[開発経緯]⁚･

平成16年における火災出火件数は60,387件でした､住宅火災による死者は建物火災の約9割｡ 65歳以上の高齢者が過半数を占めています｡火災が発生した場合に最も被害が少なく､確実に消火するポイントは｢炎の勢いが小さい内に消火する｣という事です｡
これを｢初期消火｣といいます｡しかし｢パニック状態になってしまい操作を問違えた｣.
･.
.

｢垂すぎて火元まで運べない｣ ｢炎の熟で近づけず､満足な初期消火ができない｣など､

"･.
.
".

これまでの噴射塑消火器は操作が複雑で､重量も非常に重く､特に高齢者や子供･身障者等｢災害弱者｣には扱いづらい物でした｡そのため以下の条件をみたすように.
.
≡｢投げ消すSAT (サッT.) 119｣は誕生しましたo.
.
･.

･ ｢災害弱者｣にも扱える大きさ.重さで.複雑な操作や訓練が不要である事".
".

･消火能力に優れている事(避難路の確保に効果的な性能を有している事)≡.
.
"･人体･環境にも無害である事.また使用後の後始末に不都合がない事.
T.

･設置した時.使用者に家具･調度との違和感を感じさせない外観である事⁝⁝･JiZ.
)商品名ｨ++x5H686s

1.対応火災 儿
2.有効消火条件
3.消火方法4.消火剤主成分,ｨ懆,ﾈX,H*ｸ

ｨ98褸4

5.消火剤PH

唐鉄

俟H

12.質量

13.各種認定

ﾃ

Vu

YXｴ

ｮﾒ

x8ｨ4X8懌

頽I%伜

4988(6ｨ4X8竰

ｃ#竰

987h8ｳ

gｲ

ｸ8ｲ

添D

蔦粨耳

ﾃC

987h8ｳィрccBr蒙ﾒ
ホルダーカバー205(H)×72(W)×74.5(D)mm

冩(ﾝﾉ?ﾈ4ｩgｸf伊ﾙ'X

9987h8ｳ｣c3.絢h檠

14.希望小売価格

15.外観陌h嶌6冑嶌7(6ｨ9.有効期限
10.保存温度範軍.引弍ｨｦy尿素.硫啓アンモニウム.界面活性剤

62頴(ﾝﾈ48.アンプル材質

ll.外形寸法

XｨH.蔭

ﾓゅ茶#Bﾓ貯<盈胃粳6ﾙ9鋳
弍ｨ懆ﾝ

懌988(6ｨ4X86.消火剤比重7.薬剤容量着E2ﾓｹEﾉ盈

r<c#hﾘbｸ7h98廁ｦH[使用方法]｢投げ消すサッ日19｣は投げる消火用具でも 本製品は､火災発生の時に保護カバーから消火剤入り樹脂アンプルを取り出し､火元へ向かって投げつけて使用します〉 アンプルが破壊し消火剤が飛散し化学変化により消火ガスが発生します｡ガスの効力で火災を消火する化学消火用具です｡

カバーを手前に引き外す

̀一■ミ十::守薬剤アンプルを取り出す

水割り消火
投げ消すサット119はアンプ火元に投げつける

ルを直接投げる消火方法以外にも水に混ぜて使用することも‑"̲.̲.. ‥こじ二̲可能です｡
バケツ1杯の水にアンプルを割り混合し､柄杓等で火元にふりかけます｡

隣接延焼防止や､より広い̲̲̲

亘小.㌔.

･･丁範囲の消火活動に有効ですo※水に混ぜた状態では長期保存できません｡

BmEX[t投げ消すSATl19について【消火のしくみ】
1.火虜とば､願とば?
ヽ一一一̲

燃焼=酸化反応物が燃えるという事は､可燃物と酸素が化合(2種類以上の物質が科学的に結合すること)する化学反応です｡これを｢酸化反応｣といいます｡物が燃えたりする事や､金属が錆びる事も酸化反応です｡●壕やかな鞍イヒ反応■肝可燃物+軒=鯵
金属の弟･古新聞の責変など●急激な酸イヒ反応

+可転戦

̲

酸素

燃焼･捷発など

可燃性物質と敢素が反応する際､反応熱が発生し､その熟によって可燃性物質が温められ更に酸化しやすい状態になる｢連鎖反応｣を引き起こし､燃焼という現象になります｡
この燃焼に必要な要素をどれか一つでも取り去れば燃焼をストップさせる事が可能ですo
具体的には
1.酸素を遮断すること3.温度を冷却すること

2.化学反応を起こさせないこと
4.可燃物を取り去ることの4つが考えられます｡

さて､ 4､の可燃物を取り除くには､きわめで早い初期段階や山火事のように類焼を防ぐなどの時には威力を発揮しますが､家庭などでの火災については､やけどなどの負傷につながる危険性が大きく､何時でもできるとはかぎりません｡

酸素を速断して､燃焼という化学反応を起こさせないで､温度の上昇を防ぐための消火用具として商品名｢投げ消すSAT119｣は誕生しました｡

■投げ消すSATl19について

巳]HEX ∩

【消火のしくみ】
1.戯れ財のば71‑ちぎ

火元近くに投げられたアンププレから消火液が飛び散ります｡その際の水分蒸発作用によって燃焼物を冷やします｡ (冷却効光)また､この消火剤に含まれるリン酸アンモニウムと主要消火剤によって発生するアンモニアガスが燃焼連鎖反応の負触媒となります｡ (連鎖反応を抑謝)同時に､この消火剤に含まれた重炭酸アンモニウムと炎の熟によって発生した炭酸ガスが燃焼面への酸素を速断し※人体には書はありません

燃焼を抑えますo (横糸を遮断)そのほかに燃焼物の発火点を上げて燃えにくくする成分(硫酸アンモニウム)も配合されており､優れた再燃防止効果を発揮します｡
このように投げ消すSATl19は(可燃物を取り去る)以外のすべての項目に対応しており､高い消火能力を発揮します｡【安全性について】
1.感材の安全経儲に対する朗軌
消火剤成分は東アルカリ性で主な原料は食品添加物と国家検定品として認定された安全な界面活性剤で構成されていますので､皮膚に直接触れでも問題はありません｡破棄する場合､そのまま下水に淀す事が可能です｡
生物科学的鷲化学的酸素 冽hｸ

iwhｸ

￨｢

B辻‑93mg′L￨｢B

ｨ耳爾‑730mg′L

試料を避純水で6%に希釈したものを試験溶液とした｡
財団法人化学物質評価研究携横による試験結果

2.脚の鰯投げ消すSATl19は炭酸ガスとアンモニアガスを発生させて消火しますo

ガスは初期消火には十分で人体には害のない程度の量しか発生しません｡ガスは若干アンモニア臭がしますが､工場などで使用されている労働安全基準値を下回る数億でしか発生しませんo よって人体に影響はありません｡
⁚⁝
･.
⁚⁝

労働安全基準は5000ppm以下.

発生したCO2(炭酸ガス)‑‑‑4000ppm

"･.
.
.

発生したNH3(アンモニアガス)一一一一20ppm.
.
.

労働安全基準は25ppm以下

≡.
J/4.
)

消火後30秒での測定､ 8m3,)､屋内､北川式検知管使用

L投げ消すSATl19について

El ] H EX(日本消防検定協会が認めた性能1
2004年4月､投げ消すサット119は投てき用

性能鑑定型式番号

特定初期拡大抑制機器として｢日本消防検定協会の性能鑑定土に合格しました｡

推奴技

n271

羊T&lli缶

鑑特第206号

ぢ･'3月3OR

型式柑鹿A
依頼者

挽lt J'?汁がltFt.‑LF丘

ネ.L.I

ノク/7

株式会社乗付

牡好きポネp/クス

平痩18年

3月1日f番号MA‑4〉や定満大柳

TS‑iloス2̲

‑I〜+JttIt

I℡A ■ ■
2.外れ綿 ｸﾝy Y Xﾊ箋C
僊3.桝暮
rl

一事i持防搬'L'担J.̲A稚事k P.郎ﾗH

ｷB

劔<鍈Et

乃ﾂ剽ﾇ

4.i一皮雛稚 僊
8,tL書t■有剽ﾇ

8.本拝春着の井Jt 價L

7̲■体串港のかす榊 剽ﾇ8,絹火和の* 剽ﾇ
9. 的 火 中 の ■ 牲 竸

望武稚魚<定の銘半について(通削PH♯

平成16年

.1月

I tE (受付各号MA‑4) 41式托鮭E'&飲1和のあ/'たれ吐tｲ良處r處r

を約九4器については,棚の蘇生.刑1払,7)とお11枚‑77持すサ･Jト1 】 9 (投郁点てき用) ,ニ係る鼓桁b;ZPに毒舌しているので.特定洞朽i&野笥ft監E言及甘荊壬畢成分のヰ移 處r

處rI t凍窮l項Q)現在に且づt=t falqJとおり逮知しま18JfA

白2̲**

ｧ
剽ﾇ

3一書1■=特別僊

■辛rl定的火8L丑

上配は.汝け約すす‑Jト1 I 9 (凍てき用)に罷る伎吐定ま群(Y成I6年2月12r.1一t

Tさ‑l1

Fl辞荊虎(呼号)に弟づく糊の搭典です.

tI

1■■tA A BI JB Jt型

Et

古llとヽ

l qlの暮1

捕f'Jt

斡範ヰ成21q

206

lJ

3JjJlljl▲il

く投げ消すサット119の取得鑑定の涜れ)
1.新技術製品の性能鑑定(平成15年12月2日取得)

新技術等により消防用機械券具等として優れた機能等を有するがこれについての技術上の規格や技術上の基準等がないものについて､依頼に応じて､一定以上の性能をもつものであるかどうかの評価をしています｡この評価は学識経験者等の委員で構成する評価委員会で行います｡

この結果｢適合｣とされた消防機器等には､その旨の表示を行います｡
2.型式鑑定(平成16年3月29日取得)

その構造､材質､性能等についての試験を行い､技術上の基準に適合するものに型式を付与します｡
3.個別鑑定(製品出荷時に毎回実施)
個々の消防用機械器具等について､付与された型式とその構造､材質､性能等が同一であるかどうかを検査するものです｡個別鑑定に合格した製品には｢合格｣の表示を行います｡
個別鑑定の合格または適合の表示

巳口HEX■投げ消すSATl19について【Q&A1
1.どん彦jk虜にるノ静男があるの?
｢sATl19｣のアンプル1本で屋内の初期漁火某に有効です｡また､大きくなった火災にも2本･ 3本と数を重ねて投入する事によって効果は増大しますo
初期消火某を超える火勢の火災においては完全に鎮火する事は困難ですが､火災を完全に鎮火できない場合でも､投げつけた周辺の火勢は一時的に弱まりますので､逃げ道に向けて投げ込み､火が収まったときに逃げるという使用法も有効です｡※隣の部屋や天井に炎が燃え広がる前の状態までに行う消火活動｡

また､以下の状況等において｢投げ消すSAT119｣は使用しないで下さい｡･電気ショートなどの火花が臆凶の火災(C火災)において､まだ電気が涜れている可能性のある火災｡
この場合消火剤が電気を通さないことが必要で､ ｢投げ消すSATl19｣は対応できません｡･ガスタンクや鉱物油の入ったドラム缶のような物に火がついた火災(B火災)｡/

ガスが発生することによる消火システムですので､ガスが吹き飛ばされてしまう屋外の火災や､風通しの良い部屋の火災には効果が上がらない場合があります｡その場含水滴り消'Jtとして火元に直接掛けて下さい｡

2.澱姥卿が度膚についても式二丈:夫?
皮膚に直接放れてもほとんど何故はありません｡ (切り傷､擦り傷等のある場合は避けたほうがいいと考えられます｡ )また､衣服などの破雄についた場合若干の着色または色落ちが予想されます｡少し残るアンモニア臭は時問がたてば気にならなくなります｡
消火剤の着色原料は､食品添加物に指定されている成分ですから安心してください｡
また､消火剤の成分は化学肥料と同等の成分で構成されていますo｢投げ消すSATl19｣を誤って割ってしまった場合や破棄する場合､溶欠対は有毒ではありませんので下水に涜して破棄する事が可能です｡

3.容題でゴ警戒することばノをい?
ボトルの材質は軟質で翻れやすい特殊樹脂で出来ています｡

割れた容器の破片で怪我をする可能性は低いと言えます｡

翻れた後は家庭から出るごみとして処理ください｡
ただ､大変却れやすくなっています｡
30cmほどの高さから落下しただけで､謝れることもあります｡十分ご注意ください｡

4.戯姥題の上野岸が義務〝けらカ71一層静にm'jk潜のfCありとLて題屠できますか?
設置が義務付けられた消火器の半数分までの消火能力単位を｢投げ消すSATl19｣に置き換える事が遷められています｡柄) A‑3相当分の済火藩の鞍濃が島津付けられた捷犠｢投げ消すSATl19｣の消火能力単位は5本でA･1単位です｡

A･2以上の消火能力単位が義務付けられている建物において､消火単位A‑1単位の消火券1本あたり｢投げ消すSATl19｣5本に置き換える事が消防法で認められています｡
一般の消火券の一部を｢投げ消すSAT119｣に換える事により､高齢者やお子様でも扱える防火装備となります｡

Al 1鰍巷3本
もしく旺A‑3漁火81本

学鼓まで￠j#米車位相当￠滞米巷
(こ0書合妊1本)をSATl 19
5本(5事でAl1羊位) r:t舌鼓える

S‑6