フロン排出抑制法Q&A（第６版）【はじめに】
この「フロン排出抑制法Q&A（第６版）」は、令和２年４月１日の改正フロン排出抑制法の施行にあたり、第５版までのQ&Aを大幅に見直したものである。
今後は一律にこの第６版での解釈に基づいて運用願いたい。
令和２年３月環境省・経済産業省
No.

大分類

小分類

質問

回答

【目次】
1～32 全般
33～57 法定点検
58～67 点検記録簿
68～98 算定漏えい量報告99～143 フロン類の充塡・回収144～147 情報処理センター
148～155 特定解体工事時の事前確認
156～169 機器の廃棄
170～178 引取制限
179～182 行程管理制度
183～186 フロン類の再生・破壊
187～188 特定製品製造業者等

1

2

3

全般

全般

全般

法律について環境省のHPにフロン排出抑制法についてのパンフレット
フロン排出抑制法を基礎から知りたいのだがどうしたらよい や、各種手引きを掲載しておりますので、まずはそれらをごか。
参照ください。
http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html
冷媒の組成を調べ、混合成分のフロン類にＣＦＣを含む場合にはＣＦＣとして、ＨＣＦＣとＨＦＣの混合物はＨＣＦＣとして、Ｈ
ＦＣのみ又はＨＦＣとフロン類以外の冷媒の混合物の場合にはＨＦＣとして扱ってください。

フロン類についてＲ番号を持たない冷媒の扱いはどうすればよいか。

フロン類について2019年1月からＨＣＦＣの生産は全廃されましたが、機器のR-22等のＨＣＦＣを使用した機器は2019年1月から使用禁止
使用や市中にストックされているＨＣＦＣの使用は禁止されになったのか。
ていません。
1/38

No.

4

5

6

7

大分類

全般

全般

全般

全般

小分類

質問

回答

法対象機器

業務用のエアコン（空調機器）及び冷凍・冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象です（法律で「第一種特定製品」と呼んでいます。）。
機器ユーザーが管理する機器のうち、フロン排出抑制法になお、家庭用のエアコン、冷蔵庫及び衣類乾燥機並びに使基づく冷媒漏えい対策や点検、整備・廃棄時におけるフロン
用を終了した自動車に搭載されているカーエアコンは本法類の回収等が義務となる機器はどのようなものか。
に基づく回収その他の義務はありません。（それぞれ、家電
リサイクル法、自動車リサイクル法でフロン類の回収が義務付けられています。）

法対象機器

フロン排出抑制法の対象となる、業務用機器とは、業務用として製造をされているものであり、実際の使用の用途が家庭用であっても業務用に製造されたものであれば対象となります。（使用場所や使用用途ではなく、その機器が業務用として製造・販売されたかどうかで判断されます。）
また、家庭用の機器との見分け方については、
冷凍空調機器について、第一種特定製品かどうか（家庭用①室外機の銘板、シールを確認する。（平成14年４月（フロの機器と業務用の機器の区別）はどのように判断したらよい
ン回収・破壊法の施行）以降に販売された機器には表示義のか。
務があり、第一種特定製品であること、フロンの種類、量などが記載されています。また、それ以前に販売された機器についても、業界の取組等により、表示（シールの貼付）が行
われています。）②機器のメーカーや販売店に問い合わせる。
等の方法があります。

法対象機器

フロン類を冷媒として使用し、冷凍・冷蔵又は空調を目的とフロン類を使用した、自動販売機、ウォータークーラー、液 する業務用として製造・販売された機器であれば第一種特
体を計る特殊な試験装置、リーファーコンテナなどは第一種 定製品となります。別紙１（第一種特定製品の管理者等に
特定製品になるのか。
関する運用の手引き（以下、管理者の手引き）の抜粋）に第一種特定製品の主な例を示します。

法対象機器

業務用として製造・販売された機器ではないため、「第一種特定製品」には該当しません。
自社で試作した機器を、社内にて試験用途のみに使用してただし、試験実施期間の途中で、当該製品が市販された場いる場合、当該機器は「第一種特定製品」に該当するか。
合には、市販のタイミングをもって、フロン排出抑制法の対象となります。

2/38

No.

8

9

10

11

大分類

全般

全般

全般

全般

小分類

質問

回答

自動車に搭載されたエアコンは第一種特定製品か。

自動車（自動車リサイクル法の対象のものに限る。）に搭載されているエアコンで乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものは、第二種特定製品であり、第一種特定製品ではありません。一方、建設機械等の大型・小型の特殊自動車、被牽引車に設置されているエアコンや、冷凍冷
蔵車の荷室部分の冷凍冷蔵ユニットのうち、冷媒としてフロン類が充塡されているものは第一種特定製品であり、フロン
排出抑制法の対象となります。
なお、第二種特定製品の整備時のフロン類の回収及び運搬に関して遵守する事項が法第88条及び省令※に規定されています。
※第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令（平成16年経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）

法対象機器

冷凍空調機器が海外の事業所に所在する場合でも、日本法人が所有していれば法の規制対象となるのか。

日本の法令が適用されない場所に所在する冷凍空調機器
は本法の対象外です。反対に、日本の法令が適用される場
所において、海外法人が業務用冷凍空調機器を使用している場合は本法の対象になります。

法対象機器

外航船や領海外で操業する漁業船については、国内外を移動する業務の性質に鑑み、当該業務に従事している間は
外航船（海外の港間や国内と海外の港間を航行する船舶）管理者に対する義務規定は適用されません。
や領海外で操業する漁船（遠洋漁業船や沖合漁業船）に設
また、国内で第一種特定製品を廃棄する場合の廃棄等実置されている第一種特定製品についても、法の規制対象に施者としての義務規定やフロン類をみだりに放出することのなるのか。
禁止規定など、管理者としての義務以外の規定は原則通り適用されます。

法対象機器

No.10の回答のとおり、外航船や領海外で操業する漁業船については、国内外を移動する業務の性質に鑑み、当該業務に従事している間は管理者に対する義務規定は適用され外航船や領海外で操業する漁船が、内航海運事業を営ん ませんが、同一の船舶が、これらの業務を離れ、領海内でだり、沿岸漁業を行っている場合、当該船舶に設置されてい 内航海運事業や沿岸漁業を営む場合には、当該規定も適る第一種特定製品についても、法の規制対象となるのか。 用されます。
このような法適用関係の有無を明らかにするため、航海日
誌、操業日誌、船舶検査証書等の資料の検査が求められる場合があります。

法対象機器

3/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

12

全般

法対象機器

フロン類回収後の機器等のフロン類が充塡されていない機
フロン類の回収を既に行った場合やフロン類が漏えいしてし 器も第一種特定製品です。
まった場合等、フロン類が充塡されていない機器は第一種 法第２条第３項の規定における「冷媒としてフロン類が充塡
特定製品ではなくなるのか。
されているもの」というのは、現にフロン類が充塡されているもののみに限定する趣旨ではありません。

13

全般

法対象機器

実験装置に組み込まれている第一種特定製品はフロン排 冷凍空調機器として独立した製品となっていない場合であっ出抑制法の対象か。
てもフロン排出抑制法の対象となります。

法対象機器

法対象外の製品の廃棄については、特段規制はないが、フフロン排出抑制法、自動車リサイクル法、家電リサイクル法
ロン類の持つきわめて強い温暖化効果（ＣＯ２の数十倍からのいずれにも対象とならないフロン類が充塡されている製一万倍超）を考慮して、フロン類を処理できる業者に委託す品、例えば、スプレー缶や家電リサイクル法の対象外の家
る等、適切な処置を行い、フロン類を大気放出しないように電製品等を廃棄するときはどうすればよいか。
してください。

14

15

16

17

全般

全般

全般

全般

原則として、当該製品の所有権を有する者（所有者）が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされているリース契約等の場合は、責務を負うものが管理者となります。

管理者の定義「管理者」とは、具体的には誰を指すのか。

管理者の定義法人として所有する機器についての「管理者」とは、代表取締役社長などのことを指すのか、又は法人のことを指すの 法人が「管理者」になります。
か。

管理者の定義No.15の回答のとおり「管理者の定義」に照らして判断いた
だく必要があります。
一般的に、リース（ファイナンス・リース、オペレーティング・リース）による機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるリース契約、レンタル契約のそれぞれについて、管理者は、とされているため、使用者が管理者にあたる場合が多いと所有者、使用者のどちらになるのか。
考えられます。
一方、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、一般
的には所有者側にあるとされているため、所有者が管理者にあたる場合が多いと考えられます。

4/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

18

全般

管理者の定義No.15の回答のとおり「管理者の定義」に照らして判断いた
割賦販売における管理者は、所有者、使用者のどちらにな だく必要がありますが、割賦販売における物件の保守・修繕るのか。
の責務は、売買契約と同様とみなされることから、使用者側が管理者にあたる場合が多いと考えられます。

19

全般

管理者の定義ビルのテナントスペースにある機器の管理者は誰か。

管理者の定義原則として、第一種特定製品の所有者が管理者にあたりますが、不動産の信託においては、 契約書等の書面に基づ
き信託財産の管理に係る指図権を有している者（特定目的不動産の信託において、第一種特定製品が信託財産に含 会社、不動産投資法人、合同会社等）が保守・修繕の責務まれる場合については、誰が管理者にあたるか。
を有すると考えられるため、当該指図権者が第一種特定製品の管理者にあたります 。なお、第一種特定製品が信託財産に含まれない場合は、第一種特定製品の所有者（テナント等）が管理者にあたります。

20

全般

原則として、第一種特定製品の所有者が管理者にあたります。そのため、テナントの事業者が所有する機器はテナントが管理者となります。

21

全般

管理者の定義この法において、管理者が法人格を有していなければなら
管理者の定義に照らした場合、ビルの管理組合が管理者にないという規定はありません。そのため、当該組合が理事会あたるが、当該組合が法人格を有していない場合、誰が管方式の場合は当該管理組合の理事長が、管理者方式の場
理者にあたるか。
合は管理規約上の管理者が、管理者に該当します。

22

全般

管理者の定義第一種特定製品が設置されている船舶の所有者（裸傭船者
船舶に設置されている第一種特定製品は、船舶所有者、海を含む。）が管理者となることが多いと考えられますが、運事業者等のうち誰が管理者にあたるか。
No.15の「管理者の定義」に照らしてご判断ください。

管理者の定義Cargo Refrigeration Unit と Supplemental Cooling Unit は製
航空機に設置されている第一種特定製品は、エアライン、 造会社が、Air Chiller はエアラインが管理者となることが多製造会社等のうち誰が管理者にあたるか。
いと考えられますが、No.15の「管理者の定義」に照らしてご判断ください。

管理者の定義簡易点検の管理業務を委託することは可能です。しかし、設備業者等に簡易点検も含めて管理を委託しているのだ
が、その場合であってもは、原則として、第一種特定製品のが、この場合は、管理者は誰になるのか。
所有者が管理者にあたります。

23

24

全般

全般

5/38

No.

25

大分類

全般

小分類

質問

回答

管理者の定義No.15の回答のとおり「管理者の定義」に照らして判断いた
だく必要がありますが、一般的に、地方公営企業、学校（教都道府県が管理者となる範囲はどこまでか。（県立学校、警 育委員会）、警察（公安委員会）等は、それぞれが保守・修察本部、県立病院、県立美術館等）
繕の責務を含む管理責任を有し、当該都道府県（知事部局）とは独立した管理者にあたる場合が多いと考えられま
す。

26

全般

管理者の定義建物・機器の所有者と入居者の間において締結されている
建物・機器の所有者と入居者の間において、空調機等の室 契約等において、冷凍空調機器の保守・修繕の責務が帰属
外機と室内機の所有権が分かれている場合、管理者となる している者が管理者となります。万一、保守・修繕の責務ものは誰か。
分けられている場合には、室外機の保守・修繕の責務を有する者を管理者とします。

27

全般

管理者の定義機器、物件を共同所有している場合等、管理者にあたる者
話し合い等を通じて管理者を１者に決めてください。
が複数いる場合、誰が管理者にあたるか。

28

全般

管理者の定義機器の所有者と実際の機器の使用者の契約の書面において、保守・修繕の責務の「一部のみ」が使用者が有するもの
話し合い等を通じて管理者を１者に決めていただくことが原とされていた場合、管理者は所有者と使用者どちらになる則です。保守・修繕の責務の一部のみ（例えば事故等の突のか。
発的な事情による修理のみなど）が使用者に帰属している（具体的な例としては、日常管理の責務は所有者が有して場合は、 所有者を管理者とすることが考えられます。
おり、事故等の突発的な事情による修理の責務は使用者が有している場合など）

29

全般

管理者の定義第一種特定製品を最終製品の一部として購入しているメー メーカーは管理者には該当しません。フロン排出抑制法上
カーは管理者にあたるのか。
の「管理者」は、最終製品のユーザーとなります。

30

全般

使用等の定義業務用の冷凍空調機器を、販売促進を目的として稼働させ デモで稼働する場合であっても、第一種特定製品の使用にる（デモ）場合は、第一種特定製品の使用にあたるか。
あたります。

指定製品の追加

指定製品が追加された場合、管理者の義務に変更はある
のか。

31

全般

6/38

管理者の義務は第一種特定製品に関するものであることか
ら、変更はありません。なお、指定製品の規制は、指定製品の製造業者等に係るものです。

No.

大分類

小分類

質問

回答

32

全般

罰則

フロン排出抑制法において罰則はあるのか。

フロン排出抑制法違反については、罰則が設けられております。
詳しくは以下の環境省HPに掲載しております、パンフレットのP10・11に一覧がありますので、こちらをご確認ください。
http://www.env.go.jp/earth/earth/pamphlet_furon.pdf

33

法定点検

簡易点検

定期点検をすれば、それをもって簡易点検を兼ねることは認められるか。

兼ねることができます。

簡易点検判断基準では、「周辺の状況や技術的能力により難しい場
簡易点検の実施にあたり、室外機が屋根の上にある場合 合にはこの限りではない。この場合には可能な範囲で点検や、脚立を使わないと確認できない等、簡易点検を行うこと をすること。」とされており、ご指摘のような場合には、室外が困難な場合は、どのように点検を実施すればよいか。
機と同じ冷媒系統の室内機等、確実に点検可能な箇所を重点的に点検することが考えられます。

簡易点検

第一種特定製品が無人の施設に設置されている場合（雪山 従業員が別の用件があって設置場所に立ち入る場合に入の頂上の観測所に設置された第一種特定製品、離島に所 念に点検する等、可能な範囲で簡易点検を実施してくださ在する発電所に設置された第一種特定製品等）について、 い。
簡易点検のためだけに人員を派遣しなければならないため なお、管理者から使用者などに簡易点検等を委託しているにその実施が難しい場合、どのように簡易点検を行うべき 場合は、管理者による簡易点検の実施とみなすことができ
か。
ます。

34

35

法定点検

法定点検

36

法定点検

簡易点検

一体型の空調機器や冷水器等、鍵を開けて機器の中を確認しなければ点検ができず、設置場所の従業員にとって簡 機器の外観や冷水器の温度を確認する等、可能な範囲で易点検の実施が難しい場合、どのように簡易点検を行うべ 簡易点検を実施してください。
きか。

37

法定点検

簡易点検

簡易点検の内容は、法第16条に基づく告示（管理者の判断「簡易点検の手引き」に書いてある点検項目は法で決めらの基準）で定めており、「簡易点検の手引き」はこの内容にれた内容か。
ついて、具体的に例示・解説したものです。

38

法定点検

簡易点検

高圧ガス保安法、労働安全衛生法又は食品衛生法の点検 それらの点検が、判断基準に規定する内容を満たしているを行っている場合においても、それとは別に簡易点検は必 のであれば、その点検をもって簡易点検とみなすことができ
要なのか。
ます。

7/38

No.

39

40

41

大分類

法定点検

法定点検

法定点検

小分類

質問

回答

簡易点検

エアラインが、航空機搭載機器について毎便実施している
モニターにより、簡易点検は実施されていることになるの
か。

簡易点検

機器の管理者は最終ユーザーとなるので、メーカーが試運
機器が設置され試運転が開始されたが、機器の所有権は転を実施している場合であれば簡易点検は不要です。
まだユーザーには渡っておらず、メーカーが試運転を行って簡易点検が必要となる期間の起算点はユーザーに所有権いる場合は簡易点検は必要か。
が移ってからとなります。

定期点検

機器の室外機の銘板に「定格出力」、「呼称出力」又は「電定期点検の対象となる「圧縮機の電動機の定格出力が 動機出力・圧縮機」と記載されている箇所を見てください。不7.5kW以上」であるか否かは、どうすればわかるのか。
明の場合は、当該機器のメーカーや販売店に問い合わせてください。

実施されていることになります。

42

法定点検

定期点検

冷媒系統が同じであれば合算して判断することになります。
なお、機器の銘板に「●kW＋●kW」のように記載されている複数の圧縮機がある機器の場合、定期点検対象となるものは、一般的にはその合計値で判断しますが、機器に「7.5kW」はどのように判断したらよいか。
よって冷媒系統が分かれている場合もあるので不明な場合
は機器メーカーにお問い合わせください。

43

法定点検

定期点検

定格出力のないインバーター製品についてはどのように判 定格出力が定められていない機器にあっては、圧縮機の電断したらよいか。
動機の最大出力が7.5kW以上のものが対象となります。

定期点検

二元系の冷凍機については、２つの冷媒回路があることに
よって冷凍サイクルが成立している機器ですが、２つの圧縮
２つの冷媒を使った二元系冷凍機の場合、定期点検対象と機の合計値によって出力が決まるものではないため、圧縮なるかどのように判断したらいいのか。
機の原動機の定格出力の高い方が7.5kW以上となるかどうかで判断してください。

44

法定点検

8/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

45

法定点検

定期点検

当該機器を構成する冷凍サイクルにおいて、圧縮機を有す
る場合には電動機その他の原動機の定格出力が7.5kW以上のものが対象になります。
したがって、自然循環型であって、チラー等の圧縮機を使用する機器が存在しない場合は、定期点検の対象外となりま
自然循環型の冷却の場合、定期点検対象となるかどのようす。（ただし、フロンを冷媒として使用しているという観点かに判断したらよいか。
ら、フロン排出抑制法に基づく簡易点検の対象にはなります。）
なお、自然循環型であって、チラー等の圧縮機を使用する機器が存在している場合には、圧縮機の定格出力を確認の上、定期点検の必要性の有無をご判断ください。

46

法定点検

点検頻度

経済産業省の調査の結果、冷凍冷蔵機器に比べてエアコン
冷凍冷蔵機器とエアコンディショナーの点検頻度の差はどう
ディショナーからの使用時漏えい量は少ないことを踏まえ、いった理由なのか。
点検頻度に差を設けています。

点検頻度「簡易点検の手引き」には、点検頻度が「1日に1回」となって フロン排出抑制法に基づく義務としては、簡易点検は３か月いるものと、「３か月に1回」となっているとの記載があるが、 に1回以上行うこととされています。 「１日に１回」の点検頻
どのように理解すればいいのか。
度は推奨する頻度であって、義務ではありません。

点検頻度

簡易点検なら3か月、定期点検であれば1年もしくは3年以内
点検（簡易点検３月に1回、定期点検1年に1回等）においに、最初の点検を実施してください。また、次の点検について、第1回目やそれ以降の実施はいつに設定すればよいのては、前点検日の属する月の翌月１日から起算して、それか。
ぞれ定められた期間以内に行ってください。

点検頻度

基本的には設置日ですが、試運転等の冷媒系統の試験的機器が設置され、使用できる状態になってから、実際に当稼働が行われていない場合は、当該試験的稼働が行われ該機器を使用するまでに期間が空く場合（例えば、ショッピ
た日を点検の起算とします。
ングモール等において、店舗に機器の設置が完了し、所有したがって、実際に店舗がオープンしていなくても、試験的権が移転してから、半年後にショッピングモールがオープン
稼働が行われた日以降は、簡易点検なら3か月、定期点検する場合等）、法定の点検義務は、いつから発生するのか。
であれば1年もしくは3年以内に１回以上の点検義務があり
また、工期が長い工事で順次機器の設置、冷媒配管施工、ます。
試運転が行われる場合、法定の点検義務はどの時点から
また、点検記録簿の備え付けについても同様に義務となり適用されるか。
ます。

47

48

49

法定点検

法定点検

法定点検

9/38

No.

50

51

52

53

54

大分類

法定点検

法定点検

法定点検

法定点検

法定点検

小分類

質問

回答

点検頻度

第一種特定製品の管理者が売却や譲渡などによって変わる場合、簡易点検・定期点検の起算はどのように考えるべきか。

前の管理者から第一種特定製品を購入・譲渡された際に、点検記録簿が付いている場合は、当該記録簿に記載のある前点検日の属する月の翌月１日から起算して、それぞれ定められた期間以内に行ってください。当該記録簿が付いていない場合は、前の管理者等に前点検日を確認してください。その上で、前点検日が把握できないときは購入・譲渡された日を起算日としてください。

点検方法

遠隔監視が漏えい防止のための内容を備えているのであ遠隔で間接法の内容を運転監視しているが、遠隔監視を間 れば、間接法に該当すると考えますが、定期点検は間接法
接法として適用できないのか。
のみならず、機器の外観検査を行うことも求めているため、遠隔監視のみで定期点検を完了とすることはできません。

知見を有する者

定期点検は、「直接法」や「間接法」といった、法令で定めら定期点検の基準において、「フロン類及び第一種特定製品 れた方法に従って行う必要があります。そのため、点検実施の専門点検の方法について十分な知見を有する者が、検 者は、基準に沿った点検方法に関する知識を有している必査を自ら行い又は検査に立ち会うこと。」とされているが、具 要があります。
体的にはどのような要件か。
詳細は別紙２（運用の手引き（管理者編）の抜粋）を参照してください。

知見を有する者

十分な知見を有する者とは、「資格者」のことを指すのか。

No.52の回答のとおり、「十分な知見を有する者」とは、法令で定められた点検方法に関する知識を有する者を指します
ので、必ずしも「資格」を有することは求められません。
ただし、定期点検の発注者や指導を行う都道府県が、知見の有無を明確に判断できるよう、別紙２に例示した資格等を取得いただくことが望ましいです。

知見を有する者

現時点（令和元年６月１日）で環境省・経済産業省が内容を確認した講習は６件です。詳しくは、WEBサイトをご確認くだ
別紙２において、資格や実務経験だけではなく講習の受講
さい。
についても言及されているが、具体的にどのような講習がURL：想定されているのか。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/atta
ch/190601chikensya_kousyuu.pdf

10/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

55

法定点検

機器を使用しない期間であっても冷媒が封入されている場
合は、３か月に１回以上の頻度で簡易点検を実施することが必要です。ただし、簡易点検のために再起動（電源を入使用していない機器 機器の使用を一時的に中断している場合（デモ製品を保管 れてわざわざ稼働）させる必要はなく、油のにじみや腐食等の扱いする場合等）は、点検は必要か。
の目視点検だけで構いません。また、当該機器の定期点検を行うべき期間を超える場合、当該使用しない期間の定期点検は不要ですが、再度使用する前に定期点検を行ってく
ださい。

56

法定点検

使用していない機器 機器を使用しない期間、冷媒を抜いて保管している場合、簡 フロン類が充塡されていない機器については、点検は不要の扱い
易点検や定期点検を実施する必要があるか。
です。

法定点検

罰則

簡易点検の実施等が定められている管理者判断基準の遵守は法に基づく義務です。また、違反した場合には、都道府
簡易点検をはじめ管理者の判断基準の遵守は法令上の義県による指導・助言、さらに、定期点検対象機器を所有して務か。
いる場合は、勧告・公表・命令・罰則の対象となる場合があ
ります。

様式

点検記録簿の様式は運用の手引きに記載されるのか。また、様式はどこからダウンロードできるのか。

法令（管理者判断基準 第四）において、記載事項のみが定められているため、様式については、自由様式です（項目については、管理者の手引きp.41-42参照）が、環境省のホームページから参考様式がダウンロードできます。
http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html
また、日本冷凍空調設備工業連合会が作成した様式も同連合会のホームページからダウンロードできます。
http://www.jarac.or.jp/kirokubo/index.html

様式

法令で定められた項目を網羅していれば、複数の機器の点
複数の機器の点検記録簿を、一つの表にまとめて記録・保 検整備情報を集約して記録・保存したり、逆に一つの機器存することは可能か。
の点検記録簿を別々の媒体で保存することは可能です。
また、一つの機器の点検整備記録について、簡易点検とそ なお、その場合であっても、都道府県や設備業者から該当
れ以外の記録を別々の用紙に記録・保存する等、複数の媒 機器の点検記録簿の提示を求められた場合には速やかに体に分けてそれぞれ保存することは可能か。
応じ、売却時には当該機器の点検記録簿を売却先に引き継ぐ必要があります。

57

58

59

点検記録簿

点検記録簿

11/38

No.

60

61

62

63

64

65

大分類

点検記録簿

点検記録簿

点検記録簿

点検記録簿

点検記録簿

点検記録簿

小分類

質問

回答

記入方法・内容

点検記録簿にある修理実施者の氏名は、実施作業した人の氏名なのか、立ち会った人の氏名なのか。また、資格も記載する必要があるか。

点検記録簿には、修理点検等を実施した者（作業者）の氏名（法人の場合は、その名称も必要）を記入することとしています。保有する資格等を記入する必要はありません。

記入方法・内容「簡易点検の手引き」p.12、13（空調機器編）、p35～37（冷凍 簡易点検の手引きに掲載しているチェックシートは、点検の冷蔵機器編）に掲載されているチェックシートは、具体的に 「実施の有無」を記載するための参考様式として掲載してい何を記載すればよいか（「異常の有無」を記載するのか）。 ます。

記入方法・内容

所在が頻繁に変わる機器については、機器を特定できる情スポットクーラー等の機器は頻繁に所在地が変わるが、点報（管理番号等）に加えて、管理者の所在地を記入してくだ
検記録簿等において、機器の所在地はどのように記載すれさい。（スポットクーラーの場合、管理者がレンタル会社であばいいのか。
ればレンタル会社の住所とする等で対応します。）

記録方法

簡易点検の記録方法としては、点検を実施した機器を特定する情報を明示し、機器ごとに簡易点検を行った旨及び点検実施日を記録することで要件が満たされます。点検実施
エアラインには、航空機に搭載されている第一種特定製品日については、毎便モニターが実施されている実態に鑑について毎便モニターを実施していること、航空法等によりみ、モニターが実施されなかった日を除く日を点検実施日と当該機器を自ら修理することができないことなどの特殊性がして記録することも認められます。また、修理や充塡回収等
あるが、点検記録簿はどのように作成すればよいか。
の記録については、整備会社から資料を取り寄せる体制を整えることで、点検記録簿の記録及び保存を実施していることとみなされます。

保存期間

簡易点検については、点検を行ったこと及び点検を行った日を記録する必要があります。これらについても点検記録
簡易点検は３か月に一度ということだが、その記録は機器簿の記載の一部であり、機器を廃棄後３年間（機器の廃棄
廃棄後も保存しなければならないのか。
等を行い、フロン類の引渡しを完了した日から３年）保存する必要があります。

記録簿の引き継ぎ自販機が故障すると代わりの自販機と機器ごと交換する。
点検記録簿は機器ごとに作成することとなっているため、当引き上げた自販機は、工場で修理をして異なる販売店に設該機器が次の販売店に設置される際には、当該点検記録置することがあるが、この場合には点検記録簿はどうしたら簿も一緒に引き継いでください。
よいか。

12/38

No.

66

67

68

69

大分類

点検記録簿

点検記録簿

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

小分類

記録簿の引き継ぎ

その他

報告対象

報告対象

質問

回答

ユーザー企業（前の管理者）から当該製品に係る点検記録
簿又はその写しを徴収することができない場合には、新たなリース製品を使用していたユーザー企業から点検記録簿又管理者となったリース会社が、管理者となった時点以降のはその写しを徴収して中古業者に引渡す必要があるとされ点検記録を記した点検記録簿を新たに作成し、過去の点検ていますが、ユーザー企業の倒産等の事由により、ユー
記録が記載されていない理由を付し、中古業者に引渡すこ
ザー企業から点検記録簿又はその写しを徴収することがでとになります。これにより、リース会社は、第一種特定製品
きない場合に、リース会社はどのように対応すればよいか。
の管理が適正に行われているものと判断されます。また、点検記録簿の作成を第三者に委託することもできます。

点検の結果については、国や都道府県への報告が必要か。

報告の必要はありませんが、管理者に対する指導や命令等
は都道府県知事が行うこととしており、都道府県が管理者に対して報告徴収、立入検査等を行う際に、点検記録簿を確認し、点検実施の有無を検査することがあります。
また、第一種フロン類充塡回収業者は、充塡基準に従って、フロン類の充塡の前に、点検記録簿を確認する等により、漏えい状況を確認することとされています。そのため、第一種フロン類充塡回収業者の求めに応じて、管理者は速やかに提示する必要があります。

年間の漏えい量は事業所単位なのか。

法人単位での報告となります。ただし、１事業所において1,000トン-CO2以上の漏えいを生じた場合は、当該事業所
に関する漏えい量について法人単位のものと併せて報告を行う必要があります。

算定漏えい量報告は子会社等を含めたグループ全体で報告してもよいか。

報告は法人単位で行うこととしており、資本関係の有無によることはないため、子会社等のグループ関係があったとしても法人別に報告する必要があります。
なお、一定の要件を満たすフランチャイズチェーン（連鎖化事業者）は、加盟している全事業所における事業活動をフランチャイズチェーンの事業活動とみなして報告を行うこととな
ります。

13/38

No.

大分類

70

算定漏えい量報告7172

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

小分類

質問

回答
合併等の企業組織の改編が行われた際には、「当該年度の４月１日」から「合併等を行った日の前日」までと、「合併等を行った日」から「当該年度の３月31日」に分けて考えます。
なお、報告年度の４月１日時点で存在しない会社には報告義務がありません。
例１）吸収合併の場合
Ａ社（存続会社）とＢ社（消滅会社）が算定対象年度（前年度）途中に合併する場合、存続会社であるＡ社に由来する
算定漏えい量が報告対象となります。具体的には、合併を行った日（以下、「合併日」）の前日までのＡ社の算定漏えい
量及び合併日以後の算定漏えい量の合算値を報告します。
なお、合併日の前日までのＢ社の算定漏えい量は、Ｂ社が報告年度の４月１日時点に存在しないことから報告対象外となります。
例２）新設合併の場合Ａ社とＢ社が算定対象年度（前年度）途中に合併し、Ｃ社（新設会社）となる場合、Ｃ社の合併日以後の算定漏えい量が報告対象となります。合併日の前日までのＡ社、Ｂ社における算定漏えい量は報告対象外となります。
例３）新設合併の場合（特に４月１日付について）
Ａ社とＢ社が合併して報告年度の４月１日付けでＣ社（新設会社）となる場合、算定漏えい量報告はＣ社の責務です。しかし、算定対象年度（前年度）にはＣ社が存在しなかったことから、報告対象外となります。なお、Ａ社とＢ社も報告年度の４月１日時点で存在しないことから報告対象外となります。
会社分割や廃業等も合併と同様の考え方で判断を行いま
す。

報告対象

合併や分社化、廃業した場合、算定漏えい量はどのように報告すればいいのか。

報告対象

都道府県（知事部局）が管理者となる場合は、環境省大臣・
都道府県知事が漏えい者として報告する場合、報告先の事
経済産業大臣の双方に報告してください。（フロン類算定漏
業所管大臣はどこになるのか。
えい量報告マニュアルⅢ編39～41ページ）

連鎖化事業者

算定漏えい量に関して、チェーン店の場合は合算されるの
か。

14/38

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガ
ス排出量算定・報告・公表制度の場合と同様に、一定の要件を満たすフランチャイズチェーン（連鎖化事業者）は、加盟している全事業所における事業活動をフランチャイズチェー
ンの事業活動とみなして報告を行うこととなります。

No.

73

74

75

76

大分類

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

小分類

質問

回答

連鎖化事業者

Ａ社がフランチャイズチェーンＸの加盟店を運営しており、Ａ社が運営する加盟店で管理する機器からの漏えい量が1,000トン-CO2以上となる場合、加盟店分についてフランチャイズチェーンＸとして報告する他に、Ａ社としても報告しなければならないか。

フランチャイズチェーンＸとして報告する部分についてはＡ社の報告対象から除外してください。
それらを除外した上でＡ社が、フランチャイズチェーンＸの管理外で、独自に、管理する機器での漏えい量が年間1,000ト
ン-CO2以上となる場合にはＡ社として、独自に報告義務があります。

連鎖化事業者

加盟店が独自に導入した第一種特定製品の管理者は加盟店であると考えられますが、フランチャイズチェーン事業者と加盟店の間の約款、契約書、行動規範、マニュアル等において、加盟店によってはエアコン・ショーケースを自ら導入してい① 第一種特定製品の機種、性能又は使用等の管理の方る。それらの機器の運用については本部でマニュアルを作法の指定成し、管理している。
又は
この場合、報告義務は加盟店と連鎖化事業者どちらにある② 当該管理第一種特定製品についての使用等の管理のか。
状況の報告が定められている場合、フランチャイズチェーン事業者に報告義務が発生します。（フロン類算定漏えい量報告マニュア
ルII編3.4をご参照ください。）

連鎖化事業者

フランチャイズチェーン本部が店舗で使用するエアコン・所有者（本部）と使用者（加盟店）との間で契約書等の書面
ショーケース等を所有し、加盟店に貸与しており、維持管理において、保守・修繕の責務を加盟店が負うことを規定してについては加盟店が責任を持つことをFC契約書に規定していることから、管理者は加盟店であるものと考えます。
いる。
ただし、フランチャイズチェーン本部が加盟店に保守点検の加盟店は、エアコン・ショーケースの保守業者と加盟店が保結果を報告することを定めているため、報告義務はフラン
守契約を締結し、年３回以上の保守点検を実施しているが、チャイズチェーン事業者側にあることとなります。（フロン類
保守点検の結果を報告することをFC契約書で定めている。
算定漏えい量報告マニュアルII編3.4をご参照ください。）
この場合の報告者は誰か。

連鎖化事業者

エアコンにおいては、出店の多くがビルに入居しており、ビ加盟店が入居するビル備え付けの機器は、当該ビルのオールに備え付けの設備を使用する場合が多く、本部側では一ナーが管理者であると考えられるため、その場合は当該機部の機器しか把握できていない。
器に関しては連鎖化事業者の報告対象とはなりません。
このような機器の場合、報告義務はあるか。

15/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

77

算定漏えい量報告

裾きり基準1,000トン-CO2とは、R-22では何キロにあたるのか。

R-22の温暖化係数（GWP値）は1,810のため、約500kgとなります。（計算方法：GWP値1,810×質量552.5kg＝約1000トンCO2）
なお、係数となるGWP値は告示（フロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数）を参照してく
ださい。

78

算定漏えい量報告

算定方法

算定漏えい量の計算の対象となる機器は何か。

管理する全ての第一種特定製品です。

79

算定漏えい量報告

算定方法

7.5kW以上の第一種特定製品が定期点検実施対象となって 算定漏えい量報告の算定においては、定期点検の対象機
いるが、算定漏えい報告の算定対象となるのは定期点検の 器のみならず、管理者が管理する全ての第一種特定製品
対象となる第一種特定製品という認識でよいか。
からの漏えい量を合計して算定する必要があります。

算定方法

充塡だけしている（回収はできない）機器の場合、算定漏え回収を行っていない場合は回収量をゼロとして計算すること
い量の算定方法は「充塡量－回収量」となっているが、そのとなるため、充塡量そのものが「算定漏えい量」となります。
場合はどう計算するのか。

算定方法

整備時の充塡量及び回収量から算定漏えい量を計算する
算定漏えい量は充塡証明書及び回収証明書から漏えい量 こととされています。初期充塡量を算定に用いる必要はありを計算するとのことだが、機器の初期充塡量を元にしないで ません。
よいのか。
ただし、設置時の充塡はフロン類算定漏えい量の算定対象
外です。

算定方法

報告すべき漏えい量は、当該年度に実施された整備時充塡・整備時回収の際に第一種フロン類充塡回収業者から発算定漏えい量報告は、毎年度、全ての機器について漏えい
行される充塡・回収証明書から算定することとしています。
した量を残存量などから計算しなければならないのか。
そのため、残存量などを確認する等、上記以外の方法により漏えい量を算定する必要はありません。

算定方法

同一機器についての一連の回収・充塡作業（整備）については、充塡作業が終了した翌年度に、算定漏えい量を報告
算定漏えい量について、回収を当該年度に行い、翌年度にしてください。ただし、「一連の」とは言い難い回収及び充塡充塡を行った場合、どのように処理すればよいのか。
については、それぞれ回収及び充塡を行った年度ごとに集計してください。

80

81

82

83

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

16/38

No.

84

85

86

大分類

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

小分類

質問

回答

算定方法

整備時に、回収が行われた後に充塡されたフロン類が異なる場合には、フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命
令第２条における、当該整備時充塡されたフロン類の種類については、（当該整備時充塡されたフロン類の種類ではなく）当該整備時回収によって回収されたフロン類の種類と同一であるとみなして算定してください。
例）整備時に、冷媒Ａを回収し、冷媒Ｂを充塡した場合
算定漏えい量＝（冷媒Ｂの充塡量－冷媒Ａの回収量）×冷算定漏えい量について、冷媒回収後、その機器にもともと充 媒Ａの地球温暖化係数
塡されていた冷媒とは異なる冷媒を充塡した場合、どのよう なお、充塡しようとするフロン類（冷媒Ｂ）の地球温暖化係数に算定すればよいか。
が当該第一種特定製品に表示されたフロン類（冷媒Ａ）の地
球温暖化係数よりも小さく、かつ、当該第一種特定製品に使用して安全上支障がないものであることを当該第一種特定製品の製造業者等に確認する必要があります。
また、指定以外の冷媒を封入することに関しては、日本冷凍空調工業会から注意喚起がなされておりますので、ご留意ください。
日本冷凍空調工業会URL：
http://www.jraia.or.jp/info/conductor/index.html

算定の考え方

整備作業中に漏えいが発生してしまった場合、充塡証明書
充塡証明書に「充塡量全量（作業の途中で漏えいしてしまっへの記載量は、「充塡量全量（作業の途中で漏えいしてした量＋機器に実際に充塡した量）」を記載し、管理者の漏え
まった量＋機器に実際に充塡した量）」を記載するのか。そいとして計算します。ただし、漏えい量増加理由等を記載す
れとも、機器に充塡された量（＝回収量）とし、漏えい量分はる様式第２に、当該計算理由について記述することが可能
充塡回収業者の算定漏えい量として、処理するのか。
です。

算定の考え方算定漏えい量報告は、機器整備時に交付された充塡証明
機器設置時に充塡回収業者が本来の追加充塡量を間違え書・回収証明書に基づき計算するため、計算対象となりまて少なく充塡していて、暫く使用した後のメンテナンス時にそす。なお、このような状況に関しては、フロン類算定漏えい
れが発覚して本来の漏れではないにも関わらず充塡した場の増減の状況に関する情報を記載する様式第２の活用が合も算定漏えい量計算の対象になるのか。
できます。

87

算定漏えい量報告算定の考え方

整備時、機器から冷媒を回収するときに冷凍機油と混じって フロン排出抑制法に基づく回収の基準（施行規則第40条）に寝込んで回収しきれないものがあるが、算定漏えい量の計 従い回収作業を実施していただき、その結果として充塡証
算はどのようになるのか。
明書・回収証明書に基づき、計算してください。

88

算定漏えい量報告

報告方法

算定漏えい量報告の報告様式はあるのか。
17/38

省令（「算定漏えい量の報告等に関する命令」）において様式を定めています。

No.

大分類

89

算定漏えい量報告9091

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

小分類

質問

回答

報告方法

算定漏えい量報告の具体的な報告窓口や報告方法は決まっているか。

算定漏えい量報告は事業所管大臣に報告することとしており、各省庁が窓口となります。具体的な報告窓口や報告方
法は、算定漏えい量報告のマニュアルをご確認ください。

報告方法

まず、地球温暖化対策の推進に関する法律もしくはエネル
ギーの使用の合理化等に関する法律において、既に報告を行っている場合は、その報告時の判断と同様にしてください。これまでに上記報告をしていない場合は、算定漏えい量
百貨店・スーパー等、同一の事業者が複数の事業を行って 報告のマニュアルⅢ-39～41ページに基づき、事業所管省いる場合、算定漏えい量報告における主たる事業、従たる 庁を確認してください。（例えば、百貨店・総合スーパーは経事業はどのように判断すればいいのか。
済産業省の専管です。また、各種食料品小売業は農林水産省の所管ですが、酒類を扱っている場合は財務省、医薬品を扱っている場合は厚生労働省です。）
http://www.env.go.jp/earth/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h2
7/shk_manual_ver2.2_3.pdf

報告方法

報告対象（年度内の算定漏えい量が1,000トン-CO2以上）かどうかを判定する必要があるため、毎年度、算定漏えい量
算定漏えい量報告は、毎年度算定し、報告する必要があるを算定していただく必要があります。
のか。
また、その報告は、前年度における算定漏えい量が1,000ト
ン-CO2以上の場合に報告を行う必要があります。

92

算定漏えい量報告

報告方法

特定漏えい者と特定事業所のそれぞれについて、報告が必事業者における事業所が一つで、算定漏えい量の報告対要です。なお、それぞれの報告にあたっては、特定漏えい者
象となった場合は、特定事業所はどのように考えるのか。
と特定事業所は同じ名称、漏えい量で報告となります。

93

算定漏えい量報告

報告方法

車などの移動体の冷媒の充塡・回収は、当該移動体を管理
移動体を管理している事業所及びその事業所の属する都している場所とは異なる場所で行う場合もあるが、その際、道府県における漏えいとみなすものとします。
どの事業所分・都道府県分として報告するのか。

報告方法

船舶などの移動体を管理する事業所が海外に所在する場
海外に所在する事業所からの算定漏えい量は報告の対象
合、当該船舶からの算定漏えい量はどの都道府県分として外となります。
登録するのか。

94

算定漏えい量報告

18/38

No.

95

96

97

大分類

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告

小分類

質問

回答

報告方法

エアラインでは、航空機に航載されている管理第一種特定製品について、航空法等により当該機器を自ら修理するこ
海外に所在する法人において充塡・回収が行われる場合、とができず、海外に所在する製造会社において充塡・回収
当該法人の算定漏えい量報告の対象外となります。
が行われる場合があるが、どの都道府県分として登録する
のか。

機器の移設

管理者の変更を伴わない移設の場合は、機器の「整備」の特定製品を同一工場内で移設する場合（管理者の変更を伴一環とみなすことができるため、当該移設作業に伴うフロンわない）、移設に伴う充塡・回収量は、算定漏えい量の対象類の回収及び再設置時の充塡は、「整備」時と同様、算定となるのか.
漏えい量の計算の対象となります。

機器の移設

管理者の変更を伴う移設の場合は、機器の設置時の一環とみなすことができるため、機器移動時の冷媒回収及び設置時充塡については、算定漏えい量の計算の対象外となり特定製品を譲渡し移設する場合（管理者の変更を伴う）、移 ます。
設に伴う充塡・回収量は、算定漏えい量の対象となるのか. ただし、機器は引き続き使用されることから、点検整備記録
簿の譲渡は必要となります。
（なお、充塡回収業者の都道府県への報告は、整備時回収と設置時充塡とする。）
法令上は管理者の義務として年度ごとの管理第一種特定工場を空調機器ごと譲渡する場合、過去の整備時における製品の算定漏えい量を報告することになっています。（1,000
算定漏えい量（譲渡前の漏えい量）は、誰がいつ報告する
トン-CO2以上の漏えいの場合）のか。譲渡先に、その年度分を全て報告してもらってよい
従って譲渡前漏えい分と譲渡後漏えい分をそれぞれの管理か。
者が報告する必要があります。

98

算定漏えい量報告

算定漏えい量報告99

フロン類の充塡・回収

自社の設備であっても、冷媒を充塡又は回収する場合は、充塡回収業者への 自社で機械を整備する場合、充塡回収業者に依頼しないと 充塡回収業者に委託する必要があります。ただし、自らが委託義務いけないのか。
充塡回収業者として都道府県知事の登録を受けた場合は、自ら実施することが可能です。

100

フロン類の充塡・回収

充塡回収業者への 機器に充塡されている冷媒について、その混合比が不明な 冷媒の混合比については、不明な場合は機器メーカーに問
委託義務場合はどうしたらよいのか。
い合わせをしてください。

19/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

101

フロン類の充塡・回収適用範囲

機器の製造過程での充塡については、充塡回収業者への冷凍空調機器の製造業者が工場で行う充塡についても、法 委託義務や充塡回収業者の充塡基準の遵守義務等の法律の対象なのか。
37条に定める機器整備時の充塡に関する規定の対象外です。

102

フロン類の充塡・回収

適用範囲

機器の設置時の充塡については、法律の対象なのか。

機器の設置時の充塡については、法37条に定める機器整備時の充塡に関する規定が適用されます。

第一種フロン類充塡
第一種フロン類充塡回収業者の登録要件はあるか。
回収業者の登録第一種フロン類充塡回収業について都道府県知事の登録を受けるためには、フロン類の回収の用に供する設備の所有等の要件があります。なお、充塡・回収を行う場合には、法に基づく充塡・回収に関する基準に従って実施する必要があります。

フロン類の充塡・回収第一種フロン類充塡 登録にあたって、「充塡のみ行う業者」と「充塡・回収ともに回収業者の登録行う業者」は分けて登録できるのか。

登録申請様式において、対象とする機器（冷凍冷蔵機器、
エアコンディショナー）及び取扱うフロン類の種類を選択する欄があり、その選択は充塡、回収それぞれについて記入することができます。
そのため、いずれか一方のみ選択した場合、いずれかのみの登録を受けることは可能です。ただし、いずれの場合であっても、「第一種フロン類充塡回収業」として登録されます。

フロン類の充塡・回収トラックや船舶等の移動体を管理する事業所が所在する都トラックや船舶等の移動体に設置されている第一種特定製 道府県の登録を受ける必要があります。なお、充塡及び回
第一種フロン類充塡
品に自ら充塡及び回収する場合、どこの都道府県知事の登 収が修理工場や造船所等の決まった場所で行われる場合
回収業者の登録録を受ける必要があるのか。
には、当該工場等の所在する都道府県の登録を受ける必要があります。

フロン類の充塡・回106
収Ａ県にある設備をフロン類が入った状態でＢ県に持って行 実際にフロン類の充塡・回収を行う場所の都道府県に登録第一種フロン類充塡き、フロン類の充塡・回収を行う場合、Ａ県とＢ県の両方に第 する必要があります。この質問の場合はＢ県で充塡・回収
回収業者の登録
一種フロン類充塡回収業の登録を行う必要があるのか。
の作業を行うため、Ｂ県に登録する必要があります。

フロン類の充塡・回収第一種フロン類充塡回収業について都道府県知事の登録を受けるためには、フロン類の回収の用に供する設備の所
第一種フロン類充塡 充塡のみ行う業者の場合は、回収設備を有している必要は有等の要件があります。充塡のみ行う業者であっても、回収回収業者の登録ないのではないか。
設備を所有するか、必要なときに使用できる権限を有している必要があります。

103

104

105

107

フロン類の充塡・回
収

20/38

No.

大分類

108

フロン類の充塡・回収全国で行っている機器のサービスを本社で受け付け、各都 回収業者は、回収業務を行う地域を管轄する都道府県知事
第一種フロン類充塡
道府県に置かれた支店や特約店が整備やフロン類の回収 の登録を受ける必要があり、実際に回収を行う都道府県で回収業者の登録を行う場合、都道府県ごとに回収業者の登録は必要か。
登録を受けることが必要です。

109

フロン類の充塡・回収第一種フロン類充塡 親会社が回収業者の登録をしていれば、子会社は登録をし 実際に回収作業を行う事業者が登録する必要があるので、回収業者の登録ないで回収することができるか。
子会社は親会社とは別途登録が必要です。

フロン類の充塡・回収

フロン排出抑制法では、事業の承継届は規定されていません。
合併又は分割後の新法人が旧法人と同一人格でない場合
は、新法人は新たな回収業者として登録を行い、旧法人は第一種フロン類充塡 会社の合併・分割の場合、事業承継に係る手続はどうすれ 廃業等の届出を行う必要があります。
回収業者の登録ばよいか。
また、新法人が旧法人と同一人格の場合は、新法人が変更の届出を行います。
なお、個人事業者であった回収業者が法人になる場合は、
個人事業者は廃業の届出、設立された法人は新たな登録が必要になります。

フロン類の充塡・回
収引取義務「充塡のみ行う業者」として都道府県知事の登録を受けた場
第一種フロン類充塡回収業の登録を受けつつも実際は充合であって、技術的な理由により適切な回収を行うことがで
塡のみを行う業者の場合でも、法39条に基づき整備者からきないと見込まれる場合等の理由がある場合は、法第39条
フロン類の引取りを求められた場合、原則として拒否できな
第５項に基づく正当な理由に該当し、引取り義務の対象とはいのか。
なりません。

証明書の交付

回収証明書と充塡証明書については法定の様式はありま
回収証明書及び充塡証明書の様式は定めるのか。様式がせん。管理者が当該証明書であるとわかるように作成・交定められない場合、タイトルは必要か。また、省令で定める
付してください。また、省令で定める項目以外が記載されて項目以外の記載があっても問題ないか。
いても問題ありません。

証明書の交付

一度に複数の機器に充塡・回収を行った場合、回収証明書
回収証明書及び充塡証明書の双方の発行が必要となりま及び充塡証明書の双方の発行が必要か。
す。なお、省令で定める項目を満たしていれば、１枚の証明必要な場合、証明書を一つにまとめて交付しても問題ない
書にまとめて交付しても問題ありません。
か。

110

111

112

113

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回
収

小分類

質問

21/38

回答

No.

114

大分類

フロン類の充塡・回
収

小分類

質問

回答

証明書の交付充塡証明書及び回収証明書に記載する「フロン類の種類」とは具体的には何か。

充塡証明書・回収証明書に記載する「フロン類の種類」とは、ISO817に沿った内容で経済産業大臣・環境大臣が定める種類です。これは平成28年経済産業省・環境省告示第二号として公布されていますが、いわゆる冷媒番号別の種類のことを指します。

115

フロン類の充塡・回収

証明書の交付「冷凍冷蔵ユニット付きトラック」を製造するために、輸送用の冷凍冷蔵ユニットを部品として購入し、冷凍冷蔵車として販売するために組み立てる段階での充塡は、「製造時」の充塡となるため、充塡回収業者が行う必要はなく、証明書の輸送用の冷凍冷蔵ユニットを、トラック等に設置する場合発行は不要です。他方、通常のトラック等に後付で輸送用に、フロン類の充塡がなされる。この際、充塡証明書は発行
冷凍冷蔵ユニットを取り付ける場合は、「設置時」に該当すが必要になるのか。設置作業を行う者が、第一種フロン類
るため、充塡回収業者が充塡作業を行い、充塡証明書が必充塡回収業者でなければならないのか。
要となります。
なお、車両メーカーが整備を行う際には、整備時充塡である
ため、当該車両メーカーが自身が充塡回収業者であるか、充塡回収業者への委託をする必要があります。

116

フロン類の充塡・回収

証明書の交付充塡・回収証明書は、「第一種フロン類充塡回収業者」から 必ずしも直接渡す必要はありませんが、管理者の元に届か「管理者」へ、直接渡さなければならないのか。
ない限り、交付されたことにはなりません。

証明書の交付充塡証明書及び回収証明書は、紙で発行される必要があります。
充塡証明書及び回収証明書は、紙で発行されなければなら
ただし、情報処理センターに登録する場合には、充塡証明ないのか。
書及び回収証明書の発行が免除されるため、紙での発行はされません。

証明書の交付

自らが管理する第一種特定製品に充塡及び回収する場合
充塡回収業者が自らが管理する第一種特定製品に充塡及 であっても、証明書を交付する必要はありますが、証明書のび回収を行った場合、充塡証明書及び回収証明書の発行 様式は法定されていないことから、交付期限までに証明書はどのように行うのか。
記載事項を自ら書面に記録することで証明書の交付を行ったものとなります。

117

118

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回119
収

充塡回収業者から、指定されたフロン類破壊業者へのフロ 指定されたフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者
施行規則49条業者 ン類の運搬を請け負うことになり、フロン類の移充塡を行う への運搬を受託する場合は施行規則49条認定は不要で必要があるが、施行規則49条の認定は必要か。
す。
22/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

フロン類の充塡・回収

法令上は施行規則第49条に基づき、都道府県知事から認定を受けた業者にフロン類を引渡した場合は、再生業者・破壊業者に証明書の交付義務はありません。しかし、管理者
施行規則第49条業者にフロン類を引渡した場合、再生証明
施行規則49条業者の所有する機器由来のフロン類が、どのような処理がなさ
書・破壊証明書は交付・回付されるか。
れたのかを認識していただく観点から、何らかの証明書を交付することが望ましいです。（運用の手引き（破壊業者編）又は（再生業者編））

121

フロン類の充塡・回収

下記基準①～③に全て適合した場合のみ第一種フロン類
充塡回収業者が回収・再生したフロン類の再利用が可能です（法第50条、施行規則第54条）。ただし、他者への転売に関しては、②の基準より行うことはできません。
①使用及び管理の状況について把握している第一種特定製品から自らが回収するフロン類又は自らが回収するフロ
第一種フロン類再生充塡回収業者が回収・再生した冷媒は他の機器に充塡や ン類について、分析機器を使用すること等により、その性状業者の許可を要しな販売はできるのか。
を十分に把握して、問題ないことを確認した上で再生を行っい場合ていること。
②再生したフロン類を自ら冷媒として充塡の用に供する目的で再生すること（すなわち、他者への転売はできません。）。
③施行規則第54条第２項の要件を満たすフロン類の再生の用に供する設備の適正な使用により適正な再生を行うこと。

122

フロン類の充塡・回収第一種フロン類再生 回収したフロン類を法第50条第１項ただし書の規定により自充塡証明書には、自ら再生した量を含め、機器に実際に充業者の許可を要しな ら再生し、当該機器に充塡した場合、充塡証明書への記載
塡した全量を記載してください。
い場合はどうするのか。

フロン類の充塡・回収第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡に先立つ確認を行った場合は、確認方法、その結果や修理の必要性等 口頭で構わないですが、図面や文章を用いてわかりやすくについて管理者及び整備者に通知することとなっているが、 説明していただくことが望ましいです。
これは口頭でよいか。

120

123

充塡・回収の基準

23/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

124

フロン類の充塡・回収

充塡・回収の基準

フロン法上特段の定めはありませんが、高圧ガス保安法第48条では、ボンベに充塡できるガスは、容器に表示されたガスの種類しか認められておりません。
種類の異なるフロン類を１本のボンベに混合して回収しても ボンベに充塡できるガスの量は、ガスの種類ごとに異なるよいか。
容積に応じて計算された質量の上限で定められており、ガスを混合すると質量に応じた容積がわからなくなり液封のおそれがあるため、異なるガスを１本のボンベに充塡することを禁じています。

125

フロン類の充塡・回収運搬の基準

フロン類を運搬するために特段、登録は必要ありません。
回収業者から委託を受けて、破壊業者にフロン類を運搬す
ただし、フロン類の運搬に関する基準（規則第50条）や高圧る場合、登録は必要か。
ガス保安法第23条を遵守しなければなりません。

知見を有する者

第一種特定製品へのフロン類の充塡は、充塡に先立つ機器の漏えい状況の確認等、法令で定められた方法に従って充塡の基準において、「フロン類の性状及びフロン類の充塡行う必要があります。そのため、充塡を行おうとする者は、方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡
基準に沿った充塡方法に関する知識を有している必要があを自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。」とされていります。
るが、具体的にはどのような要件となるのか。
詳細は別紙３（運用の手引き（充塡回収業者編）の抜粋）を参照してください。

知見を有する者

十分な知見を有する者とは、「資格者」のことを指すのか。

「十分な知見を有する者」とは、法令で定められた定期点
検・充塡・回収方法に関する知識を有する者を指しますので、必ずしも「資格」を有することは求められません。
ただし、管理者や都道府県等が、知見の有無を明確に判断できるよう、「充塡」「定期点検」に携わる場合、運用の手引き（充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取り等実施者等編（以下、関係業者編））p. 70～、「回収」に携わる場合、運用の手引き（関係業者編）p. 76を参考にしてください。

知見を有する者

現時点（令和元年６月１日）で環境省・経済産業省が内容を確認した講習は６件です。詳しくは、WEBサイトをご確認くだ
別紙３において、資格や実務経験だけではなく講習の受講
さい。
についても言及されているが、具体的にどのような講習がURL：想定されているのか。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/atta
ch/190601chikensya_kousyuu.pdf

126

127

128

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回
収

24/38

No.

大分類

129

フロン類の充塡・回収

知見を有する者

知見を有しても充塡回収業の登録を行っていないと充塡・回 充塡・回収を業として行う場合は、第一種フロン類充塡回収
収はできないのか。
業者として都道府県の登録を受ける必要があります。

130

フロン類の充塡・回収帳簿の記録

充塡回収業者が法第50条第1項のただし書に基づく再生を充塡回収業者が再生した冷媒を、自ら再利用する場合は記行った量については、記録を作成し、保存する義務がありま録を残す必要があるか。
す。

131

フロン類の充塡・回
収実績報告

充塡回収業者が、年度途中でフロン類を新規調達し、充塡
様式第３の①⑨⑰「充塡した量」に記入してください。
した場合、様式第３のどの欄に記入するのか。

132

フロン類の充塡・回
収実績報告

充塡回収業者が、年度途中でフロン類を新規調達し、保管 新規調達したフロン類を充塡せず、保管している場合にはした場合、様式第３のどの欄に記入するのか。
様式第３には記入しません。

133

フロン類の充塡・回
収実績報告

充塡回収業者が、同一県内において、回収したフロン類を法第50条第１項の規定により自ら再生して充塡した場合、
様式第３のどの欄に記入するのか。

134

フロン類の充塡・回
収実績報告

充塡回収業者がフロン類を回収し、法第50条のただし書に基づく再生を行わず、他の機器に充塡する場合、様式第３ 左記の行為は認められていません。
のどの欄に記入するのか。

135

フロン類の充塡・回収実績報告

様式第３の③⑪⑲「年度当初に保管していた量」に記入する
前年度に回収したフロン類を当年度に充塡した場合、様式とともに、⑥⑭㉒「法第50条第１項ただし書の規定により自第３のどの欄に記入するのか。
ら再生し、充塡したフロン類の量」に記入してください。

実績報告

都道府県Ａと都道府県Ｂの両県で充塡回収業者の登録を受けた充塡回収業者が、都道府県Ａで回収したフロン類について、法第50条第１項ただし書の規定により自ら再生した
上で都道府県Ｂで充塡を行った。この場合、法第47条第3項
同一都道府県内でのフロン取扱量の収支に不整合が生じに基づく都道府県知事への年間の実績報告において、「法ることを避けるため、都道府県Ａの知事宛に報告する。
第50条第１項ただし書の規定により自ら再生し、充塡したフロン類の量」（フロン排出抑制法施行規則様式第３の⑥、⑭、㉒）として報告する必要があるが、Ａ、Ｂのどちらの都道
府県知事宛に行えばよいか。

136

フロン類の充塡・回
収

小分類

質問

25/38

回答

様式第３の①⑨⑰「充塡した量」に記入するとともに、⑥⑭㉒「法第50条第１項ただし書の規定により自ら再生し、充塡したフロン類の量」に記入してください。

No.

大分類

小分類

質問

回答

137

フロン類の充塡・回収

実績報告

回収量の報告は回収業者の義務であるので、登録を受けて全国で行っている機器のサービスを本社で受け付け、各都
いる回収業者が登録先の都道府県別に報告を行う必要が道府県に置かれた支店や特約店が整備やフロン類の回収あります。便宜上、本社で一括して集計し、報告書を作成すを行う場合、回収量の報告は本社で一括して行うことはでき
ることは可能であるが、都道府県への報告は登録を受けてるか。
いる回収業者が行わなくてはなりません。

138

フロン類の充塡・回収実績報告

下請業者がフロン類の回収を行っている場合、回収量等の 実際に回収作業を行った下請業者が都道府県知事に報告
報告は元請業者から提出してもよいか。
しなくてはなりません。

実績報告

Ｂ社の社員がＡ社に派遣され、Ａ社の回収業務を行っている回収依頼を受けた回収業者Ａ社が、役務契約を結んでいる
場合はＡ社が報告を行う必要があります。
回収業者Ｂ社の社員に教育訓練を行い、フロン回収を行わ一方、Ａ社が回収依頼をＢ社に取り次ぎ、Ｂ社が自社の回せている場合、都道府県知事への回収量等の報告はＡ社、収業務として行っている場合はＢ社が報告を行う。この場
Ｂ社のいずれが行うのか。
合、Ａ社は引渡受託者になります。

充塡のやむを得ない場合冷凍機能が維持できずに飲食物等の管理に支障が生じる
等の人の健康を損なう事態等、応急的にフロン類を充塡す
冷媒の充塡における、『１回限りの応急的な充塡』の基準はる必要があり、かつ、漏えいを確認した日から６０日以内に何か。
当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、１回に限り充塡することができることとしています。

充塡前の修理リークディテクターや発泡液等により漏えいの可能性のある
冷媒系統中にメカニカルシールを利用しており、製品の機能箇所を全て検査し、また、必要に応じて、メカニカルシール
上冷媒系統を密閉にすることができない第一種特定製品にやパッキン等を交換（修理）することで、通常使用時の水準
ついて、冷媒フロン類の漏えい又は機器の故障が確認されまで漏えい防止措置が講じられたことが確認されていれば、た場合、「修理せずに充塡してはならない」という規定はど
管理者判断基準第三にいう「点検」及び「修理」を行ったと判のように適用されるのか。
断できるため、再度充塡することは可能です。

その他

充塡回収業者が回収したフロン類は、原則としてフロン類破壊業者かフロン類再生業者に引渡す必要があります。回収したフロン類を再生し他の機器に充塡できるのは、法第50
充塡回収業者が回収したフロン類を管理者が保管しておい条ただし書に基づき、第一種フロン類充塡回収業者が自らて、他の機器の整備時に充塡することは可能か。
再生したフロン類を自ら充塡する場合だけです。充塡回収業者が回収したフロン類を管理者に引渡すことは違法で
す。

139

140

141

142

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回収

フロン類の充塡・回
収

26/38

No.

大分類

143

フロン類の充塡・回収144 情報処理センター

145 情報処理センター

146 情報処理センター

147 情報処理センター

148

特定解体工事時の
事前確認

小分類

質問

回答

その他

充塡回収業者のリストは公表されているか。

第一種フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けた者については、各都道府県のホームページにおいて公表
されています。

利用方法

情報処理センターへの利用登録は、管理者側が登録するのではなく、充塡回収業者側が登録する必要があるか。

情報処理センターである（財）日本冷媒・環境保全機構のシステムにおいては、管理者、充塡回収業者双方の登録が必
要です。

利用方法

充塡回収業者は管理者の承諾を得て、情報処理センターに登録した場合は、証明書の交付を免除されると定めており、管理者と充塡回収業者の間で、情報処理センターの活用に 情報処理センターの利用は強制ではありません。充塡回収
ついて意向が異なる場合、どう対応したらよいか。
業者と管理者が情報処理センターの使用に関して、互いの合意の上で使用することになるため、事業者間でご相談くだ
さい。

利用方法

情報処理センターである（財）日本冷媒・環境保全機構のシステムにおいては、情報処理センターを活用し、充塡量及び
回収量に関するデータの管理と、算定漏えい量の計算はで情報処理センターを利用すれば、算定漏えい量まで計算し きますが、そのままでは国への報告は行えません。
て、必要な場合は国への報告も行ってもらえるか。
ただし、国から提供される報告書作成支援ツールと連携可能です。さらに、この報告書作成支援ツールによって作成された報告データは、電子的に国に報告することが可能で
す。

利用方法

情報処理センターである（財）日本冷媒・環境保全機構のシステムでは、充塡回収業者が充塡量、回収量を登録する都
情報処理センターを利用するにあたっては、費用は発生す 度、機器１台ごとに100円（＋消費税）の料金の支払いが発るのか。
生します。充塡量等の情報を受ける管理者の方に料金は発生しませんが、当該費用については充塡回収業者から請求される可能性があります。

建設リサイクル法では床面積80㎡以上の建築物の解体工
フロン排出抑制法では「全部又は一部を解体する工事」は事等を同法の対象工事としています。しかし、フロン排出抑
特定解体工事の定 工事の規模による裾切りがないとされているが、建設リサイ
制法では建設リサイクル法の対象とならない床面積80㎡以義
クル法に基づく事前説明が不要な場合にも、フロン排出抑下の小規模工事であっても、「特定解体工事」として同法の制法に基づく事前確認や書面による説明は必要か。
対象としており、事前説明が必要です。

27/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

特定解体工事時の事前確認

フロン排出抑制法で事前確認や書面による説明が必要となる工事は、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事（解体工事）とされており、ここでいう解体工事とは、①建築物の場合 建築物のうち、建築基準法施行令第１条第３号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事
特定解体工事の定 壁紙の張り替えのような場合でも事前確認や書面による説 ②建築物以外の工作物の場合 建築物以外の工作物の全義明が必要か。
部又は一部を取り壊す工事
を指しており、壁紙の張り替えのような工事はこれらに該当せず、事前確認や書面による説明は必要ありません。ただし、工事に伴い第一種特定製品の一時的な移設や冷媒管に影響を与えうる工事等を行う場合には、事前確認や書面による説明を行うことが望ましいものと考えます。また、建築物の一部を取り壊す工事の場合には、当該取り壊しの範囲について事前確認や書面による説明が必要になります。

特定解体工事時の150
事前確認

建築物としては東屋、工作物としては鉄塔、煙突、橋梁等が想定されます。
つまり建築物の態様により判断するものです。
そのため、発注者から解体工事の対象となる建築物に設置された第一種特定製品についての引取証明書の提示を受けた場合などを含むものではありません。

149

151

特定解体工事時の事前確認

フロン排出抑制法第42条の確認や説明の対象とならない
特定解体工事の定 「第一種特定製品が設置されていないことが明らかな建築
義物その他の工作物」とは具体的にはどのようなものを指す
のか。

確認の方法

フロン排出抑制法では機器設置の確認方法までは規定されておらず、どのような確認方法をとるかは業者に任されて特定解体工事元請業者が行う事前確認において、機器の います。ただし、冷凍空調機器の設置状況がわからない図
設置現場を見ないで、建築物の図面のみで確認した場合で 面や現状と異なる古い図面を使用したため確認結果に誤りも第一種特定製品の設置の有無を確認したとなるか。
があった場合など、不適切と判断される確認や説明が行われたと判断される場合は、フロン排出抑制法第48 条に基づき、都道府県知事による指導・助言の対象となります。

28/38

No.

152

153

大分類

特定解体工事時の事前確認

特定解体工事時の事前確認

特定解体工事時の
154
事前確認

小分類

質問

回答

説明の方法

事前確認と書面による説明は特定解体工事元請業者の義務となっており、充塡回収業者等に依頼することはできません。特定解体工事元請業者自らが特定製品の設置の有無
特定解体工事元請業者が行う事前確認や書面による説明を確認し、書面（事前確認書）を作成し、工事発注者に説明を第一種フロン類充塡回収業者や解体工事の下請業者等することが必要です。
に依頼してもよいか。
なお、確認作業において特定製品に関し知見を有する充塡回収業者が同行し協力を得ることは、確実にフロン類を回収する上で望ましいと考えられます。

説明の方法

法第42条に規定されている特定解体工事元請業者から工事発注者への説明はいつ行えばよいか。

解体工事元請業者から工事発注者への説明は解体工事の契約の前に行うこととなっています。
なぜならば、法律上、解体工事を発注しようとする者（工事発注者）から解体工事を請け負おうとする建設業者（解体工事元請業者）が第一種特定製品の設置の有無を確認し、その結果を工事発注者に説明することとなっているからです。
なお、この説明の後、回収業者にフロン類の回収を依頼して、回収を終えるまでに一連の手続や作業が続き、これらに時間を要することや、限られた工期内で解体工事を行わなくてはならないといった実態を踏まえると、解体工事元請業者
は、解体工事の発注について打診を受ければ、なるべく早期に事前確認を行い、工事発注者に説明することが望まし
いと考えられます。また、誤ってフロン類が入った機器を撤去して、配管からフロン類を放出してしまうような事故を防ぐ
上でも、なるべく早く確認・説明し、フロン類の回収が行われることが望ましいと考えられます。
なお、建築リサイクル法の対象工事の場合には、同法第12条に基づく事前説明と同時に確認･説明を行えば効率的に手続が進められます。

事前確認書は保存する必要があるのか。

2020年４月１日以降に交付された、法第42条第1項に基づく書面（以下「事前確認書」という。）は、法律上、工事発注者、特定解体工事元請業者ともに交付を受けた又は交付を行った日から3年間保存の義務があります。

書面の保存

29/38

No.

155

大分類

特定解体工事時の事前確認

156 機器の廃棄

小分類

様式

質問

事前確認書は所定の様式が定められているのか。

回答
事前確認書の様式は定められていませんが、記載すべき事
項は、特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等に関する省令（平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第３号）第２条で規定されており、ここに規定されている全ての事項を記入するのであれば様式は自由に作成して構いません。
なお、参考となる様式は環境省のホームページ（http://www.env.go.jp/earth/earth/24.html）からダウンロー
ドできます。

廃棄等実施者が第一種フロン類充塡回収業者に直接依頼
回収依頼書等の交 法律で定められた回収依頼書、委託確認書等はいつまでに する場合は、フロン類を引渡す（回収が行われる）までに、付
交付しなければならないのか。
又は引渡受託者に回収を委託する場合は、委託に係る契約を締結するまでに交付しなければなりません。

30/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

157 機器の廃棄

行程管理制度に則して管理者は回収依頼書を交付し、第一使用していない機器 将来廃棄することが決まっているが、一時的に機器からフロ 種フロン類充塡回収業者は引取証明書を交付してください。
の扱い
ン類を回収する場合、どうしたらいいのか。
備考として、廃棄する機器だが一時的に保管している旨を点検記録簿に明記してください。

158 機器の廃棄廃棄の際に引渡す必要はありませんが、廃棄等実施者は第一種特定製品（機器）を譲渡する場合、点検記録簿を引機器を廃棄後３年間（機器の廃棄等を行い、フロン類の引渡すこととされているが、廃棄する場合、点検記録簿を引渡
渡しを完了した日から３年）点検記録簿を保存する必要があ
す必要はあるか。
ります。

点検記録簿

充塡証明書及び回収証明書は機器の整備時にフロン類の充塡及び回収が行われた場合に交付されます。機器の廃棄時のフロン回収については回収証明書は交付されず、引取証明書が交付されます。

159 機器の廃棄証明書の交付機器の廃棄時にも回収証明書が交付されるのか。

160 機器の廃棄証明書の交付第一種特定製品廃棄等実施者が、自ら第一種フロン類充第一種特定製品廃棄等実施者と第一種フロン類充塡回収
塡回収業者として回収する場合には、引取証明書にどのよ
業者の両方の欄に自らの氏名、住所等を記載してください。
うに記載すればよいのか。

証明書の交付

フロンを回収しようとしたら冷媒が全て抜けていた。行程管理制度に則った処理が必要か。

管理者は機器廃棄時に行程管理制度に則して回収依頼書
又は委託確認書を交付する義務があります。充塡回収業者
は冷媒が全て抜けていても｢回収量ゼロ｣と記載して引取証明書を交付してください。

証明書の交付回収依頼書又は委託確認書を交付した後３０日（解体工事 引取証明書が規定されている日数を過ぎても廃棄等実施者に伴い委託確認書を交付した場合は90日）を過ぎても回収 に届かない場合は、廃棄等実施者は都道府県知事にその業者から引取証明書が届かない場合や回収作業に着手で 旨を報告しなければなりません。報告を受けた都道府県できない等の事情により引取証明書が交付できない場合はど はフロン類の回収が期間内に実施できない理由を確認し、のようになるのか。
状況に応じた対応をとることとなります。

161 機器の廃棄

162 機器の廃棄

31/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

証明書の交付排出抑制の観点からは現場回収が推奨されるが、やむを得
Ａ県の現場でフロン回収を依頼され、Ａ県とＢ県に登録して ず行う場合は、Ｃ回収業者が配管部も含めて引取証明書をいるＣ回収業者が、現場で室外機にポンプダウンし、配管内 発行し、Ａ県又はＢ県のいずれか一方に充塡回収量を報告に残ったガスだけ現場で回収した。Ｃ回収業者がポンプダウ する。どちらの県に報告するかは、Ｃ回収業者が回収量のンした室外機をＢ県にある自社に持ち帰り、フロンを回収し 多い・少ない等を勘案して、どちらが主たる回収作業かを判た。その場合、引取証明書の交付方法はどうなるか。
断し、その回収作業を行った場所の県とする。また、フロン類の引取終了日は主たる回収に係る終了日とする。

適用範囲

室外機を残したまま室内機やショーケース等のみを交換できるような設備において、室内機のみを交換・廃棄する場合
ビル用マルチエアコン、別置型ショーケース等で、室外機は整備に該当します。ただし、圧縮機を室内機に搭載した（熱源機）を残したまま室内機のみを交換するような場合
空調機器などのように冷媒の保有機構を有する室内機を廃
は、第一種特定製品の整備あるいは廃棄等のどちらに該当棄する場合には、廃棄等に該当します。なお、室内機をそのするのか。
まま残して、室外機のみを交換・廃棄する場合は廃棄等に該当します。

165 機器の廃棄適用範囲

第一種特定製品の一部を取り替える場合は、原則として「第一種特定製品の整備」にあたりますが、業務用小型冷蔵庫のような内蔵型機器について“冷媒系統が完結している冷内蔵型の業務用小型冷蔵庫の整備にあたり当該製品の中凍ユニット”の交換を伴う整備の場合は、当該冷凍ユニットに入っているユニット（フロン系統）を丸ごと取り替え、新品の交換を「第一種特定製品の廃棄等」とみなします。
のユニットを新たに製品に設置することで製品の整備が終
具体的には、元の管理者が廃棄等実施者として、回収依頼了する場合、どのような取扱になるか。
書の交付等、行程管理制度に従ってください。一方、充塡証
明書・回収証明書は、整備時に交付されるものであるため、交付されません。

166 機器の廃棄適用範囲

第一種特定製品の納品後、顧客から返品された不良品を 顧客から返品された不良品の処分は、フロン排出抑制法上廃棄処分する場合、フロン排出抑制法上の廃棄等に該当す の廃棄等に該当します。そのため、管理者を明確にし廃棄るか。
する際には、行程管理制度に従って処分をしてください。

163 機器の廃棄

164 機器の廃棄

32/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

167 機器の廃棄

基本的には、回収依頼書又は委託確認書により、フロン類の回収を行ってください。
法第41条に基づく「フロン類が充塡されていないことの確認」は、例えば、不法投棄から相当の年月が経過し風化が進んだ機器を地方公共団体等が大量に処理するなど、通常の回収依頼等によって処理を行うことが適切でない場合
フロン類が充塡され 法第41条の「フロン類が充塡されていないことの確認」はどや、機器整備に際してフロン類を回収し、その後充塡するこていないことの確認 のような場合に依頼すればよいのか、機器の廃棄に際しとなく機器を廃棄することとした場合など、フロン類が充塡さ（確認証明書）て、回収の依頼とどちらを選択すればよいのか。
れていないことが明らかな場合といった、例外的なケースにおいて用いることを想定しています。
ただし、外形的にフロン類が充塡されていないと思われても、確認を行った結果フロン類が回収されるといったことも十分に想定されるので、基本的には回収依頼等を行っていただくことが適切と考えられます。

168 機器の廃棄

フロン類が充塡され法第41条の確認の作業を行ったところフロン類が回収されていないことの確認た場合にはどのような取扱になるか。
（確認証明書）確認の依頼をした時点においては、フロン類は回収されないことを前提としており、フロン類が回収された場合において、当該回収されたフロン類の運搬及び再生業者又は破壊業者への引渡しまでを当初契約に含んでいるとは考え難い
ため、廃棄等実施者は改めて回収依頼書を交付し、回収を行った充塡回収業者は引取証明書を交付する必要があります。ただし、確認の依頼をした時点において、フロン類が回収された場合についての定めがされ、回収依頼書として必要な事項が記載されている書面が交付されている場合には、単に充塡回収業者が引取証明書を交付することで足りると考えられます。

169 機器の廃棄第一種フロン類引渡
第一種フロン類引渡受託者となるには資格が必要か。
受託者

特段、資格は必要ありません。

170 引取制限

適用範囲

第一種特定製品としての形状・機構を保っているものが対
第一種特定製品を破砕処理した金属くずも引取り制限の対象であって、既に破砕・中間処理等がされた金属くずは引取象となるのか。
り制限の対象になりません。

33/38

No.

大分類

171 引取制限

172 引取制限

173 引取制限

174 引取制限

小分類

質問

回答

適用範囲

第一種特定製品が中古の業務用冷凍空調機器として売却される場合は、フロン排出抑制法で規定する「第一種特定製品の廃棄等」には該当せず、引取制限の対象外となります。ただし、点検整備記録簿の譲渡は必要となります。
第一種特定製品を中古品として売却する場合は、法第45条 また、第一種特定製品を冷凍空調機器として本来の用途での２の引取制限の対象となるのか。
は使用せず、製品の全部又は一部を原材料や部品その他
製品の一部として再利用する者に譲渡又は売却する場合は法第2条第8項第3号に規定する「第一種特定製品の廃棄等」に該当するため、引取制限の対象となり、引取証明書の写し等の交付が必要となります。

適用範囲

令和元年改正法に基づき、フロン類が充塡されていないことが確認できない機器を廃棄することはできません。
ついては、過去一度回収した際の引取証明書があれば、その写しを引取等実施者に交付し、廃棄する必要がありま
フロン回収・破壊法で行程管理制度が整備された平成19年
す。
10月以前にフロン類を回収済みの機器がある等、令和2年ない場合は、改めて充塡回収業者に回収依頼をして、引取
４月１日以前にフロン回収済みの機器を、令和2年４月以降
証明書を発行してもらうか（既に一度回収を行っていても、に廃棄する場合にはどうしたらよいか。
寝込んでいた冷媒が回収されることもあります）、充塡回収業者にフロン類が充塡されていないことの確認証明書を発行してもらい、いずれかの写しを引取等実施者に交付し、廃棄する必要があります。

引取証明書の写しの交付

引取証明書を必要部数写しを作成し、廃棄物業者等にそれ機器の引取り等に際して、引取証明書の写しに記載されたぞれ交付してください。その際には引取証明書に記載の台第一種特定製品を複数の廃棄物業者等に引渡す場合、ど数のうち、当該廃棄物業者が引取り等を行う第一種特定製のようにすればよいか。
品が何台あるのかを付記することが望ましいです。

引取証明書の写しの交付

第一種特定製品の引取等実施者への引渡しを他人に委託する場合として、例えば第一種特定製品の運搬を委託する
廃棄等実施者が引取等実施者に直接引取証明書の写しを 場合や第一種特定製品を建設廃棄物として処理する場合
交付しなければならないのか。
などが考えられ、その場合には運搬を行う者や解体工事を行う者を経由して引取証明書の写しを交付することが可能
です。

34/38

No.

大分類

小分類

質問

回答

175 引取制限

引取証明書の写しの交付

引取証明書の写しを廃棄物処理業者に交付する場合、最後の10台が引渡されるときで構いませんが、以下のような対応が必要です。
対応内容としては、引取証明書の写しが交付されるまでは、
室外機100台の廃棄を行う際に、10台ずつ10回に分けて回廃棄物処理業者の事業所に運び込まれている機器につい収作業を行うこととなった。回収作業を終えたものから順にて、まだ引取り等がなされておらず、管理責任がもともとの廃棄物処理業者に引渡したいが、100台分について記載さ廃棄等実施者にあることから、機器が明確に区分され、破れた１枚の引取証明書の写しは最後の10台を引渡す際に砕処理等が行われることなく留め置かれており、不測の事
交付することでよいか。
態が起きたときに廃棄等実施者が適切な対処をとれる体制を維持していることが必要です。最終的に最後の10台が運び込まれて、引取証明書の写しが交付された際に、引取り等が行われることになります。

176 引取制限

引取証明書の写しの交付

引取証明書の写しとあるが、原本のコピーしか写しとしては認められないのか。
別紙４に写しとして認められるものと、認められないものを
上記以外にも認められるものがある場合、その範囲はどの 例示しているため、そちらを参考にしてください。
ようなものか。

引取証明書の写しの交付

直行の収集・運搬のみを担う業者は第一種特定製品引取等実施者に該当しないため、製品を引渡す際に引取証明書の写しの交付は不要です。
廃棄物の収集・運搬のみを行う業者に第一種特定製品を引実際に解体その他の処分を行う廃棄物業者が引取等実施
渡す際にも引取証明書の写しの交付が必要なのか。
者となりますので、積替え保管場所において手解体等を行う者に引渡す場合には、引取等実施者に該当することがあり、その場合には引取証明書の写しの交付が必要です。

177 引取制限「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則（令和元年経済産
業省・・国土交通省・環境省令第３号）」により、法律で定める書面の交付・保存に電子媒体を用いることが可能となっており問題ありません。

178 行程管理制度

様式

回収依頼書、引取証明書等の作成、交付・回付を電子ファ
イルや電子メール等を使用して行ってよいか。

179 行程管理制度

様式

様式に定めはありません。
回収依頼書、委託確認書、引取証明書等は所定の様式がついては、法定の記載項目が網羅されてあれば、自社の様あるのか。
式を用いていただいて構いません。

35/38

No.

大分類

180 行程管理制度

181 行程管理制度

フロン類の再生・破
182
壊

小分類

質問

回答

記入方法・内容

ビル用マルチエアコン、別置型ショーケース等のセパレート
タイプ、マルチタイプの業務用冷凍空調機の場合、室内機
ビル用マルチエアコン、別置型ショーケース等のセパレートの台数にかかわらず、冷媒の保有機構を有する室外機のタイプ、マルチタイプの業務用冷凍空調機の台数はどのよう台数を記載することとなります。また、コンプレッサーが室内に記載すればよいか。
機に搭載されている場合は、当該室内機の台数も記載する
台数に数えます。

記入方法・内容

回収依頼書又は委託確認書の交付を受けて回収作業を行ったものの、その一部又は全部について回収量がゼロであった場合には、充塡回収業者においては従来通り回収した全体の台数を回収台数とし、回収量（回収を行った全ての回収依頼書又は委託確認書により回収作業を行ったものの機器についてゼロであった場合にはゼロ）を引取証明書に回収量がゼロであった場合にはどのようにすればよいか。
記載することで差し支えありません。なお、回収量がゼロであったものが明確な場合には、回収量がゼロであった台数
及びその要因等を可能な限り引取証明書に付記することが望ましいです。

証明書の送付フロン類破壊業者は、当該フロン類を引渡されてから３０日
破壊証明書の発行期限は、フロン類をフロン類破壊業者に 以内ではなく、破壊してから３０日以内に第一種フロン類充
引渡してから３０日以内に発行する必要があるか。
塡回収業者に送付する必要があります。
なお、再生についても同様です。

36/38

No.

183

大分類

フロン類の再生・破壊

小分類

証明書の送付

質問回答

複数の管理者から引取ったフロン類を一つのボンベで再生業者又は破壊業者に引渡す場合には、再生証明書又は破壊証明書の送付・回付等の際に以下のどちらかの対応とす
るよう、充塡回収業者と再生業者又は破壊業者の間で事前に調整しておくことが必要です。
①再生業者又は破壊業者が送付する再生証明書又は破壊証明書はボンベごとに１枚とし、送付を受けた充塡回収業者が回付する複数の管理者分をコピーし管理者に回付します。
（この場合、コピーには再生証明書又は破壊証明書の原本のコピーである旨記載することが望ましいです。）
再生証明書、破壊証明書はボンベごとに１枚発行すればよ②再生業者又は破壊業者が送付する再生証明書又は破壊いのか。
証明書は複数の管理者分を充塡回収業者に送付し、送付を受けた充塡回収業者はそれぞれの管理者に原本を回付します。
（この場合、予め充塡回収業者から再生業者又は破壊業者に対し管理者の氏名等の情報が提供され、その情報が各々の証明書に記載の上送付されることで、充塡回収業者
による迅速な回付が期待されます。）
上記①及び②の回付の際は、いつ行った回収に係る再生・破壊証明書なのかわかるよう必要な情報を併せて示すことが望ましいです。

フロン類の再生・破
184
壊

185

フロン類の再生・破壊回収量との差異

第一種フロン類充塡回収業者からフロン類破壊業者に破壊回収したフロン類には機械油等が含まれているため、回収を依頼した場合、回収証明書に記載の量と破壊証明書に記
量と破壊量が一致しないこともあると考えています。
載の量とに差が生じる場合があるが、問題ないか。

証明書の保管

破壊証明書は第一種フロン類充塡回収業者が破壊業者か管理者には、破壊証明書の保管義務はありません（再生証ら受け、第一種特定製品の管理者に回付することになって明書も同様に保管義務はありません）。
いるが、破壊証明書の保管は管理者の義務か。

186 特定製品製造業者等 表示義務

海外に輸出する第一種特定製品についてはフロン排出抑「第一種特定製品」に分類される、日本国内で生産された製制法に基づく表示は不要ですが、国内市場に流通し、国内品を海外に輸出する場合、製品にフロン排出抑制法によりで使用される可能性が残る場合には、表示を行うことが望定められた表示をする必要があるか。
ましいです。

37/38

No.

187

188

大分類

特定製品製造業者
等

特定製品製造業者
等

小分類

質問

回答

表示義務

エアラインが、法第14条及び第87条の規定に基づき、海外 制度上、表示義務は、製造事業者等が管理者（ユーザー）
メーカーから購入した航空機に設置されている第一種特定 に対し、製品選択する上での情報を提供することを目的とし製品にラベルを貼付するためには、航空法上メーカーの許 たものですが、質問のような場合には、エアラインは業態可を前提とした整備規程が必要になるが、海外メーカーから 上、輸入製品の管理者となるため、制度上の目的からラベ許可が得られない場合どのように対応すればよいか。
ルの貼付は求めません。

表示義務第一種特定製品への表示義務については、当該特定製品を販売するときまでに充塡されていたフロン類の数量を表示
してください。（販売時点が、工場出荷時であれば、工場出機器を製造工場から出荷する際のフロン類の充塡に加え、荷時の充塡量）
現場設置時に追加充塡がある場合、機器銘板への表示はまた、販売時の表示に記載されていない、例えば、現場設どのように対応すればよいか。
置時の追加充塡量がある場合には、点検記録簿の初期充塡量として記載してください。別途、出荷後の追加充塡量を機器に表示いただく必要はありません。

38/38