2013, Jun.
No.

30­­3CONTENTS
レーザーを用いた碍子表面塩分密度計測装置の開発
OPIC2013 /LPCC 国際会議報告【光と蔭】ベストを尽くせばILT2013 平成24年度研究成果報告会
主な学会等報告予定【表紙図】レ ー ザ ー
計測装置による碍
子塩分密度計測

レーザーを用いた
碍子表面塩分密度計測装置の開発
谷口誠治、島田義則
加藤宏太
レーザー技術開発室 本越伸二、

レーザー計測研究チーム■はじめにレーザーを碍子表面に垂直に入射して付着塩分を飛翔

発変電所、送電線、配電線に使用される碍子の表面にさせた後、メインパルスレーザーを斜め方向から入射付着する塩分は碍子の絶縁不良の要因となることかし、塩分中のナトリウムの発光（D線）強度を計測する。

ら、定期的に付着量を計測し、一定量を超えた場合にはレーザー出射・光検知部は、裏面にひだがある碍子の碍子洗浄を行う必要がある。従来の計測方法には筆洗形状を考慮して、光学部品を組み込んだアルミ製のア（ふであらい）法などがあるが、この手法は所定量の蒸ダプターを作製して小型化し、両レーザーのヘッド部留水で塩分等を完全に洗い流すのに熟練が必要で、時分と一体化した（表紙図）。また、炭酸ガスレーザーの間もかかるという課題がある。当研究所では、レーザー電源回路およびガス混合比を再検討してレーザー光の計測法を応用して碍子の付着塩分量を簡便かつ迅速に短パルス化と出力安定化（6%以内）を行い、表面を傷つ計測する新手法の開発と、運搬可能でコンパクトな装けることなく付着物質のみを飛翔させることが可能と置を安価に作製することを目標に研究を進め、2種のなった。

パルスレーザーを組み合わせた（ダブルパルス方式）計■曝露碍子の塩分密度計測測法を開発し、この方式を用いた可搬型の計測装置を作製した計測装置を用いて屋外で 3ヶ月曝露した碍

作製した（Laser Cross No.295（2012 Oct.）を参照）。

子の塩分密度計測を行った。レーザー計測の場合、1度

本稿では、この装置を用いて一定期間屋外で自然汚染の計測で得られる密度値は碍子上のある 1点に限られさせた碍子（曝露碍子）の塩分密度計測を行い、筆洗法ることから、曝露碍子全体の塩分密度を平均的に計測と比較することにより装置性能の評価を行った結果にするため、碍子の裏面（ひだ）部分を山の部分と谷の部ついて述べる。

分の 6つの領域（A〜F、図1）に分け、それぞれの領域で■可搬型レーザー計測装置16点以上（計96点以上）の計測を行いその平均値を求め試作した装置は、自作の炭酸ガスレーザーをプレパた。また、レーザー計測後の碍子を用い、6つの領域ごルスレーザーに、小型のYAGレーザー（マイクロチップとに筆洗法による塩分計測を行い、両計測値を比較しレーザー）をメインレーザーに用いており、プレパルスた。結果を図2に示す。両計測とも碍子の外周の密度は次ページへつづくレーザーを用いた碍子表面塩分密度計測装置の開発
低く、付着物が溜まりやすい内周に進むに従い密度が上であることから、本手法を発展させれば計測精度の増加するという定性的な傾向は一致している。碍子の面でも実用性は十分に得られると考えられる。

面積を考慮した碍子全体の平均塩分密度はレーザー計■まとめと今後

測では0.0125mg/cm 、筆洗法では0.0134mg/cm であり、碍子表面の塩分密度計測のため、可搬型のレーザー計測値に差がある領域もあるが定量的にも良く一致し計測装置を作製して曝露碍子の計測を行い、従来法でた。また曝露期間が異なる別の碍子についても同様にある筆洗法との比較を行った。その結果、両計測値は計測を行ったところ、平均の塩分密度はレーザー計測比較的良く一致することが分かった。一方現状では、

で 0.0092mg/cm 、筆洗法では 0.0058mg/cm であり、塩分密度の平均値を得るためには碍子全体をまんべん計測値に若干の差が見られた。これはおそらく付着塩なく計測する必要があり、必然的に計測回数が多くな分密度が低いために起こる差ではないかと考えられるるという課題もある。今後は、計測点や計測回数の最が、碍子の洗浄を必要とする塩分密度は 0.03mg/cm 以

適化および、片手操作が可能な操作性の高い計測装置

22222の開発等による計測時間の迅速化を図り、装置の性能を高めていく。
本研究は関西電力からの受託研究により実施しました。 ご 協 力 い た だ
いた方々に感謝い【図1】碍子写真と計測領域（赤線は山の部、青線は谷の部分）【図2】曝露碍子の各領域での付着塩分密度（赤点はレーザー計測、青点は筆洗法によるもの）

たします。

REPORTOPIC2013/LPCC国際会議報告
主席研究員◆国際会議OPIC2013開催される
去る 4月23日～ 26日、パシフィコ横浜でO P I C2013

藤田雅之が開催された。参加者は約770名（うち海外からの参加者は 22カ国より 118名）であった。本国際会議はA L P S（Optics & Photonics International Congress 2013） （レーザー光源）、L D C（ディスプレイ）、C L S M（レーザー医学）、HEDS（高エネルギー密度科学）、LANSA（レーザー加速/ 中性子源）、L P C C（複合材のレーザー加工）、LANE（原子力応用/核工学）、LIC（レーザー点火）、LEDIA（LED応用）、SetBio（生体計測）といった10の専門会議の集合体であり、いずれかに参加登録するとすべての会議を聴講できる仕組みとなっている。

◆展示会OPIE3日間で 12 ,217名

国 際 会 議O P I Cと 並 行 し て、4月23〜25日 に は展示会O P I E（O p t i c s & P h o t o n i c s I n t e r n a t i o n a lExhibition）も開催された。OPIEは、レーザーEXPO、レンズ設計・製造展、赤外・紫外応用技術展、ポジショ【写真】プレナリーセッションで講演するバイヤー博士
2

ニングE X P O、メディカル＆イメージングE X P O、宇宙・天文光学E X P Oといった 6つの展示会で構成され込みCFRPを用いた場合は、炭素繊維方向により熱伝導ており、参加者は 3日間で 12,217名であった。国際会議が異なるため不均一な融着となるが、表面温度をモニOPICのポスター発表会場は展示会OPIEの会場内に設ターしてレーザー出力にフィードバックをかけることけられるなど、国際会議と展示会が密接にリンクしてで均一性の向上を実現していた。I W Sは波長1 μ mの運営されていた。

CWレーザーと波長10μm、パルス幅100nsのレーザー◆レーザー総研のコミットメントを用いて 4〜6m m厚のC F R P板をリモート切断していレ ー ザ ー 総 研 の メ ン バ ー は、O P I C 国 際 会 議 のた。アシストガスの影響、多重掃引の効果、偏光方向や国際諮問委員に山中千代衛名誉所長、組織副委員長

炭素繊維方向の影響などが調べられていた。Stuttgartに井澤靖和所長、実行委員に藤田が、L P C C（L a s e r

大学は波長515nm、パルス幅8psのレーザーを用いて熱Processing for CFRP and Composite Material）専

影響層の時間的な広がりを調べていた。

門会議の実行/プログラム副委員長に藤田が、L A N E

C F R Pのレーザー加工は日独において盛んに行われ（International Conference on Laser Applicationsており、広範囲な波長やパルス幅のレーザーを用いてin Nuclear Engineering）専門会議の実行/プログラム融着、切断等の加工現象が調べられている。

副委員長に井澤所長、幹事に古瀬裕章が就任し、運営を◆CFRPに関するワークショップも開催支えると共に会議全体で 11件の論文（共著を含む）を発

LPCC会議最終日の 4月25日の午後には、“Workshop表した。また、展示会OPIEに協賛し展示ブースを阪大

for New Frontier of CFRP in Industrial

レーザー研、レーザー学会と合同で出展した。

Applications”が企画された。本ワークショップでは、◆LPCC専門会議

名古屋大学ナショナルコンポジットセンターや素材

LPCC専門会議においては、炭素繊維複合材料CFRPメーカー、自動車・航空機製造会社からCFRPがもつ可等 の レ ー ザ ー 加 工 に 関 す る 講 演 が 20件（ 招 待 講 演5

能性や研究動向、将来への期待などに関する 5件の基調件、一般講演15件）行われた。海外勢としては、ドイ講演が行われた。L P C Cのテーマであるレーザー加工

ツから 3件の招待講演（L a s e r Z e n t r u m H a n n o v e r ,という枠にとらわれず、C F R Pのユーザー視点での情

Fraunhofer IWS, Stuttgart Univ.）があった。LZH

報交流、意見交換が行われた。

はLTW（Laser Transmission Welding）と呼ばれる◆来年の開催予定

手法に波長970n mの半導体レーザー光を適用して樹脂来年は、OPICが 4月21日（月）～ 24日（木）に、OPIE板とC F R Pの融着技術開発を行っていた。クロス織りが 4月22日（火）～ 25日（金）に開催される予定である。

ベストを尽くせば智に働けば角が立つ……193

情に棹させば流される
意地を通せば窮屈だ
とかくに人の世は住みにくい

住み良い世の中などあるはずがないが、優れた社会を作ることは可能だ。世の中、職業は様々ある。会社員、企業家、金融業、製造業、建設業、農業、漁業、教員、役人、政治家、医師等、きわめて多彩な仕事がある。健康な人も病気の人もすべてその立場立場でベストを尽くすならば、世の中は一変する。
もちろん能力に差はあるが、その人その人が自分の仕事にベストを尽くせば、どのような世の中が生まれるか、思案のしどころだ。実際ベストを尽くした人の生涯を眺めてみれば、必ずやその成果は見て取れるのである。
学生は勉学に励み、教師は人材の育成にベストを尽くす。産業人も経済の発展にベストの対応をする。
政治家、役人も国のためベストを上げるとなれば、世の中はきっと良くなるのである。
【名誉所長】
3

INFORMATION

ILT2013 平成24年度研究成果報告会
大阪会場

東京会場

◆プログラム（大阪会場）
10:00～ 開会挨拶
所長 井澤靖和
10:10～ 特別講演「ニュースバル放射光と事業創生」
兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所
特任教授 望月孝晏氏
11:00～ 当研究所の研究概要
副所長 中塚正大
11:25～ MEMSデバイスを高性能化！レーザー転写技術の応用
主席研究員 藤田雅之
11:50～ 休憩
12:50～ 泰山賞贈呈式
レーザー進歩賞 石川哲也氏
13:05～ 出力100 k W 級を目指して！高品質ハイパワーレーザーの開発
研究員 櫻井俊光
13:30～ 多ビーム結合で高出力化！新しいコヒーレントビーム結合技術
副主任研究員 ハイク コスロービアン
13:55～ 変換効率6 % 超えを目指す！新たな展開を迎えた極端紫外光源開発研究
副主任研究員 砂原淳
14:20～ 材料の硬度を高める！レーザーピーニングの数値解析研究員 古河裕之
14:45～ 光学素子の損傷閾値を決める！ H24データベース化試験
主任研究員 本越伸二
15:10～ 休憩
15:15～ ポスター発表
15:40～ レーザーでナノ粒子が簡単にできる！液中アブレーションによる作製法の開発
副主任研究員 谷口誠治
16:05～ レーザーで変圧器の健康診断！ラマン分光法による変圧器油中のアセチレン分析
副主任研究員 染川智弘
16:30～ コンクリートの健全性評価！レーザーによる欠陥検出技
術主任研究員 島田義則

◆プログラム（東京会場）
13 :00～ 開会挨拶
所長 井澤靖和
13 :10～ 泰山賞贈呈式
レーザー功績賞 中井貞雄氏
13 :50～ 当研究所の研究概要
副所長 中塚正大
14 :10～ 多ビーム結合で高出力化も！高品質ハイパワーレーザーの開発
主席研究員 藤田雅之
14 :35～ コンクリートの健全性評価！レーザーによる欠陥検出技
術主任研究員 島田義則
15 :00～ レーザーで変圧器の健康診断！ラマン分光法による変圧器油中のアセチレン分析
副主任研究員 染川智弘
15 :25～ 休憩
15 :40～ 変換効率6 % 超えを目指す！新たな展開を迎えた極端紫外光源開発研究
副主任研究員 砂原淳
16 :05～ レーザーでナノ粒子が簡単にできる！液中アブレーションによる作製法の開発
副主任研究員 谷口誠治
16 :30～ 光学素子の損傷閾値を決める！ H24データベース化試験
主任研究員 本越伸二

日時／ 平成25年7月10日（水） 10:00～ 17:00
場所／ 千里ライフサイエンスセンター 5階 501.2号室
大阪府豊中市新千里東町1-4-2 TEL06-6873-2010◆ポスター発表（大阪会場）

・MEMSへのレーザー転写応用（藤田雅之）
・レーザーピーニングの 2次元シミュレーション（古河裕之）
・Measurement of concrete defects using laser based
remote sensing system（オレグ コチャエフ）・レーザーを用いた碍子表面塩分計測（島田義則）
・レーザーラマン分光法による水・油溶存ガスの検出手法の開発（染川智弘）
・南極氷床コアに含まれる微粒子の化学組成解析（櫻井俊光）

日時／ 平成25年7月17日（水） 13:00～ 17:00
場所／ 日本科学未来館 7階 会議室2
東京都江東区青梅2-3-6 TEL 03-3570-9151■開催概要、お申し込み【定員】大阪会場70名、東京会場70名【参 加 費】無料【資 料 代】非賛助会員3 ,000円（賛助会員、理事・評議員会社等 無料）【参加申込】当財団ホームページ（http://www.ilt.or.jp/）からお申し込み願います。
【お問い合わせ】
公益財団法人レーザー技術総合研究所総務部（小野田、諸白）〒550 -0004 大阪府大阪市西区靭本町1丁目8番4号
TEL:06 -6443 -6311、FAX:06 -6443 -6313、E-mail:seika@ilt.or.jp
・ダイクロイックミラーのデータベース化試験（本越伸二）
・極端紫外（E U V）光源開発におけるスズドロップレットのモデリン
グ（砂原淳）
・新型テラヘルツ放射源開発研究（李大治）
・中鎖アシルC o Aデヒドロゲナーゼ（M C A D）の光誘起電子移動の観測と理論解析（ハイク コスロービアン）・セリンヒドロキシ転移酵素（S H M T）およびアミノ酸結合体の光励起過程（谷口誠治）主な学会等報告予定
6月25日（火）〜28日（金）3 rd International Symposium on Laser Ultrasonics and Advanced Sensing (LU2013)		
（横浜赤レンガ倉庫）
オレグ コチャエフ 「Laboratory and Field Tests of a Laser-Based System for Remote NonDestructive Inspection of Transportation Tunnels」
7月14日（日）〜19日（金）The 12 th Asia Pacific Physics Conference (APPC12)（幕張メッセ）
砂原 淳 「Hydro simulation of materials irradiated by lasers or charged particles」
7月19日（金）第51回放射線科学研究会（住友クラブ）
藤田 雅之「高輝度レーザーによる物質改質・加工」
Laser Cross No.303 2013, Jun.

掲載記事の内容に関するお問い合わせは、編集者代表 ・谷口誠治までお願いいたします。
（TEL:06-6879-8761, FAX:06-6877-0900, E-mail:taniguchi@ilt.or.jp）