試

験地受

験番号氏

名２電学

⎧ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください｡ ⎫⎜⎜⎜⎜
仮受験番号 仮−⎩ 本日の受験地⎭

平成 25 年度

２級電気工事施工管理技術検定試験
学科試験問題〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 25 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 30 分から 13 時までです。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
）〔No . 〕〜〔No . 12〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 13〕〜〔No . 32〕までの 20 問題のうちから亜 11 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 33〕〜〔No . 38〕までの 6 問題のうちから亜 3 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 39〕の問題は亜必ず解答してください。
）〔No . 40〕〜〔No . 52〕までの 13 問題のうちから亜 9 問題を選択し亜解答してください。
）〔No . 53〕〜〔No . 64〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題の解答数が指定数を超えた場合は亜減点となります。
唖解答は亜別の解答用紙に亜ＨＢで黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次のマーク例にしたがってぬりつぶしてください。

マーク例● ぬりつぶし唖マークを訂正する場合は亜消しかたが十分でないと指定数を超えた解答となりますので亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙の余白を亜計算などに使用することは自由です。
10唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

A−1※

問題番号〔No.〕〜〔No.12〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿〕 強磁性体に該当する物質として亜適当なものはどれか。

1阿銀

2阿銅

3阿ニッケル4阿アルミニウム〔No 阿〕 図のように磁極間に置いた導体に電流を流したとき亜導体に働く力の方向として亜正しいものはどれか。
ただし亜電流は紙面の表から裏へ向かう方向に流れるものとする。

1阿a2阿b3阿c

4阿daNdbc

A−2S

〔No 阿 〕 図に示す回路において亜A−B 間の合成抵抗値が 60 Ω であるとき亜抵抗 R の値として正しいものはどれか。

1阿40 Ω

2阿100 Ω3阿120 Ω4阿150 ΩAB

〔No 阿 〕 直流専用の指示電気計器として亜適当なものはどれか。

1阿永久磁石可動コイル形計器

2阿可動鉄片形計器

3阿誘導形計器

4阿熱電形計器〔No 阿 〕 極数 P の三相同期発電機が分間に N 回転しているとき亜起電力の周波数 f〔Hz〕を表わす式として亜正しいものはどれか。

1阿f＝

PN
240〔Hz〕

2阿f＝PN
120〔Hz〕

3阿f＝

PN
60〔Hz〕

4阿f＝

PN
30〔Hz〕A−3

〔No 阿 〕 定格容量が 100 MV･A と 200 MV･A の変圧器を並行運転し亜120 MV･A の負荷に供給するとき亜変圧器の負荷分担の組合せとして亜適当なものはどれか。
ただし亜台の変圧器は並行運転の条件を満足しているものとする。

100MV･A
変圧器

200MV･A
変圧器

1阿24 MV･A

96 MV･A2阿40 MV･A

80 MV･A3阿60 MV･A

60 MV･A4阿80 MV･A

40 MV･A〔No 阿 〕 進相コンデンサを誘導性負荷に並列に接続して力率を改善した場合亜電源側に生ずる効果として亜不適当なものはどれか。

1阿

電力損失の低減2阿

電圧降下の軽減

3阿

無効電流の減少4阿

周波数変動の抑制〔No 阿〕 発電用に用いられる次の文章に該当するダムの名称として亜適当なものはどれか。

コンクリートで築造され亜水圧などの外力を主に両岸の岩盤で支える構造で亜両岸の幅が狭く岩盤が強固な場所に造られる。

1阿

アースダム

2阿

アーチダム

3阿

バットレスダム

4阿ロックフィルダム

A−4

〔No 阿〕 高圧電路に使用する機器に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿柱上に用いる気中負荷開閉器(PAS）は亜短絡電流を遮断できる。

2阿屋内用高圧断路器(DS）は亜無負荷時の回路の開閉に用いられる。

3阿高圧交流遮断器(CB）は亜負荷電流を開閉できる。

4阿高圧交流真空電磁接触器(VMC）は亜開閉頻度の多い回路に用いられる。

〔No 阿10〕 架空送電線に発生するコロナに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

電力損失が発生する。

2阿ラジオ受信障害が発生する。

3阿

送電電圧が高いほうが発生しやすい。

4阿

雨天時より晴天時のほうが発生しやすい。

〔No 阿11〕 照明器具の配光に関する次の文章に該当する照明方式として亜最も適当なものはどれか。

下方への光束が多いので一般的に照明率はよいが亜陰影が濃くまぶしさを与える。

1阿

直接照明

2阿

全般拡散照明

3阿

間接照明

4阿

半間接照明

〔No 阿12〕 電気加熱方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿

抵抗加熱は亜ジュール熱を利用する。

2阿アーク加熱は亜電極間に生ずる放電を利用する。

3阿

赤外線加熱は亜赤外放射エネルギーを利用する。

4阿

誘電加熱は亜渦電流損とヒステリシス損を利用する。

A−5

※

問題番号〔No.13〕〜〔No.32〕までの 20 問題のうちから亜11 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿13〕 水力発電に用いられる水車において亜水車形式と動作原理による分類の組合せとして亜不適当なものはどれか。

水車形式

動作原理による分類

1阿ペルトン水車衝動水車

2阿フランシス水車

衝動水車

3阿

斜流水車

反動水車

4阿

プロペラ水車反動水車〔No 阿14〕 変圧器の冷却方式に関する次の文章に該当するものとして亜適当なものはどれか。

変圧器内部の絶縁油の自然対流によって鉄心及び巻線に発生した熱を外箱に伝え亜外箱からの放射と空気の自然対流によって熱を外気に放散させる。

1阿

油入自冷式

2阿

油入風冷式

3阿

送油自冷式

4阿

送油風冷式

〔No 阿15〕 電力系統における保護リレーシステムの役割として亜最も不適当なものはどれか。

1阿直撃雷から機器を保護する。

2阿過電流から機器を保護する。

3阿送配電線路の事故の拡大を防ぐ。

4阿

故障した機器を電路から切り離す。

A−6

〔No 阿16〕 架空送電線の電線のたるみの近似値 D〔m〕を求める式として亜正しいものはどれか。
ただし亜電線支持点の高低差はないものとする。
S：径間〔m〕
T：電線の水平張力〔N〕
W：電線の単位長さ当たりの重量〔N/m〕

1阿D＝

WS23T〔m〕

2阿D＝

SW23T〔m〕

3阿D＝

WS28T〔m〕

4阿D＝

SW28T〔m〕〔No 阿17〕 架空送電線路のねん架の目的として亜適当なものはどれか。

1阿電線に加わる風圧荷重を低減させる。

2阿電線の振動エネルギーを吸収させる。

3阿

異常電圧によるフラッシオーバの発生を防止する。

4阿各相の作用インダクタンスと作用静電容量を平衡させる。

〔No 阿18〕 架空送電線が通信線に及ぼす電磁誘導障害を軽減するための対策として亜最も不適当なものはどれか。

1阿故障回線を迅速に遮断する。

2阿送電線と通信線の離隔距離を大きくする。

3阿架空地線に抵抗率の低い材料を使用する。

4阿中性点接地方式として直接接地方式を採用する。

A−7

〔No 阿19〕 高圧配電線路で一般的に採用されている中性点接地方式として亜適当なものはどれか。

1阿非接地方式

2阿低抵抗接地方式

3阿高抵抗接地方式

4阿

消弧リアクトル接地方式〔No 阿20〕 高圧配電線路に用いられる地絡方向継電器において亜地絡電流の方向を判定する要素として亜適当なものはどれか。

1阿線間電圧と負荷電流の位相差2阿零相電圧と零相電流の位相差

3阿線間電圧と負荷電流の大きさ

4阿零相電圧と零相電流の大きさ〔No 阿21〕 光束法による屋内の照度計算に用いる保守率の決定要因として亜関係のないものはどれか。

1阿

照明器具の清掃回数2阿光源(ランプ）の種類

3阿

使用環境

4阿

室指数

A−8

〔No 阿22〕 電気使用場所において亜三相誘導電動機が接続されている使用電圧 200 V の電路と大地との間の絶縁抵抗値として亜電気設備の技術基準とその解釈上亜定められているものはどれか。

1阿0.1 MΩ 以上

2阿0.2 MΩ 以上

3阿0.3 MΩ 以上

4阿0.4 MΩ 以上〔No 阿23〕 電気使用場所内の変圧器より供給される場合の低圧幹線の電圧降下として亜内線規程上亜定められているものはどれか。
ただし亜変圧器の二次側端子から最遠端の負荷までのこう長は 60 m 以下とする。

1阿

％ 以下

2阿％ 以下3阿％ 以下4阿％ 以下〔No 阿24〕 開放形高圧受電設備と比較したキュービクル式高圧受電設備に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿

金属製外箱に収納されているので感電の危険性が少ない。

2阿設備の占有面積を少なくできる。

3阿

現地における据付や配線の作業量が削減できる。

4阿

変圧器などの大型機器の更新が容易である。

A−9

〔No 阿25〕 キュービクル式高圧受電設備の設置後亜受電前に行う自主検査として亜一般的には行われないものはどれか。

1阿接地抵抗測定2阿絶縁抵抗測定3阿インピーダンス試験

4阿インターロック試験〔No 阿26〕 据置鉛蓄電池に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿温度が高いほど亜自己放電は大きくなる。

2阿

放電すると亜電解液の比重は上がる。

3阿

制御弁式鉛蓄電池(MSE 形）は亜電解液への補水が不要である。

4阿

電解液は亜希硫酸である。

〔No 阿27〕 低圧屋内配線の工事の種類のうち亜電気設備の技術基準とその解釈上亜湿気の多い場所に施設できないものはどれか。

1阿

合成樹脂管工事

2阿

金属管工事

3阿

金属ダクト工事

4阿

ケーブル工事A − 10〔No 阿28〕 自動火災報知設備の P 型級発信機に関する記述として亜消防法上亜定められていないものはどれか。

1阿各階ごとに亜その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が 25 m 以下となるように設けること。

2阿

床面からの高さが 0.8 m 以上 1.5 m 以下の箇所に設けること。

3阿発信機の直近の箇所に赤色の表示灯を設けること。

4阿押しボタンスイッチの保護板は亜透明の有機ガラスを用いること。

〔No 阿29〕 避難口誘導灯を A 級又は B 級のもの(表示面の明るさが 20 cd 以上のもの又は点滅機能を有するもの）としなければならない防火対象物として亜消防法上亜定められているものはどれか。
ただし亜防火対象物は亜複合用途ではないものとする。

1阿

図書館

2阿

美術館

3阿

工場

4阿

地下街

〔No 阿30〕 建物の入退室管理設備に用いる機器として亜最も関係のないものはどれか。

1阿

暗証番号入力装置

2阿

I C カードリーダ

3阿ループコイル

4阿指紋照合装置A − 11

〔No 阿31〕 交流電気鉄道に採用されているき電方式の記述として亜不適当なものはどれか。

1阿B T き電方式は亜吸上変圧器を使用する方式である。

2阿A T き電方式は亜単巻変圧器を使用する方式である。

3阿同軸ケーブルき電方式は亜同軸電力ケーブルを使用する方式である。

4阿

直接き電方式は亜シリコンダイオード整流器を使用する方式である。

〔No 阿32〕 連続する道路照明の平均路面輝度 L を光束法により求める式において亜一般に用いられている記号とその内容として亜不適当なものはどれか。

L＝FNUM
SWK〔cd/m 2〕

ただし亜N：灯具の配列による係数
M：保守率
K：平均照度換算係数〔lx/(cd/m 2)〕

1阿F ：灯具灯当たりの光度〔cd〕

2阿U ：照明率3阿

W：車道の幅員〔m〕

4阿

S ：灯具の間隔〔m〕

A − 12※

問題番号〔No.33〕〜〔No.38〕までの 6 問題のうちから亜3 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿33〕 建物の給水設備におけるポンプ直送方式に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿給水圧力を確保するために亜屋上に高置水槽が必要である。

2阿停電により給水ポンプが停止すると亜給水が不可能となる。

3阿

建物内の必要な箇所へ亜受水槽の水を給水ポンプで送る方式である。

4阿給水ポンプをインバータ制御することにより亜給水圧力がほぼ一定に保たれる。

〔No 阿34〕 土木工事における盛土材料に求められる性質として亜不適当なものはどれか。

1阿締固めの施工が容易であること。

2阿吸水による膨張が大きいこと。

3阿

せん断強度が大きいこと。

4阿

圧縮性が小さいこと。

〔No 阿35〕 建設作業とその作業に使用する建設機械の組合せとして亜不適当なものはどれか。

建設作業

建設機械

1阿

削岩

ドリフタ

2阿

掘削

バックホウ

3阿

締固め

モータグレーダ

4阿杭打ち

振動パイルハンマA − 13〔No 阿36〕 図に示す送電用鉄塔の基礎の名称として亜適当なものはどれか。

1阿

くい基礎

2阿深礎基礎3阿

逆 T 字型基礎

4阿アンカー基礎〔No 阿37〕 鉄道に関する用語の定義について亜鉄道に関する技術上の基準を定める省令上亜不適当なものはどれか。

1阿本線とは亜列車の運転に常用される線路をいう。

2阿信号場とは亜専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。

3阿車庫とは亜専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。

4阿列車とは亜停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。

〔No 阿38〕 鉄筋コンクリート構造の事務所ビルにおける亜スラブのコンクリート打設後の一般的な鉄筋工事の工程として亜最も適当なものはどれか。

1阿壁配筋→柱配筋→上階のスラブ配筋→梁配筋

2阿柱配筋→梁配筋→上階のスラブ配筋

→壁配筋

3阿壁配筋

→柱配筋

→梁配筋

→上階のスラブ配筋

4阿柱配筋

→壁配筋

→梁配筋

→上階のスラブ配筋

A − 14※

問題番号〔No.39〕の問題は亜必ず解答してください。

〔No 阿39〕 テレビ共同受信設備に用いる配線用図記号と名称の組合せとして亜日本工業規格(JIS)
上亜誤っているものはどれか。

図記号名称

1阿テレビジョンアンテナ

2阿混合茜分波器

3阿

分配器

4阿HE

ヘッドエンドA − 15

※

問題番号〔No.40〕〜〔No.52〕までの 13 問題のうちから亜9 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿40〕 水力発電所の建設工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿接地として亜発電所の敷地に網状に接地線をめぐらし亜多数の銅板を埋設した。

2阿

建屋内の天井クレーンは亜主要機器の据付け前に設置した。

3阿

立て軸の水車と発電機の心出しは亜ピアノ線センタリング方式で行った。

4阿

目視試験のみで亜ケーシングの現場溶接箇所の欠陥を調べた。

〔No 阿41〕 高圧架空電線にケーブルを使用する場合の記述として亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜不適当なものはどれか。

1阿ちょう架用線には亜断面積 22 mm 2 以上の亜鉛めっき鉄より線を使用した。

2阿

ちょう架用線には亜D 種接地工事を施した。

3阿ケーブルとちょう架用線とを容易に腐食しがたい金属テープにて亜20 cm の間隔でらせん状に巻き付けた。

4阿ケーブルをちょう架するハンガの間隔は亜60 cm とした。

〔No 阿42〕 金属線ぴ工事による低圧屋内配線に関する記述として亜電気設備の技術基準とその解釈
上亜誤っているものはどれか。
ただし亜使用電圧は 100 V とし亜線ぴは電気用品安全法の適用を受ける一種金属製線ぴとする。

1阿

電線を線ぴ内で接続して分岐した。

2阿電線にビニル電線(IV）を使用した。

3阿

乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設した。

4阿線ぴの長さが 3 m なので亜D 種接地工事を省略した。

A − 16

〔No 阿43〕 電気鉄道におけるパンタグラフの離線防止対策に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿トロリ線の波動伝播速度を向上させる。

2阿トロリ線の接続箇所を少なくする。

3阿トロリ線の勾配変化を少なくする。

4阿トロリ線の架線金具を重くする。

〔No 阿44〕 情報通信設備における屋内配線に関する記述として亜不適当なものはどれか。

1阿電話設備の幹線に亜着色識別ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(CCP−P）
を使用した。

2阿非常放送設備の遠隔操作器の配線に亜市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CPEV）を使用した。

3阿

防犯設備の監視カメラの配線に亜高周波同軸ケーブル(5C−2V）を使用した。

4阿

保守用インターホン設備の配線に亜警報用ポリエチレン絶縁ケーブル(AE）を使用した。

〔No 阿45〕 新築工事の着手に先立ち亜工事の総合的な計画をまとめた施工計画書に記載するものとして亜最も関係のないものはどれか。

1阿

現場施工体制表

2阿

総合工程表

3阿

機器承諾図

4阿

官公庁届出書類一覧

A − 17

〔No 阿46〕 大型機器の搬入計画を立案する場合の確認事項として亜最も関係のないものはどれか。

1阿運搬車両の駐車位置と待機場所

2阿作業に必要な有資格者

3阿

作業員の健康診断記録

4阿搬入口の位置と大きさ〔No 阿47〕 工程管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1阿月間工程の管理は亜毎週の工事進捗度を把握して行う。

2阿

作業改善による工期短縮の効果を予測するには亜危険予知活動が有効である。

3阿主要機器の手配は亜承諾期間亜製作期間亜総合工程を考慮して行う。

4阿

施工完了予定日から所要期間を逆算して亜各工事の開始日を設定する。

〔No 阿48〕 図に示す工程表の種類として亜適当なものはどれか。

1阿タクト工程表2阿バーチャート工程表

3阿ガントチャート工程表

4阿ネットワーク工程表

A − 18

〔No 阿49〕 図に示す品質管理に用いる図表の名称として亜適当なものはどれか。

1阿管理図

2阿散布図

3阿

パレート図

4阿

ヒストグラムUCLCLLCL〔No 阿50〕 電気設備の試験に用いる測定器と使用目的の組合せとして亜不適当なものはどれか。

測定器

使用目的

1阿

検相器

相順の確認

2阿検電器

充電の有無の確認

3阿

絶縁抵抗計

接地抵抗の測定

4阿

回路計(テスタ）

電圧の測定

A − 19

〔No 阿51〕 作業主任者を選任すべき作業として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1阿アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

2阿分電盤にケーブルを接続する活線近接作業

3阿土止め支保工の切りばりの取付けの作業

4阿

張出し足場の組立ての作業〔No 阿52〕 昇降設備の設置に関する次の文章中亜に当てはまる語句として亜労働安全衛生法

上亜定められているものはどれか。

事業者は亜高さ又は深さがをこえる箇所で作業を行うときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

1阿

1.5 m

2阿2m

3阿3m

4阿5m

A − 20※

問題番号〔No.53〕〜〔No.64〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No 阿53〕 一般建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿建設業の許可は亜建設工事の種類に対応する建設業ごとに受けなければならない。

2阿営業所ごとに置く専任の技術者を変更した場合は亜変更の届出を行わなければならない。

3阿第種電気工事士は亜電気工事業の営業所ごとに置く専任の技術者になることができる。

4阿

都道府県知事の許可を受けた建設業者は亜他の都道府県において工事を施工することができない。

〔No 阿54〕 工事現場における主任技術者又は監理技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1阿級電気工事施工管理技士は亜工事現場における電気工事の監理技術者になることができる。

2阿公共性のある施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものを請け負った場合亜その現場に置く主任技術者又は監理技術者は亜工事現場ごとに専任の者でなければならない。

3阿

一般建設業の許可を受けた電気工事業者は亜下請負人として電気工事を請け負った
場合亜その請負金額にかかわらず亜当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。

4阿主任技術者及び監理技術者は亜当該建設工事の施工計画の作成亜工程管理亜品質管理その他の技術上の管理を行わなければならない。

A − 21

〔No 阿55〕 電気工作物に関する記述として亜電気事業法上亜誤っているものはどれか。

1阿一般用電気工作物を設置する者は亜電気工作物の工事亜維持及び運用に関する保安の監督をさせるため亜主任技術者を選任しなければならない。

2阿自家用電気工作物を設置する者は亜保安を一体的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織ごとに保安規程を定めなければならない。

3阿電気工作物は亜一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられる。

4阿

事業用電気工作物は亜電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物に分けられる。

〔No 阿56〕 電気工事に使用する機材のうち亜電気用品安全法上亜電気用品として定められていない種類はどれか。

1阿ケーブルラック

2阿

ヒューズ

3阿

配線器具

4阿

電線管

〔No 阿57〕 電気工事士等に関する記述として亜電気工事士法上亜誤っているものはどれか。

1阿第種電気工事士は亜一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる。

2阿第種電気工事士は亜自家用電気工作物に係る簡易電気工事の作業に従事できる。

3阿特殊電気工事の種類には亜ネオン工事と非常用予備発電装置工事がある。

4阿電気工事士免状は亜都道府県知事が交付する。

A − 22

〔No 阿58〕 電気工事業者が営業所に備える帳簿において亜電気工事ごとに記載しなければならない事項として亜電気工事業の業務の適正化に関する法律上亜定められていないものはどれか。

1阿営業所の名称および所在の場所

2阿電気工事の種類および施工場所

3阿

施工年月日

4阿

検査結果

〔No 阿59〕 建築物等に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿体育館は亜特殊建築物である。

2阿屋根は亜主要構造部である。

3阿防火戸は亜建築設備である。

4阿ロックウールは亜不燃材料である。

〔No 阿60〕 消防設備士に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1阿消防設備士免状の種類には亜甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状がある。

2阿乙種消防設備士の免状の種類は亜第類から第3阿乙種消防設備士は亜政令で定める消防用設備の工事を行うことができる。

4阿

政令で定める消防用設備等の工事を行うときは亜着工届出書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

A − 23類の指定区分に分かれている。

〔No 阿61〕 特定元方事業者が選任し亜統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理させる者として亜労働安全衛生法上亜定められているものはどれか。

1阿安全管理者

2阿元方安全衛生管理者

3阿店社安全衛生管理者

4阿

統括安全衛生管理者〔No 阿62〕 事業者が労働基準監督署長に提出しなければならない報告書に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1阿事業場で火災が発生したときは亜遅滞なく亜報告書を提出しなければならない。

2阿ゴンドラのワイヤロープが切断した事故が発生したときは亜遅滞なく亜報告書を提出しなければならない。

3阿死亡又は休業日以上の休業を要する労働災害が発生したときは亜遅滞なく亜報告書を提出しなければならない。
4阿

休業の日数が日に満たない労働災害が発生したときは亜年分をまとめて亜翌年月末日までに亜報告書を提出しなければならない。

A − 24

〔No 阿63〕 労働契約等に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1阿

使用者は亜労働契約の不履行について違約金を定め亜又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

2阿労働者は亜労働契約で明示された労働条件が事実と相違する場合においては亜即時に労働契約を解除することができる。

3阿

使用者は亜雇入亜解雇その他労働関係に関する重要な書類を年間保存しなければならない。
4阿

使用者は亜労働者が業務上負傷し亜又は疾病にかかり療養のために休業する期間が年を経過した場合は亜無条件で解雇することができる。

〔No 阿64〕 公害の要因として亜環境基本法上亜定められていないものはどれか。

1阿振動

2阿悪臭

3阿妨害電波4阿

地盤の沈下

A − 25