パワーUP!

New FUSE HOLDER
HOLDE
F-730series

高絶縁タイプ（定格絶縁電圧 600V）
DINレールにワンタッチで着脱！
High voltage type ( rated voltage 600V )One-touch mount & remove from DIN rails !

高绝缘型（定额绝缘电压 600V）单触式拆装到 DIN 导轨！

ないものは︑つくる︒

F-450

高容量25A
衝撃に強いタフな強靱Body！
High current type 25A
Tough and shock-resistant body !

高容量 25A 抗冲击能力强、强悍坚牢的机身！

F-3321-Nseries
はんだでも差込 端子でも 接続可能！

Can be connected with either soldering or quick-connect terminals!

钎焊和插座型端子都可连接！

絶縁抵抗DC500V,100MΩ以上

100MΩ MIN. at 500VDC

耐電圧AC2000V（1分間）

2,000V AC for 1minute

主絶縁材

本体：ガラス入りフェノール（UL94V-0） Glass-fiber reinforced phenolic

端子 Terminal

差込端子（タイプ250、t=0.8）
兼用 はんだ付け端子

取付板厚3mm（MAX）

適合ヒューズ

φ6.4mm×30mm,φ6.35mm×30mm

Insulation ResistanceWithstand Voltage
Main Insulation

F-450

ご注文例

Order no.

F--4000
4000
F-4000φ22

Order example

定格

耐電圧

AC2500V（1分間）

2,500V AC for 1minute

主絶縁材

本体:フェノール（UL94V-0） Phenolic

端子 Terminal

ネジ端子（M4X8セムスネジ）M4 x 8 sems screw

適合レール（DINレール）
トップハット形幅35mm 35mm width top-hat rail

適合ヒューズφ15mm×50mm

To mount①Hook the groove of the product onto the edge of the DIN rail.
②Push downward.
安装①把机身凹槽挂在DIN导轨。
②从上往下按。

取り付け
1 本体溝をDINレール淵にかける●2 上から押し下げる
●

発注型番

裏面に挿入
Insert into back side2
●ポリカーポネート（UL94V-2）） Polycarbonate

適合ヒューズφ15mm×50mm

50mm
DIA.15mm×50mm

商品概要

ヒューズキャリア

Fuse carrier

1
●
1
●

☆ 商品にレーザーマーキングで LOT 管理！

回転止めモールド

Rotation prevention mold取り外し
1 レバー淵をドライバーで引く●
2 上に引き上げる●

Order no.

ご注文例

250V-20A Φ10.31X38.1

F-730-FC1

R4.5
73F-730-FC1

Order example

To remove①Pull the edge of the lever with a driver.
②Pull upward
拆卸①用螺丝刀拉扳手。
②向上提升。

250V-10A

F-730 寸法図(73.15)
7014

Dimensional Drawing

F-730-FC1 寸法図
Dimensional Drawing

24.5

発注型番
F-1000-S1

F-720series

Product specifications

材質 Material

Product Description

感電防止タイプのキャリアカバ ー

DIA.15mm×50mm

F-730

ご注文例

Mate Fuse-Link

F-730-FC1

Φ6.35X30
Φ6.35X31.8

Order example

F-730-FC1 仕様

Option Parts

2●F-730Order no.

250V-15A Φ6.4X30

φ4.1孔

735.3

(37.4)

F-730

Fuse size

X

R2.05

series

M4×8
セムスネジ

1P

はんだ付け

F-7101-N

DC500V,100MΩ以上
上100MΩ MIN. at 500VDC

耐電圧

AC1500V（1分間）

1.500V AC for 1minute

主絶縁材

本体:フェノール:フェノール（UL94V-0） Phenolic

端子 Terminal

差込端子（タイプ187、t=0.5）
兼用 はんだ付け端子適合ヒューズ

φ6.4mm×30mm，φ6.35mm×30mm，φ6.35mm×31.8mm

Insulation Resistance

カバーとセット F-3321-N-1P + F-7101-C
Holder with cover 和外罩配套Withstand Voltage
Main Insulation

Fuse size

発注型番3P 省スペース対応！

Space saving! 节约空间的设计!

カバーのみ
Cover only外罩

11

148

F-7101-C

φ4.6孔

Dimensional Drawing

F-3321-N-3P（3Pでご注文の場合）
if ordering 3P）（52F-7101-N 寸法図
Dimensional Drawing

寸法表
極数ＢＡ１Ｐ １４２Ｐ ２４１１２２３Ｐ ３５
注1：図は3Pの例です。

4.75 +0.1

232P

ご注文例
Order example

F-3321-N 寸法図

φ2孔10UP!

A11Quick-Connect tab
垂片端子

DIA.6.4mmx30mm, DIA.6.35mmx30mm, DIA.6.35mmx31.8mm

PB

187タブ端子187” Q.C. tab / soldering

F-3321-N- 極数

Order no.

バリエーション

φ4.6孔F-7135

250V-20A Φ10.31X38.1

16

焊接端子
soldering terminal

絶縁抵抗18250V-10A

横型
Other variations of block type
展望期仅外罩
その他のProduct specifications

250V-10A

Rating21.5

はんだでも差込端子でも 接続可能！

F-3321-N 仕様
定格24.5Can be connected with either solderingor quick-connect terminals ! 可连接钎焊和插座型端子！

9.7

Φ6.4X30
Φ6.35X30
Φ6.35X31.8

F-700

LOT control by laser marking on the product! 商品采用激光打标进行LOT管理

F-3321-Nseries new

DIN レール取り付け可能商品
バリエーション

F-750series

21.5

One-touch mount & remove from
DIN rails without removing both ends.
不用拆下两侧，单触式拆装到DIN导轨！

600V-30A

series Φ15 50

100MΩ MIN. at 500VDC

Mate Mounting Rail

250V-5A Φ5.2X20

F-730
F730

DC500V,100MΩ以上

Main Insulation

F-7155F-450 寸法図

Dimensional Drawing

Product specifications

絶縁抵抗

Withstand Voltage

両隣を外さずに、DINレールへワンタッチで着脱！

M18P=3二条ねじ

600V-30ARatingInsulation Resistance

600V-30A φ15㎜×50㎜ヒューズ管適合21
二面幅25.5

高絶縁タイプ（定格絶縁電圧 600V）

取付孔寸法例

Variations of DIN rail mountable products
可安装到 DIN导轨上装脱自由F-730 仕様

高绝缘型（定额绝缘电压600V）

15.6 -0

φ173×5.5
長円孔The double start thread allows fast and eﬃcient turning

High voltage type (rated voltage 600V)

φ18.0 +0.2-0

白色印刷

F-450series+0.5

回す回数が減り作業効率 U
UP! 采用双线螺丝，旋转次数减少，操作效率提高！

☆ 商品にレーザーマーキングで LOT 管理！

F-730series new

250V-10A Φ6.4X30

DIA.6.4mmx30mm, DIA.6.35mmx30mm

Fuse size

2 条ねじ採用でF-70250” Q.C. tab / soldering

Mounting Panel Thickness

発注型番250V-30A Φ6.35 X31.8

37.5

300V-25A φ6.4㎜×30㎜、φ6.35㎜×30㎜ヒューズ管適合(49.7)

衝撃に強いタフな強靱Body！

F-31

300V-25A

Rating(17.5)
MAX定格

φ24.5

抗冲击能力强、强悍坚牢的机身！

5

高容量25A

その他のバリエーション

250V-30A Φ15X50

Product specifications

13.5 (13.8) 12.5 17

高容量25A

F-450 仕様High current type 25A Tough and shock-resistant body!

5.5F-450 new

Other variations
仅外罩ネジ端子 Screw terminal

F-7111series
250V-10A Φ6.4X30

Φ6.35X30
Φ6.35X31.8

2017.10