無停電電源装置
Uninterruptible Power Supply（UPS）

URシリーズ （ラックマウント型）
常時インバータ給電方式採用の高信頼性
通常時も電源異常時も整流器とインバーターを通して電力を供給。 電源ノイズ等、 商用入力の乱れに左右されない安定した正弦波を供給することができます。

無瞬断でスムーズな切り替え
停電発生時は無瞬断でバッテリー運転に切り替えることが可能。
また、 ラックマウント型のURシリーズでは、 ホットスワップ機能により通電したまま搭載バッテリーの交換を行うことができます。

■ 本製品の用途● パーソナルコンピュータのバックアップ● オフコン、 汎用コンピュータ、 サーバー機のバックアップ● コンピュータルーム全体のバックアップ■ 使用上の注意
本製品の用途は OA 機器のバックアップです。 故障の原因となりますので、 以下のバックアップにはご使用いただけません。 予めご了承ください。
●誘導負荷 ●突入電流の大きな負荷
ズ ・ 高調波を発生する機器●ノイ例） モーター類、 変圧器、 プラント、 レーザープ
リンタ、 ヒータ等

出力容量1.5-3kVA
入出力単相100/200V系

OA機器

バックアップ専用

6/8 分間

バッテリー

ラック
マウント

5年

( 期待寿命 )型

URシリーズは高効率コンバータを搭載したラックマウント型の常時インバータ給電方式無停電電源装置です。 出力容量は 1.5kVA～ 3kVAの小型容量をラインナップ。 環
境や用途に応じてフロントパネルより出力電圧の変更可能が可能です（S1タイプ：100/110/115/120V、S2タイプ：200/220/230/240V)。 また専用のバッテリーモジュール (型■ 高効率コンバータを搭載した常時インバータ方式を採用
電源トラブル時に無瞬断で入力をバッテリに切り換える常時インバータ給電方式を採用。 さらに高効率コンバータの搭載により高調波などのノイズをカット。

S1 タイプ： 1φ2W 100/110/115/120V 50/60Hz

常に安定したクリーンな電力の供給が可能です。

S2 タイプ： 1φ2W 200/220/230/240V 50/60Hz

名： UR-02： オプション） を増設することで、 バックアップ時間の延長が簡単に行なえます。
■ フレキシブルな 3 種類の設置方法に対応
既存環境に合わせて置き方を選ぶことができ、 スペースを有効活用できます。
1. 縦置き、 横置きでの据え置き

交流
入力

また、 環境や用途に応じて任意の出力電圧をフロントパネ
ルで設定できます。

ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ

PFC

DC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀ

S1 タイプ： 1φ2W 85 ～ 135V 50/60Hz

S1 タイプ (100V) ： 100V/110V/115V/120V

S2 タイプ： 1φ2W 170V ～ 265V 50/60Hz

S2 タイプ (200V) ： 200V/220V/230V/240V■ グリーンモードを搭載

交流
出力

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

切換ｽｲｯﾁﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀ

ﾊﾞｯﾃﾘ

充電器

低負荷時には自動的に常時商用給電に切り換えるグリーンモード採用。 内部蓄電池への負荷を抑えコストパフォーマンスを実現します。
※この機能はフロントパネルで制御可能です。
※グリーンモード移行条件 ：1.5kVA モデル ： 30W 以下■ 視認性の高い液晶モニターを採用
各種運転状態 （グリーンモード、 バイパス運転、 常時インバータ給電） や警報情報、 充電情報などが一目で分かりやすい液晶モニターを採用。 また、 バッテリの残量を知らせる自己診断機能が内蔵されており、 液晶パネルからバッテリの不足を事前に確認することができます。

2kVA モデル ： 60W 以下

運転モード表示

3kVA モデル ： 90W 以下
縦置き用スタンドが標準で付属。 OA 機器と並べたり、 自由なレイアウトが可能です。
2. ラックマウント実装

状態モニタリング表示例■ ファンコントロール機能を搭載
冷却ファンは給電方式に応じてスピードを調整する静音式。
環境に配慮した低騒音設計です。

ラック取付用金具 （ビス付） とブランクパネルが標準で付属。
EIA および JIS 製 19 インチラックどちらでもご利用いただけます。

■ 警報接点カード（オプション ： UR-01）
警報接点カードを UPS に内蔵することにより、 停電や故障時に UPS が電力を供給している間、 停電 ・ バッテリ容量低下 ・ 故障等の状態を接点信号で送信することができます。

■ ホットスワップ方式のバッテリー交換

UR シリーズ負荷率 / 平均バックアップ時間推移表
UR-S1-1.5K-S1
UR-S2-1.5K-S2

型名バッテリーモジュール
100VA(70W)
200VA(140W)
300VA(210W)
500VA(350W)
1kVA(700W)
1.5kVA(1050W)
2kVA(1400W)
2.5kVA(1750W)
3kVA(2100W)

normal+1BM+2BM

normal+1BM+2BM

normal+1BM+2BM

100min
60min
40min
25min
12min
6min
ーーー

300min190min140min
80min
40min
20min
ーーー

540min360min240min160min
75min
35min
ーーー

190min100min
70min
50min
25min
15min
8min
ーー

420min240min160min100min
50min
40min
20min
ーー

600min360min240min170min
80min
60min
40min
ーー

190min100min
70min
50min
25min
15min
8min
7min
6min

420min240min160min100min
50min
40min20min
15min
12min

570min360min240min170min
80min
60min
40min
25min20min※別売りのバッテリモジュール ( 型式 UR-02) を追加するだけで、 簡単にバックアップ時間の延長可能です。

ドライバー 1 本で、 UPS の出力を止めることなくバッテリーの交換が可能です。

■ 電源管理ソフトウェア「UPSilon」 （オプション：UC-01）■ 交換可能なバッテリーパック内蔵されたRS-232Cインターフェースを使い、UPSの電圧や運転状態をPC上で確認

UR シ リ ー ズ は、 交 換 可 能 な 12V/7AH で 構 成 さ れ るすることができます。また、オートシャットダウン機能も搭載しており、停電状態が長期

48VDC のバッテリーパック （型名 ： BATTERY-PACK) で構化した際にUPSの出力と接続しているPCの自動停止を行うことが可能です。

成されております。
UR シリーズおよびバッテリモジュール （オプション ： UR02) と相互に交換も可能です。

■ 幅広い入力電圧と出力電圧の変更が可能
入力電圧変動に対応した広範囲な入力電圧を実現します。
S1 タイプ (100V) ： 85V ～ 135V
S2 タイプ （200V） ： 170V ～ 265V

UR-S1-3K-S1
UR-S2-3K-S2

UR-S2-2K-S2

確認可能な UPS の状態設定可能なモード

1. 入力電圧 ・ 出力電圧 ・ 周波数 ・ 周囲温度

1. コンピュータオートシャットダウン機能

2. UPS と電源管理ソフトとの通信状態 [ 正常 / 停電 ]2. UPS オートシャットダウン機能

3. 入力状態 [ 正常 / 停電 ]3. 管理者へ警告メール送信

4. バッテリ状態 [ 正常 / 停電 ]5. 出力状態 [ インバータ給電 / バイパス給電 ]他他

UR シリーズ
型名
給電方式
容量（kVA）*1
相数
定格電圧
電圧精度
負荷変動
電圧波形
クレストファクタ
電圧波形歪率
周波数
周波数精度
切換時間
グリーンモード
停電保証時間*2
充電時間（90%)
バッテリ種類
相数
定格電圧周波数力率（全負荷）*4
機器効率*4
冷却方式
周囲温度
湿度
騒音
入力形状（1.7m）
出力形状
外形寸法
(W×H×D) mm
質量 kg
塗装色
インターフェース
標準価格（税抜）

仕様 ・ 価格

S-2589-01

UR-S1-1.5K-S1

UR-S2-1.5K-S2
UR-S2-2K-S2
UR-S1-3K-S1
UR-S2-3K-S2出力（特に記載のない限り「V=Vrms」）
常時インバータ方式
1.5kVA（1050W）
2kVA（1400W）
3kVA（2100W）
単相2線
100V
200V
200V
100V
200V
110V
220V
220V
110V
220V
115V
230V
230V
115V
230V
120V
240V
240V
120V
240V
± 3% 以内± 8% 以内（0 ⇔ 100% 負荷変動時）
正弦波
3.0 以下3.5% 以内（線形負荷にて定格運転時）
50 または60Hz 自動切換
± 0.3% 以内
無瞬断（停電⇔復電） 4msec. 以内（インバータ⇔バイパス）
30W以下
60W以下
90W以下
6分間
8分間
6分間
8時間
小型シール鉛バッテリ（期待寿命5年間*3）
入力（特に記載のない限り「V=Vrms」）
単相2線
85 ～ 132V
170 ～ 265V
170 ～ 265V
85 ～ 132V
170 ～ 265V
50 または60Hz
98Typ.
87％Typ.
90％ Typ.
環境
強制風冷
0 ～ 40℃
20 % Rh～85 % Rh（結露なし）
45dB 以下
外観
NEMA 5-15P(15A)
NEMA L6-15P(15A)
NEMA L5-30P(30A）
NEMA L6-20P(20A）
NEMA
NEMA
NEMA 5-15R
M4 端子台
M4 端子台
M4 端子台5-15R
5-20R(15A)×2個(30A）
(30A）
（30A）
(15A)×1個 (20A)×2個426×176*5×502

426×88×502
23.2￥235,000￥273,000

44.6

PANTONE 8403C
その他
RS-232C*6￥426,000￥459,000￥569,000*1 : W 値の定格値を出力するためには力率が 0.7 以上である必要があります。 VA 値および W 値の両方が定格値を超えない範囲でご使用ください。 UPS に誘電性負荷機器を接続される場合は、 必ず事前に動作検証をしてください。 *2 : バッテリ満充電時の値です。 *3 : 周囲温度 25℃での期待寿命です。 *4 : 周囲温度 25℃での値です。 バッテリの使用状況により異なる場合があります。 *5 : インバータユニット 88mm + バッテリーモジュール 88mm *6 : 別途専用ケーブルと制御アプリケーションが必要です。

UR シリーズオプション

仕様 ・ 価格

型名

UR-02仕様

URシリーズ用
バッテリーモジュール

標準価格（税抜）￥180,000BATTERY-PACK
URシリーズ用
バッテリーパック（4ｘ12V 7AH）
￥73,000

UR-01

UC-01

警報接点カード

電源管理ソフトウェア
UPSilon￥20,000￥30,000●このカタログの記載内容は、2023年10月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。 ●記載されている内容は、 正確な情報であるよう努めておりますが、万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店

パワエレ営業部
日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960

大阪オフィス〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039

E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp / https://www.keisoku.co.jp/pw/● CP-0197-2310