取扱説明書（操作用）
フィールドロガー GM30 シリーズ
グラフィカルメール通報装置
形式

GM30

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P1

目次
1. はじめに4ご使用いただく前に .............................................................................................. 4
取扱説明書の対応バージョン ................................................................................ 4
ご注意事項 .......................................................................................................... 5
用語 ..................................................................................................................... 6
一般仕様.............................................................................................................. 7
各部の名称 .......................................................................................................... 9

2. システム構成

11

基本構成............................................................................................................ 11
データ型 ............................................................................................................. 11

3. 入力通信

12

コネクション ........................................................................................................ 12
Modbus／TCP .................................................................................................. 13
SLMP ................................................................................................................ 14

4. グラフ16

トレンドグラフ ...................................................................................................... 16
ステータスグラフ ................................................................................................. 19

5. メール通報

21

概要 ................................................................................................................... 21
定時通報............................................................................................................ 22
異常通報............................................................................................................ 22
5.3.1

異常発生通報 ............................................................................................................... 22

5.3.2

異常継続通報 ............................................................................................................... 22

5.3.3

異常復帰通報 ............................................................................................................... 23

6. 設定

24
設定の流れ ........................................................................................................ 24
設定用ディップスイッチ........................................................................................ 25
6.2.1

GM30 コンフィグレーション接続先設定 .......................................................................... 25

6.2.2

メール通報設定 ............................................................................................................. 25

6.2.3

DHCP 設定 ................................................................................................................... 26

6.2.4

カレンダー時計電池バックアップ設定 ............................................................................. 26

設定方法の選択 ................................................................................................. 27
GM30CFG による設定 ....................................................................................... 27
6.4.1

一般仕様....................................................................................................................... 27

6.4.2

初期画面....................................................................................................................... 28

6.4.3

バージョン確認 .............................................................................................................. 28

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P2

6.4.4

接続方法....................................................................................................................... 29

ネットワークの設定 ............................................................................................. 29
6.5.1

DHCP を使用する ......................................................................................................... 29

6.5.2

IP アドレスを指定する .................................................................................................... 30

本体設定............................................................................................................ 30
6.6.1

通信（HTTP・SNTP）設定 .............................................................................................. 31

6.6.2

入力通信の設定 ............................................................................................................ 32
コネクション（C） ..................................................................................................... 32
アナログ入力（AI） .................................................................................................. 33
デジタル入力（DI） .................................................................................................. 35
パルス入力（PI）..................................................................................................... 36
リセット（R） ............................................................................................................ 40

6.6.3

グラフの設定 ................................................................................................................. 42
トレンドグラフ ......................................................................................................... 42
ステータスグラフ .................................................................................................... 43

6.6.4

メール通報の設定 ......................................................................................................... 45
共通設定（アドレスリスト） ....................................................................................... 45
共通設定（アカウント設定） ..................................................................................... 46
共通設定（フォーム設定） ....................................................................................... 47
定時通報設定........................................................................................................ 48
異常通報設定........................................................................................................ 50
メールの再送 ......................................................................................................... 51

ブラウザからの設定 ............................................................................................ 52
6.7.1

接続方法....................................................................................................................... 52

6.7.2

初期画面....................................................................................................................... 53

6.7.3

ネットワークの設定 ........................................................................................................ 54

6.7.4

本体設定....................................................................................................................... 54

7. 保守

55
GM30CFG によるメンテナンス ............................................................................ 55
7.1.1

日付時刻....................................................................................................................... 55

7.1.2

本体情報（バージョン・MAC アドレス） ............................................................................ 56

7.1.3

システムログ ................................................................................................................. 56

7.1.4

積算プリセット ................................................................................................................ 57

7.1.5

メール通報テスト ........................................................................................................... 57

7.1.6

グラフ操作..................................................................................................................... 57

7.1.7

通信ログ ....................................................................................................................... 58

ブラウザからのメンテナンス ................................................................................ 59

8. 付録

60
トラブルシューティング ........................................................................................ 60
8.1.1

GM30CFG.................................................................................................................... 60

8.1.2

LED 表示 ...................................................................................................................... 60

8.1.3

LAN 接続 ...................................................................................................................... 60

8.1.4

Modbus／TCP ............................................................................................................. 61

8.1.5

SLMP ........................................................................................................................... 61

8.1.6

メール通報 .................................................................................................................... 62

ライセンス .......................................................................................................... 63
MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P3

はじめに

1.1 ご使用いただく前に

1. はじめに
このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認ください。

ご使用いただく前に■梱包内容を確認してください・グラフィカルメール通報装置

1 台■形式を確認してください
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認してください。

取扱説明書の対応バージョン
本取扱説明書の対応バージョンは以下のとおりです。
■取扱説明書の対応バージョンについて
本取扱説明書は、形式：GM30 のファームウェアバージョン 1.0.x に対応しています。
（参照：7.1.2 本体情報（バージョン・MAC アドレス））
また、本取扱説明書はコンフィギュレータソフトウェア（GM30CFG）のバージョン 1.0.x.x に基づいて記載しています。
コンフィギュレータのバージョンの確認方法は「6.4.3 バージョン確認」をご覧ください。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P4

はじめに

1.3 ご注意事項

ご注意事項■EU 指令適合品としてご使用の場合・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置してください。
・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される
他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
■取扱いについて・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断してください。
・端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断してください。
■設置について・屋内でご使用ください。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施してください。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けてください。
・周囲温度が 0～50℃を超えるような場所、周囲湿度が 10～90% RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けてください。
■配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないでください。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けてください。
・FE 端子の配線長は 3 m 以下としてください。
・感電防止のため、必ず端子カバーを取付けてください。
■カレンダー時計について・カレンダー用 IC のバックアップには電池を使用しています。電源を投入しない状態でのバックアップ可能期間は約 2年です。
・電源投入状態では電池は消耗しませんが、電源断期間の合計が約 2 年になると、カレンダーのバックアップが不可能になり、カレンダーが正常な時刻を保つことができなくなります。
・お客様で電池の交換はできません。交換が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。
■その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P5

はじめに

1.4 用語用語
表 1 用語
用 語
チャネル
CH

ペン

領域遷移

サンプリングサンプリングデータ
トレンドグラフステータスグラフ
サンプリング周期
コネクション
入力通信
通信インターバル
正常状態／異常状態

定時通報
異常通報
メールキュー

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

解 説
３種類の入力チャネルが定義されています。
入力信号は、すべて符号化されたデジタルデータとなっています。
AI：アナログ入力（16 ビット 符号あり整数、符号なし整数）
DI：デジタル入力（1 ビット）
PI：パルス入力（32 ビット 符号なし整数、符号あり整数、浮動小数点）
トレンドグラフ、ステータスグラフで使用します。
トレンドグラフで波形を描画する場合、ステータスグラフで状態を描画する
場合は、チャネルをペンに割り付ける必要があります。
AI、PI は、入力値が取り得る範囲を最大 5 つの領域に分割することができます。入力値が変化して領域が変化することを、領域遷移といいます。
DI の場合は ON/OFF しかありませんので、入力信号の変化が領域遷移に相当します。
設定したチャネルの、時刻ごとの入力値の取得を指します。
サンプリングによって取得した入力値を指します。
ペンに割り付けられ、サンプリングされた波形データを指します。
ペンに割り付けられ、サンプリングされたペンの状態を指します。
トレンドグラフやステータスグラフの入力値を取得する周期です。
サンプリング周期は 1 秒に固定されています。
リモート I／O や PLC との TCP／TP 接続先の定義をいいます。
コネクションと設定したチャネルにもとづいて、リモート I/O や PLC からデータを取得する通信を指します。
コネクションごとの入力データを取得した後の待ち時間です。
AI、PI の各領域と、DI のステータスに正常／異常を割り付けることができます。領域またはステータスのいずれか 1 つでも異常の条件を満たす場合、装置は異常状態となり、異常がない場合を正常状態となります。
スケジュールに基づいたメール通報をいいます。
装置の正常状態、異常状態に基づいたメール通報をいいます。
定時通報、異常通報のメール内容を登録するキュー。
キューに登録された順にメールを送信します。

NM-8579-B 改 2

P6

はじめに

1.5 一般仕様

一般仕様
表 2 一般仕様
項 目
電源
時計
設定方法
通信ポート
設定用通信
RUN 接点
表示

通信機能

内 容
24V DC
RTC
GM30CFG（USB 接続）
ブラウザ（Ethernet 接続）
Ethernet 10／100 BASE-T
コンフィギュレーション用コネクタ
動作中は ON（WDT 方式）
状態表示ランプ
TCP／IP
UDP
ICMP
DHCP Client
SNTP Client
HTTP Server
Modbus／TCP Client
SLMP Client
SMTP

備 考
―
年（西暦 4 ケタ）
・月・日・曜日・時・分・秒どちらからも全項目の設定が可能―
USB mini-B タイプ
CPU 異常時 OFF
POWER、GM30 RUN、DHCP、COM、ERROR―

表 3 関連機器
項 目
コンフィギュレータ接続ケーブル

内 容USB2.0 対応ケーブル（GM30 接続コネクタ：mini-B タイプ、5.0m 以下）
コンフィギュレータソフトウェア
GM30CFG※ コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

表 4 機器仕様
項 目
供給電源・RUN 接点出力
Ethernet
ハウジング材質
アイソレーション
時計
状態表示ランプ
RUN 接点出力

内 容
M3 ねじ 2 ピース端子台接続
RJ-45 モジュラジャック
難燃性灰色樹脂
Ethernet－供給電源－RUN 接点出力－FE 間年（西暦 4 ケタ）
・月・日・曜日・時・分・秒
POWER、GM30 RUN、DHCP、COM、ERROR
定格負荷：250V AC 0.5A（cosφ＝1）、30V DC 0.5A（抵抗負荷）（EU 指令適合品として使用する場合は 50V AC 未満となります）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 150W（DC）
最小適用負荷：5V DC 10mA
機械的寿命：2000 万回（300 回／分）
誘導負荷を駆動する場合は接点保護とノイズ消去を行ってください。

表 5 Ethernet 仕様
項 目
通信規格
伝送種類
伝送速度
制御手順
伝送ケーブルセグメント最大長Ethernet 表示ランプ
IP アドレス（工場出荷時設定）

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容IEEE 802.3u
10BASE-T／100BASE-TX
10、100Mbps（Auto Negotiation 機能付き）
TCP／IP、DHCP、SNTP、HTTP、SMTP、Modbus／TCP、SLMP
10BASE-T（STP ケーブル カテゴリ 5）
100BASE-TX（STP ケーブル カテゴリ 5e）
100m
DPLX、LNK
192.168.0.10

NM-8579-B 改 2

P7

はじめに

1.5 一般仕様

表 6 設置仕様
項 目
消費電力
使用温度範囲
保存温度範囲使用湿度範囲使用周囲雰囲気取付
質量内 容
約 5W 24V DC
0～50℃-10～+60℃
10～90%RH（結露しないこと）
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
壁または DIN レール取付
約 330g

表 7 時計項 目
時計
電池バックアップ
使用電池

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
月差 2 分以下（周囲温度 25℃）
約2年
リチウム一次電池（取外し不可）（電池の消耗を防ぐため、電池バックアップ機能は出荷時 0FFになっています。ご使用を開始される際に ON にしてください）

NM-8579-B 改 2

P8

はじめに

1.6 各部の名称

各部の名称

図 1 外観
表 8 状態表示ランプ
ランプ名

表示色

動 作
電源 ON 時：点灯
緑色
PWR
電源 OFF 時：消灯
正常時：点灯
緑色
RUN
異常時：消灯（CPU 異常時）
正常時点灯
緑色
Ethernet LINK 異常時消灯
POWER
起動不良時点滅
正常時点灯
緑色
通信異常時点滅
GM30 RUN
DHCP によるアドレス未取得時点滅
DHCP 設定時：点灯
緑色
DHCP
固定 IP 設定時：消灯
橙色
通信中点滅（Modbus／TCP、SLMP は除く）
COM
赤色
CPU 異常時点灯、内部メモリ異常時点灯
ERROR*正常時は RUN 接点出力 ON。電源投入前または CPU 異常時は RUN 接点出力 OFF。

表 9 Ethernet 表示ランプ
ランプ名
DPLX
LNK

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

表示色
緑色
黄色

動 作
全二重通信時点灯リンク確立時点灯

NM-8579-B 改 2

P9

はじめに

1.6 各部の名称

表 10 DIPSW
SW 番号
SW1

SW2

SW3

SW4

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

動 作
コンフィギュレーション用コネクタ接続先
OFF：GM30CFG（初期値）
ON：ターミナルソフト
メール通報機能・メールキュー削除
OFF：有効（初期値）
ON：無効（通報停止・メールキュー削除）
DHCP
OFF：不使用（初期値）
ON：使用
RTC バックアップ
OFF：無効（初期値）
ON：有効（購入後ユーザー側で ON にして使用）

NM-8579-B 改 2P10

システム構成

2.1 基本構成

2. システム構成
基本構成
本器（GM30）は、入力信号用のリモート I／O から読み込んだデータを用いて、PNG 形式のグラフィックファイル（グラフ、数値、文字を含む）を作成し、これを添付したメールを送信します。

Modbus/TCP
入力信号(リモート I／O）

SLMP

GM30
（グラフ作成）

SMTP
メールサーバ

図 2 基本構成

データ型
GM30 では、下表のデータ型の入力を扱うことができます。入力したデータは内部で実量値に変換し処理されます。

表 11 データ型
変数型
BIT
SHORT
USHORT
LONG
ULONG
FLOAT
●

範 囲
0、1
-32,768～32,767
0～65,535-2,147,483,648～2,147,483,647
0～4,294,967,295±1.175494e-038～±3.402823e+038

対応チャネル
DI
AI
AI
PI
PI
PI

備 考
0 または 1
符号有り 16 ビット整数
符号無し 16 ビット整数
符号有り 32 ビット整数
符号無し 32 ビット整数
IEEE 754 に準拠

実量値の範囲は±10,000,000,000.000 となります。範囲外の場合は丸められます。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P11

入力通信

3.1 コネクション

3. 入力通信
コネクション
GM30 には、入力通信用ののコネクションを 32 接続（TCP 接続）まで設定できます。
設定方法の詳細は、「6.6.21 コネクション」を参照してください。

表 12 コネクション
機 能コネクション数
プロトコル
接続先

内 容
最大 32（C0～31）
Modbus／TCP または SLMP から選択
IP アドレス、ポート番号を設定

入力通信は、コネクション単位の全チャネル分の通信を 1 サンプリング分として動作します。この 1 回分のサンプリン
グが完了すると、入力通信のサンプリング値として確定し更新します。全チャネルの通信完了後は、一定の間隔をあけて再度全チャネルの通信を行います。
コネクション単位の全チャネル分の通信が完了するまでに通信異常が発生した場合は、通信終了したチャネルまでのサンプリング値が更新され、以後のチャネルは前回値保持となります。
C0

通信

通信
通信インターバル

C1

通信

通信
通信インターバル

図 3 コネクション単位の通信

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P12

入力通信

3.2 Modbus／TCP

Modbus／TCP
GM30 は入力通信として Modbus／TCP をサポートしているため、Modbus／TCP に対応するリモート I／O や PLC と通信することができます。

表 13 Modbus／TCP
項 目
リクエスト

内 容
種別
Read Coil Status (01)

処理内容
Coil Status(0X)の読み出し

Read Input Status (02)Input Status(1X)の読み出し

Read Holding Register (03)Holding Register(4X)の読み出し

Read Input Register (04)Input Register(3X)の読み出し

チャネル

選択可能 Modbus チャネル種別

種別
AI

3X、4X

DI

0X、1X

PI

3X、4X

ユニット識別番号※

コネクション（C）で共通のものを設定するか、チャネル毎に個別に設定するかのどちらかを選
択Modbus／TCP の詳細は、Modbus Organization の Web サイトにてご確認ください。

【ユニット識別番号】

図 4 ユニット識別番号

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P13

入力通信

3.3 SLMP

SLMP
GM30 は入力通信として SLMP をサポートしており、三菱電機製シーケンサと通信することができます。16 ビット用と32 ビット用のサブコマンドに対応しており、MELSEC iQ-R、Q、iQ-F を対象に動作確認しています。
チャネルに対応可能な MELSEC のデバイスは、以降の表を参照してください。

※

SLMP の詳細は、CC-Link 協会の Web サイトまたは各シーケンサの取扱説明書をご確認ください。

表 14 入力（AI・PI）
デバイス

デバイス

名称

コード

D
SD
W
SW
TN
CN
STN
Z
ZR
R
RD
※

16bitsコマンド

32bits対応シーケンサ

サブ

iQ-R
○
00A8H
0403H
0000H
○
00A9H
0403H
0000H
○
00B4H
0403H
0000H
○
00B5H
0403H
0000H
○
00C2H
0403H
0000H
○
00C5H
0403H
0000H
○
00C8H
0403H
0000H
○
00CCH
0403H
0000H
○
00B0H
0403H
0000H
○
00AFH
0403H
0000H
×
002CH
0403H
0000H
PI で使用時は順序を上位にしてください。
コマンド

Q
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×

iQ-F
○
○
○
○
○※
○※
○※
○
×
○
×

コマンド
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H

対応シーケンサ

サブ
コマンド
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H

iQ-R
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Q
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

iQ-F
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

表 15 入力（DI）
16bits

デバイス

デバイス

名称

コード

コマンド

M
L
F
V
S
X
Y
B
SB
SM
TC
TS
CC
CS
STC
STS
LTC
LTS
LCC
LCS
LSTC
LSTS

0090H
0092H
0093H
0094H
0098H
009CH
009DH
00A0H
00A1H
0091H
00C0H
00C1H
00C3H
00C4H
00C6H
00C7H
0050H
0051H
0054H
0055H
0058H
0059H

0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

サブ
コマンド
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0001H
0001H
0001H
0001H
0001H
0001H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H
0000H

32bits対応シーケンサ

iQ-R
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
○
○

Q
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
○
○

iQ-F
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○

コマンド
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0403H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H
0401H

サブ
コマンド
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0002H
0003H
0003H
0003H
0003H
0003H
0003H
0002H
0002H
0003H
0003H
0002H
0002H

対応シーケンサ
iQ-R
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Q
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

NM-8579-B 改 2

iQ-F
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

P14

入力通信

3.3 SLMP

表 16 入力（PI）
16bits

デバイス

デバイス

名称

コード

コマンド

LTN
LCN
LSTN
LZ

0052H
0056H
005AH
0062H

0403H
0403H
0403H
0403H

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

サブ
コマンド
0000H
0000H
0000H
0000H

32bits対応シーケンサ

iQ-R
×
×
×
×

Q
×
×
×
×

iQ-F
×
○
×
○

コマンド
0403H
0403H
0403H
0403H

サブ
コマンド
0002H
0002H
0002H
0002H

対応シーケンサ
iQ-R
○
○
○
○

Q
×
×
×
×

NM-8579-B 改 2

iQ-F
×
×
×
×

P15

グラフ

4.1 トレンドグラフ

4. グラフトレンドグラフ
GM30 を用いてメール通報に添付されるトレンドグラフは、下図のようになります。
タイトルと現在時刻を表示する「タイトル表示部」と、割り付けたペンの名称や現在値、ペンスケールを表示する「データ表示部」、記録したトレンドグラフを表示する「トレンド表示部」で構成されます。
タイトル表示部

示部

データ表示部

示部
トレンド表示部示部

図 5 トレンドグラフ全体
表 17 トレンドグラフ概要
項 目
最大ペン数
サンプリング周期
ドット送りスピード
画像仕様

タイトル表示部
データ表示部
トレンドグラフ表示部
データサンプル数

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
10 ペン（P1~10）
1秒
10～3600 秒
解像度：1920×1080px（Full HD）
フォーマット：PNG(8 ビット RGB)
画像サイズ：100KB（目安）
トレンドグラフのタイトルと、作成時点の時刻を表示割り付けたペンの現在値と領域を表示記録したトレンドグラフを表示する
最大 1620 ドット分
（ドット送りスピードによって変化）

NM-8579-B 改 2

P16

グラフ

4.1 トレンドグラフ

データ表示部は、割り付けたペン表示やスケール表示で構成されます。ステータスが異常である場合は、背景色は領域ま
たは ON／OFF の表示色となります。また、通信異常時には背景色は黒色となります。

ペン表示

スケール表示図 6 データ表示詳細
表 18 データ表示部
ペン表示

項 目
表示内容

表示可能文字数

背景色

スケール表示

表示内容

背景色

内 容
CH 名称、CH コメント
AI、PI：最新の実量値、工業単位
DI：最新の表示文字列
CH 名称：全角 10 文字
CH コメント：全角 13 文字
工業単位：全角 8 文字
表示文字列：全角 10 文字
正常：白
異常：AI、PI:領域色
DI:ON／OFF の表示色
通信異常：黒ペンスケール（ペン番号、ペン表示色）
AI、PI：上下限値、スケール変換した領域と対応した領域色
DI：ON／OFF 表示文字列（全角 9 文字）、ON／OFF 表示色
白

表 19 ペン割り付け設定と表示の関係
項目

モード
無効

有効
領域：使用

領域：不使用AI／PIDI

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P17

グラフ

4.1 トレンドグラフ

トレンド表示部は、トレンドグラフと現在値のペンカーソルを表示します。
トレンドグラフの描画位置はペンごとに指定でき、描画範囲に応じたペンスケールが表示されます。ペンスケールのペン
番号の背景色には、データ表示部の背景色が反映されます。
現在時刻

トレンドグラフペンスケール

図 7 トレンド表示詳細
表 20 トレンド表示部
項 目
描画領域
描画
描画順
ペンスケールMG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
各ペンの描画位置は 0%、100%位置を任意に設定可能
AI、PI：ペンの描画位置の 0%、100%に相当する実量値をペン毎に設定し、これに従い描画
DI：ペンの描画位置に ON／OFF が識別できるように描画
P1⇒P10 の順（多重点は後描画が前面）
最新のトレンド位置にペンスケールを設置。

NM-8579-B 改 2

P18

グラフ

4.2 ステータスグラフ

ステータスグラフ
GM30 のメール通報に添付されるステータスグラフは、下図のようになります。
ステータスグラフは、割り付けたペンの状態を一括で確認可能なグラフです。「タイトル表示部」、「ステータス表示部」の 2 つで構成され、ステータスを表示するペンは、最大 16×16 ペンの 256 ペンまで割り付けが可能です。
タイトル表示部示部

図 8 ステータスグラフ（16 ペン設定）

ステータス表示部

表 21 ステータスグラフ概要
項 目
タイトル表示部ステータス表示部

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容ステータスグラフのタイトルと、作成時点の時刻を表示
最大ペン数
16／64／144／256
ペン表示内容CH 名称、CH コメント
AI、PI：実量値、工業単位
DI：表示文字列
背景色
AI、PI：領域の表示色
DI：ON／OFF の表示色
文字色
黒または白
（背景色によって自動で決定）

示部

NM-8579-B 改 2

P19

グラフ

4.2 ステータスグラフ

ステータスグラフのペン表示は AI／PI であれば「CH 名称」、「CH コメント」、「実量値」、「工業単位」で構成され、DIであれば「CH 名称」、「CH コメント」、「表示文字列」で構成されます。
背景色は領域または ON／OFF の表示色となり、通信異常時には背景色は黒色となります。

CH 名称
CH コメント

実量値
表示文字列

工業単位
図 9

ペン表示構成ステータスグラフのステータス表示部は、ペンの割り付け設定と最大ペン数に応じて構成が異なります。
ステータスの表示と設定例は下表を参照してください。
表 22

ペン割り付け設定と表示の関係

項目

モード
無効

有効
領域：使用

領域：不使用AI／PI

DI

最大ペン数と画面構成の関係性は下表を参照してください。

表 23 最大ペン数と画面構成概要
最大ペン数
16

64

144

256

※
※

表示可能文字数
CH 名称：全角 16 文字
CH コメント：全角 16 文字
工業単位：全角 8 文字
表示文字列：全角 8 文字
CH 名称：全角 16 文字
CH コメント：全角 16 文字
工業単位：全角 8 文字
表示文字列：全角 8 文字
CH 名称：全角 16 文字
CH コメント：全角 16 文字
工業単位：全角 8 文字
表示文字列：全角 8 文字
CH 名称：全角 10 文字
CH コメント：全角 10 文字
工業単位：全角 8 文字
表示文字列：全角 10 文字
すべて半角の場合は全角の 2 倍の文字数が表示可能です。
画像サイズは PNG の描画内容によって変化します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

ステータス表示例

画像仕様
解像度：1745×990px(1 ペンあたり 416×204px）
サイズ：150KB（目安）解像度：2312×1261px(1 ペンあたり 280×140px）
サイズ：220KB（目安）解像度：2596×1409px(1 ペンあたり 212×107px）
サイズ：280KB（目安）解像度：2052×1164px(1 ペンあたり 128×68px）
サイズ：170KB（目安）NM-8579-B 改 2

P20

メール通報5.1 概要5. メール通報
概要
GM30 の通報には電子メールを使用し、SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）によりメールサーバにメールを送信します。各種端末は、このメールをメールサーバから受け取ることで異常や現在の状態を確認できます。
通報の種類は、定時および異常発生時（AI・PI の領域、DI のステータス）、異常復帰時、異常継続時の 4 種類となります。それぞれに異なる宛先やメッセージを使用でき、トレンドグラフとステータスグラフの画像ファイルの添付を選択できます。

図 10 メール送信概要
GM30 のメール送信機能の一般仕様は下表となります。

表 24 メール通報一般仕様
項 目
形式
プロトコル
文字コード
認証
セキュア通信
宛先
通報内容
添付画像
アカウント
再送
メールキュー
●
●
●
●
●
●

内 容
テキストメール
SMTP (over SSL／STARTTLS)
UTF-8
SMTP 認証（サーバ証明書の検証は非実施）
TLS1.232 件まで登録可能
定時通報／異常発生通報／異常継続通報／異常復帰通報
トレンドグラフ／ステータスグラフ
PNG 形式（8 ビット RGB）
定時通報用アカウント／異常通報用アカウント
初回 1 分、2 回目 2 分の間隔異なるアカウントでの再送 1 回（件名に「Retry:」を追加して送信）
最大 8 件まで登録可能

GM30 にメールを受信する機能はありません。
SMTP over SSL 認証は、暗号化のみを目的としています。したがってメールサーバが発行する証明書の検証は行いません。
多くのメールサーバには、迷惑メール防止策が施されています。詳細は管理会社にお問い合わせください。
本機能は、すべてのメールサーバとの接続を保証するものではありません。
メールサービスには各社各様の制限事項があります。また、機能変更や認証方式の変更、機能停止が行われる
こともあります。
このような制限事項、機能の改廃に合わせて定期的にメール通信のチェックを行い、適切な運用管理を行っていただきますようお願いします。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P21

メール通報5.2 定時通報

定時通報
GM30 では、定時通報用のスケジュールが定義できます。スケジュールは日、曜日、時間、分がそれぞれ定義でき、すべての条件を満たすことで定時通報のメールキューが登録され、メールを送信します。最短で 10 分ごとの定時通報の送信ができます。
設定方法は、「6.6.4 メール通報の設定」を参照してください。

表 25 スケジュール
機 能
日
曜日
時間

内 容
なし／1～31（複数選択可）
なし／日～土（複数選択可）
なし／0～23（複数選択可）
0、10、20、30、40、50（複数選択可）
オフセット：0～9（共通）

分指定

SNTP による自動時刻修正または、手動での時刻修正を行った場合は以下となります。
● 0～-10 秒以内の修正
変更前の時刻に到達するまでは定時通報はおこないません。
● 0～+10 秒以内の修正
変更後の時刻がスケジュールした時刻をまたぐ場合、定時通報をおこないます。
● 上記以外定常動作をおこないます。

異常通報
GM30 は、アナログ入力の領域、パルス入力の領域、デジタル入力のステータスで異常／正常が設定できます。この設定
した異常、正常の状態に基づいて異常通報をおこないます。
設定方法は、「6.6.4 メール通報の設定」を参照してください。

表 26 異常通報の種類
通 報
異常発生
異常継続
異常復帰

内 容
正常状態から異常状態に遷移した
異常状態が一定時間以上継続した異常状態から正常状態に遷移した

5.3.1 異常発生通報
アナログ入力の領域、パルス入力の領域、デジタル入力のステータスのうち、ひとつでも異常となった場合には異常状態となります。異常状態となることで、異常発生通報のメールキューが登録され、メールを送信します。

AI・PI の領域毎状態（異常）OR

DI の ON／OFF 状態（異常）異常状態

図 11 異常状態の検出

5.3.2 異常継続通報
異常状態が継続している場合に、定期的に異常継続通報のメールキューを登録し、メールを送信します。
異常発生通報とは異なる内容で通報が可能です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P22

メール通報5.3 異常通報5.3.3 異常復帰通報
アナログ入力の領域、パルス入力の領域、デジタル入力のステータスのうち、ひとつでも異常になっている状態からすべての状態が正常となった場合に、正常状態となります。正常状態となることで、異常復帰通報のメールキューを登録し、メールを送信します。

AI・PI の領域毎状態（正常）AND

DI の ON／OFF 状態（正常）正常状態

図 12 正常状態の検出

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P23

設定

6.1 設定の流れ

6. 設定
設定の流れ
GM30 の運用を開始するにあたり、下記の手順で設定を行います。

動作モードの設定
・「6.2.4 カレンダー時計電池バックアップ設定」を有効にします。
・「6.2.3 DHCP 設定」の使用／不使用を設定します。
▼
設定方法の選択・設定方法を「GM30CFG による設定」または「ブラウザからの設定」から選択します▼
ネットワークの設定
・ネットワークの設定を行います▼
通信（HTTP・SNTP）設定・HTTP、SNTP の設定を行います▼
入力通信の設定・入力通信の接続先とレジスタの設定を行います▼
グラフの設定・トレンドグラフとステータスグラフの設定を行います▼
メール通報の設定
・メール通報先と通報内容の設定を行います▼
メール通報テスト
・メール通報先と通報内容の確認を行います

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P24

設定

6.2 設定用ディップスイッチ

設定用ディップスイッチ
6.2.1 GM30 コンフィグレーション接続先設定
GM30 コンフィギュレーション USB の接続先をメール通報時のメールサーバとの通信ログ確認ターミナルにする場合
は、設定用ディップスイッチ 1 を ON に設定します。GM30CFG にする場合は、設定用ディップスイッチを OFF に設定します。

6.2.2 メール通報設定
メール通報のキューを削除する場合や、メール通報を無効にしたい場合は、設定用ディップスイッチ 2 を ON に設定します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P25

設定

6.2 設定用ディップスイッチ

6.2.3 DHCP 設定
本体 IP アドレスなどの情報を、DHCP サーバから取得して自動で設定する場合は、設定用ディップスイッチのスイッ
チ 3 を ON にし、本体を再起動します。

6.2.4 カレンダー時計電池バックアップ設定
カレンダー時計電池バックアップを有効にする場合は、設定用ディップスイッチを ON に設定します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P26

設定

6.3 設定方法の選択

設定方法の選択
GM30 の設定には、接続方法の異なる 2 通りの設定方法があります。詳細は、下表を参照してください。

表 27 設定方法
設定方法
GM30CFGブラウザ

解 説
USB 接続で設定やメンテナンスなど以下のことが行えます。
詳細は「6.4GM30CFG による設定」を参照してください。
本体からの設定情報読み出し
設定情報をファイルに保存
ファイルからの設定情報読み出し
本体への設定情報送信
設定情報の新規作成・編集
メンテナンス
メール送信時のログ確認
バージョン確認
Ehternet 接続で設定やメンテナンスなど以下のことが行えます。
詳細は「6.7 ブラウザからの設定」を参照してください。
本体からの設定情報読み出し
本体への設定情報送信
設定情報の編集
メンテナンスバージョン確認

GM30CFG による設定
6.4.1 一般仕様
GM30 は USB 接続された PC から GM30CFG を用いて設定の変更が可能です。GM30CFG は、弊社 HP よりダウンロ
ードいただけます。
GM30CFG の一般仕様は下表を参照してください。

表 28 GM30CFG 一般仕様
項 目
製品名
実行ファイル
動作環境
通信媒体

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容GM30 用コンフィギュレータソフトウェア
GM30CFG.exe（exe ファイル単体で動作 DLL は不要）
Windows10（32・64 ビット両方にて動作）
USB mini-B タイプ（USB2.0 対応ケーブル使用）

NM-8579-B 改 2

P27

設定

6.4 GM30CFG による設定

6.4.2 初期画面
GM30CFG を起動すると下図の画面が表示されます。

図 13 初期画面（設定タブ）
表 29 初期画面
項 目
設定値
メンテナンスCOM
本体ネットワーク設定終了

内 容
設定値タブを表示します。
詳細は「6.6 本体設定」を参照してください。
メンテナンスタブを表示します。
詳細は「7.1GM30CFG によるメンテナンス」を参照してください。
COM ポートの設定をおこないます。
GM30 本体からネットワーク設定を読出します。
GM30CFG を終了します。

6.4.3 バージョン確認
GM30CFG のバージョンを下図の通り確認できます。

図 14 バージョン確認

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P28

設定

6.5 ネットワークの設定

6.4.4 接続方法
USB ケーブルで WindowsPC と GM30 を接続すると、COM ポートとして認識されます。GM30CFG には、この COM
ポート番号を設定する必要があります。
下図の通り、COM ポート番号の設定を行ってください。
COM ポートの設定が完了すると、GM30 本体との通信が可能な状態になります。

2.選択

1.Click
3.Click

図 15 COM ポートの設定

ネットワークの設定
GM30 でネットワークの設定を DHCP と IP アドレスを指定する 2 種類から選択できます。ご使用の環境に合わせて適切な設定をしてください。

6.5.1 DHCP を使用する
詳細は「6.2.3DHCP 設定」を参照してください。
●●

設定内容は、ネットワーク管理者と相談の上決定してください。
設定を反映させるには、本体を再起動させる必要があります。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P29

設定

6.6 本体設定

6.5.2 IP アドレスを指定する
IP アドレスを指定する場合は、下図に従いネットワーク設定を行ってください。
初期値には、稼働中のネットワーク設定が表示されます。

2.設定

1.Click

3.Click

図 16 本体ネットワーク設定●●

設定内容は、ネットワーク管理者と相談の上決定してください。
設定を反映させるには、本体を再起動させる必要があります。

本体設定
GM30CFG を起動すると下図の画面が表示され、3 通りの方法で設定値を読み込むことができます。

図 17 初期画面（設定タブ）
表 30 設定タブ
項 目
新規作成
読み出し（本体）
読み出し（ファイル）

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
設定情報を新規作成します。設定値はすべて初期値となります。
GM30 本体から設定情報を読出します。
ファイルに保存された設定情報を読出します。

NM-8579-B 改 2

P30

設定

6.6 本体設定

6.6.1 通信（HTTP・SNTP）設定
設定値を読み込むと、下図の画面が表示されます。
「通信」タブにて、ブラウザからの設定の無効化や SNTP の設定が行えます。

図 18 通信設定画面
表 31 通信設定項目
項 目
HTTP

SNTP
COM
ファイルに保存
本体に送信
終了
●
●

内 容
ブラウザを用いた設定変更の使用可否および使用時のログイン情報を設定します。
ログイン情報（ログイン・パスワード）は、32 文字以内で設定でき、使用可能文字は半角英数
字と半角アンダーバーとなります。
自動時刻修正機能の使用可否および使用時の必要情報を設定します。
「サーバ」は 32 文字以内のアスキー文字にて SNTP サーバのドメイン名を設定してください。
タイムゾーンには、日本の場合は+09:00 に設定してください。時刻修正開始時刻も設定可能で、
1 台のルータに複数台の GM30 を接続時にはこの時刻を数分ずらして設定してください。
COM ポート番号を変更できます。
現状の設定情報をファイルに保存します。
現状の設定情報を本体に送信します。
設定を破棄し初期画面に戻ります。

設定内容は、ネットワーク管理者と相談の上決定してください。
設定を反映させるには、本体を再起動させる必要があります。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P31

設定

6.6 本体設定

6.6.2 入力通信の設定
コネクション（C）
はじめに、入力通信先と通信インターバルの設定を行います。
入力通信や通信インターバルの詳細は、「3.1 コネクション」を参照してください。

C を選択

C0~31 を選択
(設定値が正常な場合のみ
右クリックでコピー&ペーストが可能)

図 19 C（コネクション）設定画面
表 32 C（コネクション）設定項目
項 目
モード
名称
プロトコル
IP アドレス
ポート番号
通信インターバル
タイムアウトModbus／TCP

SLMP

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
コネクションの無効／有効を設定します。以下、有効時のみ設定可となります。
コネクションの名称を 32 文字以内で設定できます。
Modbus／TCP、SLMP のどちらかを設定します。
接続する機器の IP アドレスを設定してください。
接続するポート番号を設定してください。範囲は 1～65535 です。
該当コネクションの通信間隔を設定します。
範囲は 100～10000[ms]です。
コネクションの確立待ち、クエリー送信後の応答待ちのタイムアウトを設定します。
範囲は 1～60[秒]です。
ユニット識別番号 固定／可変を設定します。
固定の場合は、コネクション共通のユニット識別番号を設定してください。範囲は 0～255 です。可変の場合は、チャネル毎にユニット識別番号を設定できます。
詳細は、「3.2Modbus／TCP」を参照してください。
ネットワーク番号 シーケンサのネットワーク番号を 0～255 で設定してください。
局番号
シーケンサの局番号を 1～255 で設定してください。
プロセッサ番号
シーケンサのプロセッサ番号を 0x0000～0xFFFF の 16 進数で設定してください。
タイプ
SLMP のサブコマンドタイプを 16 bits／32 bits から選択してください。詳細は、「3.3 SLMP」を参照してください。

NM-8579-B 改 2

P32

設定

6.6 本体設定

アナログ入力（AI）
GM30 を用いて、最大 128 点のアナログ入力信号（AI1~128）の監視が可能です。
コネクションの設定を行ったのちに、アナログ入力の設定を行います。

AI を選択
AI1~128 を選択(設定値が正常な場合のみ
右クリックでコピー&ペーストが可能)「貼り付け(+1)」にて、コピーした設定
値の有効レジスタ・デバイス番号を+1した状態でのペーストが可能

図 20 AI（アナログ入力）設定画面
表 33 AI 設定項目
機 能モード
名称・コメント
データ型

ソース
Modbus/TCP

SLMP

フィルタ

スケール

小数点以下桁数
工業単位

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
アナログ入力の無効／有効を選択します。
アナログ入力の名称を設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半角英数
字記号で 32 文字以内の設定が可能です。
%／INT／UINT から選択します。
●% %×100 形式のデータ（-2000～12000）（リモート I/O 機器の電圧・電流データに相当）●INT 符号付 16 ビット整数形式のデータ（-32768～32767）（リモート I/O 機器の温度データに相当）●UINT 符号なし 16 ビット整数形式のデータ（0～65535）
C0～C31 から選択します。
ソースに指定したコネクションのプロトコルが Modbus／TCP に設定されている場合、入力レジスタを設定します。
ユニット識別番号が可変の場合は、合わせてユニット識別番号も設定します。
ソースに指定したコネクションのプロトコルが SLMP に設定されている場合、入力デバ
イスを設定します。
デバイス番号は、表示形式を 8 進数／10 進数／16 進数の切り換えが可能です。
タイプ
フィルタをなし／移動平均／一次遅れから選択します。
移動平均
フィルタを「移動平均」にした場合、その移動平均数を 4／8／16／32／64 点から設定します。
時定数
フィルタを「一次遅れ」にした場合、時定数を 0～100 点設定します。
●データ型が「%」の場合
0%、100%それぞれにおいて、対応する実量値を数値で設定します。
●データ型が「INT」または「UINT」の場合実量に変換するために、データに掛ける数値を設定します。
グラフ等の数値で表示される値の小数点以下の桁数を 0～3 桁で選択します。
実量値に対応する工業単位を設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半
角英数字記号で 8 文字以内の設定が可能です。

NM-8579-B 改 2

P33

設定

6.6 本体設定

表 34 AI 領域設定項目
機 能
領域数
領域タイマ
表示色
状態

上限値
・
下限値

内 容
使用する領域数を設定してください。不使用／2／3／4／5 から選択できます。
領域遷移時のディレイ時間のサンプル数を設定してください。
（設定範囲：0～100）
例えば設定値を 10 とした場合、ディレイ時間は 1 秒×10 の 10 秒間になり、10 秒間
その領域を継続した時点で領域が遷移します。
グラフで表示される、その領域を表す色を設定します。
その領域の状態を正常／異常から選択します。

その領域の上下限値を、実量値にて上限値＞下限値で設定します。
●ヒステリシス領域を設定する場合
領域 1 と領域 2 の間にヒステリシス領域を設定する場合、領域 1 の上限値と領域 2 の下限値の間がヒステリシス領域となるように値を設定します。他の領域も、同様に設定します。
●ヒステリシス領域を設定しない場合
領域 1 と領域 2 の間にヒステリシス領域を設定しない場合、領域 1 の上限値と領域 2の下限値に同じ値を設定します。他の領域も、同様に設定します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P34

設定

6.6 本体設定

デジタル入力（DI）
GM30 を用いて、最大 256 点のデジタル入力信号（DI1~256）の監視が可能です。
コネクションの設定を行ったのちに、デジタル入力の設定を行います。

DI を選択
DI1~256 を選択(設定値が正常な場合のみ
右クリックでコピー&ペーストが可能)「貼り付け(+1)」にて、コピーした設定
値の有効レジスタ・デバイス番号を+1した状態でのペーストが可能

図 21 DI（デジタル入力）設定画面
表 35 DI 設定項目
機 能モード
名称・コメントソース

Modbus/TCP

SLMP

ビット位置
反転

内 容
デジタル入力の無効／有効を選択します。
デジタル入力の名称を設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半角英数
字記号で 32 文字以内の設定が可能です。
C0～C31、AI1~128、STATUS(C0～C31)から選択します。
STATUS 選択時は、指定したコネクションがサンプリング時にエラーが発生中の場合にON となります。
ソースに指定したコネクションのプロトコルが Modbus／TCP に設定されている場合、入力レジスタを設定します。
ユニット識別番号が可変の場合は、合わせてユニット識別番号も設定します。
ソースに指定したコネクションのプロトコルが SLMP に設定されている場合、入力デバ
イスを設定します。
デバイス番号は、表示形式を 8 進数／10 進数／16 進数の切り換えが可能です。
ソースに指定したアナログ入力のビット位置を 0～15 を選択します。
入力信号の ON／OFF 反転の有効／無効を選択します。
入力信号の ON／OFF とアプリケーションの信号としての ON／OFF が逆の場合は有効に設定します。

表 36 DI 領域設定項目
機 能
異常
表示文字列
表示色
ディレイ

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容異常とする状態をなし／ON／OFF から選択します。
グラフで表示される、ON／OFF を表す文字列を設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半角英数字記号で 16 文字以内の設定が可能です。
グラフで表示される、ON／OFF を表す色を設定します。
ON／OFF のディレイ時間のサンプル数を 0～999 から設定します。
例えば設定値を 10 とした場合、サンプリング周期は 1 秒なので、ディレイ時間は 1 秒
×10 の 10 秒間になり、10 秒間その領域を継続した時点で領域が遷移します。

NM-8579-B 改 2

P35

設定

6.6 本体設定

パルス入力（PI）
GM30 を用いて、最大 64 点のパルス入力信号（PI1~64）の監視が可能です。
コネクションの設定を行ったのちに、パルス入力の設定を行います。

PI を選択
PI1~64 を選択(設定値が正常な場合のみ
右クリックでコピー&ペーストが可能)「貼り付け(+1)」にて、コピーした設定
値の有効レジスタ・デバイス番号を+1した状態でのペーストが可能

図 22 PI（パルス入力）設定画面
表 37 PI 設定項目
機 能モード
名称・コメント
データ型

ソース

Modbus/TCP

SLMP

順序

パルス範囲
スケール

内 容
パルス入力の無効／有効を選択します。
パルス入力の名称を設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半角英数字記号で 32 文字以内の設定が可能です。
SUM／LONG／ULONG／FLOAT から選択します。
積算●SUM 積算開始時及びリセット時からの差分を積算します。
実量●LONG 符号付 32 ビット整数形式のデータ（-2,147,483,648～2,147,483,647）●ULONG 符号なし 32 ビット整数形式のデータ（0～4,294,967,295）●Float 32 ビット単精度浮動小数点のデータ●SUＭ
C0～C31、AI1～AI128、DI1～DI256 から選択します。
●LONG／ULONG／FLOAT
C0～C31 から選択します。
ソースに指定したコネクションのプロトコルが Modbus／TCP に設定されている場合、入力レジスタを設定します。
ユニット識別番号が可変の場合は、合わせてユニット識別番号も設定します。
ソースに指定したコネクションのプロトコルが SLMP に設定されている場合、入力デバ
イスを設定します。
デバイス番号は、表示形式を 8 進数／10 進数／16 進数の切り換えが可能です。
下位／上位から選択します。
Modbus／TCP
下位：アドレス小が下位、アドレス大が上位
上位：アドレス小が上位、アドレス大が下位
SLMP
PLC とデバイスで異なります。
「3.3SLMP」を参考に必要に応じて上位を選択します。
接続先の機器に設定しているパルス範囲と同じ値を設定します。
●データ型が「SUM」の場合
実量値に変換するために、積算値に掛ける数値を設定します。
●データ型が「LONG」または「ULONG」の場合実量に変換するために、データに掛ける数値を設定します。

（次ページに続く）

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P36

設定
機 能
アナログ積算スローパルス積算

小数点以下桁数
工業単位

6.6 本体設定

内 容
ソースにアナログ入力が設定され、データタイプが「％」の場合に設定可となります。
積算率
アナログ入力が 100%で単位時間継続した場合に相当するパルス数を1~10000000000 の範囲で設定します。
時間単位
積算率で使用する「単位時間」を分／時／日から選択します。
ドロップアウト 1 サンプリングあたりの下限値を-2000～120000 で設定します。
設定値未満となる場合は 0 として扱います。
ソースにデジタル入力が設定されている場合に設定可となります。
ON／OFF／UP／DOWN から選択してください。デジタル入力の信号に基づき、入力値が決まります。
ON：ON の時間（秒）を PI の入力値とします。
OFF：OFF の時間（秒）を PI の入力値とします。
UP：DI の立ち上がり１回につき 1 パルスとカウントします。
DOWN：DI の立ち下がり１回につき 1 パルスとカウントします。
グラフ等の数値で表示される値の小数点以下の桁数を 0～3 桁で選択します。
実量値に対応する工業単位を設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半
角英数字記号で 8 文字以内の設定が可能です。

表 38 PI 領域設定項目
機 能
領域数
領域タイマ
表示色
状態

上限値
・
下限値

内 容
使用する領域数を設定してください。不使用／2／3／4／5 から選択できます。
領域遷移時のディレイ時間のサンプル数を設定してください。
（設定範囲：0～100）
例えば設定値を 10 とした場合、ディレイ時間は 1 秒×10 の 10 秒間になり、10 秒間
その領域を継続した時点で領域が遷移します。
グラフで表示される、その領域を表す色を設定します。
その領域の状態を正常／異常から選択します。

その領域の上下限値を、実量値にて上限値＞下限値で設定します。
●ヒステリシス領域を設定する場合
領域 1 と領域 2 の間にヒステリシス領域を設定する場合、領域 1 の上限値と領域 2 の下限値の間がヒステリシス領域となるように値を設定します。他の領域も、同様に設定します。
●ヒステリシス領域を設定しない場合
領域 1 と領域 2 の間にヒステリシス領域を設定しない場合、領域 1 の上限値と領域 2の下限値に同じ値を設定します。他の領域も、同様に設定します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P37

設定

6.6 本体設定

アナログ積算※アナログ入力をパルス入力に見立てる機能

12000
単位時間
10000
対象は AI の%データ（値：-2000～12000）①この部分の面積に相当するのが「積算率」（太線内）②この部分の合計面積に相当するのが「積算値」
ドロップアウト0-2000

処理周期（サンプリング周期）

ドロップアウト未満の場合は、0 となります。

対象 AI の値が 100%（値：10000）の時、この状態が単位時間継続した場合に相当するパルス数を「積算率」と定義します。上図①部分の面積に相当します。
実際に計測した AI 入力値（-2000～10000）を積算し、「積算率」を用いてパルス数に換算したものが「積算値」となります。上図②部分の合計面積に相当します。
この「積算値」は通常のパルス入力と同様に扱われ、「スケール」を掛けて実量値に変換されます。
・ 対象 AI データがドロップアウト未満の場合は、入力値を 0 として扱い、積算しない。
・ ドロップアウトが 0 以下の場合、AI が負数の場合は積算値が減る。ただし、積算値が 0 を下回ることはない。
・（例）
流量を電圧で取り込む例です。電圧の 1V が 0（m3/h）で、5V が 30（m3/h）とします。
アナログ積算をする場合は、AI のデータタイプを%にします。1V が 0%で 5V が 100%です。
単位が m3/h ですので、時間単位を「時」にします。積算率を 30 にすると、AI が、100%（つまり 5V）が 1 時間続いた
ときに、積算値が 30 になります。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P38

設定

6.6 本体設定

スローパルス積算※デジタル入力をパルス入力に見立てる機能
サンプリング（周期＝1秒）↓
ON

実際の入力信号OFF

サンプリングデータ

OFF OFF

ON
OFF

○

ON

ON

ON

○

○

○

○

OFF

ON

ON

○

○

○

OFF OFF

○

○

計測モード
○

UP
DOWN

※

○
○

○

※前回のサンプリングデータにより、カウントするかどうかが決まります。
「ON」はサンプリングデータが ON であれば、単純に「1 秒 ON」と判断します。
「OFF」も同様です。
「UP」は前回サンプリングデータが OFF で今回サンプリングデータが ON という条件で、「1 パルス」とカウントしま
す。
「DOWN」も同様です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P39

設定

6.6 本体設定

リセット（R）
パルス入力を積算として監視をしている場合に、積算リセット（R1~R4）が可能です。
積算リセットのタイミングは、最短 1 分周期のスケジュールまたは、指定デジタル入力の OFF から ON へと変化したと
きの 2 種類が設定可能です。

モードを有効にする

図 23 R（リセット）設定画面
表 39 R 設定項目
機 能
モード
日時指定

DI
PI

内 容
積算リセットの無効／有効を選択します。
モード
日時指定による定時の積算リセットの無効／有効を選択します。時刻と同期し、指定時刻の正秒に積算リセットをおこないます。
日
1～31（複数選択可）
曜日
日～土（複数選択可）
時
0～23（複数選択可）
分
10 の桁と 1 の桁をそれぞれ指定します。
0x、1x、2x、3x、4x、5x（複数選択可）
10
x0～x9（複数選択可）
1
積算リセットのトリガーとなる DI を無効／DI1~256 から選択します。
日時指定または DI で積算リセットを行う PI を PI1~64（複数選択可）から選択します。

SNTP による自動時刻修正または、手動での時刻修正を行った場合は以下となります。
● 0～-10 秒以内の修正
変更前の時刻に到達するまでは積算リセットはおこないません。
● 0～+10 秒以内の修正
変更後の時刻が日時指定した時刻をまたぐ場合、積算リセットをおこないます。
● 上記以外
積算リセットは行わず、定常動作をおこないます。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P40

設定

6.6 本体設定

日時を指定したスケジュール機能を利用したリセットの設定例は以下のようになります。
●月替わりに 1 回の積算リセット

図 24 月替わりに 1 回の積算リセット例●1 分ごとの積算リセット

図 25 1 分ごとの積算リセット例●1 時間に 1 回の積算リセット

図 26 1 時間ごとの積算リセット例

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P41

設定

6.6 本体設定

6.6.3 グラフの設定
トレンドグラフメール通報時に添付するトレンドグラフの設定を行います。
トレンドグラフの詳細は「4.1 トレンドグラフ」を参照してください。

Graph を選択

PEN1~10 を選択

図 27 Graph（トレンドグラフ・ステータスグラフ）設定画面
表 40 Graph（トレンドグラフ）設定項目
機 能
モード ※1
タイトル

内 容
グラフの無効／有効を選択します。
グラフのタイトルを設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半角英数
字記号で 32 文字以内の設定が可能です。
送りスピード ※1
モード
横軸 1 ドットあたりの時間を秒／分／手動から選択します。
秒
モードに「秒」を選択した場合に、10／15／20／30 から選択します。
時刻と同期し、指定秒の正秒ごとにドット送りをおこないます。
分
モードに「分」を選択した場合に、1／2／5／10／15／20／30／60 から選択します。時刻と同期し、正秒にドット送りをおこないます。
手動
モードに「手動」を選択した場合に、10～3600 で設定します。時刻とは同期せず、設定した回数の記録ごとにドット送りをおこないます。
PEN ※1
無効／AI1~128／DI1~256／PI1~PI64 から選択します。
表示色
ペンの色を設定します。
上限・下限 ※1
トレンドグラフに描画するペンのスケーリング値を実量で設定します。
●下限値 スケーリングの 0%値を設定します。
●上限値 スケーリングの 100%値を設定します。
上限位置[%] ・
トレンドグラフに描画するペンの 0~100%位置を設定します。
下限位置[%] ※1●下限値 描画位置の 0%位置を設定します。
●上限値 描画位置の 100%位置を設定します。
※1 いずれかの設定を変更すると、トレンドグラフは初期化されます。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P42

設定

6.6 本体設定

ステータスグラフ
メール通報時に添付するステータスグラフの設定を行います。
ステータスグラフの詳細は「4.2 ステータスグラフ」を参照してください。

Graph を選択

16/64/144/256 から選択

図 28 Graph（トレンドグラフ・ステータスグラフ）設定画面
表 41 Graph（ステータスグラフ）設定項目
機 能
モード
タイトル
チャネル数
PEN

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
グラフの無効／有効を選択します。
グラフのタイトルを設定します。日本語（JIS 非漢字、第一水準、第二水準）、半角英数字記号で 32 文字以内の設定が可能です。
グラフに表示するチャネル数を 16／64／144／256 から選択します。
ステータスペンダイアログを開き、ペンの割り付けをおこないます。

NM-8579-B 改 2

P43

設定

6.6 本体設定

ステータスペン設定画面では、ステータスグラフに割り付けるペンを設定します。
割り付け位置を指定した後に割り付けたいペン設定を選択することで、ステータスグラフにペンを割り付けることができます。

図 29 ステータスペン設定画面
表 42 ステータスペン設定項目
機 能
PEN
セット
初期化
OK
キャンセル

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
無効／AI1~128／DI1~256／PI1~PI64 から選択します。
指定した位置に、ペン設定を割り付けます。
設定されているペン割り付けをすべて無効にします。
設定を確定し、Graph（ステータスグラフ）設定画面に戻ります。
設定を破棄し、Graph（ステータスグラフ）設定画面に戻ります。

NM-8579-B 改 2

P44

設定

6.6 本体設定

6.6.4 メール通報の設定
共通設定（アドレスリスト）
定時通報と異常通報にて共通で使用するメール送信先のリストを登録します。
あらかじめ最大 32 個の名称とアドレスの組み合わせを登録し、それぞれのフォーム設定にて送信先を選択します。

Mail を選択

アドレスリストを選択

図 30 Mail（アドレスリスト）設定画面
表 43 Mail（共通）設定項目
機 能
名称・アドレス

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
メール通報に使用する、通報先の名称とアドレスを設定します。
最大 A1～A32 の 32 個の名称とアドレスの組合せを登録できます。

NM-8579-B 改 2

P45

設定

6.6 本体設定

共通設定（アカウント設定）
アカウント設定では、SMTP サーバに接続するためのログイン情報を設定します。
定時通報時に使用するアカウントと異常通報時に使用するアカウントの 2 種類が設定できます。

モードを有効にし、アカウント設定を選択

モードを有効にし、アカウント設定を選択

図 31 Mail（アカウント設定）設定画面
表 44 Mail（アカウント設定）設定項目
機 能
サーバ
ユーザ
パスワード
ポート番号
SMTP over SSL
STARTTLS

内 容
SMTP サーバのドメイン名または IP アドレスを半角 64 文字以内で設定します。
SMTP サーバで使用するアカウントの ID を半角 64 文字以内で設定します。
SMTP サーバで使用するアカウントのパスワードを半角 64 文字以内で設定します。
SMTP サーバのポート番号を設定してください。
暗号化通信の無効／有効を設定します。
SMTP over SSL の有効時に、STARTTLS の無効／有効を設定します。

よく知られているメールサービスをご利用時の設定例は、下表の通りとなります。

表 45 アカウント設定例
設定項目
サーバ
ユーザ
パスワード
ポート番号
SMTP over SSL
STARTTLS* 2022 年 3 月現在。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

Yahoo mailsmtp.mail.yahoo.co.jp
メールアドレス（例：gm30@yahoo.co.jp）
登録したパスワード（例：abcde）
465
有効
無効

Gmail
smtp.gmail.com
メールアドレス（例：gm30）
取得したアプリパスワード（例：abcde…）
465
有効
無効

NM-8579-B 改 2

P46

設定

6.6 本体設定

共通設定（フォーム設定）
フォーム設定では、通報ごとに送信するメッセージや添付するグラフの種類を設定します。
定時通報ならびに、異常発生通報、異常継続通報、異常復帰通報で異なるフォームの設定ができます。

フォーム設定を選択

図 32 Mail（フォーム設定）設定画面
表 46 Mail（フォーム設定）設定項目
機 能
件名
本文
添付
宛先

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
32 文字以内で設定します。
256 文字以内で設定します。
添付するグラフをトレンドグラフ／ステータスグラフから選択します。
メールの送信先を 32 件から選択します。
1 件も選択されていない場合は、メール通報はおこないません。

NM-8579-B 改 2

P47

設定

6.6 本体設定

定時通報設定定時通報メールの送信先とメッセージ、定時通報のスケジュールを設定します。
定時通報は最短で 10 分ごとの通報設定が可能です。

モードを有効にする

図 33 Mail（メール）設定画面
表 47 Mail（定時通報）設定項目
機 能
内 容
モード
定時通報の無効／有効を選択します。
アカウント
定時通報時に使用するアカウントを設定します。
異常通報アカウントでの再送
定時通報のメール送信に失敗した場合に、異常通報アカウントでメール送信を試みます。無効／有効から選択します。
フォーム
定時通報時に使用するメールフォームを設定します。
時刻
すべての条件を満たす場合の正秒に定時通報をおこないます。
日
1～31（複数選択可）
曜日
日～土（複数選択可）
時
0～23（複数選択可）
分
10 の桁と 1 の桁をそれぞれ指定します。
0x、1x、2x、3x、4x、5x（複数選択可）
10
0～91
SNTP による自動時刻修正または、手動での時刻修正を行った場合は以下となります。
● 0～-10 秒以内の修正
変更前の時刻に到達するまでは定時通報はおこないません。
● 0～+10 秒以内の修正
変更後の時刻がスケジュールした時刻をまたぐ場合、定時通報をおこないます。
● 上記以外定時通報は行わず、定常動作をおこないます。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P48

設定

6.6 本体設定

スケジュール機能を利用した定時通報の設定例は以下のようにチェックを入れます。
●月～金曜日の 17 時 35 分

図 34 定時通報設定例●月替わりに 1 回

図 35 定時通報設定例●10 分ごと

図 36 定時通報設定例

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P49

設定

6.6 本体設定

異常通報設定異常通報メールの送信先とメッセージを設定します。
異常発生通報、異常継続通報、異常復帰通報のそれぞれで異なる設定が可能です。

モードを有効にする

図 37 Mail（メール）設定画面
表 48 Mail（異常通報）設定項目
機 能
内 容
モード
異常通報の無効／有効を選択します。
アカウント
異常通報時に使用するアカウントを設定します。
定時通報アカウントでの再送
異常通報のメール送信に失敗した場合に、定時通報アカウントでメール送信を試みます。無効／有効から選択します。
異常発生
モード
異常発生通報の無効／有効を選択します。
フォーム
異常発生通報時に使用するメールフォームを設定します。
発生タイマ
異常が発生してから、実際に異常として検出するまでの時間を 0~120分で設定します。
異常検出までの間に正常となった場合は、検出までの時間はリセットさ
れます。
異常継続
モード
異常継続通報の無効／有効を選択します。
フォーム
異常継続通報時に使用するメールフォームを設定します。
通報間隔
異常を検出してから継続的にメールを送信する間隔を 10~120 分で設定します。
復帰タイマ中に通報間隔となった場合でもメールは送信されます。
異常復帰
モード
異常復帰通報の無効／有効を選択します。
フォーム
異常復帰通報時に使用するメールフォームを設定します。
復帰タイマ
正常を検出してから、実際に復帰として検出するまでの時間を 0~120分で設定します。
異常復帰までの間に再度異常となった場合は、復帰までの時間はリセッ
トされます。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P50

設定

6.6 本体設定

AI、PI の領域の状態と、DI の状態および、異常状態と発生タイマ、通報間隔、復帰タイマの関係性は下図のとおりとな
ります。異常継続通報と異常復帰通報が同時に発生した場合は、異常復帰通報が優先されます。

いずれか異常
すべて正常
復帰タイマ

発生タイマ
通報間隔

通報間隔
異常状態
正常状態
▲
異常発生通報▲異常継続通報▲異常継続通報▲異常復帰通報図 38 異常通報と各タイマの関係

メールの再送定時通報と異常通報のメール送信が失敗したときの基本的な動作は下図のとおりとなります。
、
メール送信の失敗を検出すると、1 分後に再送します。さらに失敗すると、1 回目の再送から 2 分後に再送します。それでも送信できない場合はメールを破棄します。なお、異なるアカウントでの再送（異常通報の場合は、「定時通報アカウ
ントでの再送」）を有効にしている場合は 2 回目の再送失敗後の 1 秒後に異なるアカウントを用いてメールの再送を試みます。この異なるアカウントでの再送は成功の可否にかかわらず、1 回のみ送信します。
このため、メール通報は最大で 4 回の試行となります。

通報実行

リトライ

リトライ

異なるアカウントで再送
通報終了

メール通報

1分

2分

図 39 メール通報失敗時の動作

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P51

設定

6.7 ブラウザからの設定

ブラウザからの設定
6.7.1 接続方法
GM30 と LAN で接続された PC からブラウザを用いて設定変更が可能です。ブラウザでアドレス欄に以下の通り入力す
ると、ブラウザからの設定画面にアクセスできます。単に「192.168.0.10」と入力しても、日本語の初期画面が表示されます。

表 49 接続 URL
言 語
日本語
英語

URL
http://192.168.0.10/ja/index.html
http://192.168.0.10/en/index.html

初期状態でのログイン・パスワードは下表の通り設定されています。接続時に入力ダイアログが表示されるので、入力してください。

表 50 初期状態のログイン・パスワード
項 目
ログイン
パスワード

●
●

内容
admin
admin

ログイン・パスワードは、
初期値のまま運用せず、
必ず変更してご使用ください。
設定の詳細は「6.6.1 通信（HTTP・
SNTP）設定」を参照してください。
本設定は、LAN 環境下でのみご使用いただけます。インターネットを経由したアクセスを行わないようにしてください。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P52

設定

6.7 ブラウザからの設定

6.7.2 初期画面
ログイン・パスワードを入力すると、下図の初期画面が表示されます。初期画面は、「設定」と「メンテナンス」で構成されます。また、初期画面を表示したことがある場合は最後に表示した画面が表示されます。

図 40

初期画面（設定タブ）

表 51 初期画面
項 目
設定
メンテナンス
言語切替

内 容
本体設定とネットワーク設定を行います。
メンテナンスを行います。
詳細は「7.2 ブラウザからのメンテナンス」を参照してください。
日本語／英語の切替えができます。設定は保存されません。

ブラウザで GM30 にアクセスし、【設定】をクリックすると設定タブが表示されます。
設定タブではネットワーク設定と本体設定が可能です。

表 52 設定タブ
項 目
新規作成
読み出し（本体）
本体ネットワーク設定

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

内 容
初期状態で設定画面が表示されます。
本体から読み出した値で設定画面が表示されます。
本体から読み出した値でネットワーク設定画面が表示されます。

NM-8579-B 改 2

P53

設定

6.7 ブラウザからの設定

6.7.3 ネットワークの設定
設定タブ内の【本体ネットワーク設定】ボタンをクリックすると、ネットワーク設定画面が表示されます。
ネットワーク設定画面では、IP アドレスを指定したネットワークの設定が可能です。
ネットワーク設定は GM30CFG による設定と同様の構成となっております。詳細は「6.5.2 IP アドレスを指定する」を参照してください。
設定を本体に反映するには、【本体に送信】ボタンをクリックします。

Click

図 41 ネットワーク設定画面

6.7.4 本体設定
設定タブ内の【新規作成】ボタンまたは【読み出し（本体）】ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。
設定画面では、本体設定が可能です。設定項目は GM30CFG と同様に構成されていますので、詳細は「6.6 本体設定」
以降を参照してください。
設定を本体に反映するには、【本体に送信】ボタンをクリックします。

Click

図 42 設定画面

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P54

保守

7.1 GM30CFG によるメンテナンス

7. 保守
GM30CFG によるメンテナンス
メンテナンスでは、GM30 のシステムログの確認やメール通報テストなどが行えます。機能一覧は下表を参照してください。

図 43 初期画面（メンテナンスタブ）
表 53 メンテナンスタブ
項 目
日付時刻
本体情報
システムログ
積算プリセット
メール通報テスト
グラフ操作
通信ログ

内 容
日付時刻を設定します。
バージョン情報と MAC アドレスを表示します。
システムログを表示します。
PI チャネルの積算値を任意の値でリセットします。
有効な通報のテストをおこないます。
トレンドグラフの初期化をおこないます。
メール通報中のメールサーバとの通信ログを表示します。

7.1.1 日付時刻
トレンドの記録やシステムログで使用するためのローカル時刻を設定します。
日付時刻設定画面表示時には、パソコンのローカル時刻が表示されます。

設定

Click

図 44 日付時刻設定画面

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P55

保守

7.1 GM30CFG によるメンテナンス

7.1.2 本体情報（バージョン・MAC アドレス）
本体のファームウェアバージョン情報およびイーサネットの MAC アドレス情報を確認できます。

図 45 本体情報

7.1.3 システムログ
本体のシステムログを確認できます。
【クリア】ボタンにて、ログをクリアできます。

クリア

図 46 システムログ
表 54 システムログメッセージ（一部抜粋）
メッセージ
power on VerX.X.X
link ok
Mail：Mainte
ERR MAIL[REGULAR][1]:xx

●
●

内 容
電源 ON ファームウェアバージョン
Ethernet LINK 正常
メンテナンス中のためメール通報キューを破棄しました
定時通報のメール送信（1 回目）が以下の理由で失敗しました。
FUNC：メールサーバからのエラーレスポンスで失敗しました。
CON：メールサーバに接続できませんでした。
など

トラブル等が発生した際に、弊社サービスマンが解析のためにシステムログの内容を確認させていただく
場合があります。
システムログのメッセージには内部処理等弊社独自の内容が多いため、個々のログの詳細は記載していません。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P56

保守

7.1 GM30CFG によるメンテナンス

7.1.4 積算プリセット
PI 積算データのプリセット値を設定できます。
変更したいチャネルを選択します。積算プリセット可能なチャネルを選択した場合のみ、プリセット値を入力後、［本体に転送］ボタンにて積算プリセットできます。

設定

Click

図 47 積算プリセット

7.1.5 メール通報テスト
メール通報のうち、「有効」に設定されたフォームで実際にメールを送信してテストができます。
テスト通報で送信されたメールの件名の先頭には「Test:」が付与されます。

図 48 メール通報テスト●

メールが正しく送信されない場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

7.1.6 グラフ操作
トレンドグラフに対する操作を行えます。
トレンドクリアでは、トレンドグラフが有効な場合に記録中のトレンドグラフの初期化が行えます。

図 49 グラフ操作

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P57

保守

7.1 GM30CFG によるメンテナンス

7.1.7 通信ログ
メール送信中の通信状況を確認できます。
パソコンと GM30 を USB ケーブルで接続し、設定用ディップスイッチのスイッチ 1 を ON に設定します。メール送信
を開始すると、その通信ログが確認できます。このログを確認しながら、正常に転送が完了するまで設定等を確認してください。

図 50 本体情報●

通信ログの内容は、内部処理等弊社独自の内容ならびにメールサービスを提供する各社各様のメッセージが含まれますので、個々のログの詳細は記載していません。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P58

保守

7.2 ブラウザからのメンテナンス

ブラウザからのメンテナンス
ブラウザで GM30 にアクセスし、【メンテナンス】をクリックするとメンテナンス画面が表示されます。メンテナンス画
面は、GM30CFG のメンテナンス画面と同様の構成になっております。

Click

図 51 メンテナンス画面
表 55 メンテナンス画面
項 目
日付時刻
本体情報
システムログ
積算プリセット
メール通報テスト
グラフ操作

●

内 容
日付時刻を設定します。
詳細は「7.1.1 日付時刻」を参照してください。
バージョン情報と MAC アドレスを表示します。
詳細は「7.1.2 本体情報（バージョン・MAC アドレス）」を参照してください。
システムログを表示します。
詳細は「7.1.3 システムログ」を参照してください。
PI チャネルの積算値を任意の値でリセットします。
詳細は「7.1.4 積算プリセット」を参照してください。
有効な通報のテストをおこないます
詳細は「7.1.5 メール通報テスト」を参照してください。
。
トレンドグラフの初期化をおこないます。
詳細は「7.1.6 グラフ操作」を参照してください。

GM30 と USB で通信が必要な「通信ログ」はブラウザからのメンテナンスからはおこなえません。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2

P59

付録

8.1 トラブルシューティング

8. 付録
トラブルシューティング
弊社ホームページの「よくあるご質問（FAQ）」もあわせて参照ください。

8.1.1 GM30CFG
現 象
GM30CFG から GM30 に接続ができない。

チェック内容COM ポートが合っていますか？
コンフィギュレーション用コネクタ接続先（SW1）は OFF になっていますか？

対応方法
COM 番 号 を 合 わ せ て く だ さ い 。
（6.4.4 項参照）
SW1 を OFF にしてください。

8.1.2 LED 表示
現 象

チェック内容対応方法

LED が点灯しない。

GM30 の電源は入っていますか？

電源（24VDC）を確認してください。

POWER ランプが点滅している。

GM30 に LAN ケーブルを接続していますか？

LAN ケーブルが HUB またはルータなどと接続しているか確認してください。
電源リセットを実行してください。

GM30 RUN ランプが点滅している。

GM30 に IP アドレスを設定後、電源の入り切りを実行していますか？
GM30 が IP アドレス自動設定の場合、 ご使用のルータの設定を確認してくだ
ルータなどの DHCP サーバ（ルータな さい。
（ルータの取扱説明書を参照くだど）から IP アドレスが割り振られてい さい）
ますか？
GM30CFG の C（コネクション）で登 C（コネクション）の設定内容とシステ
録した Modbus／TCP サーバや SLMP ムログを確認してください。（6.6.21
対応機器と接続できていますか？
項参照）

8.1.3 LAN 接続
現 象
初期画面が表示できない。

チェック内容URL は正しいですか？
IP アドレスは合っていますか？
LAN ケーブルの断線や HUB から抜けていませんか？
GM30 の POWER ランプは点灯していますか？
パソコンと IP アドレスが重複していませんか？
GM30 とパソコンの IP アドレスは同
じネットワークアドレスとしていますか？

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

対応方法
URL を確認してください。
（6.7.1 項参照）
USB ケーブルで接続して IP アドレスを確認してください。
（6.5 項参照）
LAN ケーブルをしっかり接続してください。HUB の接続ランプを確認してください。
（1.6 項参照）
パソコンと GM30 の IP アドレスを見直してください。
IP アドレスを見直し、パソコンから
ping コマンドをうって応答があるか確認してください。
例） GM30：192.168.0.10
パソコン：192.168.0.2
サブネットマスク：255.255.255.0

NM-8579-B 改 2

P60

付録

8.1 トラブルシューティング

パソコンにファイアウォールやプロキ
シサーバの設定をされていませんか？
ご使用している端末やパソコンに問題はありませんか？

ネットワーク管理者にファイアウォー
ル、プロキシサーバの設定内容を確認してください。
端末・ブラウザソフトのバージョンを確認してください。別の端末・パソコ
ンを使用してください。

8.1.4 Modbus／TCP
現 象

チェック内容対応方法

GM30 か ら Modbus ／TCP サ ー バ 機 器 に 接 続できない。

LAN ケーブルが断線や HUB から抜けていませんか？

LAN ケーブルをしっかり接続してください。HUB の接続ランプを確認してください。
IP アドレスを手動で設定してください。
（6.5 項参照）
ネットワークアドレスを確認してください。
例）GM30：192.168.0.10
Modbus／TCP サーバ：192.168.0.2
サブネットマスク：255.255.255.0
IP ア ド レ ス を 確 認 し て く だ さ い（6.6.21 項参照）

GM30 に IP アドレスを手動で設定していますか？
GM30 と Modbus／TCP サーバ機器はネットワークアドレスを同じにしていますか？

GM30CFG で登録したサーバ機器のIP アドレスと機器の IP アドレスが一致していますか？
サーバ機器側の IP アドレスは設定されていますか？

サーバ機器の IP アドレスを設定してください。また、弊社製リモート I/O をご使用の場合は、IP アドレス設定後に電源の入り切りを行ってください。
（IP
アドレスの設定方法は各リモート I/Oの取扱説明書参照）

8.1.5 SLMP
現 象

チェック内容対応方法

GM30 から SLMP 対応機器に接続できない。

LAN ケーブルが断線や HUB から抜けていませんか？

LAN ケーブルをしっかり接続してください。HUB の接続ランプを確認してください。
IP アドレスを手動で設定してください。
（6.5 項参照）
ネットワークアドレスを確認してください。
例）GM30：192.168.0.10
SLMP サーバ：192.168.0.2
サブネットマスク：255.255.255.0
IP ア ド レ ス を 確 認 し て く だ さ い 。
（6.6.21 項参照）

GM30 に IP アドレスを手動で設定していますか？
GM30 と SLMP 対応機器はネットワ
ークアドレスを同じにしていますか？

GM30CFG で登録したサーバ機器のIP アドレスと機器の IP アドレスが一致していますか？
SLMP 対応機器側はサーバ機能を有効にしていますか？

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

SLMP 対応機器のサーバ機能を有効にしてください。

NM-8579-B 改 2

P61

付録

8.1 トラブルシューティング

8.1.6 メール通報
現 象

チェック内容対応方法

メールが送信されない。

インターネットに接続できていますか？
GM30 の IP アドレスやデフォルトゲ
ートウェイなどを正しく設定していま
すか？
送信先のメールアドレスは正しいですか？

パソコンからインターネットに接続できることを確認してください。
IP アドレスやデフォルトゲートウェ
イの設定などを確認してください。
（6.5 項参照）
送信先のメールアドレスを確認してください。
“_”と“―”の違いなど注意してください。
プロバイダから送られてきたメール関連の設定内容を確認してください。
また、パソコンのメールソフトから送信先のアドレスにメールが送ることができるか確認してください。

メール関連の設定内容
・メールアカウント・SMTP サーバ IP アドレスまたはドメイン名
・POP3 サーバ IP アドレスまたはドメ
イン名・メールパスワードなど正しいですか？
フォームにメールアドレスが正しく登録されていますか？
利用しているプロバイダのメールサー
バは、送信時に認証が必要ではありませんか？（SMTP 認証、SSL など）
POP before SMTP 認証の場合、指定したルータのポート番号を開放しましたか？

利用しているプロバイダのメールサー
ビスに、迷惑メール防止機能はありま
せんか？

グラフが添付されない

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

トレンドグラフ／ステータスグラフは有効になっていますか？
添付の対象になっていますか？

フォームの設定を確認してください。
（6.6.43 項参照）
プロバイダから要求されている認証方式を確認して、メールの設定を行なってください。
（6.6.42 項参照）
メール関連の設定内容
・メールアカウント・SMTP サーバ IP アドレスまたはドメイン名など正しいですか？
メール関連の設定内容
・メールアカウント・SMTP サーバ IP アドレスまたはドメイン名
・POP3 サーバ IP アドレスまたはドメ
イン名・メールパスワードなど正しいですか？
グラフを有効にしてください。
（6.6.3
項参照）
フォーム設定の添付の欄にチェックを入れてください。
（6.6.43 項参照）

NM-8579-B 改 2

P62

付録

8.2 ライセンス

ライセンス
GM30 および GM30CFG には、exPat が組み込まれています。
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associateddocumentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation therights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGESOR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8579-B 改 2P63