試

験

地

受

験

番

号

氏

名

ઃ電学(前)⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 26 年度

ઃ級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題(午前の部)

〔注

意

事

項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時から 12 時 20 分までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
）〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜 10 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜 15 問題を選択し亜解答してください。
）〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜 5 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので亜消しゴム
できれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜午前の部の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1

DAM-電1AM.mcd

Page 1

14/05/16 11:36

v6.20

※

問題番号〔No 阿ઃ〕〜〔No 阿15〕までの 15 問題のうちから亜10 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 1 Ω の抵抗に 5 V の電圧を分間かけたとき亜この抵抗に発生する熱量として亜正しい
ものはどれか。

1阿

5 J

2阿

25 J

3阿

300 J

4阿

1 500 J〔No 阿〕 十分に長い平行直線導体Ａ亜Ｂに図に示す方向に電流を流したとき亜導体Ａに流れる電流が導体Ｂの位置につくる磁界の方向と亜導体Ｂに働く力の方向の組合せとして亜正しいもの
はどれか。

電流
磁界の方向

力の方向

1阿

a

ア

2阿

b

ア

3阿

a

イ

4阿

b

イ

電流
b

ア

イ

a

導体 B
導体 A

A−2

DAM-電1AM.mcd

Page 2

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿 〕 図に示す平衡三相回路において亜三相負荷の消費電力が 4 kW である場合の抵抗 R の値として亜正しいものはどれか。

1阿

10 Ω

2阿

30 Ω

3阿

90 Ω

4阿

270 Ω

200 V

200 V

200 V

〔No 阿 〕 図のように可動コイル形電流計に抵抗 R〔Ω〕の分流器を接続したとき亜この分流器の倍率m を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜r〔Ω〕は亜電流計の内部抵抗とする。

1阿m ＝ 1−rR2阿m ＝ 1−Rr

3阿m ＝ 1＋rR

4阿m ＝ 1＋

R
r

A

A−3

DAM-電1AM.mcd

Page 314/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿 〕 積分動作を行う制御システム G に亜図のように時間 t 1 でステップ入力を加えたときの出力を表すグラフとして亜適当なものはどれか。

入 力

入力

出力
0

時 間 t

0

時 間 t

時 間 t

出 力

4阿

出 力
0

出 力

0

3阿

2阿

出 力

1阿

時 間 t

0

時 間 t

A−4

DAM-電1AM.mcd

Page 414/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿 〕 図のような三相同期発電機の三相短絡試験において亜定格回転速度で運転しているときの界磁電流 I f と短絡電流 I s の関係を表すグラフとして亜適当なものはどれか。

三相同期発電機

G

短絡

A

A

直流電源

1阿

2阿

0

0

3阿

4阿

0

0

A−5

DAM-電1AM.mcd

Page 5

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿 〕 変圧器の負荷電流が1倍になったとき亜鉄損と銅損の変化の組合せとして亜最も適当なもの
2

はどれか。

鉄

損

銅

損

1阿

1
倍
2

1
倍
4

2阿

1
倍
2

1
倍
2

3阿

1 倍

1
倍
4

4阿

1 倍

1
倍
2

〔No 阿〕 有効電力 P が 1 200 kW で力率 0.6 の三相負荷に接続して亜力率を 0.8 に改善するために必要な電力用コンデンサの容量 Q〔kvar〕として亜正しいものはどれか。

01阿240 kvar2阿336 kvar3阿700 kvar4阿

900 kvar〔No 阿〕 水力発電における水車の調速機に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿回転速度の変化を検出して亜自動的にガイドベーン開度を調整する。

2阿発電機が系統と並列運転するまでは亜自動同期装置などの信号により調速制御を行う。

3阿発電機が系統と並列運転に入った後は亜発電機の出力や周波数変化の調整を行う。

4阿

発電機と系統との並列運転が解けた場合には亜発電機の電圧低下を防止する。

A−6

DAM-電1AM.mcd

Page 614/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿10〕 変電所において開閉サージが発生する原因として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電線路の無負荷充電電流の遮断

2阿変圧器の励磁電流の遮断

3阿異系統の同期投入

4阿

高速度再閉路〔No 阿11〕 架空送電線路の雷害対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿がいしの過絶縁による雷害防止は困難なので亜鉄塔の頂部に架空地線を設ける。

2阿鉄塔の電位上昇による逆フラッシオーバを防止するため亜スペーサを設ける。

3阿

雷撃時のフラッシオーバによる電線の損傷などを防止するため亜アーマロッドを設ける。

4阿がいし連のフラッシオーバによるがいし破損を防止するため亜アークホーンをがいし連の両端に設ける。

〔No 阿12〕 送配電系統における短絡容量の軽減対策に関する記述として亜最も不適当なものは
どれか。

1阿

高インピーダンスの変圧器を採用する。

2阿

電力用コンデンサを設置する。

3阿限流リアクトルを設置する。

4阿変電所の母線を分割する。

A−7

DAM-電1AM.mcd

Page 7

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿13〕 照明の光源に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿水銀ランプは亜低圧ナトリウムランプに比べてランプ効率が高い。

2阿水銀ランプは亜ハロゲン電球に比べて平均演色評価数が低い。

3阿

高周波点灯専用形蛍光ランプ(H f 蛍光ランプ) は亜低圧ナトリウムランプに比べて色温度が高い。

4阿

高周波点灯専用形蛍光ランプ(H f 蛍光ランプ) は亜ハロゲン電球に比べて定格寿命が長い。

〔No 阿14〕 据置鉛蓄電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿ベント形蓄電池は亜酸霧が脱出しないようにしたもので亜使用中補水が不要である。

2阿定格容量は亜規定の条件下で放電終止電圧まで放電した時に取り出せる電気量である。

3阿蓄電池から取り出せる容量は亜放電電流が大きくなるほど減少する。

4阿

蓄電池の内部抵抗は亜残存容量の減少にともない増大する。

〔No 阿15〕 三相誘導電動機の速度制御に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿一次電圧制御は亜トルクがほぼ一次電圧の乗に比例することを利用して制御する方式
である。

2阿

極数切換制御は亜同期速度が極数に正比例することを利用して段階的に制御する方式
である。

3阿

巻線形誘導電動機の二次抵抗制御は亜比例推移を利用し二次抵抗を変化させて制御する方式である。

4阿

周波数制御は亜インバータなどの可変周波数電源を用い周波数を変化させて制御する方式である。

A−8

DAM-電1AM.mcd

Page 814/05/16 11:36

v6.20

※

問題番号〔No 阿16〕〜〔No 阿48〕までの 33 問題のうちから亜15 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿16〕 コンバインドサイクル発電に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

排気再燃形より排熱回収形が主流となっている。

2阿

蒸気タービンによる汽力発電と比べて亜起動茜停止時間が短い。

3阿

蒸気タービンによる汽力発電と比べて亜熱効率が低い。

4阿

蒸気タービンによる汽力発電と比べて亜単位出力当たりの温排水量が少ない。

〔No 阿17〕 風力発電の風車が秒間に受ける風の運動エネルギー W〔 J 〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜受風面積を A〔m 2〕亜風速を v〔m/s〕亜空気密度を ρ〔kg/m 3〕とする。

1阿W＝

ρ A v2
〔J〕
2

2阿

W＝

ρ A2 v2
〔J〕
2

3阿

W＝

ρ A v3
〔J〕
2

4阿

W＝

ρ A2 v3〔J〕
2〔No 阿18〕 変電所で用いられる機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿接地開閉器は亜遮断器や断路器が開路した後に亜閉路して残留電荷を放電するために
使用する。

2阿

計器用変成器は亜高電圧や大電流を測定しやすい電圧や電流に変成する。

3阿断路器は亜無負荷時に回路を切り離したり系統の接続変更をするために使用する。

4阿

電力用コンデンサは亜系統に接続し連続的に無効電力を調整する。

A−9

DAM-電1AM.mcd

Page 914/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿19〕 電力系統の保護に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿保護継電器には亜その役割を果たすため事故区間判別の選択性と高速性が要求される。

2阿比率差動継電器は亜電流と電圧の位相差がある比率以上になったとき動作するものである。

3阿主保護継電器は亜最も速やかに故障区間を最小範囲に限定し除去するものである。

4阿

後備保護継電器は亜主保護継電器がロックされているなどの理由で動作できない場合に動作して亜故障部分を除去するものである。

〔No 阿20〕 適切な出力分担及び経済的な運転を行うための発電方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿揚水式発電は亜河川の水を有効活用できることから亜ベース電源として出力分担する。

2阿貯水池式発電は亜季節的周期で豊水期に貯水し渇水期に放出して発電する。

3阿火力発電は亜効率が良く発電単価が低い発電機を優先して運転する。

4阿

ガスタービン発電は亜即応性が高くピーク時の運転に有効である。

〔No 阿21〕 図に示す高低圧架空配電線路において亜電柱の支線に必要な許容引張強度 T〔N〕の値として亜正しいものはどれか。
ただし亜支線は条とし亜安全率を 1.5 とする。

1阿
2阿

高圧線
（水平張力 200 N）

240  5 N

電柱

低圧線
（水平張力 100 N）

320  5 N
12 m

3阿450  5 N

10 m

8 m
支線

4阿

480  5 N
5 m

A − 10DAM-電1AM.mcd

Page 1014/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿22〕 三相線式の地中送電線路において亜無負荷充電電流 I〔Ａ〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜静電容量以外の線路定数の影響を無視するものとする。
V：線間電圧〔kV〕
C：ケーブル線当たりの静電容量〔μF〕
ω：角周波数〔rad/s〕

1阿I ＝ ω C V×10 −3 〔Ａ〕

2阿I ＝ ω C V 2×10 −3〔Ａ〕

3阿

I＝

1
ω C V×10 −3 〔Ａ〕
 3

4阿

I＝

1
ω C V 2×10 −3〔Ａ〕
 3〔No 阿23〕 送配電系統におけるフェランチ現象に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電線路のこう長が長いほど著しい。

2阿深夜などの軽負荷時に発生しやすい。

3阿電線路に分路リアクトルを接続すると抑制できる。

4阿

遅れ力率の負荷が多く使用されているときに発生しやすい。

A − 11

DAM-電1AM.mcd

Page 1114/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿24〕 図のような地中配電線路に用いる

心ケーブルにおいて亜導体 1 条当たりの静電容量 C〔μF〕を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜C s〔μF〕は導体と金属シース間亜C m〔μF〕は導体相互間の静電容量とする。

1
C m〔μF〕
3

1阿C ＝ C s＋2阿C ＝ 3C s＋C m

〔μF〕

3阿

C ＝ C s＋3C m

〔μF〕

4阿

C ＝ 3(C s＋C m)〔μF〕

導体
絶縁体
シース

〔No 阿25〕 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において亜分散型電源を自動的に解列しなければならない事象として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜定められていないものは

どれか。

1阿

分散型電源の異常又は故障

2阿分散型電源の単独運転

3阿連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故

4阿連系している電力系統での高調波の発生

A − 12DAM-電1AM.mcd

Page 1214/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿26〕 図に示すパルス法により地中送電線の事故点を検出する場合亜事故点までの距離 x［m］を表す式として亜正しいものはどれか。
ただし亜l：ケーブル長さ［m］

v：パルス伝搬速度［m/μs］

t：パルスを送り出してから反射波が返ってくるまでの時間［μs］

パルス
発生器

事故点

シンクロ
スコープ

l−v t
［m］
2

1阿

x＝

2阿

x ＝ l−v t［m］

3阿

x＝

vt
2

［m］

4阿

x ＝ vt［m］〔No 阿27〕 配電系統における高調波に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿電力用コンデンサは亜高調波による障害を受けやすい。

2阿過電流継電器は亜高調波により誤動作することがある。

3阿

高調波の低減対策として亜系統の短絡容量を減少させることが有効である。

4阿− 結線と − Y 結線の変圧器を組み合わせることにより亜高調波を抑制できる。

A − 13DAM-電1AM.mcd

Page 13

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿28〕 間口 12 m亜奥行 18 m の事務室の天井に灯用の蛍光灯器具を配置し亜光束法により計算した水平面の平均照度を 700 l x とするための器具台数として亜正しいものはどれか。
ただし亜ランプ本の光束を 5 000 l m亜照明率を 0.6亜保守率を 0.7 とする。

1阿

15 台

2阿

27 台

3阿

36 台

4阿

72 台

〔No 阿29〕 フロアヒーティングに関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈 上亜不適当なものはどれか。

1阿屋内のホールに施設する発熱線の温度が 80 ℃ を超えないようにした。

2阿

使用電圧が 200 V の発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体には亜Ｄ種
接地工事を施した。

3阿

造営材に固定する電熱ボードは亜電気用品安全法の適用を受けたものを使用した。

4阿

発熱線を乾燥した場所に施設するので亜電路に施設する漏電遮断器(ELCB) に替えて配線用遮断器(MCCB) を設置した。

〔No 阿30〕 使用電圧が 200 V の三相誘導電動機に関する記述として亜内線規程

上亜不適当なもの

はどれか。

1阿

連続運転する単独の電動機の定格電流が 50 A 以下なので亜その電線の許容電流を
定格電流の 1.2 倍以上とした。

2阿連続運転する単独の電動機の定格電流が 50 A を超えるので亜その電線の許容電流を
定格電流の 1.1 倍以上とした。

3阿

普通かご形の電動機の定格出力が 3.7 kW であったので亜始動電流を抑制する始動装置を省略した。

4阿

特殊かご形の電動機の定格出力が 7.5 kW であったので亜始動電流を抑制する始動装置を省略した。

A − 14DAM-電1AM.mcd

Page 1414/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿31〕 許容電流が 100 A の低圧幹線に次の負荷ア亜イを接続する場合亜幹線に設ける過電流遮断器の最も大きな定格電流として亜次に掲げる電流のうち亜電気設備の技術基準とその解釈上亜適当なものはどれか。

ア：電動機(定格電流の合計が 60 A）
イ：ヒータ(定格電流の合計が 30 A）

1阿

100 A

2阿

150 A

3阿

200 A

4阿

250 A

〔No 阿32〕 キュービクル式高圧受電設備の接地回路に関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜

不適当なものはどれか。

1阿接地電線及び接地母線は亜裸の軟銅より線を使用する。ただし亜接地母線には亜銅帯を使用することができる。

2阿Ｂ種接地工事の接地電線は亜変圧器バンクごとに亜それぞれ接地端子まで配線する。
ただし亜配線の途中で変圧器バンクごとに漏れ電流が安全に測定できる場合は亜接地母線とすることができる。

3阿外部の接地工事と接続する接地端子は亜外箱の扉を開いた状態で亜漏れ電流を安全に測定できるように取り付ける。

4阿

避雷器用の接地端子は亜外箱と絶縁し亜他の接地端子と離隔する。また亜接地端子の近くには亜接地種別を示す表示を行う。

A − 15DAM-電1AM.mcd

Page 15

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿33〕 キュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜不適当なものはどれか。

1阿

変圧器容量が 500 kV･A 以下の場合は亜開閉装置として高圧カットアウトを使用することができる。

2阿自動力率調整を行う一つの開閉装置に接続する高圧進相コンデンサの設備容量は亜200 kvar 以下とする。

3阿300 V を超える低圧の引出し回路には亜地絡遮断装置を設けるものとする。ただし亜防災用亜保安用電源などは亜警報装置に代えることができる。

4阿換気は亜通気孔などによって亜自然換気ができる構造とする。ただし亜収納する変圧器容量の合計が 500 kV･A を超える場合は亜機械換気装置による換気としてもよい。

〔No 阿34〕 スポットネットワーク受電方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ネットワーク変圧器は亜配電線より各回線ごとにネットワークプロテクタを介して接続
される。

2阿

ネットワーク変圧器の容量は亜台が停止しても残りの変圧器で最大需要電力を供給できるものを選定する。

3阿

標準的には

回線の配電線より受電し亜台のネットワーク変圧器などで構成される。

4阿ネットワーク母線から分岐する各低圧幹線には亜テイクオフ装置を施設する。

〔No 阿35〕 自家用発電設備の原動機の冷却方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直結ラジエータ冷却方式は亜地震等により補給水が断たれた場合には運転が不可能となる。

2阿

クーリングタワー冷却方式は亜冷却水を循環する方式なので水の補給が必要である。

3阿

熱交換冷却方式は亜熱交換器の一次側には清水を使用するが亜二次側には河川水などを使用することができる。

4阿

水槽循環冷却方式は亜補給水が断たれた場合でも亜水温が許容限度に上昇するまでは運転を継続できる。

A − 16

DAM-電1AM.mcd

Page 16

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿36〕 無停電電源装置(UPS) に関する記述として亜日本工業規格(JIS)上亜不適当なものは

どれか。

1阿

同期切換は亜周波数と位相とが同期状態にあり亜電圧が許容範囲で一致している二つの電源の間での負荷電力の切換えである。

2阿

遮断時間は亜切換スイッチが切換動作を開始してから亜出力量の切換えが完了するまでの時間である。

3阿U P S ユニットは亜インバータ亜整流器及び蓄電池又はその他のエネルギー蓄積装置をそれぞれ少なくとも一つずつ含んで成る U P S の構成要素である。

4阿

出力過電流は亜U P S からあらかじめ規定された時間内で流すことができる U P S の最大出力電流である。

〔No 阿37〕 接地工事に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものは

どれか。

1阿

Ａ種接地工事の接地線に亜直径 2.6 mm の絶縁電線を用いた。

2阿Ｂ種接地工事の接地極の埋設深さを亜75 cm 以上とした。

3阿低圧電路に地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に遮断する漏電遮断器を設けたので亜Ｃ種接地工事の接地抵抗値を 500 Ω 以下とした。

4阿

機械室に設置する使用電圧 400 V の電動機の鉄台に亜Ｄ種接地工事を施した。

〔No 阿38〕 蓄電池の充電方式に関する次の文章に該当する用語として亜適当なものはどれか。

整流器に蓄電池と負荷とを並列に接続し亜常に蓄電池に定電圧を加えて充電状態を保ち亜同時に負荷へ電力を供給する充電方式

1阿

回復充電

2阿

均等充電

3阿

トリクル充電4阿浮動充電

A − 17

DAM-電1AM.mcd

Page 17

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿39〕 中央監視制御の伝送端末装置と現場機器との入出力条件に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿発停制御を行うための現場機器への入力条件を亜接点信号とした。

2阿状態茜警報の監視を行うための現場機器の出力条件を亜接点信号とした。

3阿

電圧の計測を行うための現場機器の出力条件を亜DC 4 〜 20 mA のアナログ信号とした。

4阿

電力量の計量を行うための現場機器の出力条件を亜DC 4 〜 20 mA のアナログ信号とした。

〔No 阿40〕 消防用設備等とこれを有効に作動できる非常電源の容量の組合せとして亜消防法上亜

誤っているものはどれか。

消防用設備

非常電源の容量1阿自動火災報知設備

10 分間以上

2阿

スプリンクラー設備

20 分間以上

3阿

屋内消火栓設備

30 分間以上

4阿

不活性ガス消火設備

時間以上〔No 阿41〕 非常用の照明装置に関する記述として亜建築基準法

上亜最も不適当なものはどれか。

1阿白熱灯を用いる場合は亜常温下で床面において水平面照度で 1 l x 以上を確保する。

2阿地下街の各構えの接する地下道の床面において 5 l x 以上の照度を確保する。

3阿

予備電源と照明器具との電気配線に用いる電線は亜600 V 二種ビニル絶縁電線その他
これと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。

4阿

照明器具(照明カバーその他照明器具に付属するものを含む。) のうち主要な部分は亜難燃材料で造り亜又は覆うこと。

A − 18DAM-電1AM.mcd

Page 18

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿42〕 構内情報通信網(LAN) に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿ネットワークトポロジには亜スター形亜バス形亜リング形などがある。

2阿レイヤスイッチは亜ネットワーク層でのルーティング機能を搭載したスイッチである。

3阿V LAN 機能は亜スイッチと端末の物理的な接続形態によらず亜論理的に複数の端末をグループ化するものである。

4阿

リピータは亜伝送信号を再生及び中継し亜伝送距離を延長するものである。

〔No 阿43〕 警報茜呼出茜表示茜ナースコール設備に関する図記号と名称の組合せとして亜日本工業
規格(JIS)

上亜誤っているものはどれか。

図記号

名

称

1阿

押しボタン

2阿

ベル

3阿

ブザー

4阿

表示器

〔No 阿44〕 電気鉄道の高速用電車線における集電性能の向上対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿トロリ線は亜支持点より径間中央を静的に高くする。

2阿電車線の両端に自動張力調整装置を設置する。

3阿電車線のばね定数の変化を小さくする。

4阿

高張力で軽量なトロリ線を採用する。

A − 19DAM-電1AM.mcd

Page 19

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿45〕 電気鉄道におけるき電方式に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿交流き電方式は亜レール電流漏えいによる電食が発生しない。

2阿

直流き電方式は亜き電用変電所からの高調波が発生しない。

3阿交流き電方式は亜通信線に発生する誘導障害への対策が必要である。

4阿

直流き電方式は亜交流き電方式に比べて負荷電流が大きいので亜変電所を多く設置する必要がある。

〔No 阿46〕 鉄道の信号保安に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿連動図表は亜連動装置の動作を表現した連動図と連動の内容を記載した連動表から構成されるものである。

2阿自動列車制御装置は亜列車又は車両の進路設定をプログラム化して自動的に制御するものである。

3阿

速度信号方式は亜線路数が多くても信号機個で進路の状態に応じて列車に運転速度を指示するものである。

4阿転換装置は亜軌道の分岐器のトングレールを駆動して開通方向を転換するものである。

〔No 阿47〕 道路照明の用語に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿平均路面輝度とは亜運転者の視点から見た路面の平均輝度をいう。

2阿不快グレアとは亜対象物の見え方に悪影響を与える光のまぶしさをいう。

3阿誘導性とは亜照明の効果により運転者に道路の線形を明示するものである。

4阿外部条件とは亜建物の照明や広告灯など亜道路交通に影響を及ぼす光が道路沿道に存在する程度をいう。

A − 20DAM-電1AM.mcd

Page 20

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿48〕 情報通信ネットワークの OSI 基本参照モデルにおいて亜次の文章に該当する階層名称
として亜最も適当なものはどれか。

データ伝送に必要な亜コネクタやケーブル種別亜データの電気信号や符号化方式などを規定している。

1阿

物理層

2阿

データリンク層

3阿ネットワーク層

4阿トランスポート層

A − 21

DAM-電1AM.mcd

Page 2114/05/16 11:36

v6.20

※

問題番号〔No 阿49〕〜〔No 阿56〕までの 8 問題のうちから亜5 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿49〕 空気調和設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿定風量単一ダクト方式は亜換気量を定常的に確保できる。

2阿変風量単一ダクト方式は亜定風量単一ダクト方式に比べて亜間仕切り変更に対応
しやすい。

3阿

ファンコイルユニット茜ダクト併用方式では亜負荷変動の多いペリメータの負荷をファンコイルユニットで処理する。

4阿

空気熱源ヒートポンプパッケージ方式での暖房運転では亜外気温度が低下するとヒートポンプの能力が上昇する。

〔No 阿50〕 同一特性のポンプを台直列運転したときの特性曲線として亜適当なものはどれか。
ただし亜破線は台の特性曲線亜実線は台の特性曲線を示す。

吐出量

0

吐出量

吐出量

揚 程

4阿

揚 程
0

揚 程

0

3阿

2阿

揚 程

1阿

0

吐出量

A − 22DAM-電1AM.mcd

Page 22

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿51〕 土質調査における試験の名称と試験結果から求められるものの組合せとして亜不適当なものはどれか。

試験の名称

試験結果から求められるもの1阿標準貫入試験

コーン指数

2阿

粒度試験

均等係数

3阿

せん断試験

粘着力

4阿

圧密試験

透水係数

〔No 阿52〕 測量における誤差に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿器械誤差は亜測定に用いる器械の構造や調整の不完全から生ずる。

2阿

個人誤差は亜測定者の視覚や癖などで生ずる。

3阿

定誤差は亜測定の条件が変わらなければ亜同じ符号や大きさが一定して生ずる。

4阿

不定誤差は亜測定者の不注意や未熟により生ずる。

〔No 阿53〕 次の文章に該当する土留め壁の名称として亜最も適当なものはどれか。

良質地盤に広く用いられているが亜遮水性がよくないこと亜掘削底面以下の根入れ部分の連続性が保たれないことなどのため亜地下水位の高い地盤や軟弱な地盤などには適さない。

1阿

鋼管矢板土留め壁

2阿親杭横矢板土留め壁3阿ソイルセメント壁4阿

場所打ち鉄筋コンクリート壁A − 23DAM-電1AM.mcd

Page 23

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿54〕 鉄道線路の軌道構造に関する記述のうち亜最も不適当なものはどれか。

1阿道床は亜砕石あるいは砂利で構成され亜荷重を路盤に分散させ衝撃を吸収し亜まくらぎを保持し亜レール座屈を防止する。

2阿

弾性締結は亜締結ばね又はばねくぎの弾性力でレールを押さえる構造で亜列車通過時に生ずる応力を緩和し振動を吸収する。

3阿

施工基面は亜施工の基準となる高さのことで亜レールの頭頂部の高さを示す。

4阿

スラブ軌道は亜有道床軌道の保守作業を低減するために亜路盤上にコンクリートスラブを設置したものである。

〔No 阿55〕 図のように亜基礎に固定ボルト本で設置する電気機器に亜地震力が作用したとき亜固定

ボルト本当たりの引抜力として亜適当なものはどれか。
ただし亜電気機器の重量：W［kN］亜水平地震力：F H［kN］亜鉛直地震力：F V［kN］亜1
F H ＝ W亜F V ＝ W とし亜重心位置に水平地震力及び鉛直地震力が条件の不利な方向に
2同時に作用するものとする。

1阿

1
W［kN］
4

2阿

3
W［kN］
8

3阿

1
W［kN］
2

4阿

3
W［kN］
4

電気機器
重心
引抜力

2

固定ボルト
床スラブ
立面図
基礎

2

2

電気機器

固定ボルト
合計４本

平面図

A − 24DAM-電1AM.mcd

Page 24

14/05/16 11:36

v6.20

〔No 阿56〕 鋼材及び鋼管の記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)上亜誤っているものは

どれか。

記

号

名

称

1阿

SS

一般構造用圧延鋼材

2阿SN

建築構造用圧延鋼材

3阿SGP

一般構造用炭素鋼鋼管

4阿

STKN

建築構造用炭素鋼鋼管

A − 25DAM-電1AM.mcd

Page 25

14/05/16 11:36

v6.20

DAM-電1AM.mcd

Page 26

14/05/16 11:36

v6.20