CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

STROMVERSORGUNG









AC 100-120 / 200-240V automatische Bereichsumschaltung
Inklusive PFC-Drossel - erfüllt EN 61000-3-2
Baubreite nur 60mm
Wirkungsgrad bis zu 91,2%
Einfaches Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlast- /Spitzenstrom
Volle Leistung zwischen -25°C und +60°C
Minimaler Einschaltstromstoß
3 Jahre Garantie

ALLGEMEINE BESCHREIBUNGDATEN IN KURZFORMDie Geräte der DIMENSION-C-Serie sind kostenoptimiert, ohne
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung zu beeinträchtigen. Die CSerie
ist
Teil
der
ProduktfamiliederDIMENSIONStromversorgungen und wird parallel zur umfangreichausgestatteten Q-Serie angeboten.

Ausgangsspannung
Einstellbereich
Ausgangsstrom

Die Stromversorgung CS10.242 umfasst alle wichtigen
Grundfunktionen und die Geräte verfügen über eine
Leistungsreserve von 20% für kurzzeitige
Spitzenlastanforderungen.
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale sind die kleine
Bauform, der hohe Wirkungsgrad und der weite
Temperaturbereich sowie ein PFC-Filter, mit dem die
Oberschwingungsnorm EN61000-3-2 eingehalten wird.
Die automatische Bereichsumschaltung vereinfacht die
weltweite Installation und Nutzung erheblich. Durch falscheingestellte Schalter verursachte Defekte oder Systemausfälle
können nicht passieren.
Mit seiner hohen Störfestigkeit gegen Transienten undÜberspannungen,dergeringenelektromagnetischen
Störaussendung und dem umfangreichen internationalen
Zulassungspaket für eine Vielzahl von Applikationen ist dieses
Gerät für fast alle Gegebenheiten geeignet.

Ausgangsleistung
Ausgangswelligkeit
ACEingangsspannung
Netzfrequenz
AC-Eingangsstrom
DCEingangsspannung
Leistungsfaktor
AC-Einschaltstrom
Wirkungsgrad
VerlusteTemperaturbereich
Lastminderung *)NetzausfallÜberbrückungszeit
Abmessungen
Gewicht

BESTELLNUMMERN

bei 24V
bei 28V

50-60Hz
3,73 / 2,0A-

20Hz bis 20MHz±10%
Eingang mit autom
Bereichsumsch.
±6%
bei 120 / 230Vac
nicht zulässig

0,59 / 0,57
3 / 3A Spitze
91,0 / 91,2%
23,7 / 23,2W-25°C bis +70°C
6W/°C
46 / 42ms

bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
bei 120 / 230Vac
Betriebstemperatur+60 bis +70°C
bei 120 / 230Vac

60 × 124 × 117m
m
800g / 1,76lb

B×H×TPRÜFZEICHEN

Stromversorgung
CS10.242 24-28V
Standardgerät(PFC-Version)
Zubehör ZM1

DC 24V
24-28V
10A
8,6A
240W
< 50mVpp
AC 100-120V /200-240V

ZM1.WALL
ZM13.SIDE

Wandmontagewinkel
Winkel seitliche

YRM2.DIODE
YR40.241

Redundanzmodul
Redundanzmodul

IND. CONT. EQ.
UL 508Montage

UL 60950-1

Klasse I, Div 2

Schiffszulassung

EMV, NSR

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

1/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

INHALTSVERZEICHNIS
Seite
1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................3
2. Installationsanforderungen ................................3
3. AC-Eingang ..........................................................4
4. DC-Eingang ..........................................................6
5. Einschaltstrom .....................................................6
6. Ausgang ...............................................................7
7. Netzausfall-Überbrückungszeit ..........................8
8. Wirkungsgrad und Verluste................................9
9. Lebenserwartung und MTBF ............................10
10. Funktionsschaltbild ...........................................10
11. Anschlussklemmen und Verdrahtung ..............11
12. Frontseite und Bedienelemente .......................12
13. EMV....................................................................13
14. Umgebung .........................................................14
15. Schutzfunktionen ..............................................15
16. Sicherheitsmerkmale .........................................15
17. Spannungsfestigkeit .........................................16
18. Zulassungen .......................................................17
19. RoHS, REACH und sonstige erfüllte Normen ...17Seite
20. Abmessungen und Gewicht ............................. 18
21. Zubehör ............................................................ 19
21.1. ZM1.WALL - Wandmontagewinkel ......... 19
21.2. ZM13.SIDE - Winkel seitliche Montage ... 19
21.3. Redundanzmodule ................................... 20
22. Anwendungshinweise ...................................... 21
22.1. Spitzenstromfähigkeit .............................. 21
22.2. Rückspeisende Lasten ............................... 2222.3. Externe Eingangsabsicherung .................. 2222.4. Ausgangsseitige Absicherung .................. 2222.5. Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung ... 23
22.6. Parallelbetrieb für Redundanz ................ 23
22.7. Serienschaltung ........................................ 23
22.8. Induktive und kapazitive Lasten .............. 24
22.9. Laden von Akkus ...................................... 24
22.10. Betrieb an zwei Phasen ............................ 24
22.11. Verwendung in einem dichten Gehäuse . 24
22.12. Einbaulagen .............................................. 25

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach unserem Ermessen korrekt und zuverlässig und können sichohne Ankündigung ändern.
Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder
genutzt werden.
Dieses Dokument wurde aus der englischen Version übersetzt. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und derenglischen Version hat die englische Version Vorrang.
Puls übernimmt keine Schäden oder Haftung, die sich aus Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Version
ergeben.

TERMINOLOGIE, ABKÜRZUNGEN UND DEFINITIONEN
PE und das
wie das Symbol-SymbolPE ist die Abkürzung für „Protective Earth“ (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die gleiche Bedeutung.

Earth, GroundIn diesem Dokument wird der Begriff „earth“ (zu Deutsch: Erde) verwendet, was dem in den USA
verwendeten Begriff „ground“ (zu Deutsch: Erde, Masse) entspricht.
T.b.d.

Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

AC 230V

Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung dar, die
Normtoleranzen beinhaltet (üblicherweise ±15%).
Beispiel: DC 12V beschreibt eine 12V-Batterie, unabhängig davon, ob sie voll geladen (13,7V) oderentladen ist (10V).

230VacEin Wert mit der Einheit (Vac) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen
enthält.

50Hz vs. 60Hz

Sofern nicht anders angegeben, sind AC 100V- und AC 230V-Parameter bei einer Netzfrequenz von
50Hz gültig. AC 120V-Parameter sind für eine Netzfrequenz von 60Hz gültig.

kann

Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt.

soll

Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt.

sollteEin Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten
Umsetzungsweise anzeigt.

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

2/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
Dieses Gerät ist für den Einbau in ein Gehäuse ausgelegt und für den allgemeinen professionellen Einsatz
beispielsweise in industriellen Steuerungen, Büro-, Kommunikations- und Messgeräten gedacht.
Verwenden Sie diese Stromversorgung nicht in Anlagen, bei denen eine Fehlfunktion zu schweren Verletzungenführen oder Menschenleben gefährden kann.
Dieses Gerät ist für die Verwendung an explosionsgefährdeten, nicht explosionsgefährdeten, normalen oder nicht
klassifizierten Standorten ausgelegt.

2. INSTALLATIONSANFORDERUNGEN
Dieses Gerät darf nur von Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die eine Wartung erfordern. Wenn eine interne Sicherung auslöst, ist ein interner
Defekt die Ursache.
Wenn während der Installation oder des Betriebs Schäden oder Fehlfunktionen auftreten sollten, schalten Sie
unverzüglich die Stromversorgung ab und schicken Sie das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück.
Montieren Sie das Gerät so auf eine DIN-Schiene, dass sich die Eingangsklemmen an der Unterseite des Geräts
befinden. Bezüglich anderer Einbaulagen beachten Sie die Anforderungen zur Lastminderung in diesem Dokument.
Siehe Kapitel 24.13.
Dieses Gerät ist für Konvektionskühlung ausgelegt und benötigt keinen externen Lüfter. Behindern Sie nicht die
Luftzirkulation. Das Belüftungsgitter darf (z. B. durch Kabelkanäle) nicht zu mehr als 15% abgedeckt werden!
Halten Sie folgende Einbauabstände ein: 40mm oben, 20mm unten sowie 5mm auf der linken und rechten Seite
werden empfohlen, wenn das Gerät dauerhaft mit mehr als 50% der Nennleistung belastet wird. Erhöhen Sie diesen
Abstand auf 15mm, wenn das benachbarte Gerät eine Wärmequelle ist (z. B. eine andere Stromversorgung).
Bei Verwendung in Anwendungen gemäß CSA C22.2 Nr. 107.1-01 muss für den Ausgang der Stromversorgungen eine
Trennvorrichtung vorgesehen werden.

WARNING

Gefahr durch Stromschlag, Brand, Verletzungen, Verletzungen mit Todesfolge.

- Verwenden Sie die Stromversorgung nicht ohne ordnungsgemäße Erdung (Schutzleiter). Verwenden Sie die Klemmean der Eingangs-Klemmleiste für den Erdanschluss und nicht eine der Schrauben am Gehäuse.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie am Gerät arbeiten. Sorgen Sie für eine Absicherung gegenungewolltes Wiedereinschalten.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Verdrahtung, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften befolgen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Gerät vor.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, da im Inneren hohe Spannungen anliegen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse eindringen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Standorten oder in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit oder Betauungzu rechnen ist.
- Berühren Sie das Gerät nicht im eingeschalteten Zustand oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Heiße
Oberflächen können zu Verbrennungen führen.
Hinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:
Die Stromversorgung ist für die Verwendung an Standorten der Einstufung Class I Division 2 Gruppen A, B, C, D
geeignet.
WARNUNG VOR EXPLOSIONSGEFAHR!
Der Austausch von Bauteilen kann die Eignung für diese Umgebungen beeinträchtigen. Klemmen Sie das Gerät nicht
ab oder drehen Sie nicht am Ausgangsspannungs-Poti, es sei denn, die Stromversorgung ist abgeschaltet oder derBereich ist eindeutig nicht explosionsgefährdet.
Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

3/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

3. AC-EINGANG
AC-Eingang

nom.

Stromnetze
AC-Eingangsbereich

Zulässige Spannung L oder N zu
Erde
Eingangsfrequenz
Einschaltspannung
Abschaltspannung
Externe Eingangsabsicherung

Automatische Bereichsumschaltungmin.

AC 100-120V /200-240V ±10%
TN, TT oder IT
90-132Vac /180-264Vac
85-90Vac
264-300Vac

Dauerbetrieb, unterer Eingangsspannungsbereich
Dauerbetrieb, oberer Eingangsspannungsbereichkurzzeitig oder mit verringertem Ausgangsstrom, siehe
Bild 3-5
max. 500ms
keine Beschädigung der Stromversorgung bei Eingangsspannungenzwischen 132 und 180Vac

max.

300Vacdauernd, IEC 62103

nom.
50-60Hz
±6%
typ.
80Vac
statisch, siehe Fig. 3-1
typ.
75Vac
statisch, siehe Fig. 3-1
Siehe Empfehlungen in Kapitel 22.3.

typ.
typ.
typ.
typ.
typ.

AC 100V
4,34A
0,61
2,6
700ms
35ms

AC 120V
3,73A
0,59
2,8
800ms
35ms

AC 230V
2,0
0,57
3,1
850ms
35ms

typ.

75ms

75ms

75ms

Überschwingen beim Einschalten max.

100mV

100mV

100mV

Eingangsstrom
Leistungsfaktor*)
Spitzenwertfaktor**)Einschaltverzögerung
Anstiegszeit

bei 24V, 10A, siehe Fig. 3-3
bei 24V, 10A, siehe Fig. 3-4
bei 24V, 10A
siehe Fig. 3-2
bei 24V, 10A Konstantstromlast,
0mF Lastkapazität, siehe Fig. 3-2
bei 24V, 10A Konstantstromlast,
10mF Lastkapazität, siehe Fig. 3-2
siehe Fig. 3-2*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.

Rated input ranges

Turn-onShut-down

POUT

Lower
range

Bild 3-2 Einschaltverhalten, Definitionen

max.
500ms

Upper
range

Input
Voltage

OutputVoltage

VIN(85) 90

132

180

- 5%
Start-up
delay

Rise
Time

OvershootBild 3-1 Eingangsspannungsbereiche

264 300Vac

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

4/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

Bild 3-3 Eingangsstrom zu Ausgangslast bei
24V

Input Current, typ.

Power Factor, typ.

6A

0.65

(a)

5

a) 100Vacb) 120Vacc) 230Vac

4
3

(b)

1

Output Current

0
3

4

6

5

(a)
(b)
(c)

0.60
0.55
0.50

(c)

2

2

Bild 3-4 Leistungsfaktor zu Ausgangslast

87

9 10 11 12Aa) 100Vacb) 120Vacc) 230Vac

0.45
0.40

Output Current

0.35
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12A

Bild 3-5 Eingangsspannungsderating

Allowable Output Current at 85Vac

12A

B

10

A

8
6

A... at 85Vac, continuous
B... short term

4
2

Ambient Temperature

0
30

40

50

60

70°C

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

5/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

4. DC-EINGANG
Betreiben Sie diese Stromversorgung nicht mit DC-Eingangsspannung. Stattdessen CP10.241 oder CP10.242 verwenden.

5. EINSCHALTSTROM
Nach dem Einschalten der Eingangsspannung begrenzt eine aktive Einschaltstrombegrenzung den Einschaltstromstoß.
Es wird nahezu kein Einschaltstrom erzeugt.
Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.
Einschaltstrom
Einschaltenergie

max.
typ.
max.

AC 100V
10ASpitze
3ASpitze
1A2s

AC 120V
10ASpitze
3ASpitze
1A2s

AC 230V
10ASpitze
3ASpitze
1A2s

temperaturunabhängig
temperaturunabhängig
temperaturunabhängig

Bild 5-1 Typisches Einschaltstromverhalten
Eingang

Eingang:
230VacAusgang:
24 V, 10 A
Umgebungstemp.:
25°C
Obere Kennlinie:
Eingangsstrom (10A / DIV)
Mittl. Kennlinie: Eingangsspannung (500V / DIV)
Untere Kennlinie:
Ausgangsspannung (20V / DIV)
Zeitmaßstab:
100ms / DIVJuli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

6/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

6. AUSGANG
Ausgangsspannung
Einstellbereich

nom.
min.
max.

Werkseinstellungen
Netzausregelung
Lastausregelung
Restwelligkeit
Ausgangsstrom

typ.
max.
max.
max.
nom.
nom.
nom.
nom.

Kurzzeitiger Ausgangsstrom

nom.
nom.
nom.
nom.

Ausgangsleistung
Kurzzeitige AusgangsleistungÜberlastverhalten
Kurzschlussstrom

min.
max.
typ.

Ausgangskapazität
*)
**)

24V
24-28Vgarantiert
bei
der Endstellung des Potentiometers im
30V**)
Uhrzeigersinn
24,1V±0,2%, bei Nennlast, kaltes Gerät,
70mV
90-132 / 180-300Vac
100mV
statischer Wert, 0A  10A; siehe Fig. 6-1
50mVpp20Hz bis 20MHz, 50Ohm
10A
bei 24V, Umgebungstemp. < 60°C, siehe Fig. 6-1
7,5A
bei 24V und 70°C Umgebungstemp.
8,6A
bei 28V, Umgebungstemp. < 60°C, siehe Fig. 6-1
6,5A
bei 28V und 70°C Umgebungstemp.
Lineare Verringerung Ausgangsstrom zwischen +60°C und +70°C
12A
bei 24V, max. 1 Minute alle 10 Minuten im Mittel
10,3A
bei 28V, max. 1 Minute alle 10 Minuten im Mittel
240W
dauerhaft verfügbar
288W
max. 1 Minute alle 10 Minuten im Mittel
Dauerstromsiehe Fig. 6-1*)
14A
Lastimpedanz < 100mOhm, siehe Fig. 6-1
18A*)
Lastimpedanz < 100mOhm, siehe Fig. 6-1
7000µFin der Stromversorgung enthalten

Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten.
Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen
auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Der typische Wert liegt bei etwa 28,5V.
Bild 6-1 Ausgangsspannung zu
Ausgangsstrom, typ.

Adjustment
Range

Output Voltage

28V
24
20

+60°C

16

+25°C
-25°C

12
8
4
0

Output Current

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20A

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

7/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

7. NETZAUSFALL-ÜBERBRÜCKUNGSZEIT
Netzausfall-Überbrückungszeit

AC 100V
62ms
50ms
23ms
19ms

typ.
min.
typ.
min.

Bild 7-1 Überbrückungszeit zu
Eingangsspannung

Hold-up Time

120ms

a

100

a) 24V 5A typ.
b) 24V 5A min.
b c) 24V 10A typ.
d) 24V 10A min.
c
d

60
40
20

Input
Voltage180- 5%

OutputVoltage

Input Voltage

85 100 120

bei 24V, 5A, siehe Fig. 7-1
bei 24V, 5A, siehe Fig. 7-1
bei 24V, 10A, siehe Fig. 7-1
bei 24V, 10A, siehe Fig. 7-1

Zero Transition
a

c
d

0

AC 230V
92ms
80ms
42ms
36ms

Bild 7-2 Abschaltverhalten, Definitionenb80

AC 120V
107ms
86ms
46ms
37ms

Hold-up Time

230VacHinweis:Bei Leerlauf kann die Netzausfall-Überbrückungszeit mehrere Sekunden betragen. Während dieser
Zeit leuchtet die grüne DC-OK-LED.

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

8/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

8. WIRKUNGSGRAD UND VERLUSTE
Wirkungsgrad
Durchschnittlicher
Wirkungsgrad*)Verluste

*)

typ.
typ.

AC 100V
90,7%
90,5%

AC 120V
91,0%
90,2%

AC 230V
91,2%
90,7%

typ.
typ.
typ.

5,8W
12,0W
24,6W

8,4W
12,3W
23,7W

7,5W
11,8W
23,2W

bei 24V, 10A
25% bei 2,5A, 25% bei 5A,
25% bei 7,5A. 25% bei 10A
bei 24V, 0A
bei 24V, 5A
bei 24V, 10A

Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von
25% der Nennlast für 25% der Zeit, 50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit, 75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und 100%
der Nennlast während der restlichen Zeit.

Bild 8-1 Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom bei
24V, typ.

Bild 8-2 Verluste zu Ausgangsstrom bei 24V,
typ.

Efficiency

Power Losses

92%

32W
28
24
20
16
12
8
4
0

91

(c)
(b)
(a)

90

(a) 100Vac(b) 120Vac(c) 230Vac

89
Output Current

88
2

4

6

8

10

(a)
(b)
(c)

(a) (b)(c)

Output Current

012A(a) 100Vac(b) 120Vac(c) 230Vac

2

4

6

8

10

12A

Bild 8-3 Wirkungsgrad zu Eingangsspannung
bei 24V, 10A, typ.

Bild 8-4 Verluste zu Eingangsspannung bei
24V, 10A, typ.

Efficiency

Power Losses

92%

27W
24

91

21
18

90

15

89

12
Input Voltage

88
85

120

155

190

Input Voltage

9
225 260Vac

85

120

155

190

225 260Vac

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

9/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

9. LEBENSERWARTUNG UND MTBF
Lebenserwartung*)

MTBF**) SN 29500, IEC 61709
MTBF**) MIL HDBK 217F

AC 100V
93 000h
264 000h*)
38 000h
107 000h*)
612 000h
1 019 000h
456 000h

AC 120V
99 000h
281 000h*)
50 000h
141 000h*)
638 000h
1 058 000h
447 000h

AC 230V
108 000h
305 000h*)
75 000h
213 000h*)
821 000h
1 393 000h
472 000h

632 000h

628 000h

653 000h

bei 24V, 5A und 40°C
bei 24V, 5A und 25°C
bei 24V, 10A und 40°C
bei 24V, 10A und 25°C
bei 24V, 10A und 40°C
bei 24V, 10A und 25°C
bei 24V, 10A und 40°C;
Ground Benign GB40
bei 24V, 10A und 25°C;
Ground Benign GB25

Die in der Tabelle dargestellte Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von derLebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben undwird gemäß den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine
maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131 400h). Jede diesen Wert übertreffende Zahl stellt eine berechnete theoretische
Lebensdauer dar, die dazu dienen kann, Geräte zu vergleichen.
**) MTBF steht für Mean Time Between Failure (zu Deutsch: mittlere ausfallfreie Betriebszeit), die aus der statistischen Ausfallrate derBauteile berechnet wird, und gibt die Zuverlässigkeit eines Geräts an. Es handelt sich um die statistische Darstellung derWahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls und stellt nicht notwendigerweise die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls. Eine MTBF-Zahl von beispielsweise 1 000 000h
bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfällt, wenn sich 10 000 Geräte im Einsatz befinden. Es kann jedoch nichts
darüber ausgesagt werden, ob das ausgefallene Gerät 50 000 Stunden in Betrieb war oder nur 100 Stunden.

*)

10. FUNKTIONSSCHALTBILDBild 10-1 Funktionsschaltbild
OutputVoltage
Regulator

L
N

Input Fuse&
Input Filter

Input
Rectifier&InrushLimiter

PFC
Inductor

115/230V
Auto
SelectPower
Converter

OutputFilterOutputOverVoltage
Protection

VOUT

+
+
DC
ok

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

10/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

11. ANSCHLUSSKLEMMEN UND VERDRAHTUNGDie Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Typ
Volldraht
Flexible Leitung
American Wire Gauge
Max. Drahtdurchmesser
Abisolierlänge
Schraubendreher
Empfohlenes Anzugsmoment
Ausziehkraft

Schraubklemmen
0,5-6mm2
0,5-4mm2
AWG20-10
2,8mm (einschließlich Aderendhülsen)
7mm / 0,28Zoll
3,5mm-Schlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
1Nm, 9lb.in
gemäß UL 486E

Anleitung:a) Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Betriebstemperaturen ausgelegt sind:+60°C für Umgebungstemperaturen bis zu +45°C+75°C für Umgebungstemperaturen bis zu +60°C+90°C für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C.
b) Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
c) Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
d) Verwenden Sie das Gerät nicht ohne PE-Anschluss.
e) Unbenutzte Klemmen sollten fest angezogen sein.
f) Aderendhülsen sind erlaubt.

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

11/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

12. FRONTSEITE UND BEDIENELEMENTE
Bild 12-1 FrontseiteA

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
N, L
Netzeingang
PE-Eingang (Schutzleiter)

B

Ausgangsklemmen (Schraubklemmen, zwei Kontaktstifte pro Pol)+
Positiver Ausgang
Negativer Ausgang

C

Potentiometer für die AusgangsspannungÖffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen.
Werkseinstellung: 24,1V

D DC-OK-LED (grün)
Ist an, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen > 21V beträgt

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

12/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

13. EMV
Die Stromversorgung ist für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- undGewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet.
Ein detaillierter EMV-Bericht ist auf Anfrage erhältlich.
EMV-Störfestigkeit
Elektrostatische Entladung
Hochfrequentes
elektromagnetisches Feld
Schnelle Transienten (Burst)

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 61000-6-1 und EN 61000-6-2
EN 61000-4-2
Kontaktentladung
8kV
Luftentladung
15kV
EN 61000-4-3
80MHz-2,7GHz
10V/m
EN 61000-4-4

Stoßspannung am Eingang

EN 61000-4-5

Stoßspannung am Ausgang

EN 61000-4-5

Leitungsgeführte Störgrößen
Netzspannungseinbrüche

EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

SpannungsunterbrechungenStarke Transienten

EN 61000-4-11
VDE 0160

Eingangsleitungen
Ausgangsleitungen
LN
L  PE, N  PE
++ / -  PE
0,15-80MHz
0% von 100Vac
40% von 100Vac
70% von 100Vac
0% von 200Vac
40% von 200Vac
70% von 200Vacüber den gesamten Lastbereich

4kV
2kV
2kV
4kV
500V
1kV
10V
0Vac, 20ms
40Vac, 200ms
70Vac, 500ms
0Vac, 20ms
80Vac, 200ms
140Vac, 500ms
5000ms
750V, 1,3ms

Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium A
Kriterium C
Kriterium C
Kriterium A
Kriterium C
Kriterium C
Kriterium C
Kriterium A

Kriterien:
A: Die Stromversorgung weist ein normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen auf.
B: Vorübergehende Spannungseinbrüche sind möglich. Keine Änderung des Betriebsmodus.
C: Ein vorübergehender Funktionsausfall ist möglich. Die Stromversorgung schaltet sich gegebenenfalls ab und eigenständig wieder ein. Es
kommt weder zu Beschädigungen noch zu Gefährdungen derStromversorgung.

EMV-Störaussendung
Leitungsgebundene
Störaussendung
EingangsleitungenLeitungsgebundene
Störaussendung
Ausgangsleitungen**)

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
EN 55011, EN 55022, FCC Part 15, CISPR 11,
Klasse B
CISPR 22
IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1

Grenzwerte für den DCLeistungspfad gemäß
EN 61000-6-3 werden nicht
eingehalten
Klasse B
erfüllt

Störaussendung
EN 55011, EN 55022
Oberschwingungseingangsstrom EN 61000-3-2
Spannungsschwankungen,
EN 61000-3-3
erfüllt*)
Flicker
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungenverursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem
unerwünschten Betrieb führen können.
*) Getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend**) Nur zur Information, für EN 61000-6-3 nicht zwingend erforderlich

Schaltfrequenz

85kHz bis 110kHz

Hauptwandler, eingangsspannungsabhängig

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

13/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

14. UMGEBUNG
Betriebstemperatur*)-25°C bis +70°C (-13°F bis +158°F)

Lagertemperatur
Ausgangslastminderung
Feuchte**)Schwingen, sinusförmig

-40°C bis +85°C (-40°F bis +185°F)
6W/°C
5 bis 95% r.F.
2-17,8Hz: ±1,6mm; 17,8-500Hz: 2g***)2 Stunden/Achse***)30g 6ms, 20g 11ms***)3 Stöße/Richtung, 18 Stöße insgesamt
0 bis 2000m (0 bis 6560Fuß)
2000 bis 6000m (6560 bis 20 000Fuß)

Stöße
Aufstellhöhe

Lastminderung wegen
Aufstellhöhe

15W/1000m oder 5°C/1000m

Überspannungskategorie

III

Verringerung der Ausgangsleistung nach Bild
14-1
für Lagerung und Transport
60°C bis 70°C (140°F bis +158°F)
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
ohne jegliche Einschränkungen
Reduzierung von Ausgangsleistung oder
Umgebungstemperatur,siehe Bild 14-2
IEC 62103, EN 50178,
Überspannungskategorie II> 2000m (6500Fuß), siehe Bild 14-2

IEC 62103, EN 50178, Aufstellhöhen bis zu
2000m
II
Aufstellhöhen von 2000m bis 6000m
2
IEC 62103, EN 50178, nicht leitend
Das Gerät gibt keine Silikone oder andere lackbenetzungsstörenden Substanzen ab und
ist für die Verwendung in Lackierbetrieben geeignet.

Verschmutzungsgrad
LABS-Freiheit*)

Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur
2cm unterhalb des Geräts.
**) Wenn Betauung vorhanden ist, nicht unter Strom setzen***) Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemäß EN 60715 mit einer Höhe von 15mm, einer Dicke von 1,3mm und Standard-Einbaulage.
Bild 14-1 Ausgangsstrom zu
Umgebungstemperatur

Allowable Output
Current at 24V

short
term

12A
10

Bild 14-2 Ausgangsstrom zu Aufstellhöhe

6

4

4

2

2

Ambient Temperature

0

20

40

C

B

8

6

0
-25

short term

12A
10continuous

8

Allowable Output
Current at 24V

A

A... Tamb < 60°C
B... Tamb < 50°C
C... Tamb < 40°C

Altitude0
60 70°C

0

2000

4000

6000m

Kurzzeitig: max. 1 Minute alle 10 Minuten im Mittel

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

14/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

15. SCHUTZFUNKTIONEN
AusgangsabsicherungÜberspannungsschutz am
Ausgang

Schutzart

EindringschutzÜbertemperaturschutz
Absicherung gegen
Eingangstransienten
Interne Eingangssicherung*)

Elektronisch abgesichert gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschlüsse*)
typ. 35Vdc
Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung
begrenzt eine redundante Schaltung die maximale
max. 39Vdc
Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab undversucht automatisch, sich wieder einzuschalten.
IP 20
EN/IEC 60529
Achtung: Für den Einsatz in kontrollierten
Umgebungen gemäß CSA 22.2 Nr. 107.1-01.
> 3,5mmz. B. Schrauben, Kleinteile
ja
Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart
MOV (Metalloxidvaristor)
enthalten

nicht vom Anwender auszutauschen

Wenn die elektronische Ausgangsabsicherung eingreift, kann ein hörbares Geräusch auftreten.

16. SICHERHEITSMERKMALE
Trennung Eingang/Ausgang*)

Schutzklasse
Isolationswiderstand
PE-WiderstandAbleitstrom

SELV
IEC/EN 60950-1
PELV
IEC/EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41
doppelte oder verstärkte Isolierung
I
PE-Anschluss (Schutzleiter) erforderlich> 5MOhm
Eingang zu Ausgang, 500Vdc< 0,1Ohmzwischen Gehäuse und PE-Klemmetyp. 0,36mA / 0,91mA
100Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
typ. 0,50mA / 1,25mA
120Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
typ. 0,64mA / 1,59mA
230Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
max. 0,45mA / 1,13mA
110Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
max. 0,62mA / 1,55mA
132Vac, 60Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz
max. 0,85mA / 2,11mA
264Vac, 50Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

15/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie17. SPANNUNGSFESTIGKEITDie Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde. Typ- und Stückprüfungen werden vom
Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die
Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2s ansteigend und 2s abfallend). Verbinden Sie alle
Eingangsklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prüfungen durchführen. Wenn Sie prüfen, setzen
Sie die Einstellung für den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.
Typprüfung

60s

A
2500Vac

B
3000Vac

C
500VacStückprüfung

5s

2500Vac

2500Vac

500VacFeldprüfung
5s
Einstellung desAbschaltstroms

2000Vac

2000Vac

500Vac> 15mA> 15mA> 20mA

Bild 17-1 Spannungsfestigkeit

Input
L
N

B

Earth, PE

Output+AC

Um die PELV-Anforderungen gemäß EN60204-1 § 6.4.1 zu
erfüllen, empfehlen wir, entweder den Pluspol, den Minuspol
oder einen anderen Teil des Ausgangskreises mit dem
Schutzleitersystem zu verbinden. Dadurch können Situationen
vermieden werden, in denen die Last unerwartet startet odernicht abgeschaltet werden kann, wenn ein unbemerkter
Erdschluss auftritt.

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

16/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

18. ZULASSUNGEN
EG-Konformitätserklärung

Das CE-Zeichen zeigt die Übereinstimmung mit- EMV-Richtlinie 2004/108/EG- Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2006/95/EG
CB Scheme,
Einrichtungen der Informationstechnik

IEC 60950-1
2nd Edition
UL 508IND. CONT. EQ.

UL 60950-1
2nd Edition

ANSI / ISA 12.12.01-2007
Klasse I Div 2

Schiffszulassung

UL Listed für den Einsatz als Industrial Control Equipment;
USA. (UL 508) und Kanada (C22.2 Nr. 107-1-01);
E-File: E198865
Recognized für den Einsatz als Einrichtung derInformationstechnik, Level 5; USA. (UL 60950-1) und Kanada(C22.2 Nr. 60950-1);
E-File: E137006
Anwendbar für Aufstellhöhen bis 2000m.
Recognized für den Einsatz in Systemen in
explosionsgefährdeten Bereichen Klasse I, Division 2 T3,
Gruppen A, B, C, D; USA. (ANSI / ISA 12.12.01-2007) und
Kanada (C22.2 Nr. 213-M1987)
GL-klassifiziert (Germanischer Lloyd)
Umgebungskategorie: C, EMC2
Schiffs- und Offshore-Anwendungen
ABS PDA (American Bureau for Shipping)

EAC TR Zulassung

Zulassung für den Markt der Eurasischen Zollunion(Russland, Kasachstan, Belarus)

19. ROHS, REACH UND SONSTIGE ERFÜLLTE NORMEN
RoHS-Richtlinie

REACH-Richtlinie

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und desRates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- undElektronikgeräten.
Richtlinie Nr. 1907/2006/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 1. Juni 2007 zur Registrierung, Bewertung,Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

17/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

20. ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Baubreite
Höhe
Tiefe

Gewicht
DIN-Schiene
Gehäusewerkstoff
Einbauabstände

60mm 2,36"124mm 4,88"
117mm 4,61"
Die Höhe der DIN-Schienen muss zur Tiefe des Geräts hinzuaddiert werden, um die benötigte
Gesamteinbautiefe zu berechnen.
800g / 1,76lb
Verwenden Sie 35mm-DIN-Schienen gemäß EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5oder 15mm.
Gehäuse: Aluminiumlegierung
Abdeckung: verzinkter Stahl
Siehe Kapitel 2

Bild 20-1 Vorderansicht

Bild 20-2 Seitenansicht

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

18/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

21. ZUBEHÖR

21.1. ZM1.WALL - WANDMONTAGEWINKEL
Diese Halterung wird verwendet, um die Stromversorgung
ohne Verwendung einer DIN-Schiene auf einer ebenen Fläche zu montieren.

21.2. ZM13.SIDE - WINKEL SEITLICHE MONTAGE
Diese Halterung wird verwendet, um DIMENSION-Geräte seitlich mit oder ohne Verwendung einer DIN-Schiene zu
montieren. Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber des Geräts müssen abmontiert
werden, damit die Stahlhalterungen montiert werden können.
Für die seitliche DIN-Schienenmontage müssen die zuvor entfernten Aluminiumhalterungen und derKunststoffschieber an der Stahlhalterung montiert werden.

Seitliche Montage mit DIN-Schienen-Halterungen Seitliche Montage ohne DIN-Schienen-HalterungenJuli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

19/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie21.3. REDUNDANZMODULE
YRM2.DIODE - (2 × 10A-Eingänge, 1 × 20A-Ausgang)
Das YRM2.DIODE ist ein Dual-Redundanzmodul, das für den Aufbau von redundanten
Systemen (1+1 und N+1) verwendet werden kann. Es ist mit zwei Eingängen ausgestattet,
die durch den Einsatz von Dioden einzeln entkoppelt sind.
Das YRM2.DIODE benötigt keine zusätzliche Hilfsspannung und ist selbst bei einem
Kurzschluss am Ausgang energieautark.
Das Modul YRM2.DIODE enthält eine Überwachungsschaltung und ist die perfekte Lösung
für Stromversorgungen ohne DC-OK-Funktion. Sollte eine der beiden DCEingangsspannungen wegen einer nicht funktionierenden oder getrennten
Stromversorgung außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, wird dies durch zwei LEDs undzwei Relaiskontakte signalisiert.
Dank der kompakten Bauweise ist die Einheit sehr schlank und benötigt lediglich eine
Baubreite von 32mm auf der DIN-Schiene.

YR40.241 - (2 × 20A-Eingänge, 1 × 40A-Ausgang)
Das YR40.241 ist ein Dual-Redundanzmodul, das für den Aufbau von redundanten
Systemen verwendet werden kann. Es ist mit zwei Eingangskanälen ausgestattet, die mit
MOSFET-Technik einzeln entkoppelt sind.
Der Einsatz von MOSFETs anstelle von Dioden verringert die Wärmeentwicklung und den
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang. Das YR40.241 benötigt keine zusätzlicheHilfsspannung und ist selbst bei einem Kurzschluss am Ausgang energieautark.
Dank der niedrigen Verluste ist die Einheit sehr schlank und benötigt auf der DIN-Schiene
lediglich eine Baubreite von 36mm.

Bild 21-1 Typische 1+1 redundante Verschaltung für 10A Laststrom

FailureMonitor+ + - 24V, 10A+ - + IN 1 IN 2 IN 1 IN 2

+ + - 24V, 10A

CS10Power Supply

YRM2.DIODE

CS10Power Supply

L N PEOUT+ -L N PE

optional
I

L
N
PE

I

10A
Load

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

20/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie

22. ANWENDUNGSHINWEISE
22.1. SPITZENSTROMFÄHIGKEIT
Das Gerät kann Spitzenströme liefern (bis zu mehrere Millisekunden), die höher sind als die angegebenen kurzzeitigen
Ströme.
Dies hilft beim Starten sehr stromintensiver Lasten. Magnetspulen, Schütze und Pneumatikmodule verfügen häufig
über eine stationäre Spule und eine Aufnehmerspule. Der Einschaltstrombedarf der Aufnehmerspule liegt um ein
Mehrfaches höher als der stationäre Strom und übersteigt gewöhnlich den Nennausgangsstrom (einschließlich
PowerBoost). Genauso stellt sich die Situation beim Start einer kapazitiven Last dar.
Die Spitzenstromfähigkeit sorgt auch für einen sicheren Betrieb nachfolgender Leitungsschutzschalter vonLaststromkreisen. Die Lastkreise sind häufig einzeln mit Leitungsschutzschaltern oder Sicherungen abgesichert. Bei
einem Kurzschluss oder einer Überlast in einem Stromkreis benötigt die Sicherung oder der Leitungsschutzschaltereine gewisse Menge an Überstrom, um rechtzeitig zu öffnen. Dadurch wird ein Spannungseinbruch in benachbarten
Stromkreisen vermieden.
Der zusätzliche Strom (Spitzenstrom) wird vom Leistungswandler und den eingebauten groß dimensionierten
Ausgangskondensatoren der Stromversorgung geliefert. Die Kondensatoren werden bei einem solchen Ereignis
entladen, was zu einem Spannungseinbruch am Ausgang führt. Die folgenden zwei Beispiele zeigen typische
Spannungseinbrüche:Bild 22-1 Spitzenlast mit dem zweifachen
Nennstrom für 50ms, typ.

Bild 22-2 Spitzenlast mit dem fünffachen
Nennstrom für 5ms, typ.

20A Spitzenlast (ohmsch) für 50ms
Einbruch der Ausgangsspannung von
24V auf 18,5V.

50A Spitzenlast (ohmsch) für 5ms
Einbruch der Ausgangsspannung von
24V auf 12V.

SpitzenstromSpannungseinbrüche

typ.

von 24V auf 18,5V

bei 20A für 50ms, ohmsche Last

typ.
typ.

von 24V auf 17V
von 24V auf 12V

bei 50A für 2ms, ohmsche Lastbei 50A für 5ms, ohmsche Last

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

21/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie22.2. RÜCKSPEISENDE LASTEN
Lasten wie bremsende Motoren oder Induktivitäten können Spannung zur Spannungsversorgung rückspeisen. Dieses
Merkmal wird auch als Rückspeisefestigkeit oder Widerstandsfähigkeit gegen die Gegen-EMK bezeichnet. (ElektroMagnetische-Kraft).
Diese Stromversorgung ist beständig und weist keine Fehlfunktion auf, wenn eine Last Spannung zur Stromversorgung
rückspeist. Es ist unerheblich, ob die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet ist.
Die maximal zulässige Rückspeisespannung beträgt 35Vdc. Die absorbierende Energie kann entsprechend dem großen
eingebauten Ausgangskondensator berechnet werden, der in Kapitel 6 angegeben ist.

22.3. EXTERNE EINGANGSABSICHERUNG
Das Gerät ist für Stromkreise bis zu 20A geprüft und zugelassen. Eine externe Absicherung ist nur erforderlich, wenn
die Zuleitung eine Absicherung aufweist, die darüber liegt. Prüfen Sie auch die lokalen Vorschriften und
Anforderungen. In manchen Ländern können lokale Vorschriften gelten.
Wenn eine externe Sicherung erforderlich ist oder verwendet wird, müssen Mindestanforderungen berücksichtigt
werden, um Fehlauslösungen des Leitungsschutzschalters zu vermeiden. Es sollte ein Leitungsschutzschalter mit einem
Mindestwert von 10A mit B- oder 6A mit C-Charakteristik verwendet werden.

22.4. AUSGANGSSEITIGE ABSICHERUNG
Standard-Leitungsschutzschalter (LS-Schalter oder UL1077-Leitungsschutzschalter) finden allgemein Anwendung für
AC-Versorgungssysteme und können auch für 24V-Zweige verwendet werden.
LS-Schalter dienen zur Absicherung von Drähten und Schaltungen. Wenn der Amperewert und die Charakteristik desLS-Schalters auf die verwendete Drahtdicke abgestimmt sind, gilt die Verdrahtung als thermisch sicher, egal ob der LSSchalter öffnet oder nicht.
Um Spannungseinbrüche und Situationen mit Unterspannung in benachbarten 24V-Zweigen zu vermeiden, die vonderselben Quelle gespeist werden, ist eine schnelle (magnetische) Auslösung des LS-Schalters wünschenswert. Benötigt
wird eine schnelle Abschaltung innerhalb von 10ms, was in etwa der Überbrückungszeit von SPS entspricht. Dies
erfordert Stromversorgungen mit hohem Reservestrom und großen Ausgangskondensatoren. Außerdem muss die
Impedanz des fehlerhaften Zweigs ausreichend klein sein, damit der Strom tatsächlich fließen kann. Die stärkste
Stromversorgung nützt nichts, wenn das ohmsche Gesetz keinen Stromfluss zulässt. Die folgende Tabelle enthält
typische Testergebnisse, die zeigen, welche LS-Schalter mit B- und C-Charakteristik magnetisch auslösen, je nach
Drahtquerschnitt und Drahtlänge.
Bild 22-3 Prüfschaltung

Power Supply

AC

MCB

Load

+

+
Wire length

DC S1... Fault simulation switch

S1-

Maximale Drahtlänge*) für eine schnelle (magnetische)
Auslösung:
0,75mm²
1,0mm²
1,5mm²2,5mm²
C-2A
21m
26m
37m
68m
C-3A
15m
21m
30m
51m
C-4A
10m
14m
20m
38m
C-6A
4m
6m
9m
16m
C-8A
1m
2m
4m
6m
C-10A
1m
2m
3m
4m
B-6A
13m
18m
26m
42m
B-10A
10m
5m
9m
11m

*) Vergessen Sie nicht, die Distanz zur Last (oder Leitungslänge) doppelt zu berücksichtigen, wenn Sie die gesamte Leitungslänge berechnen(Plus- und Minusleitung).

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

22/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie22.5. PARALLELBETRIEB ZUR LEISTUNGSERHÖHUNG
Die Stromversorgung darf nicht parallel verwendet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen.

22.6. PARALLELBETRIEB FÜR REDUNDANZ
Es ist möglich, Stromversorgungen für Redundanzbetrieb parallel zu schalten, um eine bessere Systemverfügbarkeit zu
erreichen. Redundante Systeme erfordern ein bestimmtes Maß an zusätzlicher Leistung, um die Last zu bedienen, falls
ein Netzgerät ausfällt. Die einfachste Methode besteht darin, zwei Stromversorgungen parallel zu schalten. Dies wird
als 1+1-Redundanz bezeichnet. Falls eine Stromversorgung ausfällt, kann die andere automatisch ohne Unterbrechungden Laststrom liefern, siehe auch Kapitel 22.5.
Bitte beachten Sie: Dieses einfache Verfahren zum Aufbau eines redundanten Systems deckt jedoch keine Störungenwie beispielsweise einen internen Kurzschluss an der Sekundärseite der Stromversorgung ab. In einem solchen Fall
wird das defekte Gerät zu einer Last für die übrigen Stromversorgungen und die Ausgangsspannung kann nicht mehr
aufrechterhalten werden. Dies kann vermieden werden, indem Redundanzmodule verwendet werden, die
Entkopplungsvorrichtungen (Dioden oder MOSFETs) enthalten. Weitere Informationen und
Verdrahtungskonfigurationen finden Sie in Kapitel 21.3.
Empfehlungen für den Aufbau redundanter Stromversorgungssysteme:
a)
b)
c)

Verwenden Sie separate Eingangssicherungen für jede Stromversorgung.
Überwachen Sie die einzelnen Netzgeräte.
Benutzen Sie dementsprechend den DC-OK-Relaiskontakt des Moduls YRM2.DIODE.
Es ist wünschenswert, die Ausgangsspannungen aller Geräte auf den gleichen Wert (± 100mV) zu setzen oder auf
der Werkseinstellung zu belassen.

22.7. SERIENSCHALTUNG

Unit AAC

Stromversorgungen des gleichen Typs können in Reihe geschaltet werden,um die Ausgangsspannungen zu erhöhen. Es können so viele Geräte in Reihe
geschaltet werden wie nötig, solange die Summe der Ausgangsspannungennicht mehr als 150Vdc beträgt. Spannungen mit einem Potential über 60Vdc
sind keine Schutzkleinspannungen mehr und können gefährlich sein. Solche
Spannungen müssen mit einem Berührungsschutz installiert werden.
Eine Erdung des Ausgangs ist erforderlich, wenn die Summe derAusgangsspannung mehr als 60Vdc beträgt.

DC

+
+

Unit B

AC
DC

Load

+
-

Earth
(see notes)

Vermeiden Sie Rückflussspannung (z. B. von einem bremsenden Motor oder einer Batterie), die an die
Ausgangsklemmen angelegt wird.
Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15mm (links/rechts) ein und installieren Sie die
Stromversorgungen nicht übereinander. Verwenden Sie in Reihe geschaltete Stromversorgungen nur in der
standardmäßigen Einbaulage (Eingangsklemmen an der Geräteunterseite).
Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Störungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei Verwendung
mehrerer Stromversorgungen zunehmen.

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

23/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie22.8. INDUKTIVE UND KAPAZITIVE LASTEN
Das Gerät ist für die Versorgung aller Arten von Lasten ausgelegt, einschließlich kapazitiver und induktiver Lasten.

22.9. LADEN VON AKKUS
Die Stromversorgung darf nicht zum Laden von Akkus verwendet werden. Verwenden Sie zum Laden von Akkus
Stromversorgungen der QS-Serie oder CP-Serie.

22.10. BETRIEB AN ZWEI PHASEN

Power Supply

240V +10% max.

L1

Die Stromversorgung kann auch an zwei Phasen eines 3-Phasen Systems
verwendet werden. Eine Phase-zu-Phase-Verbindung ist zulässig, solange die
Versorgungsspannung unter 240V+10%. liegt.
L3

AC
L
Fuse

internal
fuse

N
PE

L2

DC

22.11. VERWENDUNG IN EINEM DICHTEN GEHÄUSE
Wenn die Stromversorgung in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Inneren desGehäuses höher als außerhalb des Gehäuses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Inneren des Gehäuses als die
Umgebungstemperatur für die Stromversorgung.
Die folgenden Messergebnisse können als Referenz für die Abschätzung des Temperaturanstiegs im Inneren desGehäuses verwendet werden.
Die Stromversorgung ist in der Mitte des Gehäuses platziert. Es befinden sich keine anderen wärmeerzeugenden
Elemente im Gehäuse
Gehäuse:Last:
Eingang:
Temperatur im Gehäuseinnern:
Temperatur außerhalb des Gehäuses:
Temperaturanstieg:

Gehäuse Rittal Schutzart IP66 PK 9519 100, Kunststoff, 180 × 180 × 165mm
24V, 8A; (=80%) Last befindet sich außerhalb des Gehäuses
230Vac
51,7°C (gemessen in der Mitte auf der rechten Seite der Stromversorgung ineinem Abstand von 2cm)
23,1°C
28,6K

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

24/25

CS10.242
24V, 10A, EINPHASENEINGANG

C-Serie22.12. EINBAULAGEN
Einbaulagen, bei denen sich nicht alle Eingangsklemmen an der Geräteunterseite befinden, erfordern eine
Verringerung der Dauerausgangsleistung oder eine Begrenzung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur. Das
Ausmaß der Reduzierung wirkt sich auf die Lebenserwartung der Stromversorgung aus. Daher finden Sie nachstehend
zwei verschiedene Kennlinien für die Lastminderung:
Kurve A1
Kennlinie A2

Empfohlener Ausgangsstrom.
Max. zulässiger Ausgangsstrom (führt zu etwa der halben Lebenserwartung von A1).

Bild 22-4
Einbaulage A(StandardEinbaulage)

Output Current

10A

OUTPUT

A1

7.5

Power
Supply5
2.5
Ambient Temperature

0

INPUT

10
Bild 22-5
Einbaulage B(Auf dem Kopf
stehend)

20

30

50

40

60°C

Output Current

10A

INPUT

7.5

A2
A1

Power
Supply5
2.5

Ambient Temperature

0

OUTPUT

10
Bild 22-6
Einbaulage C(Tischmontage)

20

30

50

40

60°C

Output Current

10A
7.5

A2

5

A1

2.5
Ambient Temperature

0
10

40

50

60°C

10A
OUTPUT

Power
Supply

7.5

A2
A1

5
2.5

Ambient Temperature

0
10

20

30

40

50

60°C

Output Current

7.5
INPUT

Power
Supply10A
OUTPUT

Bild 22-8
Einbaulage E(Horizontal gegendenUhrzeigersinn)30

Output Current

INPUT

Bild 22-7
Einbaulage D(Horizontal im
Uhrzeigersinn)

20

A2
A1

5
2.5

Ambient Temperature

0
10

20

30

40

50

60°C

Juli 2015 / Rev. 2.0 DS-CS10.242-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 10A, 230Vac, 50Hz, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
anders angegeben.
www.pulspower.com Telefon +49 89 9278 0

Deutschland

25/25