Enerezza® Plus マルチ入力型ハイブリッド蓄電システム 仕 様 表
品名
形式
蓄電池ユニット
蓄電池定格容量蓄電池初期実効容量 ※1
希望小売価格（税込）※3

Enerezza Plus（エネレッツァ プラス）
EGS-MC1100
2台
11.0kWh
9.4kWh ※2
5,621,000円

EGS-MC0550
1台
5.5kWh
4.7kWh ※2
3,421,000円

連系運転時：売電モード、グリーンモード、フルグリーンモード、強制充電モード、待機モード
自立運転時：電池放電優先モード、外部発電優先モード、電池放電禁止モード

運転モード■ 蓄電池ユニット
型式
蓄電池定格電圧
電池電圧範囲使用温度範囲設置場所
外形寸法（mm）
質量
備考■ リモコン
LBS-0550
153.6V
DC96.0V 〜 172.8V
周囲温度−20〜＋40℃ ※4
屋内外設置（重塩害地域及び−20℃以下の寒冷地は屋内のみ）
W485×H562×D280
約64kg
蓄電池容量
定格入出力電力
EGS-MC0550
5.5kWh連系1.5kW/自立2.0kW
EGS-MC1100
11.0kWh連系3.0kW/自立4.0kW
EGS-MC1650
16.5kWh連系4.5kW/自立4.5kW

MRC01
5.0インチ カラー液晶
タッチパネル方式
有線

型式
表示方法
操作方法
通信方法
表示内容 ※7
使用温度範囲使用湿度範囲設置場所
外形寸法（mm）
質量■ マルチ入力型パワーコンディショナ■ 通信モデム

型式

MBS-590（連系出力（力率0.95時）/自立出力）

5.9kW/6.0kVA（片相3.0kVA）

型式
通信方式
最大消費電力使用温度範囲使用湿度範囲設置場所
外形寸法（mm）
質量

定格出力 ※5定格出力電圧
定格出力周波数
電力変換効率
絶縁方式
運転時騒音 ※6連系保護装置

太陽電池入力

冷却方式
最大入力回路数
最大入力電力過積載
入力電圧範囲MPPT制御可能
電圧範囲
入力電力
外 部電 源
入力

入力電圧

外形寸法（mm）
質量
使用温度環境設置場所

AC 202V（単相2線式、単相3線に接続）
50/60Hz
太陽光発電：95.5%（定格出力時）
非絶縁トランスレス方式
40dB以下交流過電圧（OVR）、交流不足電圧（UVR）、周波数上昇（OFR）、周波数低下（UFR）、受動的単独運転検出、能動的単独運転検出、逆電力（RPR）
冷却ファン
4回路（4MPPT）
7.2 kW（4回路）（ただし最大2.4kW/回路）
9.9 kW（4回路）
DC 0〜450V

品名AC 100V

W650×H717×D240
57kg（取付板含む）
ー20〜＋40℃（結露なきこと）
屋外（または屋内）設置（重塩害地域及びー20℃以下の寒冷地は屋内のみ）

マルチ入力型
パワーコンディショナ
650

リモコン

通信モデム

240
24

170

1765

151

562

717

138

280

0〜＋40℃
25〜95%RH（ただし結露および氷結なきこと）
屋内（壁面設置）
W170×H151×D24375g

CML001G
LTETMカテゴリ−1
2.5W
0〜＋40℃
25〜95%RH（ただし結露および氷結なきこと）
屋内（壁面設置）
W138×H65×D1785g

備考

φ16/φ2420m/40m
20m/40m
EGS-MC0550/EGS-MC1100/EGS-MC1650/PVS-591
自動切替開閉器・漏電ブレーカは60A内蔵
自動切替開閉器・漏電ブレーカは100A内蔵
EXケーブルとのセット購入が必須
2m/10mφ16/φ24 外部計測用CT
20m/40m PV計測用CT（外部計測用CT）使用の場合に必要
5m
蓄電池ユニットの屋内設置用床固定金具（ボルト、ネジは別売）
屋内ベースセット用木ネジ 20mm/30mm 屋内ベースセットを使用する場合に必要
蓄電池ユニットの壁固定金具 (ボルト、ネジ含む)
壁固定金具セットマルチ入力型パワーコンディショナ用
自立架台
20m/40m 停電時に燃料電池から充電を行う場合に必要
疑似電流ケーブル
停電時に燃料電池から充電を行う場合に必要
疑似電流コイル

逆潮流防止用CT×2個
逆潮防止用CTケーブル
リモコンケーブル
システム型式ラベル
EZP 切替盤 60A
EZP 切替盤 100A
EXボックスEXケーブル
PV計測用CT
PV計測CTケーブル
USBケーブル屋内ベースセット

0.2kW〜1.5kW

蓄電池ユニット

運転モード、蓄電池残量、蓄電池充放電状況、太陽光発電状況、売買電電力値、
日付/時刻表示■ オプション

DC 70V〜420V■ 寸法図（単位：mm）

485

EGS-MC1650
3台16.5kWh14.1kWh ※27,821,000円※1：実使用時の容量は各種損失をかけた容量となります。周辺温度やお客様宅での消費電力量により電力変換効率が下がる場合があります。※2：初期実効容量は4.7kWh/9.4kWh/14.1kWh（JIS C 4413による）。※3：屋外設置の場合（蓄電池ユニット、パワーコンディショナ、通信モデム、リモコン、リモコンケーブル20m、逆潮流防止用CTφ16、逆潮流防止用CTケーブル20mが含まれます）。※4：雪が積もる場所には設置できません。※5：JIS C 8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。※6：運転時、A特性、装置正面1mにて〔参考目安：図書館の中40dB、ささやき声30dB（ 環境省ホームページより）〕。また、取り付ける壁によっては室内で動作音が聞こえる場合があります。
※7：発電電力量等の数値は目安ですので、電力メーターの値や電力会社からの請求書の値、その他各種精密計測機器とは数値が異なる場合があります。

● Enerezza Plusを蓄電池のみの単機能型の構成でご利用される場合、フルグリーンモード・売電モードの運転モードはご利用いただけません。また、蓄電池なしの太陽光発電のみの構成でご利用される場合、運転モードの設定はできません。運転動作など、詳しくは取扱説明書をご覧ください。● パワーコンディショナや配線から発生する電気的ノイズが、近隣（目安として半径100m以内）のアマチュア無線やラジオ等の電波受信に影響を与えることがあります。近隣にアマチュア無線等のアンテナがある場合は、購入される前に販売窓口にご相談ください。● 充電目安時間は5.5kWシステム/11.0kWhシステム/16.5kWhシステム一律で4.5時間（25℃条件、満充電まで）です。● 使用温度範囲内であっても低温環境下においては蓄電池保護のために充電時間が延びる場合があります。● 使用温度範囲を超える場所では機器動作が停止する場合があります。● 各機器には接続に必要な付属品、オプションパーツがあります。すでに太陽光発電システムを導入されている方も追加設置が可能です。● 購入時にSII（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）関連の補助金の交付を受けた方は設置時から6年間の使用が義務付けられています。● 通信モデムは設置環境により使用できない場合もあります。また、通信モデムは蓄電システムの動作に影響がない通信機器のため、SII（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）の蓄電システム製品登録の構成部品には含まれません。● 分電盤が2つ以上（2世帯住宅等）ある場合は、上記と異なるケースがございます。設置ご検討の場合は、お問い合わせください。● 同時に使用できる電気の容量は、その時点の太陽光発電量や蓄電池ユニットの定格入出力電力、外部電源入力量により異なります。● 容量以上の家電製品を接続すると、蓄電システムは一時停止します。● 直射日光が当たらない場所へ取り付けてください。また重塩害地域での設置は、屋内に限ります。● 一部のドライヤーや照明の調光機能やセンサー機能等は、使用できない場合があります。● 起動時の電力が大きい家電製品や消費電力が大きい家電製品
は、機種により動作しない場合があります。
（例：掃除機、遠赤外線ヒーター、洗濯機、ボンプ、電子レンジ、電気ストーブ、エアコン、冷蔵庫等）● 生命にかかわる機器（医療機器等）、電源が切れると困る機器（デスクトップパソコン等）等の重大な影響がある機器は、絶対に接続しないでください。機器に求められるバックアップ機器（無停電装置（UPS）等）が別途必要になります。● EZP切替盤により通常時に使用できる容量が異なります。EZP切替盤（60A）の場合60A、EZP切替盤（100A）の場合100Aが上限です。● EZP切替盤の配下へ太陽光発電システムやV2Hシステムを接続できません。● 燃料電池は組み合わせ確認された機種のみ対応となります。● 本システムは太陽電池のPIDによる劣化は保証の対象外となります。PID対策が十分に行われていない太陽電池はPID劣化することがあります。● 電力会社より太陽光発電の遠隔出力制御が行われる場合、蓄電池が満充電により充電できない太陽光発電の発電電力は抑制されることがあります。電力会社が用意するサーバーと通信を行うためのインターネット環境はお客様にてご用意ください。●「エネレッツァ」「Enerezza」は京セラ株式会社の登録商標です。●「LTE」はETSIの商標です。● 寸法図の表示の縮小比率はそれぞれ異なります。● 廃棄する場合は、販売会社にお問い合わせください。● 日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。また、無断で海外へ転売・転貸、その他輸出することを禁じます。

Enerezza® Plusは蓄電池の安全に関する新規JISに対応しています■新規JIS C4413（23年4月20日公示）
6.7.2 単電池EOL ＊1 における安全性の確認 6.7.3 蓄電池ユニットの劣化監視機能の搭載■新規JISを受けて京セラの対応
6.7.2 単電池EOLにおける安全性の確認 単電池EOL相当の劣化した電池を用いての評価を実施し合格済
6.7.3 蓄電池ユニットの劣化監視機能の搭載 単電池EOLに達する ＊2 と蓄電池ユニットの充放電機能を停止する（お客様へはリモコンで機能の停止を通知します）
蓄電システムの安全性を考慮し、劣化監視機能の搭載が必要と判断しました。また、本内容はSII補助金要件に適用される可能性があると考えております。
＊1 単電池EOLとは、単電池（ユニットセル1枚）の製造者が定める使用期限（年数またはSOH）を指します。
＊2 EOLは蓄電池ユニット自体の寿命を保証するものではありません。

太陽光発電パワーコンディショナとの接続について

Enerezza Plusは、当社で発売された太陽光発電パワーコンディショナ以外との接続も可能ですが、一部の機種においては、接続できない、またはお客様の操作が必要な場合があります。下記内容を十分ご理解の上、設置検討いただきますよう、お願いいたします。● 太陽光発電のパワーコンディショナに自立運転用の接続端子のない機種は接続ができません。● 自立運転時、太陽光発電のパワーコンディショナの機種によっては日射状況が急変した際に蓄電システムへの充電が停止する場合があります。その場合は、太陽光発電の自立運転への切り替え操作を手動で再度行ってください。