ：
i = 0.10
側壁 ：i = 0.102
qs = 1.00 kN/m
鉄筋コンクリート箱型構造
K0 = 0.5
GL =-0.45m
19.0 kN/m3
10.0 kN/m3●活荷重の分布荷重
埋設深さが0.4m以下の場合の分布荷重1.30

a=0.20b2=0.50

4 5°

a=0.20

P : 後輪1輪荷重×(1+衝撃係数)
H : 埋設深さ
a : ⾞輪接地⻑
b2 : 後輪接地⻑

ＰＨＰ4 5°Ｐ

Ｌ ＝P(2H + a) ・(2H + b2)

埋設深さが0.4mを超え0.55mを上回らない場合の分布荷重
1.30

ＰP : 後輪1輪荷重×(1+衝撃係数)
H : 埋設深さ
a : ⾞輪接地⻑
W : ⾞両占有幅=2.75m

45°0.4m<H<0.55m

Ｐ２P

a=0.20a=0.20Ｌ ＝(2H + a) ・ W

埋設深さが055mを超え、隣接軸相互荷重が重複する場合
1.30

H<0.55m
H＞0.55ma=0.20Ｐ

4 5°

Ｐ

P : 後輪1輪荷重×(1+衝撃係数)
H : 埋設深さ
a : ⾞輪接地⻑
W : ⾞両占有幅=2.75m

a=0.20４P
Ｌ ＝(2H + a) ・ W

P2FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ①分岐接続部Ⅰ型(標準)内寸：1200×1500×2200
構造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,778kg

中 間ブロック

4,403kg

下床板ブロック

1,853kg

合計重量8,034kg

P3
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ②高圧接続部Ⅱ型(CVT325以下)内寸：1000×1800×3100
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

2,375kg

中 間ブロック

5,767kg

下床板ブロック

2,803kg

合計重量10,945kg

P4FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ③高圧接続部Ⅱ型(CVT150以下)内寸：1000×1800×2600
構造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,922kg

中 間ブロック

4,049kg

下床板ブロック

2,100kg

合計重量8,071kg

P5
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ④高圧接続部Ⅱ型(CVT60以下)内寸：1000×1800×2200
構造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,657kg

中 間ブロック

3,638kg

下床板ブロック

1,835kg

合計重量7,130kg

P6FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑤電力地上機器部Ⅱ型タイプ1 内寸：1060×1500×2200
構

造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,270kg

中 間ブロック

3,961kg

下床板ブロック

1,505kg

合計重量6,736kg

P7
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑤-2電力地上機器部タイプ1(横断用) 内寸：1200×1500×2200
構

造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,662kg

中 間ブロック

4,677kg

下床板ブロック

1,853kg

合計重量8,192kg

P8FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑤-3電力地上機器部タイプ1(車道用) 内寸：1500×1500×2200
構造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,919kg

中 間ブロック

4,130kg

下床板ブロック

2,161kg

合計重量8,210kg

P9
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑥電力地上機器部Ⅱ型タイプ2 内寸：1000×1500×3400
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,679kg

中 間ブロック

5,216kg

下床板ブロック

1,992kg

合計重量8,887kg

P10
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑦電力地上機器部Ⅱ型タイプ3 内寸：1060×1500×4200
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

2,389kg

中 間ブロック

6,163kg

下床板ブロック

2,395kg

合計重量10,947kg

P11FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑦-2電力地上機器部タイプ3(横断用) 内寸：1200×1500×4200
構

造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

2,599kg

中 間ブロック

5,082kg

下床板ブロック

3,072kg

合計重量10,760kg

P12FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑦-3電力地上機器部タイプ3(車道用) 内寸：1500×1500×4200
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

3,431kg

中 間ブロック

6,168kg

下床板ブロック

3,751kg

合計重量13,350kg

P13FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑧電力地上機器部Ⅱ型タイプ4 内寸：1000×1500×4900
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

2,565kg

中 間ブロック

6,868kg下床板ブロック

2,765kg

合計重量12,198kg

P14
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑨電力地上機器部Ⅱ型タイプ5 内寸：1060×1500×5200
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

2,646kg

中 間ブロック

7,315kg

下床板ブロック

3,132kg

合計重量13,093kg

P15
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑩分岐接続部Ⅱ型 内寸：950×1500×3000
構造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

2,054kg

中 間ブロック

5,336kg

下床板ブロック

2,160kg

合計重量9,550kg

P16
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑪通信特殊部Ⅱ型(基点用) 内寸：950×1500×2200
構造図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重量表
上床版ブロック

1,282kg

中 間ブロック

4,024kg

下床板ブロック

1,190kg

合計重量6,496kg

P17
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑫通信特殊部Ⅱ型(横断用) 内寸：950×1500×2200
構

造

図※上部開⼝は⾃由に移動できます。

重 量 表
上床版ブロック

1,282kg

中 間ブロック

3,976kg

下床板ブロック

1,190kg

子 機ブロック

83kg

合計重量

6,531kg

P18
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑬通信接続桝(FA用) 内寸：550×1050×2000
構

造

図

重 量 表
本 体ブロック

2,245kg

合計重量2,245kg

P19
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑭信号用ハンドホール(H1-6,H1-9) 内寸：600×(600/900×600
構

造

図

重量表

H1-6

上段ブロック

196kg

下段ブロック

255kg

451kg

合計重量H1-9

上段ブロック309kg

下段ブロック

255kg

564kg

合計重量P20
FUJI COMPOSIT COMPANY◆⑮鉄蓋◆500×800(化粧蓋：ｽﾗｲﾄﾞ型) 蓋重量：153.0kg◆φ600(化粧蓋) 蓋重量：68.0kg◆φ750(耐スリップ) 蓋重量：106.0kg◆φ750(化粧蓋) 蓋重量：106.0kg◆630×2000(化粧蓋) 蓋重量：290.0kg

◆銘板各種

P21
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑯ 鉄蓋用調整ブロック
500×800⽤

◆ 重量表
高さ
100H
150H
200H
300H

重量
72 kg
108 kg144 kg
216 kgΦ600/φ750⽤

◆ 重量表

◆ 重量表
高さ
100H
150H

重量73 kg
110 kg

高さ
100H
150H
300H

重量86 kg
129 kg258 kg

P22
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑰ 機器用台座(北陸電力仕様)①12×50型◇⼨法⼀覧表

14×50型

P23FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑱ 機器用台座(北陸電力仕様)②12×55型

16×55型

P24
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ ⑲ 機器用台座用調整ブロック
12×50型⽤

◆ 重量表
高さ
100H
150H
200H
300H

重量72 kg
108 kg144 kg
216 kg14×50型

◆ 重量表
高さ
100H
150H
200H
300H

重量92 kg
138 kg
184 kg
276 kg

P25
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ C.C.BOX設置工程①：電力用タイプ3①レベル調整②底板据付け製品躯体が縦分割積み上げ⽅式なのでレベルが出しやすい。

④上床板据付け③中間ﾌﾞﾛｯｸ据付け

当社のC・C・BOXの特⾊
1 製品躯体が縦分割積み上げ⽅式なのでレベルが出しやすい。
2 接合部のシール材に製品の⾃重がかかり漏⽔をシャットアウトします。
3 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付は樹脂製エポキシパテにて接合しますので管路部からの漏⽔の⼼配はありません。
⑤各部材組上げP26
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ C.C.BOX設置工程②：電力用1基置(親子型)① 親機底板据付け② 親機中間ブロック据付け④ 子機本体ﾌﾞﾛｯｸ据付け③ 親機接合部防水ﾃｰﾌﾟ貼付け⑤ 親機・子機連結ボルト締め⑥ 首座用ボルト立上げ⑦ 調整部材・鉄蓋組上げ

27
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ 電線共同溝図面一覧表
図番

製品名

内空⼨法(W×H×L）◆電⼒⽤ハンドホール①

分岐接続部Ⅰ型

1200×1500×2200②

⾼圧接続部Ⅱ型(CVT325以下)

1000×1800×3100③

⾼圧接続部Ⅱ型(CVT150以下)

1000×1800×2600④

⾼圧接続部Ⅱ型(CVT60以下)

1000×1800×2200⑤

電⼒地上機器部Ⅱ型タイプ１1060×1500×2200⑤-2

電⼒地上機器部タイプ１(横断⽤)1200×1500×2200⑤-3

電⼒地上機器部タイプ１(⾞道⽤)

1500×1500×2200⑥

電⼒地上機器部Ⅱ型タイプ２1000×1500×3400⑦

電⼒地上機器部Ⅱ型タイプ３1060×1500×4200⑤-2

電⼒地上機器部タイプ3(横断⽤)1200×1500×4200⑤-3

電⼒地上機器部タイプ3(⾞道⽤)

1500×1500×4200⑧

電⼒地上機器部Ⅱ型タイプ４1000×1500×4900⑨

電⼒地上機器部Ⅱ型タイプ５1000×1500×5200◆通信⽤ハンドホール⑩

分岐接続部Ⅱ型

950×1500×3000⑪

通信特殊部Ⅱ型(基点⽤)

950×1500×2200⑫

通信特殊部Ⅱ型(横断⽤)

950×1500×2200⑬

通信接続桝(FA⽤)

550×1050×2000⑭

信号⽤ハンドホール(H1-6,H1-9)

600×(600/900)×600

◆部材関連
⑮

鉄蓋

⑯

鉄蓋⽤調整ブロック⑰

機器⽤台座①⑱

機器⽤台座②⑲

機器⽤台座調整ブロック

上記、製品以外にもご希望⼨法に合わせて製作可能です。
ご希望⼨法(製品幅、⾼さ、⻑さ)をお問合せ下さい。

P28
FUJI COMPOSIT COMPANY◆ 事業所案内

FUJI COMPOSIT COMPANY