AC 200V 3P 24kW 50or60Hz
要目

仕 様 書 / OSG-360TJS（純水仕様）
仕様

要目

NNU3
仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15 A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ3.5㎜

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8 A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

20 A (3/4B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）20 A (3/4B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10 A (3/8B)

相当蒸発量36kg/h

給水口

15 A (1/2B)

実際蒸発量

約 80 ％

オーバーフロー口

15 A (1/2B)

相当伝熱面積 （※３）

0.4 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）

定格電力

24kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

24kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ／ｼｰｽ）

SUS304／AH-1（ヒーター数量）4 (6kW)

給水ポンプ（接液部）

SCS13（バイトン）（ポンプ）

0.2 kW

圧力スイッチ（接液部）

SUS304

供給水純水

安全弁（接液部）

SUS304 ( SCS13 )漏電遮断器容量（機器）

DG-103D/100A

圧力計（接液部）

SUS304 (316)降圧トランス（制御回路用）―

バルブ（接液部）

SCS13 (ﾃﾌﾛﾝ)

電磁接触器（ヒーター）

SC-N2S/200V

接続材（接液部）

SUS304相当

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

フロートスイッチ (RFS-2)

パッキン（水位ｺﾗﾑ）メタルOﾘﾝｸﾞ（φ76.3用）

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

缶体（本体）保有水量

17 L

感震器

鋼球ころがり方式

給水タンク水量

19 L（全量）

過昇温防止

定温サーモスタット（手動復帰）

機械寸法（W×D×H）

420 x 960 x 1450 (1530) ㎜

水位感知（給水ﾀﾝｸ渇水）

フロートスイッチ (RFS-4)

本体重量155 kg

外部入力端子―作動時重量

192 kg

外部出力端子―梱包寸法（W×D×H）

700（500）×1080×1750 ㎜

脱脂（禁油）処理―

重量 (G/W)

190 ㎏

――

梱包方法

カートン・パレット※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条
付属品（標準）フロートスイッチ(M1650)

付属品（標準）大阪電機工業株式会社

メタルOリング(L01522)φ76.32024/2/1～

AC 200V 3P 32kW 50or60Hz
要目

仕 様 書 / OSG-480TJS（純水仕様）

NNV3

仕仕様

要目様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15 A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ4.1㎜

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8 A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

20 A (3/4B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）20 A (3/4B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10 A (3/8B)

相当蒸発量48kg/h

給水口

15 A (1/2B)

実際蒸発量

約 80 ％

オーバーフロー口

15 A (1/2B)

相当伝熱面積 （※３）

0.53 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）

定格電力

32kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

32kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ／ｼｰｽ）

SUS304／AH-1（ヒーター数量）4(8kW)

給水ポンプ（接液部）

SCS13（バイトン）（ポンプ）

0.2 kW

圧力スイッチ（接液部）

SUS304

供給水純水

安全弁（接液部）

SUS304 ( SCS13 )漏電遮断器容量（機器）

DG-123D/125A

圧力計（接液部）

SUS304 (316)降圧トランス（制御回路用）―バルブ（接液部）

SCS13 (ﾃﾌﾛﾝ)

電磁接触器（ヒーター）

SC-N3/200V

接続材（接液部）

SUS304相当

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

フロートスイッチ (RFS-2)

パッキン（水位ｺﾗﾑ）

メタルOﾘﾝｸﾞ（φ76.3用）

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

缶体（本体）保有水量

17 L

感震器

鋼球ころがり方式

給水タンク水量

19 L（全量）

過昇温防止

定温サーモスタット（手動復帰）

機械寸法（W×D×H）

420 x 960 x 1450 (1530) ㎜

水位感知（給水ﾀﾝｸ渇水）

フロートスイッチ (RFS-4)

本体重量

155 kg外部入力端子―作動時重量

192 kg

外部出力端子―梱包寸法（W×D×H）

700（500）×1080×1750 ㎜

脱脂（禁油）処理―

重量 (G/W)

190 ㎏

――

梱包方法

カートン・パレット※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条
付属品（標準）フロートスイッチ(M1650)

付属品（標準）大阪電機工業株式会社

メタルOリング(L01522)φ76.32024/2/1～

AC 200V 3P 40kW 50or60Hz
要目

仕 様 書 / OSG-600TJS（純水仕様）
仕様

要目

NNW3
仕様

ボイラ種類 （※１）

簡易ボイラ（貫流ボイラ）

蒸気弁

15 A (1/2B)

検査規格 （※２）

簡易ボイラー等構造規格

オリフィス（流量調整）

φ4.6㎜

取扱者資格

資格不要

エアーベント弁

8 A (1/4B)

設置

屋内

安全弁

20 A (3/4B)

最高圧力

0.6 MPaG

排水弁（缶体）20 A (3/4B)

常用圧力（最高）

0.5 MPaG

排水弁（給水タンク）

10 A (3/8B)

相当蒸発量

60 kg/h

給水口

15 A (1/2B)

実際蒸発量

約 80 ％

オーバーフロー口

15 A (1/2B)

相当伝熱面積 （※３）

0.67 ㎡

オープニング口（点検口）

φ83.1㎜

使用電源

AC 200V 三相 50or60Hz

缶体（本体）SUS304（溶接）

定格電力

40 kW

給水タンク

SUS304（溶接）（ヒーター）

40 kW

ヒーター（ﾌﾗﾝｼﾞ／ｼｰｽ）

SUS304／AH-1（ヒーター数量）

4 ( 10kW )給水ポンプ（接液部）

SCS13（バイトン）（ポンプ）

0.2 kW

圧力スイッチ（接液部）

SUS304

供給水

純水

安全弁（接液部）

SUS304 ( SCS13 )漏電遮断器容量（機器）

DG-153D/150A

圧力計（接液部）

SUS304 (316)降圧トランス（制御回路用）―バルブ（接液部）

SCS13 (ﾃﾌﾛﾝ)

電磁接触器（ヒーター）

SC-N3/200V

接続材（接液部）

SUS304相当

電磁開閉器（ポンプ）SW-03/200V (17.-2.6A)

フリーチューブ

SUS304（袋ナット/銅合金）

水位制御（缶体）

フロートレスリレー

パッキン（ﾋｰﾀｰ）

No.1133（平面座）PTFE/ｱﾙﾐﾅ

水位感知（缶体）

フロートスイッチ (RFS-2)

パッキン（水位ｺﾗﾑ）

メタルOﾘﾝｸﾞ（φ76.3用）

圧力感知（ヒーター）PS1

圧力スイッチ（差圧感知ON/OFF）パッキン

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ/ﾃﾌﾛﾝ/他

過昇圧防止（ヒーター）PS2

圧力スイッチ（手動復帰）

缶体（本体）保有水量

17 L

感震器

鋼球ころがり方式

給水タンク水量

19 L（全量）

過昇温防止

定温サーモスタット（手動復帰）

機械寸法（W×D×H）

420 x 960 x 1450 (1530) ㎜

水位感知（給水ﾀﾝｸ渇水）

フロートスイッチ (RFS-4)

本体重量

155 kg外部入力端子―作動時重量192 kg

外部出力端子―梱包寸法（W×D×H）

700（500）×1080×1750 ㎜

脱脂（禁油）処理―

重量 (G/W)

190 ㎏

――

梱包方法

カートン・パレット※１：労働安全衛生法施行令第１３条第２５号 ／ ※２：労働安全衛生法第４２条 ／ ※３：ボイラー及び圧力容器安全規則第１章第２条
付属品（標準）フロートスイッチ(M1650)

付属品（標準）大阪電機工業株式会社

メタルOリング(L01522)φ76.32024/2/1～