電気工事説明書

ダウンライトカーポート用≪お願い≫
商品の組み立て、施工に従事される方を対象とした説明書です。
商品を長く安全にお使いいただくための、商品の組み立て方法、施工方法をまとめたものです。本書をよくお読みいただき、安全に正しく組み立て、施工を行ってください。

’20-10月発行

はじめにお読みください
はじめにお読みください

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
• 本説明書は「ダウンライト」の電気工事について説明しています。
本体の組み立て、施工については各同梱の説明書を参照してください。
• 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
• 本説明書は、必ず組み立て・施工される方にお渡しください。
お施主様向けの取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本書内の表記• 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。
内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て、施工を行ってください。

警告／注意／お願い
表記

意味

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

お願い

取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

その他の表記
表

記

改訂
意

ご注

k

商品や作業に変更があったことを示しています。
必ず変更点を確認のうえ、作業を行ってください。

確認して頂きたい内容を示しています。
商品の組み立て・施工を行う際の作業のポイントを示しています。

ポイント

電気工事
電動ドライバー

電気工事士の資格を有する方が行う作業を示しています。
電動ドライバーを使用してはいけないことを示しています。

禁止

シ

味

作業上の注意して頂きたい内容を示しています。

Chec材グンリー

意必ずシーリングを行って頂きたい箇所を示しています。

もくじ

もくじ

もくじ···················································································································· P.1
安全にお取り扱いいただくために······································································ P.2

作業前の確認················································································· P.4
対応商品················································································································ P.4
同梱一覧················································································································ P.5
全体構成図············································································································ P.6
結線図···················································································································· P.6

照明の取り付け·········································································· P.11
横材アタッチメントの取りはずし··································································· P.11
センサーの取り付け·························································································· P.11
サージプロテクタの取り付け·········································································· P.13
照明の取り付け································································································· P.14

センサーの動作確認··································································· P.15
センサーの感知エリア······················································································ P.15
センサーの操作確認・設定·············································································· P.15

横材アタッチメントの取り付け················································· P.17
横材アタッチメントの取り付け······································································ P.17
連結材キャップの取り付け（連棟の場合）····················································· P.18
落下防止ピンの取り付け·················································································· P.19

1

安全にお取り扱いいただくために安全にお取り扱いいただくために•警告• 電気工事は、電気工事士の資格が必要です。電気工事は電気工事店様に依頼してください。
法令・規定を無視して誤った工事を行うと、漏電や感電の原因になり、火災や人身事故につながります。
• 電線は、折り曲げたり、はさんだり、キズつけたりしないでください。
漏電や感電の原因になり、火災や人身事故につながります。
• AC100V以外の電源は使用しないでください。故障や発熱の原因となります。
また、火災などにつながるおそれがあります。

注意• 組み立ては、所定のねじを使用し、最後まで締め付けてください。
締め付け不良は、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
• 商品が破損、変形しないよう、取り扱いには十分注意してください。
破損、変形した商品を取り付けた場合、漏水や思わぬ事故につながるおそれがあります。
• 本説明書に記載以外の組み立て、加工など、改造を行わないでください。
性能に影響を及ぼし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
• 電源は漏電ブレーカーを介して、必ずD種接地工事を行ってください。
• 電装商品は、雨などで濡らさないでください。電装部品の故障の原因になります。
• AC100Vの配線やアース線はφ1.6mmをご使用ください。
• 電源（AC100V）を切った状態で施工してください。活線工事は感電や故障の原因となります。
• ホタルスイッチとLED照明の組み合わせでは、スイッチがオフの場合でもホタル点灯の微弱電流によりLEDがぼんやりと点灯する場合があります。
• ダウンライト（照明）とインターホンの取り付け位置により照明の光源が入り込み、夜間では画像が認識しづらくなる場合があります。
• 近くに動く商品がある場合は、その動作にセンサーが反応し、照明が点灯する場合があります。
• センサーユニットの正面に反射物を置かないでください。
センサーが誤作動する原因となります。
• 制御する照明機器の光がセンサーユニットにあたらないようにしてください。
センサーが誤作動する原因となります。
• センサー表面に水滴などが付着すると誤作動する場合があります。
• 商品の落下および転落、漏水のおそれがありますので、下記の項目を必ず守ってください。
• 防水テープなどの水密・防水部品は、説明書に従って施工してください。
きちんと施工されないと、電装部品の故障の原因になります。
• 点灯中は高温になっていますので、触らないでください。
火傷のおそれがあります。
• 点灯中のダウンライトの光源を直視しないでください。
目の傷害を引き起こす可能性があります。

2

安全にお取り扱いいただくためにお願い• ダウンライトの取り付けは、基礎コンクリートが十分固まってから行ってください。
• 組み合わせるシステム機器の取り付けに必要な、埋込みボックスなどの電設資材は、別途市販品をご用意ください。
• 取り付け後、説明書に従って正常に動作確認をしてください。
動作確認不良は、操作不良や異常音の原因となります。
• 電気商品は分解しないでください。
また、投げたり、落としたり、ショックを与えないでください。
意ご注• 作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全帯、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
• 作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってください。
• 商品の運搬、組み立て、取り付けは相応の人数で行ってください。
• 作業は各作業工程を考慮して進めてください。
また、国家資格、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
• 作業者が相互に安全、健康状態について確認を行ってください。
• 事故が発生した場合は作業を中断し、安全を確保のうえで、ただちに手当てを行ってください。

3

作業前の確認
作業前の確認対応商品
本商品は下記商品に取り付け可能です。
アーバンルーフ ジャンボタイプ
アーバンルーフ ストロングタイプ 50・100・150／アーバンルーフ ワイドストロングタイプ 50・100・150
アーバンルーフ ジャンボストロングタイプ 50・100
折板カーポート4作業前の確認同梱一覧
■センサー
姿図品

名

センサー

センサー取付金具

センサーカバー
取付裏板

センサーカバー
取付ベース品番3K-44868

6K-18467

3K-18138

6K-16738

3K-31078［3K-31053］

112

1

1－－－－－

センサー裏板

小トラスタッピンねじ（φ4×10）

なべタッピンねじ（φ3×8）

皿タッピンねじ（φ4×16）

2K-15401

EM-4010CP-3008

EF-4016D72224－

センサー取付金具
取り付け用

センサーカバー取付
センサー取り付け用
ベース取り付け用

サージプロテクタ

サージプロテクタ
取付金具

小トラスタッピンねじ（φ4×10）

なべタッピンねじ（φ3×8）

3K-44869

6K-18466

EM-4010CP-3008112

2ーーサージプロテクタ
取付金具取り付け用

サージプロテクタ
取り付け用

DNL-(DS)S1XA
備

考

姿図

品 名(単位：ｍｍ)
品番

DNL-(DS)S1XA
備考

センサーカバー■センサーユニット
姿図品 名(単位：ｍｍ)品

番

DNL-(DS)P1XA
備

考

姿図

品

名ダウンライト

照明カバー

照明裏板

小トラスタッピンねじ（φ4×10）

皿タッピンねじ（φ4×16）

品

番

3K-46699

6K-16734

2K-15401

EM-4010EF-4016D7

DNL-(DS)L3-1

1

1242

DNL-(DS)L3-222484

DNL-(DS)L3-3336126ーーー

照明裏板取り付け用

照明取り付け用■照明

備考［］は本体色ライトステンの場合

5

作業前の確認

全体構成図
意ご注• 照明はスイッチを介して、電源と接続してください。
スイッチを取り付けなかった場合、照明が常時点灯した状態となるため照明機器の寿命が短くなります。
〜（AC100V電源）

SW（スイッチ）

照明• 現場にあわせて配管を敷設してください。
• 埋設管は必要な長さで切り落としてください。

スイッチ
別途ご用意くださいセンサー

漏電ブレーカー（過電流保護回路付）
別途ご用意ください

照明へサージプロテクタ▼Ｇ.Ｌ
電線（VVFφ1.6×３芯）
別途ご用意ください
CD管（呼び16）（付属品）

CD管（呼び16）
CD管カップリング
別途ご用意ください （付属品）

結線図
お願い• サージプロテクタは雷により発生する異常な過電流、過電圧のリスクを軽減させるため必ず取り付けてください。
意ご注• 本説明書は、電源を外観左側から引き込む配線図で示しています。
• 外観右側より電源を引き込む場合には、左右のCD管配置・配線を反転させてください。

• 電線(VVFφ1.6×3芯および2芯)を別途用意してください。
スイッチ

サージプロテクタ

センサー（選択）

電源
照明6照明

照明照明

照明

照明

作業前の確認

1 本の梁にダウンライト 2 個を配置
配線カバー（梁用）

梁1

梁2

梁4

梁3

道路
側

〇：ダウンライト取り付け位置△：センサー取り付け位置【梁１】
電線（VVFφ1.6×3芯）

電線（VVFφ1.6×2芯）

入力側電源 3芯

入力電源側

アース

出力電源側
入力
照明

サージプロテクタ（標準）
人感センサー
センサー（選択）
ケース色:白照明

出力
明るさセンサー【配線参考図】

梁4
梁3
梁2
梁1

AC100V電源側

7

作業前の確認

2 本の梁にダウンライト 4 個を配置
配線カバー（梁用）

梁1

梁2

梁4

梁3

道路
側

〇：ダウンライト取り付け位置△：センサー取り付け位置

【梁１】

【梁 2】

電線
（VVFφ1.6×3芯）

電線（VVFφ1.6×2芯）

入力側電源 3芯

入力電源側

アース

出力電源側
入力
照明

サージプロテクタ（標準）
人感センサー
センサー（選択）
ケース色:白出力明るさセンサー【配線参考図】

梁4梁3梁2梁1AC100V電源側

8照明

照明

照明

作業前の確認

3 本の梁にダウンライト 6 個を配置
配線カバー（梁用）

梁1梁2梁4梁3

道路側〇：ダウンライト取り付け位置△：センサー取り付け位置【梁１】【梁 2】 【梁 3】電線（VVFφ1.6×3芯）

電線（VVFφ1.6×2芯）

入力側電源 3芯

入力電源側

アース

出力電源側
入力
照明

サージプロテクタ（標準）
人感センサー
センサー（選択）
ケース色:白照明

照明

出力
明るさセンサー【配線参考図】

梁4梁3梁2梁1AC100V電源側

9

作業前の確認

4 本の梁にダウンライト 8 個を配置
配線カバー（梁用）

梁1梁2

道路側

梁4梁3

〇：ダウンライト取り付け位置△：センサー取り付け位置【梁１】【梁 2】 【梁 3】電線（VVFφ1.6×3芯）【梁 4】電線（VVFφ1.6×2芯）

入力側電源 3芯

入力電源側

アース

出力電源側
入力
照明

サージプロテクタ（標準）
人感センサー
センサー（選択）
ケース色:白出力
明るさセンサー【配線参考図】

梁4梁3梁2梁1AC100V電源側

10

照明

照明

照明

照明の取り付け

照明の取り付け横材アタッチメントの取りはずし
1. 横材アタッチメントを取りはずしてください。
横材

梁
横材

梁
横材
アタッチメント

柱
横材
アタッチメント
トラスタッピンねじ（φ5×10）電動ドライバー

センサーの取り付け禁止

1. センサー取付金具をセンサーに取り付けてください。
センサー取付金具

センサー

なべタッピンねじ(φ3×8)（単位：mm）

11

照明の取り付け2. センサーカバー取付ベースを横材に取り付けてください。

横材
センサー裏板梁
センサーカバー
取付裏板
センサーカバー
取付ベース
皿タッピンねじ(φ4×16)柱

電源側

3. センサー取付金具を横材に取り付けてください。
センサー仕様入力電圧AC100V周波数50/60Hz 共用
最大定格電流 0.8A
消費電力0.3W
接続負荷電力 80W以下

センサー取付金具
横材

梁

小トラスタッピンねじ（φ4×10）柱

電源側（単位：mm）

12

照明の取り付け
電動ドライバーサージプロテクタの取り付け禁止

1. サージプロテクタをサージプロテクタ取付金具に取り付けてください。
なべタッピンねじ(φ3×8)

サージプロテクタ

サージプロテクタ取付金具

2. サージプロテクタ取付金具を横材に取り付けてください。

横材

サージプロテクタ取付金具
梁
センサー

小トラスタッピンねじ（φ4×10）柱

電源側（単位：mm）

13

照明の取り付け
電動ドライバー

照明の取り付け禁止

1. 配線参考図（P.7～P.10）を参照し、配線してください。
2. 照明裏板を横材に取り付けてください。
横材
照明裏板

小トラスタッピンねじ(φ4×10)3. 電線を照明に接続してください。
4. 照明カバー、照明を横材に取り付けてください。
入力電圧
周波数入力電流
消費電力
発光色
全光速
中心光度
ビーム角

LED照明仕様
AC100V
50/60Hz 共用
12mA
1.2W
電球色相当（2700K）
53lm
18cd以上
110ﾟ

横材

照明
照明カバー
皿タッピンねじ(φ4×16)（単位：mm）

14センサーの動作確認

センサーの動作確認

センサーの感知エリア• 停電および、電源投入時には、センサーが正常に作動するまで約30秒必要です。
• 人感センサー感知エリアは周囲の環境や感知対象物の移動速度により変化しますので、目安としてお考えください。
• 動きを止めると、設定時間で消灯します。
• 温風ヒーターや部屋暖房を行うなど、周囲に温度変化が生じている場合、人がいないのに感知する場合があります。
• 人感センサーが物体を検知してから照明が点灯するまで約１秒必要です。
センサー

感知距離

感知距離

感知範囲

2.0

4.0

2.5

5.0

3.06.0

約 90°

感知範囲

（単位：m）

センサーの操作確認・設定
1. センサーの操作スイッチを切り替えて、動作を確認してください。
操作スイッチ（人感センサー）

操作スイッチ（明るさセンサー）

人感センサー（丸形）
明るさセンサー15

センサーの動作確認

動作モード

スイッチの状態

人感
ON
モード1

ON OFFON OFF

人感センサ

明るさセンサ

人感
OFF
モード2

ON OFFON OFF
明るさセンサ

明るさOFFON OFFON OFF

人感センサ

明るさセンサ

人感
OFF
モード4

明るさ
ON

人感センサ

人感
ON
モード3

明るさ
ON

明るさ
OFF

ON OFFON OFF

人感センサ

明るさセンサ

動作内容①暗い環境で、人感センサーが感知すると点灯します。
②人感センサーが感知しなくなってから 15 秒後に消灯します。
①②の動作を繰り返します。

①暗い環境になると、8 時間連続点灯し、その後消灯します。
(8 時間後に消灯した際、周囲環境が暗くても再点灯しません）②周囲環境が明るくなるとリセットされます。
①②の動作を繰り返します。

①周囲の明るさに関わらず、人感センサーが感知すると点灯します。
②人感センサーが感知しなくなってから 15 秒後に消灯します。
①②の動作を繰り返します。

①常時点灯します。

2. センサーカバーのツメを、センサーカバー取付ベースに引っかけて取り付けてください。
横材

センサーカバー取付ベース

16

ツメ

センサーカバー

横材アタッチメントの取り付け

横材アタッチメントの取り付け

横材アタッチメントの取り付け
1. 横材の上部に横材アタッチメントのヒレを引っかけ、回転させてください。
2. 横材アタッチメントを梁に取り付けてください。
横材

梁
横材

梁
引っかける
横材アタッチメント

柱
横材
アタッチメント
トラスタッピンねじ（φ5×10）

3. アタッチメントの養生を取りはずし、横材アタッチメントに取り付けてください。

ポイント

横材アタッチメント• アタッチメントは、横材に貼り付けてあります。

梁

横材

アタッチメント
梁
テープなど

柱

横材
アタッチメント

柱アタッチメント

【連棟部】
梁

横材

横材アタッチメント
アタッチメント（単位：mm）

17

横材アタッチメントの取り付け

連結材キャップの取り付け（連棟の場合）
1. アタッチメントと横材アタッチメントに連結材キャップ取り付け用の下穴を加工してください。
梁

梁連結カバー

φ３．
５（落下防止ピン取り付け用下穴）

横材

横材アタッチメント
φ3.5（皿タッピンねじ取り付け用下穴）

17.574アタッチメント

6

2. 連結材キャップにシーリングしてください。
3. 連結材キャップを横材に取り付けてください。
梁連結カバー
梁

横材

ー

シ材

グン

リ

落下防止ピン
皿タッピンねじ（φ4×20）

横材アタッチメント
アタッチメント
連結材キャップ

4. 連結材キャップと梁連結カバーの取り合い部をシーリングしてください。
梁連結カバー
梁

シ材

グン

リー

横材
連結材キャップ（単位：mm）

18

横材アタッチメントの取り付け

落下防止ピンの取り付け
1. アタッチメントと横材アタッチメントに下穴（φ4）を加工してください。
梁15101015

横材
横材アタッチメント
2−φ3.52−φ3.517.5アタッチメント

連結材キャップ

2. アタッチメントを落下防止ピンで固定してください。
梁連結カバー

横材梁

連結材キャップ

アタッチメント
横材アタッチメント
落下防止ピン（単位：mm）

19

20

21

お客様メモ株式会社大仙
●表示内容は 2020 年 10 月現在のものです。
ホームページ https://daisen-exter ior .jp/Printed in JapanDS    No. XAAAA-K20-626E1 01