技 16-006Ｅ
2021 年 4 月 7 日 改訂

プラフレキタフスト/タフスト L 施工要領書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門

1.プラフレキタフスト/タフスト L について
プラフレキタフストは、合成樹脂製可とう電線管に分類され、電気用品安全法の適用を受ける「特定電気用品以外の電気用品」です。又、JIS C 8411 :2019（合成樹脂製可とう電線管）及び JIS C
8412 :2019（合成樹脂製可とう電線管用附属品）が制定されており、プラフレキタフストはこの中のタイプ-5 の合成樹脂製可とう電線管に該当します。
プラフレキタフスト L はケーブル防護管としてケーブル工事に使用します。
プラフレキタフスト/タフスト L は、通常のＰＦＳ管と比べ圧縮復元性・耐衝撃性に優れ、且つ整直性がありますので、露出配管に最適です。

2.特性・特長
プラフレキタフスト/タフスト L は下記の特性・特長を持っているため、配管工事には次のような効果があります。
長所(1) 整直性とともに可とう性があり、手やベンダーなどの工具で曲げることができます。
(2) 一本当たり 2.5ｍで取り回しが良く、軽量の為運搬が容易です。
(3) 管内面の摩擦抵抗が小さく、通線が容易です。
(4) 切断、接続が容易でネジ切りは不要です。
(5) 耐食性、耐久性に優れています。
(6) 非磁性体なので、電磁的不平衡の心配がありません。
(7) 非電導体なので、管本体の接地工事は不要です。
(8) 油を使用しないので、作業がきれいです。
(9) 作業時に騒音が発生しないため、近隣への騒音対策に有利です。
短所(1) 季節の寒暖によって配管の難易度が多少異なります。（温度によって管の硬さが変わります。）(2) 製品の特性上、多少のソリが出ることがあります。
(3) コンクリート埋設では、部品類との接続部からトロが浸入する恐れがある為、使用できません。
効果(1) 作業時間の短縮(2) コストの低減(3) 作業性の向上(4) 安全性の向上

1３．関連法規の概要プラフレキタフスト/タフスト L を低圧屋内配線用電線管として使用する場合は、下記の規定により施工します。
（表１参照）(1) 電気設備技術基準の解釈 第 158 条（合成樹脂管工事）（プラフレキタフスト L を除く）
(2) 電気設備技術基準の解釈 第 164 条（ケーブル工事）(3) 内線規定 3115 節（合成樹脂管配線）、3102 節－2（異なる配線方法相互の接続）(4) 日本工業規格 JIS C 8411 :2019、JIS C 8412 :2019（プラフレキタフスト L を除く）
(5) 電気用品安全法(6) その他関連法令：消防法、建築基準法など
３-1. 電線・ケーブルの選定 （※プラフレキタフスト L はケーブル工事用となります）(1) 絶縁電線（屋外用ビニル絶縁電線を除く）を使用します。直径 3.2mm（アルミ電線にあっては4.0mm）を超えるものは、より線を使用し、管内では電線に接続点を設けないようにします。
(2) ケーブルを収める場合は、ケーブル工事の規定に準じます。
３-2. 部品の選定
ボックスその他の部品など（レジューサーを除く）は、電気用品安全法の適用を受けたものを使用します。また粉じん防爆型フレキシブルフィッチングについては、電気設備技術基準の解釈 第 159 条 第4 項に適合するものを使用します。
異種管との接続の場合は、コンビネーションカップリングなどの専用部品を使用します。
３-3. 配 管(1) 管口はなめらかとし、電線の被覆を損傷する恐れがないようにします。
(2) 管の屈曲は、プラフレキタフストの場合管内径の 6 倍以上にします。プラフレキタフスト L の場合は管内径の 12 倍以上にします。
３-4. 管及び部品の連結・支持(1) プラフレキタフスト/タフスト L 相互、及びその部品との接続は堅ろうにし、かつ造営材その他に確実に支持します。
(2) プラフレキタフスト/タフスト L の支持点間の距離は 1.25ｍ以下※とし、かつその支持点は管端、管とボックスとの接続点、及び管相互の接続点の、それぞれ０．３ｍ以内の箇所に設けます。但し支持点間の距離については工事仕様書に準じて施工してください。
※ 施工時と比較して 30℃以上の温度上昇がある場所に、サイズ φ16.22 を施工する場合は管の支持間隔を 0.7ｍ以下にすることを推奨致します。
(3) プラフレキタフスト/タフスト L とボックスとは、部品を用いて堅ろうに接続します。
(4) プラフレキタフスト/タフスト L と部品類の接続時は、部品の奥まで完全に差し込みます。
(5) ボックス間の配管では、３箇所を超える直角、または直角に近い屈曲箇所を設けないようにします。
又、管路のこう長が 30m を超える場合は、プルボックス等を設置します。

2

３-5. 施設場所、使用範囲
プラフレキタフスト/タフスト L の施設場所・使用範囲を表１・２に示します。
(1) 一般需要場所
表 1 一般の需要場所における使用範囲 （内線規定 3102 節）
プラフレキタフスト

管の種類

低圧回路
工事の種類

施設場所

(600V 以下)

弱電流(600V 以下)

弱電流

絶縁電線 ケーブル

回路

絶縁電線 ケーブル

回路

工事

工事

工事

乾燥した場所

○

○

○

×

○

○

湿気の多い場所または水気のある場所

○

○

○

×

○

○

乾燥した場所

○

○

○

×

○

○

湿気の多い場所または水気のある場所

○

○

○

×

○

○

点検

乾燥した場所

○

○

○

×

○

○

不可

湿気の多い場所または水気のある場所

○

○

○

×

○

○

屋内

低圧回路

工事

露出場所

いん
ぺ
い場
所

プラフレキタフスト L

点検可

屋外

雨線内

○

○

○

×

○

○

屋側

雨線外

○

○

○

×

○

○

屋外

地中埋設

×

※

※

×

※

※

〇：施設できます。×：施設できません。
※：住宅構内、または車両その他重量物の圧力を受ける恐れがない場所で施工できます。
(2) 特殊需要場所
表 2 電気設備技術基準の解釈における使用範囲
使

特殊場

工事場プラフレキタフスト所

絶縁電線工事

メタルラス張り等の木造造営物における施設。

○

低圧屋内配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差○①爆燃性粉じんのある場所
粉じんの（マグネシウム、アルミニウム、火薬類の粉じん）ある場所②可燃性粉じんのある場所(300Ｖを超える（小麦粉、でん粉、その他の粉じん）

放電灯を除く)上記以外の粉じんの多い場所（綿、麻、絹、その他の燃えやすい繊維の粉じん）

所の用

○
×

セルロイド、マッチ、石油類を製造又は貯蔵×

火薬類を製造する建物内ある場所（上記①、②、③の場所を除く）

配線(低圧）○③可燃性ガス等のある場所
危険物等のトンネル内

×

×

火薬庫内（火薬類取締法第 12 条の定めるもの）

×

人が常時通行するトンネル○

鉱山その他の坑道内の配線

3×３-6. 管の太さと電線引き入れ本数(1) 同一太さの絶縁電線を同一管内に収める場合は、表３の通りです。

表 3 プラフレキタフスト 管の太さの選定表
電線太さ単線より線(mm)(mm2)123電線本数

45678910

プラフレキタフストの最小太さ (管の呼び方)

1.6161616161616222222222.0161616162222222222282.65.5161616222222282828363.281622222228282836363616162228283636221628363638223660

22100

28(2)異なる太さの絶縁電線を同一管内に収める場合は、表 4～6 を用いて、電線の被覆絶縁物を含む断面積の総和が管の内断面積の 32％以下となるように選定します。

表４ 電線（被覆絶縁物を含む）の断面積
電線太さ
単 線 (mm)2より線 (mm )

断面積 (mm2)

1.682.0102.65.5203.28281645226638104601541002271503464表５ 絶縁電線をプラフレキタフスト内に収めるときの補正係数
電線太さ
単線 (mm)

補正係数

より線 (mm2)

1.61.32.02.65.53.281.0

14 以上

1.0

表６ プラフレキタフスト内の内断面積の３２％管の太さ

内断面積の 32%(管の呼び方)(mm2)1664221212819636325【例】
2.0mm3 本、8mm23 本を収めることができる管の太さ
表 4 から電線の断面積の合計は、それぞれ次のようになります｡
2.0mm 3 本 … 10mm2×3=30mm2
8mm2 3 本 … 28mm2×3=84mm2
算出した電線の断面積の合計に、表 5 の補正係数を乗じて計算断面積を求めます｡
30mm2 ×1.3=39mm284mm2 ×1.0=84mm2
123mm2
上記のように電線の計算断面積の総和は、123mm2 となります｡
表 6 について見ますと、123mm2 を内断面積の 32%とするものは、太さ 28 以上の管となります｡

5

(3) ケーブル工事の場合
プラフレキタフスト/タフスト L をケーブル工事に使用する場合は、ケーブルの仕上がり外径（複数本数の場合はそれら全体の外接円径）の 1.5 倍以上の内径を持つ管を選択します。
【例】ケーブル仕上がり外径が 20mm の場合
20×1.5＝30mm 以上の内径を持つ管を選択します。⇒ 呼びは 36 を選択します。
3-7. 接地（金属製のボックス、粉じん防爆型フレキシブルフィッチングとの接続時）(1) プラフレキタフスト／タフスト L を使用電圧 300V 以下で金属製のボックスに接続して使用する場
合、又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用する場合は、ボックスなどに D 種接地工事を施す必要があります｡
ただし、使用電圧が直流 300V 又は交流対地電圧 150V 以下の場合で、人が容易に触れるおそれがないように施設するとき、又は乾燥した場所に施設する場合はこの限りではありません｡(2) プラフレキタフスト／タフスト L を使用電圧 300V 超過で金属製のボックスに接続して使用する場
合、又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用する場合は、ボックスなどに C 種接地工事を施す必要があります｡
ただし人が触れるおそれがないように施設する場合はＤ種接地工事でもよいものとします。
4. 施工
4-1. 露出配管
露出配管の支持間隔は 1.25m※以内とします。
（支持間隔については工事仕様書に準じて施工してください。）※ 温度変化による配管の伸縮を考慮し、施工時と比較して 30℃以上の温度上昇がある場所にサイズ
φ16.22 を施工する場合は管の支持間隔を 0.7ｍ以下にすることを推奨致します。
管の曲げ半径は、プラフレキタフスト：管内径の 6 倍、プラフレキタフスト L：管内径の 12 倍となります。5-5 項に詳細を示します。

曲げ半径：内径の 6 倍・12 倍

1.25m 以下
露出配管(プラフレキタフスト/タフスト L)

6

4-2. 施工上の注意点(1) 施工可能な温度範囲は、-5℃～60℃となります。
(2) 溶接などの火花で損傷を受けぬよう注意してください。
(3) 有機溶剤・接着剤・薬品類に接触させないでください。
(4) 施工にあたっては、電気設備技術基準や内線規程など関連法規・規則を厳守の上、正しく工事を行ってください。なお、プラフレキタフスト/タフスト L を使用した工事には、電気工事士の資格が必要です。
(5) 他社品とは、管及び部品に互換性のない製品があるので注意してください。
(6) 露出配管の屈曲部分は、通線の際に動かないように十分な支持を行ってください。
(7) 接続されたボックスは曲がりやすいので、ボックス自身を固定してください。
(8) 水道、ガス管若しくはこれらに類するものと直接接触しないように注意してください。
(9) 運搬・保管の際は、平らな場所に横置きして、荷崩れしないように注意してください。なお、屋外で保管する場合は、簡単な屋根を設けるかシートをかけて、直射日光を避けるようにしてください。
なお、シートかけの場合は高温にならないよう風通しをよくするように注意してください。
(10) 残材・端材として廃棄する場合は産業廃棄物となるので、適切に処理してください。

5. 使用方法
5-1. 開梱
プラフレキタフスト/タフスト L は、箱梱包になります。開梱の際は段ボールノコやハサミなどで箱のテープ部を切断してください。その際に工具の刃先でプラフレキタフスト/タフスト L に傷をつけないようご注意ください。
※刃の取り扱いには十分ご注意ください。

5-2. 切断
プラフレキタフスト/タフスト L の谷部に沿ってパイプカッター等で管に対して直角に切断します。

7

5-3. プラフレキタフスト/タフスト L の部材
プラフレキタフスト/タフスト L は、プラフレキ PFS・PFD の部品類と互換性がありますので、従来のプラフレキ PFS・PFD 部品を使用する事が出来ます。
5-4. 管口の保護
プラフレキタフストの管口（切断口）の異物混入防止には、エンドブッシング・ウエザーキャップを使用します。エンドブッシングのノックアウトを除去すると、ケーブル引き込み時の外傷防止・外観の仕上げに使用出来ます。

プラフレキタフスト L の管口の異物混入防止には、管口に自己融着テープや PVC テープ等を密に巻き付けるなどし、湿気・じんあい等が侵入しないように保護してください。
5-5. 曲げプラフレキタフスト/タフスト L は、手、又はベンダーなどの工具を用いて曲げることができます。
最小曲げ半径を表 7 に示します。
表 7 プラフレキタフスト/タフスト L 最小曲げ半径
サイズ

最小曲げ半径（mm）

PFT-1696

PFT-22132

PFT-28168

PFT-36

216

PFTL-42504

PFTL-54648

最小曲げ半径最小曲げ半径

管内径の 6 倍

管内径の 12 倍

プラフレキタフスト（16-36）

プラフレキタフスト L（42、54）8曲げ施工時の注意
プラフレキタフスト/タフスト L を曲げる時は、一ケ所に力を集中させて局所的に曲げると、破損する恐れがあります。曲げる部分全体を少しずつ曲げ、徐々に馴染ませながら曲げ施工してください。
特に低温時は製品が硬くなり、局所的に曲げると破損しやすくなりますのでご注意ください。
尚、急な曲げが必要な際は、通常の PF 管（プラフレキ PFS・PFD）とカップリングを用いて接続して施工していただくと、一体感があり美観に優れた配管とすることが出来ます。

悪い例：

良い例：

管の両端を持って急激に曲げない

短いスパンで徐々に曲げます。

でください。
5-6. ボックスへの接続(1) 通常の場合
プラフレキタフスト/タフスト L とボックスとの接続には，コネクタ（又は防水コネクタ）を使用しま

プラフレキタフスト

す。コネクタ奥の管止めに，プラフレキタフスト/タフスト L の先端が当るまで差し込みます。
【解除方法】
接続をやり直す場合は，次の手順でコネクタからプラフレキタフストを取り外します。
① 止具を解除方向に当るまで（約２回転）ゆるめます。② プラフレキタフストを上下，左右にこじりながら引きぬきます。
※プラフレキタフスト L の接続をやり直す場合はコネクタ類を解除できませんので、必要に応じてコネクタ止め具を取り外し、パイプの切断等を行ってください。

9

(2)障害物がある場合や，斜め方向から接続する場合 プラフレキタフスト
は、コネクタ 45 または曲りコネクタを使用します。

5-7. プラフレキタフスト/タフスト L 相互の接続カップリング（又は防水カップリング）で接続します。プラフレキタフストの先端が，カップリング奥の管止めに当るまで差し込みます。

カップリング※プラフレキタフスト/タフスト L 相互を直接接続することは禁じられています。
※プラフレキタフスト/タフスト L の切断面が直角に切断されているか、確認してください。

5-8. プラフレキタフスト/タフスト L と異種管との接続

プラフレキ PFS・PFD(1)プラフレキタフスト/タフスト L とプラフレキ PFS・PFD は、部品を共有できる為、通常のカップリング

プラフレキタフスト（又は防水カップリング）で接続します。
カップリング(2) プラフレキタフストと VE 管は、コンビネーション
カップリング PV-□CR・PV-□BCR(防水タイプ) で接続します。
プラフレキタフスト L と VE 管は、VE・厚鋼ジョイ
ント PFS-□VG・PFS-□BVG（防水タイプ）で接続します。

10プラフレキタフスト

(3) プラフレキタフストと薄鋼電線管・E パイプは、Ｅパイプジョイント PFS-□JR・薄鋼コンビ※PFS-□JC で接続します。
プラフレキタフスト L と薄鋼電線管・E パイプは、薄鋼ジョイント PFS-□JS で接続します。

プラフレキタフスト
プラフレキタフスト

Ｅパイプジョイント

※薄鋼コンビはケーブル工事専用部材となります。

(4) プラフレキタフストと厚鋼電線管は、厚鋼ジョイント
PFS-□GR・厚鋼ネジ無しコンビ※PFS-□GNR で接続
プラフレキタフスト

します。
プラフレキタフスト L と厚鋼電線管は、VE・厚鋼

厚鋼ジョイント

ジョイント PFS-□VG・PFS-□BVG（防水タイプ）で接続します。
※厚鋼ネジ無しコンビはケーブル工事専用部材となります。
プラフレキタフスト 接続部材一覧表□：サイズ （16,22,28,36）
接続相手
パイプ配管

プラフレキタフスト

ボックス類

PFT-□

方法

プラフレキストレート

45°

30°

PFS-□CRPFS-□KR ※1PFS-□MHR

PFS-□MKRPFS-□BCR

PFS-□BKR ※2

PFS-□ ，PFD-□
プラフレキ 非防水
タフスト
防水
PFT-□

厚鋼電線管
VE管

PV-□CR

管端ネジ

ストレート部PFS-□GRPFS-□GNR

薄鋼電線管
Eパイプ

PFS-□JR PFS-□JC

PV-□BCR※1 サイズ16は接続するノック穴径により2品種あります。 ノック穴径：φ22,27（兼用）…PFS-16KR、ノック穴径φ27…PFS-16KLR※2 サイズ16は接続するノック穴径により2品種あります。 ノック穴径：φ22…PFS-16BKSR、

ノック穴径φ27…PFS-16BKLR

プラフレキタフストＬ 接続部材一覧表□：サイズ （42,54）
接続相手パイプ

配管
方法

プラフレキタフストL
PFTL-□

ボックス類

プラフレキVE管

厚鋼電線管

薄鋼電線管
Eパイプ

PFS-□ ，PFD-□
プラフレキ 非防水
タフストL
防水
PFTL-□PFS-□CSPFS-□KSPFS-□BCSPFS-□BKS

PFS-□BSKS ※3※3 コネクタ全長が通常よりも短いものです。ケーブル工事専用部品となります。

11PFS-□VG

PFS-□JSPFS-□BVG

PFS-□BJS5-9. 支持プラフレキタフスト/タフスト L の支持については、以下の部材を使用します。支持間隔は 1.25ｍ以
下※で施工し、曲がり部分の前後等では、応力の集中を避ける為、適宜支持を増やします。
（支持間隔については工事仕様書に準じて施工してください。）※ 温度変化による配管の伸縮を考慮し、施工時と比較して 30℃以上の温度上昇がある場所にサイズφ16.22 を施工する場合は管の支持間隔を 0.7ｍ以下にすることを推奨致します。
(1) 両サドル屋内外の壁面等への固定は、両サドルを使用します。
施工上のご注意・両サドルは樹脂製ですので、火気を近づけないでください。
・両サドルは、有機薬品等に侵される恐れがありますので、接触させないでください。
・使用するネジは、太さ 5ｍｍのタッピングビスを用いてください。皿頭ビス・釘は使用しないでください。
・ネジの締め過ぎにご注意ください。
・コネクタ・カップリングの近くの支持は、0.3m 以内で強い応力がかからないようにご注意ください。
・両サドルに強い応力がかからない様、管の最小曲げ半径（表 7 参照）を守ってください。
・プラフレキ（タフスト/タフスト L/PFS/PFD）以外の固定に使用しないでください。
・高温下での保管は避けてください。

(2) ベース付両サドル
屋内外の壁面で製直な配管をおこなう場合の固定は、ベース付両サドル（両サドルとサドルベースのセット部材）を使用します。サドルベースと組み合わせることで、カップリングの厚み分をかさ増ししてプラフレキタフスト/タフスト L をまっすぐ配管できます。
♦取付方法①配管ルートに伴い、ベース付両サドルを造営物に固定する位置を決めます。ベース表面凹ラインを墨出しに合わせる目安にお使いください。
②ベース中央の長穴（φ5.5×8.5）に、φ5ｍｍビスで造営物に固定します。長穴構造により、ベース位置の微調整が可能です。
※ 造営物固定用のビス･･･呼び径φ5ｍｍ、頭部径φ10ｍｍ以下、頭部高さ（ベース 16～36：3.5ｍｍ以下、ベース 42・54：4.5ｍｍ以下）③両サドルに付属のビスを使い、プラフレキタフスト/タフスト L をベースに固定します。両サドルを固定するビスは付属のもの以外は使用せず、ビスの締め過ぎにご注意ください。
※ 最大トルク：サイズ 16～36…1.91N・ｍ、サイズ 42・54…2.44N・ｍ
12

施工上のご注意
・常時 50℃以上となるような環境化での使用はお控えください。
・樹脂製ですので、火気を近づけないでください。
・有機薬品などに侵される恐れがありますので、接触させないでください。
・ベース位置を微調整する際は、長穴のビスを完全に固定しないでください。ビスを締め過ぎるとベースを破損する可能性があります。また、ハンマーなどで衝撃を与えないでください。
・表面が凸凹した造営物にはベースを固定しないでください。ベースが破損する恐れがあります。
・ベースを重ねて使用する際、4 枚以上としないでください。
・両サドルをベースに取付けるビスは、付属のもの以外は使用しないでください。
・一度両サドルを固定したベースは、再使用しないでください。
・強い衝撃（特に低温環境下）が加わると破損する恐れがあるのでご注意ください。
・強い応力がかからないよう、管の最小曲げ半径（表 7 参照）を守ってください。
・プラフレキ（タフスト/タフスト L/PFS/PFD）以外の固定に使用しないでください。また、他社の両サドルをベース付両サドルのベースに固定することはできません。
・高温下での保管は避けてください。

(3) 片サドル屋内外の壁面で製直性が重視されない箇所や両サドルが使えない箇所への固定は、片サドルを使用します。

施工上のご注意
・片サドルは樹脂製ですので、火気を近づけないでください。
・片サドルは、有機薬品等に侵される恐れがありますので、接触させないでください。
・使用するネジは、太さ 4ｍｍのなべ型タッピングビスを用いて下さい。皿頭ビス・釘は使用しないでください。
・ネジの締め過ぎにご注意ください。
・片サドルは片側支持の部材である為、片サドルを曲がり部などの応力がかかる場所で使用すると、施工時の配管状態を維持できない場合があります。特に美観が求められる箇所については、片サドルの支持間隔を短く固定してください。
・片サドルに強い応力がかからないよう、管の最小曲げ半径（表 7 参照）を守ってください。
・プラフレキ（タフスト/タフスト L/PFS/PFD）以外の固定に使用しないでください。
・高温下での保管は避けてください。

13

(4) P クリップ
一般形鋼への固定はネグロス電工㈱パイラック®と共にＰクリップを使用します。
←突起

垂直
爪部は突起のある方を先に穴に入れます！

適合パイラック®

♦取付方法

PH1

①爪部を奥まで差込み、プラフレキタフスト/タフスト L をセットします。

PH1W②突起のある爪部側を固定面から垂直になるように起こして、もう一方PH2Wを引き寄せるようにパチッと音がするまで、手でいきおいよく締付けて完了です。締付け後にクリップと管の間に隙間がない事を確認します。360°どの方向にも取付け可能です。

PH3W
PH1F
PH1WF
穴径：14mm♦解除方法

板厚：2.3mm

マイナスドライバー等を利用して、左図のように固定部を押し広げて外します。
施工時の許容荷重は、以下の通りです。

約 30N(3kgf)

約 60N(6kgf)

約 30N(3kgf)

施工上のご注意
・常時 50℃以上となるような環境でのご使用はお控えください。
・樹脂製ですので、火気を近づけないでください。
・有機薬品等に侵される恐れがありますので、接触させないでください。
・あらかじめ分割部を切り離しても、取付けが可能です。
・分割部が衝撃等により分離している場合もありますが、性能には問題無く、取り付け可能です。
・許容静荷重を上回らないようにしてください。
・取り外す際には、クリップの飛散及びプラフレキタフスト/タフスト L の落下にご注意ください。
・直射日光が当たる場所での使用はお控えください。
・プラフレキ（タフスト/タフスト L/PFS/PFD）以外の固定等に使用しないでください。
・高温下での保管は避けてください。
14

(5) DC クリップ
金属チャンネルおよび樹脂チャンネル”プラチャン”への固定は、DC クリップを使用します。

♦取付方法①製品の両端を手で持ち、サイズ表記がある面を垂直になるようにパチッと音がするまで引き寄せて製品を分割します。
②チャンネルの開口部から溝に入れます。プラチャンと組み合わせて使用する場合は、クリップを手前にひくことで仮止が出来ます。
③プラフレキタフスト/タフスト L をセットし、２つのクリップを引き寄せるように手できつく締めこんでください。最後にパイプがしっかり止まっていることを確認してください。尚、工具での締付けは製品が破損する可能性があるので十分に注意してください。
♦解除方法

マイナスドライバー等を利用して、上図のように固定部を押し広げて外します。

適合する樹脂チャンネル“プラチャン”または金属チャンネル及び施工時の許容荷重については、以下の通りです。
♦適合チャンネル
適合金属チャンネルサイズ

古河電工製樹脂チャンネル

補強例（注意参照）

プラチャン（PF-D1CH）
金具♦許容静荷重

約 60N（6kgf）

約 60Ｎ（6kgf）

15

約 10Ｎ（1kgf）

施工上のご注意
・常時 50℃以上となるような環境でのご使用はお控えください。
・有機薬品等で、クリップの性能が劣化する恐れがあるのでご注意ください。又、火気を近づけないでください。
・作業はクリップ分割部のエッジ等で手を傷つけないよう、手袋を着用してください。
・片手でクリップを締付けにくい場合は、両手で締付けてください。
・許容静荷重を上回らないようにしてください。
・製品が分割部より分離している場合もありますが性能には問題無く取り付け可能です。
・取り外す際には、クリップの飛散及びプラフレキタフスト/タフスト L の落下にご注意ください。
・強い衝撃（特に低温環境下）がクリップに加わると破損する恐れがあるのでご注意ください。又、破損したクリップは使用しないでください。
・プラフレキタフスト/タフスト L の最小曲げ半径（表 7 参照）を守ってください。
・プラフレキ（タフスト/タフスト L/PFS/PFD）以外の固定等に使用しないでください。
・高温下での保管は避けてください。

以上

16