試

験地受

験

番号氏

名２電学

⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 26 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 30 分から 13 時までです。
唖解答は亜下記によってください。
）〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消してください。
消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となり亜減点となります。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−12eg.mcd

Page 114/10/15 20:57v6.20※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 図のような亜金属導体Ｂの抵抗値は亜金属導体Ａの抵抗値の何倍になるか。
ただし亜金属導体の材質及び温度条件は同一とする。

長さ1阿1倍82阿1倍
43阿1倍
2半径金属導体 A

長さ 2半径 2金属導体 B

4阿

倍〔No 阿〕 図のような環状鉄心に N 1亜N 2 のコイルがあるとき亜N 1 の巻数を1倍亜N 2 の巻数を2倍にすると亜相互インダクタンスは何倍になるか。
ただし亜鉄心には飽和亜ヒステリシスの現象がなく亜その透磁率は一定であり亜磁束の漏れはないものとする。

1阿 倍2阿

 倍

3阿倍

4阿

 倍

A−22eg.mcd

Page 214/10/15 20:57v6.20

〔No 阿 〕 図に示す単相交流回路の電流 I〔A〕の実効値として亜適当なものはどれか。
ただし亜電圧 E〔V〕の実効値は 200 V とし亜抵抗 R は 4 Ω亜誘導性リアクタンス X L は3 Ω とする。

1阿8 A

2阿20 A3阿29 A4阿40 A〔No 阿 〕 単相線式の定格電圧 100 V の誘導形電力量計が亜電圧 100 V 電流 10 A 力率 0.6 の回路に接続されているとき亜円板が 1 000 回転する時間として亜正しいものはどれか。
ただし亜電力量計の計器定数(1 kW･h 当たりの円板の回転数）は 2 000 rev/kW･h とする。

1阿18 分2阿20 分3阿30 分

4阿50 分A−32eg.mcd

Page 314/10/15 20:57v6.20

〔No 阿 〕 図に示す発電機の原理図において亜磁界中でコイルを一定の速度で回転させたとき亜抵抗 R に流れる電流 i の波形として亜適当なものはどれか。
ただし亜S 1 と S 2 は整流子亜B 1 と B 2 はブラシとする。

NS0電流

2阿電流

1阿0時間

0電流

4阿電流

3阿時間

0時間

時間

〔No 阿 〕 三相変圧器の結線の組合せのうち亜並行運転ができないものはどれか。

1阿− Y 結線と− Y 結線

2阿Y − Y 結線と Y − Y 結線

3阿− 結線と Y − Y 結線

4阿− 結線と Y −結線

A−42eg.mcd

Page 414/10/15 20:57v6.20

〔No 阿 〕 直列リアクトルと組み合せて用いる三相高圧進相コンデンサの定格電圧として亜日本工業規格(JIS)上亜定められているものはどれか。
ただし亜回路電圧は 6 600 V亜直列リアクトルのリアクタンスは1阿6 230 V2阿6 600 V3阿7 020 V4阿7 200 V％とする。

〔No 阿〕 汽力発電所の熱効率の向上対策として亜不適当なものはどれか。

1阿再生サイクルを採用する。

2阿復水器の真空度を高くする。

3阿タービン入口の蒸気の圧力を低くする。

4阿ボイラの燃焼用空気を排ガスで予熱する。

〔No 阿〕 電力系統において無効電力を調整する目的として亜不適当なものはどれか。

1阿

電圧変動の抑制2阿

送電電力の増加

3阿

送電損失の軽減

4阿

短絡容量の軽減A−52eg.mcd

Page 514/10/15 20:57v6.20

〔No 阿10〕 配電系統の需要諸係数に関する用語として亜次の計算により求められるものはどれか。
最大需要電力〔kW〕
× 100〔％〕
設備容量〔kW〕
1阿

需要率

2阿不等率

3阿負荷率

4阿利用率〔No 阿11〕 事務所の部屋に対する基準面における維持照度の推奨値として亜日本工業規格(JIS)の照明設計基準上亜誤っているものはどれか。

1阿事務室

750 lx

2阿応接室

500 lx

3阿会議室

300 lx

4阿倉庫

100 lx〔No 阿12〕 三相誘導電動機の特性に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿滑りが減少すると亜回転速度は遅くなる。

2阿周波数を高くすると亜回転速度は速くなる。

3阿極数が少ないと亜回転速度は速くなる。

4阿負荷が増加すると亜回転速度は遅くなる。

A−62eg.mcd

Page 614/10/15 20:57

v6.20※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 図に示す汽力発電の熱サイクルにおいて亜アとイの名称の組合せとして亜適当なものはどれか。
蒸気タービン

1阿アイ

過熱器

復水器

2阿過熱器

節炭器3阿再熱器

復水器

4阿再熱器

節炭器

発電機
Ｇ
アイ

ボイラ

ポンプ

〔No 阿14〕 変電所の油入変圧器の騒音に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿変圧器の騒音には亜電磁力で巻線に生じる振動による通電騒音がある。

2阿変圧器の騒音には亜磁気ひずみなどで鉄心に生じる振動による励磁騒音がある。

3阿

鉄心に高配向性けい素鋼板を使用することは亜騒音対策に有効である。

4阿鉄心の磁束密度を高くすることは亜騒音対策に有効である。

〔No 阿15〕 過電流継電器の限時特性に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿瞬限時特性は亜動作時間に特に限時作用を与えないものである。

2阿定限時特性の動作時間は亜動作電流の大きさに関係なく一定である。

3阿反限時特性の動作時間は亜動作電流が大きくなると長くなる。

4阿反限時定限時特性は亜ある電流値までは反限時特性亜それ以上では定限時特性を示す。

A−72eg.mcd

Page 714/10/15 20:57v6.20

〔No 阿16〕 架空送電線路に関する次の文章に該当する機材の名称として亜適当なものはどれか。

懸垂クランプ付近の電線の外周に巻きつけて補強するもので亜振動による電線の素線切れなどを防止する。
1阿スパイラルロッド

2阿

アーマロッド3阿スペーサ4阿

ダンパ〔No 阿17〕 送電線路に関する次の文章に該当するがいしの名称として亜適当なものはどれか。

鉄構や床面に直立固定する図のような構造で亜電線を磁器体頭部に固定して使用する。

1阿

懸垂がいし

2阿

長幹がいし

3阿

ラインポストがいし4阿スモッグがいし〔No 阿18〕 地中送電線路における電力ケーブルの電力損失として亜不適当なものはどれか。

1阿

抵抗損

2阿

誘電損

3阿

シース損

4阿

コロナ損

A−82eg.mcd

Page 814/10/15 20:57v6.20

〔No 阿19〕 高圧配電系統の機器等に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿高圧配電線の短絡保護には亜過電流継電器が用いられる。

2阿高圧配電線の地絡保護には亜漏電遮断器が用いられる。

3阿高圧配電線路の事故区間の切り離しには亜区分開閉器が用いられる。

4阿柱上変圧器の一次側の短絡保護には亜高圧ヒューズが用いられる。

〔No 阿20〕 電気事業者が供給する電気の電圧に関する次の文章中亜に当てはまる数値として亜電気事業法上亜定められているものはどれか。
ただし亜卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。

標準電圧 200 V の電気を供給する場所において亜供給する電気の電圧の値は亜202 V の上下V を超えない値に維持するように努めなければならない。

1阿82阿103阿184阿

20〔No 阿21〕 単相 200 V 回路に使用する定格電流 15 A のコンセントの極配置として亜日本工業規格(JIS)上亜適当なものはどれか。

1阿2阿3阿4阿A−92eg.mcd

Page 914/10/15 20:57v6.20

〔No 阿22〕 三相誘導電動機に用いる低圧進相用コンデンサに関する記述として亜内線規程上亜不適当なものはどれか。
ただし亜低圧進相用コンデンサは亜個々の電動機の回路ごとに取り付けるものとする。

1阿電動機と並列に接続された低圧進相用コンデンサに至る電路に開閉器を設ける。

2阿低圧進相用コンデンサは亜放電抵抗器付のものを使用する。

3阿

低圧進相用コンデンサは亜手元開閉器よりも電動機側に接続する。

4阿

低圧進相用コンデンサの容量は亜電動機の無効分より大きくしない。

〔No 阿23〕 屋内配線の電気方式として用いられる中性点を接地した単相線式 100/200 V に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿使用電圧が 200 V であっても亜対地電圧は 100 V である。

2阿同一の負荷に供給する場合亜単相線式 100 V に比べて電圧降下が小さくなるが亜電力損失は大きくなる。

3阿中性線と各電圧線の間に接続する負荷容量の差は大きくならないようにする。

4阿極が同時に遮断される場合を除き亜中性線には過電流遮断器を設けない。

〔No 阿24〕 高圧受電設備の用語の定義として亜高圧受電設備規程上亜不適当なものはどれか。

1阿主遮断装置とは亜受電設備の受電用遮断装置として用いられるもので亜電路に過負荷亜短絡事故などが生じたときに亜自動的に電路を遮断する能力をもつものをいう。

2阿受電設備容量とは亜受電電圧で使用する変圧器亜電動機などの機器容量の合計をいい亜高圧進相コンデンサも含む。

3阿短絡電流とは亜電路の線間がインピーダンスの少ない状態で接触を生じたことにより亜その部分を通じて流れる電流をいう。

4阿地絡電流とは亜地絡によって電路の外部に流出し亜電路亜機器の損傷など事故を引き起こすおそれのある電流をいう。

A − 102eg.mcd

Page 1014/10/15 20:57v6.20

〔No 阿25〕 高圧交流遮断器と比較した高圧限流ヒューズの特徴に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿小形で遮断電流が大きなものができる。

2阿小電流範囲の遮断に適している。

3阿短絡電流を高速度遮断できる。

4阿限流効果が大きい。

〔No 阿26〕 蓄電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿据置ニッケル･カドミウムアルカリ蓄電池は亜据置鉛蓄電池に比べて高率放電特性がよい。

2阿据置鉛蓄電池は亜極板の種類によりクラッド式とペースト式に分類される。

3阿据置鉛蓄電池は亜据置ニッケル･カドミウムアルカリ蓄電池に比べて低温特性がよい。

4阿制御弁式据置鉛蓄電池(MSE 形）は亜通常の条件下では密閉状態である。

〔No 阿27〕 需要場所に施設する地中電線路に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜地中電線路の長さは亜15 m を超えるものとする。

1阿低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離を 15 cm 以上確保して施設した。

2阿管路式の高圧地中電線路には亜電圧の表示を省略した埋設表示シートを施設した。

3阿ハンドホール内のケーブルを支持する金物類には亜Ｄ種接地工事を施さなかった。

4阿低圧地中電線と地中弱電電線との離隔距離を 30 cm 以上確保して施設した。

A − 112eg.mcd

Page 1114/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿28〕 厨房に設ける自動火災報知設備の感知器として亜消防法上亜適当なものはどれか。

1阿差動式スポット型感知器

2阿差動式分布型感知器

3阿補償式スポット型感知器

4阿定温式スポット型感知器〔No 阿29〕 防火対象物に設置する非常ベルに関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜防火対象物には自動火災報知設備が設置されていないものとする。

1阿非常ベルは亜避難設備である。

2阿非常ベルの設置は亜防火対象物の区分や収容人員などにより決められる。

3阿

非常ベルには亜非常電源を附置しなければならない。

4阿

非常ベルの起動装置の直近の箇所に亜赤色の表示灯を設けなければならない。

〔No 阿30〕 次の文章に該当する構内情報通信網(LAN）を構成する機器として亜最も適当なものはどれか。

UTP ケーブルと光ファイバケーブル間での変換を主たる機能とする装置

1阿メディアコンバータ

2阿スイッチングハブ

3阿リピータハブ

4阿ルータ

A − 122eg.mcd

Page 1214/10/15 20:57v6.20

〔No 阿31〕 電気鉄道の電車線路設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿線路の交差箇所では亜パンタグラフ通過時にトロリ線相互が上下に離れないように振止金具を設置する。

2阿トロリ線は亜通電特性亜機械強度特性亜摩耗特性などの条件を満たす必要がある。

3阿

鋼管柱茜鉄柱は亜同じ強度のコンクリート柱に比べて亜軽量で耐震性が高い。

4阿区分装置は亜事故や保守作業のときに電気的に系統区分ができるようにした絶縁装置である。

〔No 阿32〕 図に示すトンネル内の照明方式のうちプロビーム照明方式として亜適当なものはどれか。

天井
1阿灯具

車 両 の進行方向
路面

天井
2阿灯具

車 両 の進行方向路面天井
3阿灯具

車 両 の進行方向
路面

天井
4阿灯具

車 両 の進行方向
路面

A − 132eg.mcd

Page 13

14/10/15 20:57

v6.20

※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 換気方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿自然換気は亜温度差や風を利用する換気方式である。

2阿第種換気方式は亜電気室の換気に用いられる。

3阿第種換気方式は亜厨房の換気に用いられる。

4阿第種換気方式は亜便所の換気に用いられる。

〔No 阿34〕 アスファルト舗装と比較したコンクリート舗装に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿施工後の養生期間が長い。

2阿部分的な補修が困難である。

3阿膨張や収縮によるひび割れを防ぐため亜目地が必要である。

4阿

せん断力に強いが曲げ応力に弱いので亜沈下しやすい。

〔No 阿35〕 水準測量に関する用語として亜関係のないものはどれか。

1阿基準面

2阿水平面

3阿移器点

4阿トラバース点

A − 142eg.mcd

Page 1414/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿36〕 土留め壁に用いる鋼矢板工法において亜鋼矢板の施工方法として亜不適当なものはどれか。

1阿ディープウェル工法

2阿プレボーリング工法

3阿振動工法4阿圧入工法〔No 阿37〕 鉄道における線路線形の曲線に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿直線と円曲線の間には亜曲率が連続的に変化するように緩和曲線が挿入される。

2阿曲線は平面曲線と縦曲線に大別され亜反向曲線は縦曲線に含まれる。

3阿半径の異なる同一方向の曲線が連続する曲線を亜複心曲線という。

4阿

円曲線の曲線半径の決定要素には亜曲線通過速度やカント不足量がある。

〔No 阿38〕 コンクリート工事における施工の不具合として亜関係のないものはどれか。

1阿ブローホール

2阿豆板(じゃんか）3阿砂じま4阿コールドジョイント

A − 152eg.mcd

Page 1514/10/15 20:57v6.20

※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 自動火災報知設備の配線用図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)上亜
誤っているものはどれか。

図記号

名

定温式スポット型感知器

1阿

2阿

B

警報ベル

3阿

P

P 型発信機4阿称

機器収容箱(消火栓箱に組込みの場合）

A − 162eg.mcd

Page 16

14/10/15 20:57v6.20

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 太陽光発電システムの施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿太陽電池アレイの電圧測定は亜晴天時亜日射強度や温度の変動が少ないときに行った。

2阿太陽電池モジュールの温度上昇を抑えるため亜勾配屋根と太陽電池アレイの間に通気層を設けた。

3阿

感電を防止するため亜配線作業の前に太陽電池モジュールの表面を遮光シートで覆った。

4阿雷が多く発生する地域であるため亜耐雷トランスをパワーコンディショナの直流側に設置した。

〔No 阿41〕 架空電線路の施工に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜不適当なものはどれか。
ただし亜高圧電線と低圧電線は亜同一支持物に施設するものとする。

1阿高圧ケーブルの被覆に使用する金属体に亜Ｄ種接地工事を施した。

2阿

架空電線の分岐接続は亜電線に張力が加わらないように電線の支持点で行った。

3阿高圧架空電線に屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE）を使用し亜低圧架空電線の下に施設した。

4阿

高圧架空電線から柱上変圧器への配線に亜高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC）を使用した。

〔No 阿42〕 低圧屋内配線に関する記述として亜内線規程上亜不適当なものはどれか。

1阿金属ダクト配線に亜ビニル電線(IV）を使用した。

2阿

金属線ぴ及びその附属品に亜Ｄ種接地工事を施した。

3阿ビニルケーブル(VVF）を亜二重天井内で張力が加わらないように施設した。

4阿ライティングダクトを亜壁や二重天井を貫通して施設した。

A − 172eg.mcd

Page 1714/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿43〕 電気鉄道における架空式電車線路の施工に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電車線を支持する可動ブラケットの絶縁には亜長幹がいしを用いた。

2阿

ちょう架線のハンガ取付箇所には亜保護カバーを取り付けた。

3阿トロリ線相互の接続は亜パンタグラフの通過に支障がないように亜圧縮接続管を使用した。

4阿

直線区間のトロリ線は亜パンタグラフの溝摩耗を防止するために亜左右ジグザグに偏位をつけた。

〔No 阿44〕 構内情報通信網(LAN）のネットワークトポロジの物理的な分類において亜バス形を示す図として亜適当なものはどれか。

1阿2阿制御装置
3阿4阿制御装置A − 182eg.mcd

Page 1814/10/15 20:57v6.20

〔No 阿45〕 公共建築工事の設計図書間に相違がある場合に亜一般的に優先順位の最も高いものとして亜適当なものはどれか。

1阿

質問回答書

2阿

特記仕様書

3阿

標準仕様書

4阿

図面(設計図）〔No 阿46〕 法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして亜誤っているものはどれか。

申請書等提出先等

1阿

建築基準法に基づく確認申請書(建築物)

建築主事又は指定確認検査機関

2阿労働安全衛生法に基づく機械等設置届

所轄労働基準監督署長

3阿

道路交通法に基づく道路使用許可申請書

所轄警察署長4阿

電波法に基づく高層建築物等予定工事届

国土交通大臣〔No 阿47〕 工程管理の一般的な手順として亜適当なものはどれか。
ただし亜ア〜エは手順の内容を示す。

ア ： 計画した工程と進捗の比較
イ ： 作業の実施
ウ ： 月間茜週間工程の計画
エ ： 工程計画の是正処置

1阿ア → ウ → エ → イ

2阿ア → ウ → イ → エ

3阿ウ → イ → ア → エ

4阿

ウ → イ → エ → ア

A − 192eg.mcd

Page 19

14/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿48〕 バーチャート工程表と比較した亜アロー形ネットワーク工程表の特徴に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿各作業の関連性が明確である。

2阿計画と実績の比較が容易である。

3阿各作業の余裕日数が容易に分かる。

4阿重点的管理をすべき作業がよく分かる。

〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

施

1阿レーダーチャート

2阿管理図
特性要因図

4阿

パレート図

材料

施工図

精 度

不明瞭

個人差が有る

付属品
強度不足

精度が悪い

3阿

工

手 順
金 具

時 間教 育不 足

遅 い不 足不 足

納 期工

程経 験電工〔No 阿50〕 絶縁抵抗測定に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿測定前に絶縁抵抗計の接地端子(E）と線路端子(L）を短絡し亜スイッチを入れて無限大(∞）を確認した。

2阿200 V 電動機用の電路と大地間を亜500 V の絶縁抵抗計で測定した。

3阿

対地静電容量が大きい回路なので亜絶縁抵抗計の指針が安定してからの値を測定値とした。

4阿高圧ケーブルの各心線と大地間を亜1 000 V の絶縁抵抗計で測定した。

A − 202eg.mcd

Page 20

14/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿51〕 停電作業を行う場合の措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿作業の指揮者は亜作業員に作業方法等を周知させ亜作業を直接指揮した。

2阿検電器具で停電を確認したので亜開路した高圧電路の短絡接地を省略した。

3阿開路した開閉器に通電禁止の表示をしたので亜監視人の配置を省略した。

4阿開路した電路に電力コンデンサが接続されていたので亜残留電荷を放電した。

〔No 阿52〕 物体を投下するときに投下設備を設け亜監視人を置く等の措置を講じなければならない
高さとして亜労働安全衛生法上亜定められているものはどれか。

1阿1.5 m 以上

2阿2m 以上

3阿3m 以上

4阿5m 以上

A − 212eg.mcd

Page 21

14/10/15 20:57

v6.20

※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 一般建設業の許可を受けた電気工事業者に関する記述として亜建設業法上亜誤っている
ものはどれか。

1阿二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は亜それぞれの所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

2阿

発注者から直接請け負った電気工事を施工する場合は亜総額が政令で定める金額以上の下請契約を締結することができない。

3阿電気工事を請け負う場合は亜当該電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

4阿営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は亜変更の届出を行わなければならない。

〔No 阿54〕 建設現場に置く技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿級電気工事施工管理技士の資格を有する者は亜電気工事の主任技術者になることができる。

2阿主任技術者は亜当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

3阿専任の者でなければならない監理技術者は亜発注者から請求があったときは亜監理技術者資格者証を提示しなければならない。

4阿

発注者から直接電気工事を請け負った特定建設業者は亜請け負った工事について亜下請契約を行わず自ら施工した場合でも亜監理技術者を置かなければならない。

〔No 阿55〕 電気工作物として亜電気事業法上亜定められていないものはどれか。

1阿水力発電のための貯水池及び水路

2阿電気鉄道の車両に設置する変電設備

3阿

電気事業者から電気鉄道用変電所へ電力を供給するための送電線路

4阿火力発電のために設置するボイラ

A − 22

2eg.mcd

Page 22

14/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿56〕 特定電気用品に表示する記号として亜電気用品安全法上亜正しいものはどれか。

1阿2阿

3阿

4阿

〔No 阿57〕 自家用電気工作物において亜第一種電気工事士が従事できる作業として亜電気工事士法
上亜誤っているものはどれか。

1阿接地極を地面に埋設する作業

2阿6 kV の高圧配電盤を造営材に取り付ける作業

3阿600 V を超えて使用する電動機に電線を接続する作業

4阿ネオン用として設置するネオン管に電線を接続する作業〔No 阿58〕 登録電気工事業者が亜一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く主任電気工事士になることができる者として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められているものはどれか。

1阿第一種電気工事士

2阿認定電気工事従事者

3阿第三種電気主任技術者

4阿

一級電気工事施工管理技士

A − 232eg.mcd

Page 2314/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿59〕 建築設備として亜建築基準法上亜定められていないものはどれか。
ただし亜建築物に設けるものとする。

1阿避雷針

2阿昇降機

3阿誘導標識4阿

煙突〔No 阿60〕 消防設備士に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿甲種消防設備士の免状の種類は亜第類から第類及び特類の指定区分に分かれている。
2阿乙種消防設備士の免状の種類は亜第類から第3阿自動火災報知設備の電源部分の工事は亜第類の指定区分に分かれている。

類の甲種消防設備士が行わなければならない。
4阿

消防設備士は亜都道府県知事等が行う工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

〔No 阿61〕 事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働災害が発生したとき

2阿労働者を雇い入れたとき

3阿労働者の作業内容を変更したとき

4阿省令で定める有害な業務につかせるとき

A − 242eg.mcd

Page 24

14/10/15 20:57

v6.20

〔No 阿62〕 建設業における安全管理者に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿安全管理者を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任しなければならない。

2阿常時使用する労働者が 50 人以上となる事業場には亜安全管理者を選任しなければならない。

3阿安全管理者を選任したときは亜当該事業所の所在地の都道府県知事に報告書を提出しなければならない。

4阿安全管理者に亜労働災害の再発防止対策のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

〔No 阿63〕 使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として亜労働基準法上亜定められていないものはどれか。

1阿労働者の履歴2阿労働者の労働日数

3阿労働者の従事する業務の種類

4阿

労働者の退職の年月日及びその事由〔No 阿64〕 建設工事に伴って生じたもののうち産業廃棄物として亜廃棄物の処理及び清掃に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿汚泥

2阿木くず

3阿紙くず

4阿建設発生土A − 252eg.mcd

Page 25

14/10/15 20:57

v6.20