資料1-2-1
H29.2.9
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 指摘事項に対する回答一覧表（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）についてご説明。

No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

回答日

回答資料

H28.12.15
H28.12.27
H29.1.31

資料1-2-3

一部，本日回答

1

一部，第緊急時対策所の機能（気密性、建屋内アクセスルー 422回会
2016/9/13 ト等）を整理した上で，機能が維持されることを説明 合，第426すること。
回会合，及び第437回会
合にて回答

回答
・高気密室を除く対策本部関連設備の耐震性については12/15会合にて
説明
・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合にて説明
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所への屋内アクセスルートについては
1/31会合にて説明
・待機場所について12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（資料1-2-3
P.61-9-1-4,P.61-9-4-18）
・待機場所のコンクリート躯体壁が有する遮蔽性能，気密性能などは，12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

本日回答

23

2016/12/15 大湊側緊対所の竣工時期を本文に記載すること。

2016/12/15

一部，第426回会
合にて回答

高気密室の耐震性の確認はどのように実施している回答済のか説明すること。

・大湊側緊対所の竣工時期（平成30年7月竣工予定）を12/27会合で説明
H28.12.27

資料1-2-3

・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施
し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

H28.12.27

本日回答

456

2016/12/15

2016/12/15

2016/12/15

５号緊対所待機所について，適切に放射線防護ができることを説明すること。

可搬型陽圧化空調機がSs機能維持することを説明すること。

一部，第435回会
合にて回
答

H29.1.26

回答済H28.12.27

待機場所用の可搬型陽圧化空調機の保管場所を示回答済
すこと。

1/5

H29.1.31

・大湊側緊対所の竣工時期（平成32年7月竣工予定）を記載（P.61-9-5118）

資料1-2-3
資料1-2-4・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所に関する役割，要件について整理するとともに，事故対応における使用方法や設備設計方針について1/26会合にて説明
・12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（資料1-2-3 P.61-9-2-40,P.61-9-279，資料1-2-4）・可搬型陽圧化空調機のSs機能維持にかかる12/15会合資料の記載を充実させ，12/27会合で説明

・対策本部用と待機場所用（1/26会合時点）の可搬型陽圧化空調機を組み合わせて使用することから，待機場所用（1/26会合時点）の保管・使用場所の配置，予備機保管場所について
1/31会合にて説明

についてご説明。

No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

7

2016/12/15

可搬型陽圧化空調機は，使用機器と予備機を同じ場所に保管しないこと。

回答済8

2016/12/15

平日昼間において，事故時に指揮にあたる職員が必ず確保されていることを説明すること。

回答済

回答日

回答資料

・対策本部の可搬型陽圧化空調機の保管場所について予備機を分散する旨を12/27会合にて説明
・対策本部用と待機場所用（1/26会合時点）の可搬型陽圧化空調機は組み合わせて使用することから，待機場所用（1/26会合時点）の保管・使用場所の配置，予備機保管場所について
1/31会合にて説明

H28.12.27
H29.1.31

・事象発生後の原子力防災組織の各要員の役割について，1/31会合にて説明

H29.1.31

・対策本部の空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化空調機への切替手
順を12/27会合にて説明
・12/27会合指摘事項である容量，切替えのための設備・手順，余裕時間についてはNo.30にて回答する

本日回答

9

対策本部での空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽 一部，第圧化装置への切替による陽圧化の手順も追記する 426回会
2016/12/15
こと。また，待機場所での可搬型陽圧化装置による 合及び第陽圧化の手順の記載をすること。
437回会合にて回答済回答

H28.12.27
H29.1.31

資料1-2-3

・対策本部用と待機場所用（1/26会合時点）の可搬型陽圧化空調機は組み合わせて使用することから，待機場所用（1/26会合時点）の陽圧化手順について1/31会合にて説明
・1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，待機場所は変更とならなかったが位置付けや運用を変更したため，改めて説明する（P.61-9-3-32）

10

自主整備防火帯を自主とする理由と，新たに追加し2016/12/15 たアクセスルートにクレジットをとる理由を詳細に説明すること。

回答済

H29.1.31

・アクセスルートに関する指摘事項であり，1/31会合にて説明

11

2016/12/15

新たに追加したアクセスルートが浸水しないことを説明すること。

回答済

H29.1.31

・アクセスルートに関する指摘事項であり，1/31会合にて説明

12

2016/12/15

緊対所近傍に残る職員と緊対所を立ち上げる要員の考えについて説明すること。

回答済

H29.1.31

・免震棟緊対所から5号炉緊対所へ拠点を切り替える際の指揮について，1/31会合にて説明

13

2016/12/15

５号緊対所へのアクセスルートは複数箇所設定すること。

回答済

H29.1.31

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所への屋内アクセスルートについて1/31会合にて説明

14

緊対所電源を可搬型電源としている理由，可搬設備2016/12/15 は１２時間使えないとするこれまでの説明との整合性，台数の考え方について説明すること。

回答済

H28.12.27

・可搬型電源の考え方について，12/27会合で説明

15

2016/12/15

チェンジングエリアは３号緊対所と同等以上のものと本日回答すること。

16

2016/12/15

５号緊対所の対策本部に留まる要員を示し，その居住性を説明すること。

回答済

2/5

資料1-2-3

H28.12.27

・チェンジングエリアについて，12/15
会合指摘事項（屋内アクセスルート，待機場所）及び1/26会合指摘事項（待機場所）を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-9-3-45,P.61-95-4）
・対策本部に留まる要員を明確にし，空調設計の説明に反映し，12/27会合で説明

についてご説明。

No.

審査日

指摘事項

回答
回答状況

準備中

17

18

回答日

H29.1.26

陽圧化開始が遅延することによる影響を２分としているが，２分の根拠を説明すること。

H28.12.27

回答済

・待機場所について12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，その結果を踏まえた被ばく影響については次回会合にて回答する・モックアップによる検証結果である旨を，12/27会合で説明
・建屋内空気の入れ替わり及び切り替え遅れの要因となる予備機への切替え操作を考慮した容量，陽圧化手順について1/31会合にて説明

本日回答

19

空気ボンベ陽圧化装置から可搬型陽圧化装置への一部，第2016/12/15 切り替えについて，切り替え遅れによる影響を説明
437回会すること。
合にて回答済回答
・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の待機場所に関する役割，要件について整理するとともに，事故対応における使用方法や設備設計方針について1/26会合にて説明

次回会合

プルーム通過後，必要に応じて一時退避した要員が一部，第2016/12/15 緊対所待機場所へ戻るが，その要員の被ばく評価
435回会
等を説明すること。
合にて回答2016/12/15

回答資料

H29.1.31

資料1-2-3
・1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，待機場所は変更とならなかったが位置付けや運用を変更したため，改めて説明する（P.61-9-3-32）
・遮蔽モデルの保守性・誤差等の考え方について，12/27会合で説明

20

2016/12/15

遮蔽モデルの保守性や誤差等を先行の審査を踏まえ説明すること。

回答済

準備中

21

2016/12/15

５号緊対所の被ばくについては，ＤＳピットやSFPの水が抜けた場合で説明すること。

一部，第426回会
合及び第435回会
合にて回答

H28.12.27

次回会合
H28.12.27
H29.1.26

一部，本日回答

222324

2016/12/15

補助壁の機能要求の考え方について説明すること。
一部，第（支持性能，遮蔽性能等）
426回会
合にて回答

鋼製の高気密室については許容限界等を含めて機2016/12/15 能維持及び施設区分に対応した設計方針を説明すること。

2016/12/15

回答済

高気密室の耐震性について，耐震壁の歪み等をもとに基準地震動に対して評価基準値を満足することを回答済確認したとしているが，事実に即した記載に改めること。

3/5

準備中
H28.12.27

・コンクリート施工誤差を考慮した被ばく評価結果については次回会合にて61-10 2.2にも記載する
・対策本部について，DSピットとSFPの影響を12/27会合で説明・待機場所について，他の被ばく経路からの影響と比べて影響が小さいと考えられることから評価対象外とした
旨を1/26会合で説明・待機場所について12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて再整理しており，その結果を踏まえた被ばく影響については次回会合にて回答する・対策本部（高気密室）に係る，建屋躯体への機能要求の考え方を12/27
会合で説明
・補助壁の機能要求の考え方については指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

H28.12.27

・高気密室については，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，機器・配管系としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

H28.12.27

・高気密室の耐震性評価基準について記載の修正を実施
・高気密室が設置される原子炉建屋の躯体についても，要求機能を整理した上で，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針
JEAG4601-1991追補版」に基づき，建物・構築物としての耐震設計を実施し，要求機能を確保する旨を12/27会
合で説明

についてご説明。

指摘事項

回答

No.

審査日

回答状況

回答日

25

待機所について，緊急時対策所の対象物として耐震性を持たせる設計であること，及び可搬型の陽圧化
2016/12/15 装置で陽圧化する場合に躯体で気密性を維持でき準備中ることを説明すること。（施設側と耐震側の資料の整合性）

次回回答

26

2016/12/27 緊対所の機能概要比較図を修正すること

本日回答

資料1-2-3

・緊対所の機能概要比較図については，12/27会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-9-14）

27

2016/12/27 大湊側緊対所の説明を再度載せること

本日回答

資料1-2-3・大湊側緊対所に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-9-5-118）

28

2016/12/27

緊対所の電源設備の可搬ケーブルについて説明す
本日回答
ること

資料1-2-2

・可搬ケーブルの基準適合性について，記載しました。（P.3.18-69）

29

2016/12/27

緊対所の電源設備切替はケーブルの繋ぎこみを含
本日回答
めた時間で示すこと

資料1-2-2・ケーブルの繋ぎこみを含めた時間をタイムチャートに記載しました。
（P.3.18-81）

回答資料

回答
・待機場所について12/15会合及び1/26会合指摘事項を踏まえて踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

・建屋内空気の入れ替わり及び切り替え遅れの要因となる予備機への切替え操作を考慮した容量，陽圧化手順について1/31会合にて説明

本日回答
空気ボンベ陽圧化装置と可搬型陽圧化空調機の切一部，第2016/12/27 替えについて、容量、切替えのための設備・手順、437回会
余裕時間について説明すること
合にて回答済

H29.1.31

31

原子力防災組織の各要員が事象発生後にどのよう2016/12/27 に行動するか、通常勤務場所と緊対所間の移動時間、立ち入り禁止区域等の観点で説明すること

回答済

H29.1.31

・事象発生後の原子力防災組織の各要員の役割について，1/31会合にて
説明

32

2016/12/27

本部長及び本部長代行が移動中に指揮することについて見直すこと

回答済

H29.1.31

・免震棟緊対所から5号炉緊対所へ拠点を切り替える際の指揮について，
1/31会合にて説明

33

2016/12/27

グランドシャインガンマ線の評価のモデルに、ＴＭＳＬを追記すること

準備中

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

34

2016/12/27

ＤＳＰ（蒸気乾燥器、セパレータ）の線量評価で、モデ準備中
ルを説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

35

2016/12/27

線量評価において、炉心熱出力を考慮にいれた線源について説明すること

準備中

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する

36

2016/12/27

クラウドシャイン被ばく線量評価における保守性につ準備中
いて、距離減衰の扱い含め整理して説明すること

次回会合

・被ばく評価に関する記載内容については12/27会合指摘事項を踏まえて再整理しており，次回会合にて回答する37

2017/1/10

5号緊急時対策所にアクセスする際の照明の電源に本日回答ついて説明すること。

資料1-2-3・5号緊急時対策所の照明設計について記載しました。（P.61-9-3-54）

38

2017/1/10

現場要員待機場所の作業用照明の設置の考え方に本日回答
ついて説明すること。

資料1-2-3・5号緊急時対策所の照明設計について記載しました。（P.61-9-3-54）

30

4/5

資料1-2-3
・1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，待機場所は変更とならなかったが位置付けや運用を変更したため，改めて説明する（P.61-9-2-57）

についてご説明。

No.

審査日

39

指摘事項

回答
回答状況

回答資料

回答

遮蔽体を十分設置できない現状を踏まえて，不測の2017/1/26 事態に際して待機所の使用可能性を向上させるた 本日回答
めの方策を検討して説明すること。

資料1-2-3

・現場要員待機場所について1/26会
合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-9-1-7）40

SA設備としての緊急時対策所の設置面積につい
2017/1/26 て，不測の事態を考慮しても十分か検討して説明す 本日回答ること。

資料1-2-3

・対策本部，現場要員待機場所について1/26会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-9-17,P.61-9-2-12）41

2017/1/26

移動式待機所の保管場所や仕様について説明する
本日回答
こと。

資料1-2-3

・移動式待機所に関する記載内容について1/26会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-95-113）

42

2017/1/26

フェーズ移行の判断について，同時発災の場合も含
本日回答
め説明すること。

資料1-2-3・事象フェーズに基づく設計・運用について1/26会合指摘事項を踏まえて再整理した結果を説明する（P.61-9-17）

43

2017/1/31

対策本部の陽圧化装置（空気ボンベ）を停止する条
本日回答件について手順に具体的に記載し、説明すること。

資料1-2-3・陽圧化装置（空気ボンベ）を停止する際に使用する計器等について具体的に説明する（P.61-9-3-35）

44

2017/1/31

可搬型陽圧化空調機によるパージ後、待機場所を除染する手順を説明すること。

資料1-2-3

・1/26会合指摘事項を踏まえた再整理の結果，空調運用を変更したため，新しい運用を踏まえた必要箇所の除染について説明する（P.61-9-3-37）

本日回答

5/5

回答日