センクシア フリーアクセス
フロアシステムSENQCIA FREE ACCESS FLOOR SYSTEM

Data center

Office
オフィス用フロア（OA）

データセンター（DC）・
電算室用フロア
2Clean room

INDEX

目次 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  P3
商品一覧表 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  P4〜P5
センクシアSDGsビジョン �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  P6
オフィス用フロア（OA）���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P7ウッドコアスチールフロア「WSA500N・WSB500N」�������������������������������������������������������������������������������������������������������  P8〜P13
什器耐震固定OAフロア「ラクロック®」��������������������������������������������������������������  P14〜P15
床吹出空調OAフロア｢美風®｣ ��������������������������������������������������������������������������������������������   P16〜P21
インナースチール｢IS500N｣ ������������������������������������������������������������������������������������������   P22〜P24

データセンター（DC）･電算室用フロア ��������������������������������������������������������������������������������������������   P25特長／仕様 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P26〜P27
空調グリル・その他 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P28〜P29
ウィスカ対策／耐震工法 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P30施工取合例 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P31サーバーラック耐震固定システム｢フリーラックフロア®｣   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P32〜P36

免震床システム������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P37地震データ／振動実験 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P38〜P39
免震床 スキッド・スキッドⅡ ����������������������������������������������������������������������������������������   P40〜P45
免震床 キープ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P46

クリーンルーム用フロア（CR）��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P47特長／仕様 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P48〜P49
商品性能／下地工法 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P50

ユーザーズガイド��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P51〜P54
フリーアクセスフロアの試験方法 �������������������������������������������������������������������������������      P55〜P57
フリーアクセスフロアの性能評価 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������      P58

注意ご使用前には、ユーザーズガイド(P51〜P54)および施工完了時にお渡しする取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい方法
でご使用ください。

クリーンルーム用フロア（CR）
3

商品一覧表タイプ

オフィス用フロア（OA）

床吹出空調OAフロア

データセンター（DC）
・
電算室用フロア
クリーンルーム用フロア（CR）

サーバーラック
耐震固定システム

品

名

用

途

パネル材質

パネルサイズ（㎜）

ウッドコアスチールフロア
WSA500N

事務室・学校・病院など

スチール+パーティクルボード□500

ウッドコアスチールフロア
WSB500N

事務室・学校・病院など

スチール+パーティクルボード□500

什器耐震固定OAフロア
ラクロック

事務室・学校・病院など

ウッドコアスチールフロア+パネルアンカー□500

インナースチール
IS500N

事務室・学校・病院など

スチール

□500

美風
KSB500CAR

事務室・学校・病院など

スチール

□500

A600L

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト□600

XA600L

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト□600

MX600L

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト

□600

X600L

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト□600

WX600L

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト

□600

A500

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト

□500

D450

電算室・サーバー室

アルミダイカスト□450

G600L-55

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト

□600

G500

データセンター・電算室・サーバー室・クリーンルーム

アルミダイカスト□500

フリーラックフロア

データセンター・
電算室・サーバー室

アルミダイカスト+スチールレール□600

スキッド・スキッドⅡ

事務室・学校・病院・
電算室・サーバー室など□500/□600

キープ

事務室・学校・病院・
電算室・サーバー室など□500/□600

免震床システム

4

床高さ

構法

50㎜〜

耐

荷

重

掲載
ページ

中央集中荷重終局荷重

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 5,000N（500kgf）

15,000N以上（1,500kgf以上）

P8 ～ P1350㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 3,000N（300kgf）

10,000N以上（1,000kgf以上）

P8 ～ P1350㎜～

支持脚タイプ
金属固定

40㎜／50㎜

置敷タイプ
全面配線方式

たわみ4.0㎜以下 3,000N（300kgf）

6,000N以上（600kgf以上）

P22 ～ P24150㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.5㎜以下 3,000N（300kgf）

8,000N以上（800kgf以上）

P16 ～ P21100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 6,000N（600kgf）

16,000N以上（1,600kgf以上）

P26、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 8,000N（800kgf）

20,000N以上（2,000kgf以上）

P26、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 10,000N（1,000kgf）

25,000N以上（2,500kgf以上）

P26、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 15,000N（1,500kgf）

35,000N以上（3,500kgf以上）

P26、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 25,000N（2,500kgf）

60,000N以上（6,000kgf以上）

P26、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ1.5㎜以下 6,000N（600kgf）

16,000N以上（1,600kgf以上）

P26、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ1.5㎜以下 6,000N（600kgf）

16,000N以上（1,600kgf以上）

P26

100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 5,000N（500kgf）

12,500N以上（1,250kgf以上）

P28、P49100㎜～

支持脚タイプ

たわみ2.0㎜以下 5,000N（500kgf）

12,500N以上（1,250kgf以上）

P28、P49200㎜～

支持脚タイプ

6,000N/10,000N/20,000N（600kgf/1,000kgf/2,000kgf）

P32 ～ P36

200㎜～

3,000N/㎡ 6,000N/㎡
10,000N/㎡

P40 ～ P45

300㎜～

6,000Ｎ/㎡～

P46

許容引抜強度3,000N/枚以下

5

P14 ～ P15

センクシア SDGsビジョン
社員一人ひとりが企業理念を実践し、サステナブルな社会の実現と、企業としての持続的な成長を目指します。

01 環 境 保 全
資源循環型社会の実現のため、企業活動を通じて環境負荷の低減に取組みます。
【 自然エネルギーの発電、省エネ、
CO₂削減 】
• 関東製作所では、生産活動に使用する一部の電力を太陽光発電で賄っています。
生産性向上(自動化・省力化)による使用エネルギー削減や、生産現場におけるCO₂排出量削減に取組んでいきます。
また、• 本社等の各拠点では、
クールビズや室温管理等、消費電力の削減に取組んでいきます。

【 環境マネジメントシステム 】• 国際標準規格、
環境ISO14001のマネジメントシステムに基づき、全従業員参加のもと、
省資源、省エネルギーの推進、
産業廃棄物の排出削減、
そして環境配慮型の製造に取組んでまいります。
近年では環境状況に配慮したエコ商品の拡大に注力しています。

02 安 心 安 全 な 街 づくり
長年培ってきた対震※技術により、災害に強い街づくりに貢献します。
※対震：耐震、免震、制震等揺れることに対するものすべてを包含した用語

03 活 力ある 職 場
多様性を尊重し、働きがいのある職場環境づくりに努めます。
【 多様性を受け入れる環境づくりと女性活躍の推進 】• 社員がいきいきと活躍する風土醸成に努めるとともに、人事制度、環境を含む働き方改革に取組みます。

【 作業現場の環境改善 】
省力化、
自動化」
等の働き方改革に取組み、
持続可能な作業環境づくりを目指します。
•「施工作業の可視化、

6

オフィス用
フロア（OA）

ウッドコアスチールフロア「WSA500N・WSB500N」��������������������������������������������������������������������������������������   P8〜P13
特長 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P8〜P9
仕様／構成 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P10形状･バリエーション／支持脚･通線部バリエーション／
オプション ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P11パネル加工例／JIS A 1450による振動試験 �������������������������������������������������������������������������������������������������   P12施工取合図 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P13

什器耐震固定OAフロア「ラクロック®」�����������������������������������������   P14〜P15
床吹出空調OAフロア「美風®」����������������������������������������������������������������������������������������  P16〜P21
美風の特長／構成 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P16美風のメリット ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P17床吹出空調OAフロアの特長／仕様 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P17マジカルカーペット®／マジカルタイル®／パーソナル吹出口 ���������   P18オプション ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P19美風の快適性／ Q&A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P20〜P21

インナースチール｢IS500N｣ �����������������������������������������������������������������������������������   P22〜P24
仕様･ユニット／評価書 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P22特長／形状 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P23オプション／施工取合図 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P24

7

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（
）

O
A

特

長

01. 環 境 配 慮 内部芯材に建築廃材や間伐材を原材料にしたパーティクルボードを使用することで、環境負荷低減を実現
スチールプレート

パーティクルボード

スチールプレート■ 炭素貯蔵量(CO₂換算)：20.89kg-CO₂/㎡※設備パネル割合25%の場合※炭素貯蔵量の算出は林野庁「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示ガイドライン」(令和3年10月1日付け3林政産第85号林野庁長官通知)に準拠■ 物件ごとに「炭素貯蔵量証明書」の提出が可能■「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」
登録OAフロア(オプション)」(オプション)により、パネルへの
02. 什 器 の 地 震 対 策 「ラクロック
什器耐震固定が可能(詳細はP.14をご参照ください)®

ウッドコアスチールフロア（WSA500N／WSB500N）＋金属製パネル固定めねじボルト

什器耐震固定OAフロア

パネルアンカー

03. 軽 量 化 従来のモルタル充填タイプの1/2以下の質量(当社比)輸送時のCO 2削減

施工効率の向上8

躯体への負荷軽減

人と環 境にやさしい
ウッドコアスチールフロア

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）

OA

04. 快 適 な 歩 行 感 パネル固定によりガタつきがなく、
ウッドコアで優れた歩行感

05. 評 価 書／認 証 書／認 定 書(一社)公共建築協会
評価書 WSA500N(一社)公共建築協会
評価書 WSB500N

JAFA認証書
WSA500N

JAFA認証書
WSB500N

エコリーフ認定書
WSA500N

エコリーフ認定書
WSB500N

5000N
評価第001-25028007号

3000N
評価第971-25019006号

グレード5000N-1
認証番号22-10-R017

グレード3000N-1
認証番号22-10-R018

登録番号 JR-AG-18001E

登録番号 JR-AG-18002E

9

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

様

パネル型式

強度（中央集中φ50）

パネルサイズ

WSA500NC
WSA500NS

500mm×厚み23.4mm

□

剛性

終局荷重

たわみ2.0mm以下
5000N（500kgf）

15000N以上（1500kgf以上）

質量(表面材含まず)

床高さ

WSB500NS

500mm×厚み23mm□たわみ2.0mm以下
3000N（300kgf）

10000N以上（1000kgf以上）

26.7kg/㎡

22.3kg/㎡なし（φ5通線可能）90mm×45mm
1ヶ所なし（φ5通線可能）

5000Nタイプ
ウッドコアスチールフロア

WSA500NC

1ユニット（500×500mm）

フタ形状

3000Nタイプ
ウッドコアスチールフロア

WSB500NC

1ユニット（500×500mm）

フタ形状

構

成
トップシート：スチールプレート

芯材：パーティクルボード

ボトムシート：スチールプレート

10

表面仕上材

90mm×45mm
1ヶ所

50mm〜
WSB500NC

開口部

）

O
A

仕

タイル

カーペット
置敷タイル

形

状・バリエーション

パネル
形式

WSA500NC

WSA500NS

商品形状

500

500

90

WSB500NC
500

500

45

23.4

500

WSB500NS

23.4

500

90

500

23

45

23

500

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

支 持 脚・通線部バリエーション

）

O
A

支持脚

パネル固定部

設備開口配線部（WSB500N）

φ5 通線部

オプション
パネル交点に特殊固定めねじボルトを使用することによりセキュリティ対策や、
什器耐震固定対応を実現します。
セキュリティ用
パネル固定めねじボルト

セキュリティ用専用工具

セキュリティ対策

CEAシリーズ（CEA70000 CEA90505A）〈（株）
TERADA製〉（H=90mm〜対応）

什器耐震固定OAフロア｢ラクロック ｣(P14参照）®

HFC-10AC

イーナ EEMシリーズ（EEM10000 EEM90004）〈（株）TERADA製〉（H=50mm〜対応）〈（株）
平山製作所製〉（H=50mm〜対応）

インナーコンセントスクエア（NE35517）〈パナソニック（株）製〉（H=70mm〜対応）※ 詳細につきましては各メーカーにご確認ください11

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）

O
A

パネル加工例

丸型床吹出口取付イメージ

スリット型床吹出口取付イメージ

現場加工例■ 各種開口形状に対応可能■ 壁際ボーダー部用のパネル加工が容易

JIS A 1450による振動試験■条 件● 使用パネル：WSA500N・WSB500N● 床高さ：H=100mm● 所定のおもりの質量：350㎏(WSA500N)
200kg(WSB500N)● 入力波：JIS A 1450に基づく入力波(正弦波)● 最大加速度：水平1,000gal

12

■結 果
● パネル・支持脚ともに損傷なし

施工取合図割付基準部

フリーアクセス部
@500
500

500

切欠合せボーダー部

フリーアクセス部@500

穴塞ぎキャップ

パネル固定めねじボルト
端部固定穴塞ぎキャップ

用支持脚調整台

500 交点用支持脚調整台
端部用支持脚調整台

パネル固定めねじボルト

フリーアクセス部

端部固定穴塞ぎキャップ

端部用支持脚調整台@500
交点用支持脚調整台
パネル固定めねじボルト
接着固定

接着固定

フリーアクセス部
接着固定@500

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

パネル固定めねじボルト

O
A

ボーダー部
（切欠合わせ）
端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整台

切欠合せボーダー部）

端部用支持脚調整台
交点用支持脚調整台
フリーアクセス部
木製ボーダー部
フリーアクセス部
フリーアクセス部
木製ボーダー部@500
踏込框 切欠合せボーダー部 フリーアクセス部
@500
@500
端部固定穴塞ぎ
キ
ャ
ッ
プ
接着固定
ビス止め パーティクルボード @500
アルミ見切り＋ノンスリップゴム
パネル固定めねじボルト
端部固定穴塞ぎキャップ
ライナー（F☆☆☆☆）
パー
テ
ィ
ク
ルボ
ー
ド
ビス止め
アルミ見切り＋ノンスリップゴム パネル固定めねじボルト（F☆☆☆☆） ライナー
面：タイルカーペット
表面：
タイルカーペット
端部用支持脚調整台
地：耐水ベニヤ框（標準・木製）交点用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
交点用支持脚調整台
下地：耐水ベニヤ
端部用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
接着固定 木製ボーダー部
フリーアクセス部
踏込框フリーアクセス部
切欠合せボーダー部
ンクリートビス
接着固定@500 接着固定@500
コンクリートビス
接着固定
端部固定穴塞ぎ
キャップ
ビス止め パーティクルボード
アルミ見切り＋ノンスリップゴム
パネル固定めねじボルト（F☆☆☆☆） ライナー
踏込

せボーダー部

框 切欠合せボーダー部

表面：タイルカーペット

下地：耐水ベニヤ

端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整台

コンクリートビス

端部用支持脚調整台

端部用支持脚調整台
接着固定

框施工例

接着固定

スロープ（標準・木製）
切欠合せボーダー部
スロープ部

スロープ部

切欠合せボーダー部

パネル固定めねじボルト

表面：タイルカーペット

表面：タイルカーペット

下地：耐水ベニヤ

束受

フリーアクセス部@500

下地：耐水ベニヤ
端部用支持脚調整台

コンクリートビス

束
スロープ部
束受
コンクリートビス
束受

コンクリートビス

表面：タイルカーペット

交点用支持脚調整台

端部用支持脚調整台
束切欠合せボーダー部
フリーアクセ
接着固定@50
束受
コンクリートビス
パネル固定め下地：耐水ベニヤ
束
束受
フリーアクセス部@500
パネル固定めねじボルト

コンクリートビス

束受

端部用支持脚調整台
コンクリートビス
スロープ施工例

13

交点用支持脚接着固定

ラクロック什器耐震固定OAフロア®

OAフロアパネルにアンカーを
直 接 取 付ける 新 方 式！

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

こちらから
「ラクロック」
紹介動画をご覧いただけます

かんたん固定で地震対策！
業界初※

ＯＡフロアパネルに什器を直接固定※特許出願中※OAフロアパネルにアンカーを直接取り付ける方式で特許出願中

ラクロックは はOAパネルに取付ける
ラクロック
専用めねじアンカー

1 パネルアンカー

1 パネルアンカーOAパネルに取り付ける専用めねじアンカー

2+

金属製パネル固定めねじボルト

3で

OAパネルが地震時の転倒力によって外れないように固定します

OAフロア

2 金属製パネル固定ナッ
3 OAフロア
トに
で固定
に
ラク
ができます

OAパネルが地震時の転倒力によって外れないように固定しますOA

1

ウッドコアスチールフロア

ラクに固定 ができます

1

断面図

断面図

）
2
3

に

ウッドコアスチールフロア

ラクロックの固定方法

2

従来の固定方法

アンカーボルトウ ッドコアスチールフロア

（WSA500N/WSB500N）

3 ウッドコアスチールフロア（WSA500N/WSB500N）

ラクロックの固定方法

ラクラク施 工!

従来の固定方法

アンカーボルト■ 什器を載せた状態のOAフロアパネルへの固定も可能■ 室内を汚さずに取付け可能■ 専用工具(オプション)で簡単に設置でき、専門工事業者は不要です※※移動が必要な場合もあります。
詳細は営業担当者へご相談ください。

地震対策が簡単にできる「ラクロック」

従来の什器固定との工数比較■OAフロアパネルにアンカーを
従来の什器固定との工数比較※従来の固定方法のトータル工数を100として比較
直接取り付ける新方式
従 来 の 什 器 固 定との工 数 比 較※従来の固定方法のトータル工数を100として比較

従来の固定方法 5■確かな安全性！
「ラクロック」■ラクラク施工！

5 10

60

20

什器固定
「ラクロック」5 10・震度７相当の地震波で安全性を実証

・重量タイプ（240kg）の什器に対応可能
什器耐震固定5従来の固定方法20
15

15■ 固定位置決め

15

15

45

60

15

15

100

取り付け工数を1/2以下に省力化■アンカーボルト取り付け ■金物取り付け
取付け工数を
1/2以下に省力化■パネル孔あけ45※■ 固定位置決め ■パネル孔あけ■アンカーボルト取付け■金物取付け・什器を載せた状態のOAフロアパネルへの固定も可能
・室内を汚さずに取り付け可能※移動が必要な場合もあります。
詳細は営業担当者にご相談ください。

14

100

確 かな 安 全 性!

確かな安全性！

ラクロック
固定有三次元振動台で実地震を再現し、震度７相当の地震波で固定性能を確認しました。
実験条件（3つの地震波にて実験）
地震名

入力地震波

各方向への入力加速
NS

EW

UD

JMA神戸

818gal

617gal332galK-Net仙台

1517gal982gal290gal

熊本地震

Kik-Net益城

653gal1156gal873gal

実験結果：３つの地震波において、実什器・ダミー什器いずれも、移動や転倒なし(実什器)(ダミー什器)オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

兵庫県南部地震
東北地方太平洋沖地震

ラクロック
固定無

）

O
A

什器寸法
（mm）

W900×D450×H1100

W900×D450×H1100

什器重量 / 什器重心高さ

240kg / H=525

240kg / H=525

設置位置

パーテーション壁面沿い

単独設置■ 専用施工工具による什器耐震固定手順「ラクロック ® 」なら誰 でもラクに固 定 が できます

①取付け箇所の決定②仕上げ材の孔明加工③ＯＡフロアの孔明加工④パネルアンカーの取付⑤ボルト固定⑥固定完了

15床吹出空調
OAフロア

美風

®

床吹出空調
フロア 美風OA®

省エネと快 適 性を向 上させた
環 境 配 慮 型 OAフロア
美 風の特長
床全面からのマイルドな気流によりドラフト感がなく、温度差の少ない快適な空調環境を提供します。

床吹出空調OAフロア 美風®の場合

従来型天井吹出空調の場合

美 風の構 成床吹出空調OAフロア｢KSBC500CAR｣と床吹出空調用タイルカーペット｢マジカルカーペット｣の組合せにより、
全面床吹出空調を実現します。

OAフロア KSB500CAR◦ス
 チール製中空設計により、
耐荷重3,000Nを確保◦ 当社独自の溝と長孔の組み合わせにより、安定した通気性能を実現

マジカルカーペット
こちらから
「美風」
紹介動画を
ご覧いただけます

表面から孔が見えないカーペット
（当社特殊技術により加工）※特許出願中16

美 風 のメリット

01. 省エネ■ 居住空間のみ有効な空調を実現■ 従来型空調に対して空調消費エネルギーを10～15%程度削減■ 天井の高い大空間では居住空間に絞った空調が可能

02. 快 適 性

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

■ 居住空間に温度差の少ない、
快適な環境づくりが可能■ 空調時の気流を感じさせません

03. 安 全 性の向 上■ 天井の空調吹出口やダクトが不要となるため、地震時の落下リスク低減

）

04.

O
A

自由な 意 匠 設 計■ 市販のタイルカーペットを使用できるため、幅広い選択肢の中からデザインが可能

05. メンテナンス性■ 市販のタイルカーペットを使用できるため、部分的な取替えも容易

床 吹 出 空 調 用OAフロア(KSB 50 0CA R)
特長■ 耐静的荷重性能、耐動的荷重性能を維持しつつ大幅に軽量化(従来品対比30%軽量化)■ 当社スチール製OAフロアでは最大の開口率22.8%を実現■ 歩行感に影響を与えない小さな長孔形状を採用■ ウッドコアスチールフロアとの併用施工や吹出口によるポイント空調も可能■ スチール製中空タイプのため、リサイクルが可能

仕

様

パネル型式

パネルサイズ

KSB500CAR□500mm×
厚み23mm

強度（中央集中φ50）

質量

剛性

終局荷重

※表面材含まず※ H=150 時

たわみ2.5mm以下
3000N（300kgf）

9000N 以上
（900kgf 以上）

20.4kg/ ㎡

17

適用
床高さ

開口部

表面仕上材

備考

150mm〜

90mm×45mm（1カ所）

マジカルカーペット
マジカルタイル

開口率 22.8%

床吹出空調
OAフロア

美風

®

省エネと快 適 性を向 上させた
環 境 配 慮 型 OAフロア

床吹出空調

マジカルカー ペット ® 、マジカル タイル ®
弊社独自の孔加工技術(特許出願中)により、一般のタイルカーペット、
置敷タイルが床吹出空調用の｢マジカルカーペット｣｢マジカルタイル｣に変身。
意匠性を損なわずに床吹出空調が実現可能。
※表面材の種類により加工対応できない場合もございます。
詳細はお問合せください。

フロア 美風O
A®

マジカルカーペット 敷設例

マジカルカーペット
裏面拡大写真マジカルタイル 敷設例

ホールタイプ（φ３）

ホールタイプ（φ６）

カーペット表面イメージ比較

マジカルカーペット※ カーペットの色、デザインにより外観イメージは異なります。

オプション
パーソナル吹出口パーソナル吹出口（拡大）（（株）TERADA製）

特

長

設置例 送風の様子 ※煙は特殊スモーク・スライド開閉により個人調整可能

・OAパネルの設備開口部への取付が可能

・開口率の調整が可能（２分割調整） ・アルミダイカスト製で耐久性良好
・バリアフリー対応（表面凸なし）18

接着固定

床下空調区画特長・スラブやパネルに固定する必要なし
・ＯＡフロア敷設後でもパネルを取外して簡単に設置可能
・空調区画と非空調区画に分離可能・配線も妨げません

KSB500CAR

設置例

KSB500CAR

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

床下空調区画

WSB500NS（ソリッドパネル）

外被：アルミ箔
基材：ロックウール

取合例

O
A

支持脚用切欠き）床下空調用断熱マット
特長・再生ウレタンフォームを使用したOAフロア専用断熱マット
・OAフロアとの同時施工が可能な断熱材・施工の省力化、工期短縮を実現
・床スラブ面からの熱の影響を抑え、省エネ性を向上
・支持脚用切欠き付きのOAフロア専用形状

断熱マット

型式

サイズ

DSYK-8500mm × 1000mm × 8mm

熱伝導率

DSYK-10500mm × 1000mm × 10mm

DSYK-16500mm × 1000mm × 16mm

0.270㎡・K/W
0.037W/m・K

0.432㎡・K/W

DSYK-20500mm × 1000mm × 20mm

0.540㎡・K/W

DSYK-24500mm × 1000mm × 24mm

0.648㎡・K/W

断熱マットt8（部分接着固定）

断熱マット

熱抵抗値
0.216㎡・K/W

敷設例

取合例

各種吹出口対応

スリット型床吹出口取付イメージ

丸型床吹出口取付イメージ19

床吹出空調
OAフロア

床吹出空調

通気特性

静圧（
Pa

）

®

快 適 性について「美風」の圧力損失(静圧)と通気状を測定します。
OAフロア(KSB500CAR)とマジカルカーペットを組み合わせた状態で測定します。
実際の使用条件に合わせて測定が可能です。
マジカルカーペット敷設時も十分な通気性を確保します。

フロア 美風OA美風

省エネと快 適 性を向 上させた
環 境 配 慮 型 OAフロア®

※カーペットの仕様により通気特性は異なります。

通気量（㎥/h）：500mm角当たり

各種データ測定オフィス内の温度分布・時刻暦の温度変化・風量・風速が測定可能です。
測定条件
（例）

部屋の広さ：24m   天井の高さ：2.7m
送風量：1m 当たり25m /h   設定温度：25℃
22
発熱量：26W/m（h＝1000mm※）＋17W/m（天井照明） マジカルカーペット使用
2

2

3※オフィスフロアの状況に置き換えると「従業員3名、パソコン4台分」に相当する。

垂直方向温度分布（例）

空調立上温度変化測定（例）●床上0.1m〜1.7mの住居空間が温度差3℃以内とされる理想的な温度分布となっています。

●空調機稼動開始後の温度変化を確認できます。
※左図の床下吹出位置E点で測定した結果。

KSB500CAR

風量測定（例）●均一な吹出風量となっています。

20

デモルーム■ 製造拠点である関東製作所(埼玉県熊谷市)に「美風」
で快適空間を実現したモデルルームを設置。
実際に空調の快適性を体感いただけます。
■ 快適環境計測が可能です。
■ お客様のご要望に合わせた環境を再現します。
・設定条件(熱負荷・風量・設定温度・カーペットの種類等)を決め、環境(温度分布・風量分布・PMV等)を測定します。
・PMV…Predicted Mean Voteの略で「予想平均温冷感申告」。暑さ・寒さの感覚を指標化した温熱指標のひとつ。

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（
）

O
A

Q& A
● 空調と同時にほこりが舞い上がりませんか？
空気の風速が遅いため、ほこりが舞い上がる心配はありません。

● カーペットのメンテナンスはどのように行いますか？
掃除機による通常の清掃を行って下さい。カーペットの汚れがひどい場合には、
パウダークリーニング等のドライ洗浄を実施して下さい。
ウェットタイプのクリーニングはOAフロアパネルの発錆の原因となるため、避けて下さい。

● OAフロアの床高さはどの程度必要ですか？
ケーブルなど配線スペースを考慮し、床の仕上がりでH=150㎜以上は必要です。
部屋のスペース・形状・熱負荷・ケーブル敷設など条件にもよりますので、
詳細はお問い合わせください。

21

IS500N リニューアルに最適。
インナースチールオ フ ィ ス 用 フ ロ ア（
）ＩＳ５００Ｎ

O
A

仕様・ユニット
パネル
型式
IS500N

評価書／認証書

強度(中央集中φ50)
剛性

終局荷重

たわみ4.0㎜以下
6000N以上
3000N（600kgf以上）（300kgf）

質量

床高さ※(表面材含まず)(表面材含まず)

18.1kg/㎡

40㎜

18.4kg/㎡

50㎜

表面
仕上材
タイルカーペット※JAFA（フリーアクセスフロア工業会）性能評価認証品

JAFA性能評価認証品
認定番号19-10-N016

1ユニット（500×500㎜）

22軽量・置敷全面配線方式。
特長●施工後配線替えが簡単。オフィスのリニューア●施工が早い。1 日 400G
●スピーディな施工。
リニューアル工事に最適。
ルが簡単。
完
完 成
成
施工中
施工中
オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

施工後
施工後

施工中
施工中

）

O
A

スィフオ）
。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床
スィフオ）。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床
パネル施工完了。配線工事
平常業務
表面材施工
。応対なルブシキレフたせわ合に。応対なルブシキレフたせわ合に●●●●快適な歩行感
土日で一部屋 OK!
一体構造による快適な歩行感と安定感●
線容量が豊富●
配配
線量がたくさん。配線後、整然としている。
床下全面に配線可能です。

11
6

スィフオ）
。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床。応対なルブシキレフたせわ合に
●

㎜

スィフオ）
。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床。応対なルブシキレフたせわ合に●

商品形状（単位：㎜）

331.5

165

12

165

20

12

23

165

溝パネル（小）溝パネル（大）23

配線取出口

オプションオ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

ジャンクションカバー（331.5×331.5㎜）

IS - 9〈（株）平山製作所製〉

IS -11- 2〈（株）平山製作所製〉

IS -11-1〈（株）平山製作所製〉

SIRシリーズ〈（株）TERADA製〉

施工取合例
L 型ボーダー材使用時
置敷パネル部

置敷パネル部

置敷パネル部

ボーダー部

置敷パネル部

置敷パネル部

置敷パネル部180

割付基準

接着（両面テープ）

ボーダー材金物

タイルカーペット支持台

置敷パネル部（90mm 未満）

タイルカーペット（PL t1．6 曲げ加工品）

40・50

40・50

割付基準部

ボーダー部

スロープ

框
スロープ部

置敷パネル部

置敷パネル部
タイルカーペット

タイルカーペット

アルミ押出材

固定ビス

ボーダー部施工例

框（アルミ・ノンスリップ付）

スロープ

24

置敷パネル部

40・50

固定ビス

框部

40・50

）ＩＳ５００ＮOA

データセンター
（DC）
・

電算室用
フロア

フリーアクセスフロア ���������������������������������������������������������������������������� P26〜P31
アルミダイカスト製パネルの特長／仕様 ��������������������������������������������������� P26
施工事例／表面仕上材 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� P27
空調グリル／支持脚／パネル固定 ����������������������������������������������������������������������������������� P28
特殊導電パッド／その他／評価書 ���������������������������������������������������������������������������� P29
ウィスカ対策／耐震工法 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  P30施工取合例 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� P31

サーバーラック耐震固定システム｢フリーラックフロア®｣ �������������������������������������������������������������������� P32〜P36

25

フリーアクセスフロア バリエーション
01. 当社の高度な技術による高品質・高機能フロアパネル
02. アルミダイカスト製のため、100%リサイクル可能
03. お客様のご要望に合わせて、さまざまな耐震性能を実現
04. 施工体制を含めたアフターサービスの体制が充実
05. 1964年の発売以来、数多くの納入実績を誇る
アルミダイカスト製パネルの仕様□600サイズ（座厚は加工により調整可能です）
パネル型式

強度(中央集中φ50)

パネルサイズ（タイル2t含む）

A600L）
・電 算 室 用 フ ロア

XA600L
MX600L
X600L
WX600L

剛性

質量/1枚

終局荷重

（タイル2t含む）□

600㎜×厚み47㎜（座厚46㎜）

たわみ2.0mm以下
6000N（600kgf）
時

16000N以上（1600kgf）

8.7kg/1枚□

600㎜×厚み47㎜（座厚46㎜）

たわみ2.0mm以下
8000N（800kgf）
時

20000N以上（2000kgf）

10.0kg/1枚□

600㎜×厚み47㎜（座厚46㎜）

たわみ2.0mm以下
10000N（1000kgf）
時

25000N以上（2500kgf）

11.3kg/1枚□

600㎜×厚み47㎜（座厚46㎜）

たわみ2.0mm以下
15000N（1500kgf）
時

35000N以上（3500kgf）

13.4kg/1枚□

600㎜×厚み50㎜（座厚46㎜）

たわみ2.0mm以下
25000N（2500kgf）
時

60000N以上（6000kgf）

21.5kg/1枚

床高さ

100㎜
〜

デ ー タ セ ン タ ー（DC

アルミダイカスト製パネルの特長

1000㎜

表面仕上材

静電防止タイルシート
タイルカーペット

600
46
600

A600L

XA600L

MX600L

X600L

WX600L□500サイズ
パネル
型式

A500

□

A500

強度(中央集中φ50)

パネルサイズ（タイル2t含む）

剛性

終局荷重

（タイル2t含む）

500㎜×厚み35㎜（座厚33.5㎜）

たわみ1.5㎜以下
6000N(600kgf)

16000N以上(1600kgf以上)

6.5kg/1枚

質量/1枚

床高さ

100㎜〜1000㎜

表面仕上材
静電防止タイルシート
タイルカーペット（単位：㎜）

500
33.5
500

□450サイズ
パネル
型式

D450
D450

□

強度(中央集中φ50)

質量/1枚

パネルサイズ（タイル2t含む）

剛性

終局荷重

（タイル2t含む）

450㎜×厚み33.5㎜（座厚33.5㎜）

たわみ1.5㎜以下
6000N(600kgf)

16000N以上(1600kgf以上)

5.3kg/1枚

450
33.5

450

26

床高さ

100㎜〜1000㎜

表面仕上材
静電防止タイルシート
タイルカーペット

が豊富！

リサイクル可能

施工事例

DC用フロアの施工例

デ ー タ セ ン タ ー（表面仕上材
タジマセイデンタイルC
提携先：田島ルーフィング（株））
・電 算 室 用 フ ロ ア

DC

No.-17

No.-18No.-1

No.-38

No.-51

No.-52

No.-14

No.-53

No.-54※商品写真の色調は、印刷により現品と異なることがあります。
88■電 気抵抗（タイル単体）：JIS K 6911準拠（20℃ 65％ RH） ■表 面抵抗値：5.0×10 Ω以下 ■体 積抵抗値：1.0×10 Ω以下

27※数値はメーカー測定値であり、保証値ではありません。

空調グリルデ ー タ セ ン タ ー（G600L-55

G500

グリルG600L-55
グリルG500

スライドシャッター付G600L(開孔調節機能付)

スライドシャッター付G600L(開時)

スライドシャッター付G600L(閉時)

ダンパー付鋼製グリル

ダンパー付G600L(開孔調節機能付)

ダンパー付G600L(開時)

ダンパー付G600L(閉時)）
・電 算 室 用 フ ロア

D
C

パネル型式

G600L-55
G500

パネルサイズ□600mm×厚み45mm（座厚46mm）□500mm×厚み32mm（座厚33.5mm）

強度（中央集中φ50）
剛性

終局荷重

たわみ2.0mm以下
5000N（500kgf）時

12500N以上（1250kgf）

開孔率

質量

54.3%

7.5kg

54%

6.2kg

（パネル1枚当たり） （パネル1枚当たり）

支 持 脚
独立支持脚は、調整台とネジ部・パイプ部（丸棒部）
・プレート部により構成され、スラブに接着固定しています（必要に応じアンカーボルトな
どの固定を行います）。支持脚は、各種条件（積載荷重・床高さ・耐震条件・パネルサイズなど）
により最適な部材を選定します。

パネル固定（オプション）
フロアパネルは耐震対策や機器固定のため、下地への固定が可能です。
セキュリティ対策のため、特殊ボルトに変更することもできます。
用途

避難通路の確保、機器の転倒防止

支持脚固定

ズレ止め固定28

パネル固定用部材

表面仕上
Ni-Cr メッキ
エポキシ塗装特殊導電パッド（特許取得品）
電算室における静電気発生に伴う障害を低減します。
●床に起因する静電気障害の原因
・長期使用による緩衝パッドの破損
・ワックスなどの液ダレによるパネル支持部の導通不良
・支持脚レベル不良によるガタツキ●特殊導電パッドの特長
・金属メッシュコンポジットによる耐久性の向上
・金属メッシュの凸部の点接触による浄化作用で導電不良を防止
・耐久性UPに伴いパネルのガタツキを減少させ歩行感も向上※(株)日立システムズとの共同開発品です。

そ の 他

ヒッカー (グリルパネル用）

機器脚落下防止枠(一社)公共建築協会より認定・評価をいただき、二重床システム工法として十分な性能を有するとして（一社）公共建築協会
5000N対応パネル

認められております。

A600L

A500 D450(一社)公共建築協会評価書

評価第001-25058007号

29

D
C

）
・電 算 室 用 フ ロ ア

評 価 書

デ ー タ セ ン タ ー（サッカー (タイル貼パネル用）

ウィス カ対 策 メッキ（オプション）

デ ー タ セ ン タ ー（）
・電 算 室 用 フ ロア

DC■当社独自の技術で電算室のウィスカ対策品を開発。
■厳しい条件下で性能を確認

 般的な促進試験の約7倍の促進時間（500時間）で検証し、一
ウィスカの発生は見られませんでした。

■高い耐食性 食性の高い通常の電気亜鉛メッキと同等の耐食性能を有します。
耐
傷がついても、鉄と亜鉛の電位差により鉄を腐食から守ります。
（傷に対し他のメッキや塗装よりも有効です。
）

100μm
ウィスカ拡大図

耐震工法
耐震工法標準方式
特長■耐震強度計算例（参考値）●標準在庫品です（M24× 135×4.5 は受注生産）。
□

t

床高さ
パネルサイズ
□

□

Ｍ２０
（Ｍ２４）
支持脚φ１８．３（φ２１．７）□□
１００×３．２ｔ（□１３５×４．５ｔ ）

450

500

600

（単位：G）

H=300㎜

350

400

450

500

0.48

0.41

0.35

0.31

0.28

0.88

0.74

0.64

0.56

0.50

0.39

0.33

0.28

0.25

0.22

0.71

0.60

0.52

0.45

0.41

0.28

0.24

0.20

0.18

0.16

0.52

0.43

0.37

0.32

0.29

上段：支持脚：M20× 100×3.2 の場合
下段：支持脚：M24×□135×4.5t の場合
条件：積載荷重：5000N/㎡□t

耐震工法HK方式(パイプ脚方式）
特長■耐震強度計算例（参考値）
床高さ●国 土 交 通省耐震 型フリーアクセスフロア認 定製品
対応 可能です。
●配線の有効スペースが大きくとれます。
●設計仕様に応じたサイズが選べます。

350

400

450

500

M24×φ34.0
t□×2.3 × 170
t
×4.5

0.88

0.73

0.63

0.55

0.49

1.20

1.01

0.87

0.77

0.69

M24×φ42.7
t□×2.3 × 200
t
×6.0

1.06

1.06

1.03

0.91

0.81

1.50

1.50

1.44

1.27

1.13

M24×φ48.6
t□×2.3 × 220
t
×6.0

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.50

1.50

1.50

1.50

1.49

M30×φ60.5
t□×2.3 × 240
t
×9.0

1.95

1.95

1.95

1.87

1.66

2.77

2.77

2.77

2.61

2.33

支持脚

Ｍ２４、Ｍ３０支持脚（φ３４、φ４２．７、
φ４８．６、φ６０．５）

上段：パネルサイズ：□600の場合
下段：パネルサイズ：□500の場合
条件：積載荷重：5000N/㎡□

１５０、□ １７０、□２００、□
２２０、□ ２４０30

（単位：G）

H=300㎜

ケーブル取出口例

施工取合例■切欠形状と補強脚施工例

ボーダー部（コンクリート） ネルを切欠加工する場合は、パネル強度を保つため、
パ
補助脚を入れてください。
切欠部

補強脚位置

コンクリートボーダー部

フリーアクセス部
見切り金物
（ＦＢ）

表面：
タイル貼り

表面：タイル貼り

アルミライナーアングル※上記施工例以外の場合はご相談ください。

端部用調整台交点用調整台

芯ずれ支持脚

正芯支持脚

接着固定

ボーダー部（切欠合せ）

ボーダー部（切欠合せ）

切欠合せボーダー部（１５５ｍｍ未満）

切欠合せボーダー部（１５５ｍｍ以上）

フリーアクセス部

緩衝パッド
アングル

フリーアクセス部

表面タイル貼りネオプレンゴム

端部用調整台交点用調整台

芯ズレ支持脚正芯支持脚デ ー タ セ ン タ ー（

接着固定

スラブ開口部（上）鋼製ステップステップ部

切欠合せボーダー部
アングル
緩衝パッド

アルミノンスリップDC

表面 タイル貼り

プレート）
・電 算 室 用 フ ロ ア

表面 タイル貼り
端部用調整台プレート

アルミノンスリップ

みぞ形鋼

端部用調整台プレート
表面 タイル貼り

芯ズレ支持脚

正芯支持脚

Ｌ−４０×４０×３

スラブ開口部

コンクリートビス

アンカーボルト

接着固定

接着固定

架台まわり

床下エアタイト
空調機
切欠合せボーダー部

フリーアクセス部

ネオプレンゴム
緩衝パッド
アングル
（別途）

表面 タイル貼り

表面 タイル貼り

交点用調整台アルミプレート

ウレタンスポンジ

アングル

交点用調整台

正芯支持脚

リベット
正芯支持脚
接着固定
コンクリートビス

框（鋼製）
框
アルミノンスリップ表面 タイル貼り
下地 プレート

鋼製スロープ

切欠合せボーダー部

スロープ部

アングル
緩衝パッド
表面 タイル貼り

表面 ノンスリップシート
下地 プレート

端部用調整台

芯ズレ支持脚コンクリートビス

フリーアクセス部
ＦＢ

アングル

アングル

アンカーボルト

接着固定

31

ＦＢ（レベル調整用）

従 来の架台に替わる次世代のサーバー固定

デ ー タ セ ン タ ー（®

）
・電 算 室 用 フ ロア

DC

※ 特許出願中

フリー ラック フロア

業界初※

サーバーラックをフリーアクセスフロアに直接固定する新しい耐震対策※ フリーアクセスフロアにレールを埋め込んだ形状

埋め込みレール とスライド機構付固定金具によりフリーラックフロアの構成

固定位置が調整可能

Structure

ラック寸法の変化に対応する※
業 界 初 のレール構造採用↓フロアパネル
固定ボルト↓←耐震支柱

32

U s e r B e n ef i t - 1¥ トータルコストの削減
COST■各工事におけるコスト比較

サーバーの入れ替えやレイアウト

新設時がかさむもの。フリーラックフロ

改修時１回目

ラックのサイズやレイアウトが変

改修時２回目

変更のたびに、工事や設置に費用
アは加工不要で一度導入すれば、架台Free Rack Floor
架台
Free Rack Floor
架台

Free Rack Floor

わっても使い回しが可能。長い目で見たトータルコストが従来の架台に比べると格段におトクになり

ラック入れ替え回数が増えるほどコストがお得に！

※ 全体の半数程度のラックを入れ替えた場合の想定です。条件により比率は異なります。

ます。

■トータルコスト比較（導入から２回目の改修まで合計）

架台

SPEED

ラック用架台の設置工事が不要な

■ 新設時

工数の比較
架台

架台工事は
手間がかかる

Free Rack Floor

ため、従来に比べ作業工数が減り、大幅な工期短縮が可能です。限られた時間内で速やかにサーバー運用開始が必要な場合にも、フリー
ラックフロアが力を発揮します。

■レイアウト変更時

工数の比較

架台

Free Rack Floor

圧倒的な
工数＆工期の短縮！

U s e r B e n ef i t - 3

FLEXIBILITY

状況に応じた最適プランを提案
お客様が抱えるさまざまな状況に対応する多彩なプランをご用意。
耐震仕様、耐荷重性能、レール配置、固定方式などのご要望にトー耐震構造の建物にはしっかり
固定の U ボルト金具

タルにお応えします。

33

免震構造の建物には取付け
簡単な固定金具

それぞれのラックに合わせたプランをご提案いたします）
・電 算 室 用 フ ロ ア

DC

U s e r B e n ef i t - 2

工期短縮＆早期サービスの開始が可能

デ ー タ セ ン タ ー（

約 50% お得！

Free Rack Floorデ ー タ セ ン タ ー（）
・電 算 室 用 フ ロア

DC

豊富なパネルバリエーション
Variation

標準タイプ（□ 600 ／耐荷重 6,000N・10,000N・20,000N より選択可能）
A-2 ▼A-2H ▼

A-3 ▼

B-2 ▼

φ180
600
600

（開口部カバー付）

特 殊 タ イ プ （ 耐 荷 重 6 , 0 0 0 N ～ 2 5 , 0 0 0 N ） ※ 下記以外のパターンも対応可能です。

※ 耐荷重はパネル種類・レール位置・開口形状によって変わります。

レール 1 本▼開口 2 箇所▼

偏芯開口▼

櫛歯▼

大開口▼

レール上付▼

既設対応▼

固定加工

厚み調整
※ 他社製パネルの入れ替えにも対応可能

用途に応じた金具バリエーション
Variation

オプション
Option

下記以外にも最適な金具を提案いたします。

U ボルト金具

溝形鋼金具

耐震ボルト金具

Z 金具（免震向け簡易固定）

プレート金具直置きプレート金具

絶縁ブッシュ
配線部開口用鋼製フタ

固定金具
絶縁シート

レールカバー

配線カバー

34

耐震性能

Earthquake-resistant
Performance
実 際 の地震波を用いた実験で効 果 を確認
■実施条件
加振方法

３次元加振

ラック搭載荷重
実験地震波
最大水平
入力加速度

300kgf 〜 1000kgfa ) 神 戸 海 洋 気 象 台 （ 1 9 9 5 年：兵 庫 県 南 部 地 震 ）b ) K - n e t 仙 台 （ 2 0 1 1年：東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 ）a)958galb)1340gal

実験時に使用した固定方法■結果◉ ラックの転倒なし◉ パネル・レールの破損なし
U ボルト金具

耐震ボルト金具

We have solved

Case Study㈱松阪電子計算センター様
ラクに施工でき、コストも抑えられることが決め手となりました！
デ ー タ セ ン タ ー の 新 設 に あ た り、
サーバーラックの固定が楽にできした。

サーバーラック

る点が評価され、採用いただきま

標準 A-2H タイプ

こんな要望にお応えしたのがフリーラックフロア！

標準 A-2 タイプ◯ JDCC が制定するファシ※2
リティスタンダード の※3
最高基準「ティア 4 」に
対応したい
※1

◯ ラック設置時にできるだ
け手間をかけずに施工したい◯ 将来的なラックの入れ替えに対応したい［採用製品］

35

A-2 ▼

A-2H ▼※1 （社）日本データセンター協会※2 日本におけるデータセンターのサービスレベル※3 「設備の耐震性」項目での対応

DC）・電 算 室 用 フ ロ ア

導入事例

the problem.

デ ー タ セ ン タ ー（

◉ 固定金具の破損なし

■製品仕様デ ー タ セ ン タ ー（）
・電 算 室 用 フ ロア

D
C

項目
使用材料

仕様

パネル
支柱・レール

アルミダイカスト製（タイル貼）
鋼製（ウィスカ対応メッキ、六価クロムフリー）

床高さ

200mm〜任意に対応可能
重量

対応ラック

1,500kg/ラックまで対応可能

奥行寸法

任意

巾寸法

任意

耐震強度

任意
（1.0G以上対応可能）

パネルサイズ・支柱ピッチ
フロアパネル強度（φ50 集中荷重）
パネル重量（A-2 タイプ）

＊600 ㎜サイズの場合

オプション

600×600mm
6,000N

10,000N

20,000N

12.5kg/枚（6,000N） 13.9kg/枚（10,000N）
22.0kg/枚（20,000N）
空調用グリル／開口（配線用）パネル／
セキュリティ対応 等

36

免震床
システム

地震データ／耐震実験 �����������������������������������������������������   P38 〜 P39
振動実験の経緯／振動台による耐震実験

免震床 スキッド・スキッドⅡ�����������   P40 〜 P45
特長 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P40振動台実験／実験結果 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P41スキッドの構成 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P42スキッドⅡの構成 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P43仕様／施工取合例／割付図／免震床の選定 �������������������  P44 〜 P45

免震床 キープ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P46特長／評価書37

地震データ/振動実験 経験と実績
免 震 床 シス テ ム

今やコンピュータは私たちの生活の中に深く入り込み、一時たりとも停止することは許されません。
当社はコンピュータメーカーや建設会社とタイアップして数々の実験を行い、大地震にも十分耐えうる耐震シ
ステムを開発しました。

第1表

地震の震度階級とその状況（第1表に地震の震度階級とその状況を、第2表に地震波の計測値などを示します。）

鉄筋
コンクリート造
建物

計測震度※

震度階級

0〜0.4

震度0

人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

0.5〜1.4

震度1

屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。

1.5〜2.4

震度2

屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
眠っ 電灯などのつり下げ 物ている人の中には、目を覚 が、わずかに揺れる。
ます人もいる｡

震度3

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
歩いて棚にある食器類が、音いる人の中には、揺れを感
電線が少し揺れる。
を立てることがある。
じる人もいる。
眠っている
人の大半が目を覚ます。

震度4

ほとんどの人が驚く。歩
いている人のほとんどが揺れを感じる。眠っている人のほとんどが目
を覚ます。

震度5弱

電灯などのつり下げ物は
激しく揺れ､棚にある食器類・書棚の本が落ちるこ
大半の人が、恐 怖を覚とがある。
座りの悪い置物
え、物につかまりたいとの大半が倒れる。
固定して感じる。
いない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱 が 揺 れるの が 分かる。道 路に被 害が生じることがある。

震度5強

大半の人が、物につかまらないと歩くことが 難
しいなど、行動に支障を感じる。

棚にある食器類や、書棚の本で落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていない
ブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。
自動車の運転が困難となり、停止する車もある。

震度6弱

耐震性の低い建物では固定していない家具の壁・梁（はり）
・柱などの部立っていることが 困 難 大半が移動し、倒れる 壁のタイルや窓ガラス 材に、ひび割れ・亀裂がになる。
ものもある。ドアが 開 が破損、落下すること 多くなる。耐震性の高い
かなくなることがある。 がある。
建物でも、ひび割れ・亀裂が入ることがある。

2.5〜3.4

3.5〜4.4

4.5〜4.9

5.0〜5.4

5.5〜5.9

6.0〜6.4

6.5〜

震度6強

震度7

人

間

屋内の状況

屋外の状況

ライフライン■地震について———

一般に地震については、静的荷重に対しクリアできれば十分であるとの見解があります。弊社では静的実験、
静的計算をベースに考え、さらに振動台を使った振動実験によりこれを裏付けております。

電灯などのつり下げ物
自は大きく揺れ、棚にある 電線が大きく揺れる。
食 器 類は音を立てる。 動車を運転していて、揺座りの悪い置物が倒れ れに気付く人がいる。
ることがある。

壁のタイルや窓ガラス
固定していない家具の が破損、落下する建物
ほとんどが移動し、倒 が多くなる。補強されてれるものが多くなる。
いないブロック塀のほ立っていることが でき
とんどが崩れる。
ず、はわないと動くことができない。
揺れに翻弄（ほんろう）
さ
れ、動くこともできず、飛ばされることもある。
壁のタイルや窓ガラス
固定していない家具の が 破 損､落 下する建 物
ほとんどが 移動したり がさらに多くなる。補強
倒れたりし、飛ぶことも されているブロック塀ある。
も 破 損 するも の が ある。

（詳細は気象庁Webサイト参照）※計測震度は、震度計内部でディジタル処理によって計算されます。

38

———

———

———

鉄 道・高速 道 路などで、安全確認のため、運転見
合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。

安 全 装 置 の あ るガ ス
メーターでは、遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。地 震 管 制
装 置 付 き の エレ ベ ー
ターは、安全のため自動停止する。
電 気・ガス・水 道 の 供
耐 震 性 の 低 い 建 物 で 給が停止することがあ
は、壁・梁
（はり）
・柱など る。
の 部 材に、ひび 割れ・亀裂が入ることがある。
———

電話・インターネットなどで問い合わせが増加し、つながりにくい状況が起こることがある。通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。

耐震性の低い建物では壁・梁（はり）・柱などの部材に、
斜
めやX状のひび割れ・亀裂
広い地域で電気・ガス・が見られることがある。
１階あ水道の供給が停止する
るいは中間階の柱が崩れ、ことがある。
倒れるものがある。耐震性の高い建物でも、ひび割れ・亀裂が多くなる。
耐 震 性の 低い建 物では
壁・梁（はり）
・柱などの部
材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂が多くなる。
１階あ 広い地域で電気・ガス・るいは中間階の柱が崩れ、 水道の供給が停止する
倒れるものが多くなる。耐 ことがある。
震 性の高い 建 物でも、1階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものがある。
（気象庁震度階級関連解説表抜粋）

が融和した耐震・免震システム。
振動実験の経緯
今までに行った振動実験

1969年 6月…日本電信電話公社と共同で0組技術研究所にて1971年 10月…
〃
武蔵野電気通信研究所にて
1977年 6月…日立製作所と共同で小田原工場にて  
〃
機械研究所にて1978年 3月…
1979年 6月…K建設と共同で技術研究所にて
1983年 3月…S建設と共同で研究所にて1991年 7月…日立製作所と共同で機械研究所にて平〃〃
8月…
1995年 8月…
〃

第2表

2004年 4月…東京大学生産技術研究所にて
2005年 4月…株式会社M社にて2012年 8月…株式会社M社にて2015年 7月…（独）UR都市機構技術管理分室にて
2015年 11月…株式会社M社にて2016年 3月…（独）UR都市機構技術管理分室にて地震波の計測値※

地震計（地表面）

地震名

発生年

地震の規模
（マグニチュード）関東南部（関東大震災）

1923

M7.9

---------------------------------

6

インペリアルヴァレー

1940

M6.7

エルセントロ372gal

206gal-----------

カーンカウンティ

1952

M7.7

タフト

176gal

103gal-----------

十勝沖

1968

M7.9

八戸港湾

206gal135gal-----------

宮城県沖

1978

M7.4

東北大学

258gal153gal

5〜6

兵庫県南部

1995

M7.2

神戸海洋気象台

818gal332gal

7

新潟県中越

2004

M6.8

川口町川口

1676gal870gal7

岩手・宮城内陸

2008

M7.2

栗原市栗駒

689gal

281gal6弱

東北地方
太平洋沖地震栗原市築館伊豆2700gal1880gal

7

2011

M9.0
仙台市宮城野区

1512gal290gal

6強

熊本地震

2016

益城町

1157gal873gal

7

水平加速度

上下加速度

気象庁震度階級※実際の床面では、建物の高さ・構造・設置階などにより大きく変化します。建物によるシミュレーションが必要となります。
（シミュレーション例）エルセントロ波・地表面250galに対しSRC造9階建9Fで1100gal、S造32階建9Fで95〜250gal

振動台による耐震実験（財）日本品質保証機構（JQA）における耐震床システム適合認定試験■条件 ◇耐震方式 ：HK方式◇使用パネル：A600型◇床高さ：H=450㎜、600㎜◇積載荷重 ：W=800kgf/㎡（7800N/㎡）、
500kgf/㎡（4900N/㎡）
八戸港湾波◇実験地震波：エルセントロ波、
垂直500gal◇最大加速度：水平1000gal、■結果●H=450㎜、600㎜ともになんら損傷はなく、

実験場所：（株）日立製作所機械研究所

パネルのハネ上がりや脱落も生じませんでした。
●振動台実験後支持脚の静的加力試験を行い、その結果、設計強度を十分満足することが確認できました。

39

免震床システム

M7.3

設置場所

免震床 スキッド・スキッドⅡ
免 震 床 シス テ ム
特長

01. 床 高さの 低 い 免 震 床システム■ リニューアルでも導入可能な免震床

02. 免 震 性 能■ 入力加速度を1/5〜1/20に低減■ 摩擦係数が小さく、中規模地震でも効果を発揮

03. 耐 荷 重 性 能■ 積載荷重■ 積載荷重スキッド ：3000N/㎡、
6000N/㎡
スキッドⅡ：10000N/㎡まで対応

04. 軽 量■ 免震床としては圧倒的軽さ■ 最小装置重量はスキッドで18kg/㎡、
スキッドⅡで50kg/㎡■ 既設建物での躯体耐荷重量の検討が要りません

05. 施 工 性

■ ユニット組立構造のため、搬入・施工がスピーディー■ 既設建物の部分的リニューアルも可能
40

振動台実験

実 験 日：2012年8月
実 験 場 所：株式会社 M 社 3 次元振動台
入力地震波：下記地震波の原波および応答波
波形

地震

エルセントロ波

インペリアルヴァレー地震

八戸港湾波

十勝沖地震

タフト波

JMA 神戸波十日町波
築館波

カーンカウンティ地震
兵庫県南部地震
新潟県中越地震

東北地方太平洋沖地震

免震床システム

実験結果※ 上記の実験結果は一例です。お客さまが依頼された建物の設計条件を基に解析を行い、適切な免震床を提供させていただきます。

41

スキッドの構成（耐荷重3000N/㎡ 6000N/㎡）

免 震 床 シス テ ム

ベアリング
低摩擦のボールベアリングがフリー
アクセスフロアに伝わる地震力を低減。免震床上のサーバー機器を地震被害から守ります。

緩衝板
免震部と固定部間の免震床可動範囲は緩衝板で塞ぎます。

内部のベアリング

コイルばね
復元力を発揮することで、地震発生後も免震床が元の位置に戻ります。

下地鋼板
下地鋼板により、免震性能および耐荷重性能を確実に引出します。

オイルダンパ
信頼性の高いオイルダンパを使用することで、地震エネルギーを確実に吸収。床の揺れを減衰
します。

施工例 1

施工例 2

42

スキッドⅡの構成（耐荷重10000N/㎡）

ベアリング
低摩擦のボールベアリングがフリー
アクセスフロアに伝わる地震力を低減。免震床上のサーバー機器を地震被害から守ります。

緩衝板
免震部と固定部間の免震床可動範囲は緩衝板で塞ぎます。

コイルばね
復元力を発揮することで、地震発生後も免震床が元の位置に戻ります。
内部のベアリング

免震床システム

下地鋼板
下地鋼板により、免震性能および耐荷重性能を確実に引出します。

オイルダンパ
信頼性の高いオイルダンパを使用することで、地震エネルギーを確実に吸収。床の揺れを減衰
します。

施工例 1

施工例 2

43

仕

様

SKID
SKID Ⅱ

積載荷重 ※ １

質量 ※ ２

床仕上げ高さ（表面材含む）有効配線スペース

3000N ／㎡

18 ㎏／㎡

200mm 以上

110mm 以上

6000N ／㎡

20 ㎏／㎡

200mm 以上

95mm 以上

10000N ／㎡

50 ㎏／㎡

230mm 以上

40mm 以上

フロアパネルサイズ
□ 500
□ 600

※ １ 免震床振動解析用の積載荷重ではありません。解析用積載荷重は打合せにより決定します※ ２ フリーアクセスフロア部の質量は含みません

施工取合例
SKID
●省スペース対応（床高さ300mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）

床高さ

コイルばね

フリーアクセスフロアパネル

支持脚
65

免震フレーム配線スペース

緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）

オイルダンパ

ベアリング
※（

下地鋼板
）寸法は可動域が250mmの場合●低床対応（床高さ200mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）

コイルばね

オイルダンパ配線スペースフリーアクセスフロアパネル

支持脚

免震フレーム65

床高さ

緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）

ベアリング
※（

下地鋼板
）寸法は可動域が250mmの場合

SKIDⅡ●省スペース対応（床高さ360mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）

オイルダンパ

フリーアクセスフロアパネル

コイルばね

支持脚
152

床高さ

免震フレームベアリング

配線スペース

緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）

下地鋼板※（）寸法は可動域が250mmの場合●低床対応（床高さ230mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）
緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）
コイルばね

免震フレーム

支持脚

ベアリング

下地鋼板
※（

44

配線スペース

オイルダンパ

フリーアクセスフロアパネル

152

床高さ

免 震 床 シス テ ム

型式）寸法は可動域が250mmの場合

割 付 図

：免震部
：緩衝板
：可動範囲
：固定部

免震床の選定免震タイプ

床面積250 ㎡より大2 5 0 ㎡以下 ※積載荷量

6, 000N 以 下

1 0 ,0 0 0 N 以下

10,000N 以上

スキッド

スキッドⅡ

キープ 2 次元キープ 3 次元

対応床高さ

対応床高さ

対応床高さ

対応床高さ

3 0 0 0 N ：2 00 mm〜

2 3 0 mm〜

H300mm〜

H550mm〜

6 0 0 0 N ：2 00 mm〜※ 平面形状、条件により 250m2 より大でも対応可能な場合がありますので、お問い合わせ下さい。

45

免震床システム3 次 元 免 震 床・
上 下 の み 免 震床

2 次元免震床

免震床 キープ
免 震 床 シス テ ム
特

長

評 価 書

水平免震床に鉛直免震床を組み込んだ、
01. 世界初の本格的3次元免震

02. 大規模地震を想定した実験では、
水平震波1/15、
上下震波1/4の応答に減衰が可能
オイルダンパと鉛直コイルばねで
03. 2次元
・3次元の振動エネルギーを吸収

04. 既存・新設建物を問わず施工が可能■兵庫県南部地震の解析例

国土交通省評価書
免震床構法「免震床・キープ（2次元）」

国土交通省評価書
免震床構法「免震床・キープ（部分3次元）」■水平・上下同時加振時の実験結果
水

入力波形（方向）0.0

エルセントロ（南北+上下）
エルセントロ（東西+上下）

平

加

速

度（ガル）

鉛

250.0 500.0 750.0 1000.0    1250.0    1500.0

70
55

宮城県沖地震（南北+上下）東北大学1階78

宮城県沖地震 （東西+上下）
東北大学1階74

十勝沖地震（南北+上下）
八
戸

50

十勝沖地震
（東西+上下）
八
戸

54

1000
990
940
1000

0.0

直

加

速

  250.0

度（ガル）
500.0

750.0

500

95

490

90

500
155
500

155
400

970

140
400

970

135

：免震床上応答値：入力値■部分3次元免震床 キープ概要図
部分3次元免震床

水平2次元免震床
フリーアクセスフロア

鉄骨梁

200

400

コイルばね（上下免震用）

水平維持装置 オイルダンパ（注）1995年1月17日に発 生した兵 庫県南部 地 震の
地動の加速度を装置に入力し解析したものです。

46

ボールベアリング

コイルばね（水平免震用）
オイルダンパ

空気浄化
システム
半導体工業
超 LSI
LSI
精密洗浄装置光学機械工業

クリーン
ルーム用
フロア
（CR）

フィルム塗布乾燥
精密光学機器
レンズ研磨

電子・電気工業
光ディスク
磁気ディスクシャドーマスク
PDP
磁気テープ
精密スイッチ液晶・有機 EL

精密機械工業
精密測定器

クリーンルーム用フロア（CR）�����������   P48〜P49
特長 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P48仕様／商品形状／裏面形状／
表面仕上バリエーション �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P49

商品性能 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P50耐薬品性能／耐摩耗性能／通気性能

時計
ジャイロ

下地工法 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P50

精密タイマー

角パイプ根太組方式／

精密バルブ

支持脚方式

角パイプ根太+格子梁方式／

47

クリーンルーム用フロア（CR）
ク リ ー ン ル ー ム 用 フ ロア（
）

C
R

特

長

01. 最 軽 量

02. 高品 質・高 機 能

当社独自のFEM解析・
湯流れ解析技術を駆使して国内最軽量フロアパネルを設計

当社の高度な技術による高品質・高機能フロアパネル

03. 環 境 配 慮アルミダイカスト製のため100%リサイクル可能

04. 耐 震 性 能

お客様のご要望に合わせてさまざまな耐震性能を実現

FEM解析結果例（変位）05. アフターサービス

施工体制を含めた
アフターサービスの体制が充実

06. 豊富な 納 入 実 績

1964年の発表以来、お客様より高い評価を受け
数多くの納入実績を誇っています

FEM解析結果例（応力）

48

仕

様

サイズ 材質

パネル型式

G600L-55

商品形状

XA600L-P8

剛性

開孔率※1

終局荷重

グリルタイプ（鋳抜きグリル）

54.3%
たわみ2.0mm以下
5000N（500kgf）
時

A600L-P14.5
A600L-P8

強度（中央集中φ50）

パンチングタイプ※4（加工グリル）
たわみ2.0mm以下

7000N（700kgf）
時

孔形状

質量※2

長孔

7.5kg

（孔径mm×個数） （パネル1枚当たり）

12500N以上
22.2% φ14.5×484（1250kgf）

6.7kg

18.1％

φ8×1296

6.8kg

17500N以上
18.1％（1750kgf）

φ8×12968.1kg

たわみ2.0mm以下
25000N以上
18.1％ φ8×1296
10000N（1000kgf）
時 （2500kgf）
たわみ2.0mm以下
35000N以上
16.7％ φ14.5×364
X600L-P14.5
パンチング
13000N（1300kgf）
時 （3500kgf）
超重量タイプ※4 たわみ2.0mm以下
16.7％ φ14.5×364
WX600L-P14.5 （加工グリル） 25000N（2500kgf）時 60000N以上（6000kgf）
たわみ2.0mm以下
16000N以上
—
—
A600L
6000N
（600kgf）
時（1600kgf）
たわみ2.0mm以下
20000N以上——
XA600L
ソリッドタイプ
8000N（800kgf）
時（2000kgf）
たわみ2.0mm以下
25000N以上——
MX600L
10000N（1000kgf）
時 （2500kgf）
たわみ2.0mm以下
35000N以上——
X600L
15000N（1500kgf）
時 （3500kgf）
ソリッド
超重量タイプ
たわみ2.0mm以下
60000N以上——
WX600L
25000N（2500kgf）
時 （6000kgf）

MX600L-P8

□

500
mm

アルミダイカスト

□

600
mm

G500

グリルタイプ たわみ2.0mm以下（鋳抜きグリル） 5000N（500kgf）
時

12500N以上（1250kgf）

A500P

パンチングタイプ たわみ2.0mm以下※4（加工グリル）5000N（500kgf）
時

12500N以上
21.4％（1250kgf）
16000N以上—（1600kgf）

A500

ソリッドタイプ

たわみ1.5mm以下
6000N（600kgf）
時※1 パネル1枚当たりの開孔率です。
※2 重量、
厚みは表面仕上材を含んでおりません。

54%

パネル厚み

表面仕上材
Ni-Cr メッキ
エポキシ塗装45mm※3

9.4kg

タイル
シート
Ni-Cr メッキ
エポキシ塗装ステンレスプレート（2mm）

11.5kg19.5kg48mm※3

7.3kg
8.6kg
9.9kg

45mm※312.0kg

タイル
シート
Ni-Cr メッキ
エポキシ塗装ステンレスプレート（2mm）

20.1kg48mm※3長孔

6.2kg

33.5mm

Ni-Cr メッキ
エポキシ塗装φ14.5×324

5.0kg

—

5.4kg

31.5mmタイル
シート
Ni-Cr メッキ
エポキシ塗装ステンレスプレート（2mm）※3 厚みは表面仕上材を含んでおりません。座厚（パネル四隅の受け部の厚み）は46mmとなります。
※4 パンチングタイプは孔形状、開孔率の変更が可能です。

商品形状 グリルタイプ・パンチングタイプ

G600L-55

A600L-P8
XA600L-P8
MX600L-P8

A600L-P14.5

A600L

表面仕上バリエーション

A600L Ni-Cr メッキ

XA600L

G600L エポキシ塗装

ク リ ー ン ル ー ム 用 フ ロ ア（

裏面形状

X600L-P14.5
WX600L-P14.5）

C
R

MX600L

X600L

WX600L

G600L-55

XA600L タイル貼

49

商品性能
ク リ ー ン ル ー ム 用 フ ロア（

■試験結果

■試験方法
表 面材に各 薬 品を滴 下し、
大気中での24時間後の表面の変化を目視で調べます。

ビューレット

供試体

薬

表面材および

品

表面処理

フッ化水素
HF
50%

硝酸
HNO3
50%

塩酸
HCI
35%

硫酸
H2SO4
50%

リン酸
H3PO4
50%

ステンレスプレート

△

○

○

◎

◎

◎

◎

塩ビタイル

△

△

△

○

△

○

○

塩ビシート（Mフロア）

○

○

○

○

○

△

◎

NiCrメッキ

△

△

△

△

◎

◎

◎

導電エポキシ塗装

△

○

○

◎

◎

△

◎

△変質

× 反応、激しく変化

凡例

◎変化なし

◯変色程度

過酸化水素水 水酸化カリウム
H2O2
KOH
30%
30%

耐摩耗性能
摩擦輪

■試験方法
JIS H8682 に準じます。
《条件》
1）荷重
：400g
2）使用ペーパー：＃ 320
3）摩耗圧子の走行回数：200 回

■試験結果

往復運動用
モータ

サンドペーパーによる表面材の摩耗量を測定します。

表面材および表面処理

摩耗量（g/200 回）

ステンレスプレート

0.001 〜 0.002

塩ビタイル

0.025 〜 0.029

塩ビシート（Mフロア）

0.008 〜 0.010

NiCrメッキ

0.003 〜 0.004

導電エポキシ塗装

0.012 〜 0.014

重り

）

C
R

耐薬品性能

摩擦回数読取器

通気性能
■測定機

■測定結果

試験体：
グリルパネル □ 600

チャンバー

整流格子
ダクト

オリフィス板
補助チャンバー 送風機

A600L-P8
A600L-P14.5
G600L-5550

静圧（Pa）

40

回転制御
静圧測定

30

20

差圧測定
10

グリルパネル1枚の静圧（圧力差）と通気量の関係を測定します。

0

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

通気量（k/h）

下地工法
角パイプ根太組方式

角パイプ根太＋格子梁方式

50

支持脚方式

2400

2700

ユーザーズガイド

使用上の注意 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P52 〜 P54
使用上の注意 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P52機器の搬入（移動）と設置上の注意／
タイル貼りパネルについて／床下地（塗床）状況と接着強度への影響について �������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P53保守について／レイアウト変更・その他 ���������������������������������������   P54

フリーアクセスフロアの試験方法 ��������������   P55 〜 P57
適用範囲および試験項目／試験の一般条件／
寸法測定／静荷重試験 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P55衝撃試験／ローリングロード試験／
燃焼試験／帯電性試験 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P56漏えい抵抗試験／振動試験 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   P57

フリーアクセスフロアの性能評価 ����������������������������������   P5851

使用上の注意

ユー ザ ー ズ ガ イ ド

施工完了後、商品ごとに取扱説明書をお渡ししております。ご使用前にはこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しい方法でご使用ください。また、取扱説明書はお読みになられた後は保管していただきますようお願い致します。

1. 改造厳禁

3. 水をこぼしたら

 リーアクセスフロアは、ご使用条件（使用場所や設置機
フ器の重量）により選定、施工されています。パネルや支持脚の改造（穴開け、切断）は、フリーアクセスフロアの強度低下を招くなどの影響がありますので補強などの処置が必要です。改造をされる際には当社までご相談ください。

 量の水などをこぼした場合は、パネルを取外し、よく乾大燥させてください。支持脚の接着力の低下、パネルの錆びあるいは強度の低下、漏電の原因となります。

4. パネルを外すとき
パネルは必要なとき以外は取外さないでください。配線工事などでパネルを取外すときはフリーアクセスフロア下の電源ケーブルや電話線などに十分注意してください。
また、取外したパネルは倒したりせずに丁寧に取扱ってください。取外したパネルは元の位置に同じ方向で収めてください。パネルの取扱い（取外し、敷込み、ガタツキ調整）の方法は取扱説明書をご参照ください。

フリーアクセスフロアに敷いてある表面材（タイルカーペ
ット、タイルなど）は、はがさずにご使用ください。

パネルを取外したままにしないでください、思わぬ事故につながります。やむを得ず取外したまま放置する場合は、その周りに柵などで囲いをして落下事故を防止してください。

2. 衝撃注意
フリーアクセスフロアは、商品仕様に記載されている荷重に耐えられるよう設計されておりますが、重い物を落としたり、踏み台などから飛び降りたりするとパネルや支持脚に変形や破損が発生することがありますので、やめてください。

5. 換気は十分に長時間使用されない部屋や湿度の高い部屋では、パネルが結露することがあります。結露は錆びや漏電などの原因となりますので、室内の換気には十分ご注意ください。

6. 配線をするとき
機器の配線は漏電の危険がありますので、余裕を持たせた配線を行ってください。

52

機器の搬入（移動）と設置上の注意
重量物制限はパネルの種類により異なりますので、取扱説明書をご参照ください。

1. 搬

入（移動）

●フリーアクセスフロアの上で重量物を移動するときには、その自重以上の荷重がパネルにかかる場合があります。そのためパネル・支持脚などに変形や破損が発生することがあります
ので、取扱説明書に記載されている方法で養生（保護）をしてください。
●フリーアクセスフロア上で台車の通路となる所は、表面材が柔らかいので養生（保護）をして
ください。
●機
 器は、引き擦りますとパネルに貼ったタイルやタイルカーペットが傷つきますのでご注意ください。
●台車などで移動する場合は「ガタン」といった衝撃がかからないようにゆっくりと移動してく
ださい。

2. 設

置

●フ リーアクセスフロアの上に重量物を設置するときは、設置面の面積が小さいとパネルに偏った荷重がかかり、変形や破損が発生することがありますので補強が必要です。
●重量物の設置時には「ドスン」といった衝撃を与えないようにそっと設置してください。衝撃を与えますとパネル、支持脚に変形や破損が発生する恐れがございます。

■機器搬入・設置の目安
パネルタイプ

搬入時

設置時

養生不要

養生必要

機器重量※22000N（200kgf）

1000Nまで（100kgf）

2000N未満（200kgf）

4000Nまで（400kgf）

3000N（300kgf）

1500Nまで（150kgf）

3000N未満（300kgf）

6000Nまで（600kgf）

5000N（500kgf）

2500Nまで（250kgf）

5000N未満（500kgf）

10000Nまで（1000kgf）

6000N（600kgf）

3000Nまで（300kgf）

6000N未満（600kgf）

12000Nまで（1200kgf）

300kg 未満

ベニヤ9mm1枚

500kg 未満

ベニヤ9mm2枚

500kg 以上

ご相談ください※1※1※1 但し、表面材が傷む可能性がございます。
※2 4脚支持の機器でパネル1枚の上に機器の脚が1本しか乗らない場合。

■養生方法
導板（ベニヤ板・鋼板など）を台車の通路となる所に敷いてください。

フリーアクセスフロア施工後に長時間空調を使用されない環境で高温や多湿の状態が長時間継続されますと、パネルから錆びが生じたり、表面材の膨れや剥れが発生する恐れがあります。室内の換気や空調により、長時間の高温や多湿の環境にならないようにご注意ください。

床下地（塗床）状況と接着強度への影響について
支持脚固定タイプの場合、地震時などの水平力は支持脚の接着で持ちこたえます。接着強度は床下地の特に塗床の状況に大きく影響する為、塗床とコンクリート床や塗床と接着剤との密着性の確認が必要です。規定の接着強度を満たさない場合、耐震強度などを満足できないことになります。過去には規定の接着強度を満たさないトラブルが発生しております。今までにトラブルが発生した塗床は浸透型表面強化剤（水ガラス）とアクリル樹脂系（水性型）の 2 種類が多くなっていますので、ご注意ください。

53

ユーザーズガイド

タイル貼りパネルの使用環境について

保守についてユー ザ ー ズ ガ イ ド

1. 定期点検

3. 帯電防止タイルのお手入れ

長年にわたりフリーアクセスフロアの性能を保つために定●使用する前に帯電防止ワックスを塗ってください。標準

期的な点検（2 〜 3 年に一度）を当社までご用命ください。

工事では施工完了時に帯電防止ワックスを塗布していません。帯電防止ワックスはタイルをキズや汚れから保護します。なお、ワックスはタイルメーカー指定の帯電防止用ワックスをご使用ください。指定以外のワックスは、帯電防止の効果が低下します。
（例）㈱リンレイ：ノンスタック
シーバイエス㈱：エレックス
●日頃の掃除は、電気 掃 除 機 で 行 い、
その後固く絞った雑巾などで拭いてください。
●クリーナーやリムーバーを使用する
ときは、パネルを外し他の場所に移してご使用ください。その場で使用すると溶剤が支持脚などにかかり、錆びの原因になります。

2. タイルカーペットのお手入れ●日頃の掃除は、電気掃除機で行ってください。
●コーヒーやソースなどをこぼしたときは、すぐに水でぬらし軽く絞った雑巾で汚れを拭き取ってください。
●落ちにくい汚れは、タイルカーペットを取外して水で薄め た 中 性 洗 剤 で 洗 い、十分に乾燥してから敷い て く だ さ い。 ま た、
汚れのひどいときは交換 し て く だ さ い。（ 例 ）スポットクリーニング
専用洗剤／綿半ソリューションズ㈱：ケムドラ
イシステム（ステインエクスティングイッシャー）●詳しいお手入れの方法につきましては、ご使用のタイル
カーペットの取扱説明書をご覧ください。

レイアウト変更・その他
 小さな変更の場合は、取扱説明書に従って行ってください。
●
●増改築などで広範囲にパネルを動かすとき、コンセントボックスの追加などは補強工事が必要な場合がございますので、ご相談ください。
●機器の配置変更に伴うパネル切欠施工などの際は、ご相談ください。
●コンセントボックスなどの付属品については、それぞれのメーカーの取扱説明書をご覧ください。
●定期的な巡回、点検を行うメンテナンス契約も取扱っております。詳細についてはご相談ください。
※ なお、ご使用にあたってご不明な点がございましたら、当社営業窓口までお問い合わせください。

54フリーアクセスフロア試験方法 JIS A 1450:2021（抜粋）
■適用範囲
■試験項目

この規格はフリーアクセスフロアの試験方法について規定する。

試験項目

試験内容

寸法測定

製品の寸法確認

静荷重試験

書棚などのじゅう器を設置する場合の静的荷重による不具合の確認

衝撃試験

事務所などで起こり得る衝撃的荷重による不具合の確認

ローリングロード試験

台車走行時の動的荷重による不具合の確認

燃焼試験

ケーブル火災など、床下で発火した場合の不具合の確認

帯電性試験

人が歩行したときに帯電する電位（電圧）の確認

漏えい抵抗試験

人の感電を防止するための漏えい抵抗値の確認

振動試験

地震によって発生する不具合の確認

2. 試験の一般条件
試験場所の状態及び試験体の状態調節
寸法測定、静荷重試験、
衝撃試験、
ローリング
ロード試験、燃焼試験及び振動試験

帯電性試験及び漏えい抵抗試験

温度

20℃±15℃

20℃±5℃

湿度（65±20）%RH

項目
試験場所
の状態

（30±10）%RH

試験体の状態調節時間

24時間

3. 寸法測定（附属書A：精度が要求されるフロア）●パネルの長さ●パネルの高さおよび厚さ各辺の長さ（l1〜l4）を測定する

各 角 部 の 高 さ（h1〜h ４）と支 柱とパネルとが分離する場合は、パネル の厚さ（t1〜t 4）を測定する。

●パネルの平面形状
金属製角度直尺と各頂点とのすき
まをすきまゲージで測定する。

●パネルの平たん度
各辺における最大すきまおよび製品の中心と各頂点とを結ぶ線上の最大すきまを直定規、変位測定器又はすきまゲージで測定する。

4. 静荷重試験●装置
載荷装置 荷 重試験機などによる。
加圧子 鋼
 製円柱体とし、底面形状がφ50mmで厚さが10〜
50mmのもの55●試験方法

・試験体の設置方法は製品の仕様とする。
・載荷点はユニットの最弱部とする。

●結果の記録所定荷重値、載荷点、所定荷重の時の変形量、残留変形量 他

日 本 工 業 規 格（ Ｊ Ｉ Ｓ ）1. 適用範囲および試験項目

5. 衝撃試験

日 本 工 業 規 格（ Ｊ Ｉ Ｓ ）●装置

加撃体：質量が20kgでφ190mm、高さ600mm程度の砂袋、おもり：質量が20kgで底面がφ70のもの●試 験 方 法

試験体の設置方法は製品の仕様とする。加撃点はユニットの最弱部とする。おもりを載せて零点とし、おもりを除去して400mmの高さから加撃、再度おもりを載せて測定する。

●結果の記録載荷点、変形量他

6. ローリングロード試験●装置
１ 車輪に所定荷重が加えられ、直線上を往復運動するもの
おもり：質量が20kgで底面がφ70のもの●試験方法
試験体の設置方法は製品の仕様とする。負荷位置はユニットの最弱部を通るように設置する。おもりを載せて零点とし、おもりを除去して車輪に所定の荷重を加えた状態で5000往復させる。往復後、再度おもりを載せて測定する。
●結果の記録所定荷重値、負荷位置、変形量、ガタツキ損傷の有無 他

7. 燃焼試験●装置
コルク板

大きさは、20mm×20mm〜25mm×25mmとし、厚さ5mm以上とする。

燃料容器

外径17.5mm×高さ7.1mm×肉厚0.8mmとし、

燃料
燃料計量器

金属製で使用時に錆びていないものとする。
JIS K 8101で規定するエタノール
0.1cm3の計量ができる器具●試験方法
試験体の設置方法は製品の仕様とし、表面仕上材を敷設する。
試験体中央部で燃料 0.5cm3 入れ点火し、残炎時間を測定する。
●結果の記録残 炎時間 他

8. 帯電性試験●装置
測定装置：JIS A 1455 に規定●試験方法
試験体の設置方法は製品の仕様とする。測定装置で測定する。
●結果の記録最大帯電電位、半減時間、U 値（JIS A 1455 に規定） 他

版

56

絶縁版板

9. 漏えい抵抗試験●装置
質量は2.0kg±0.3kgとする。
緩衝板——直径は60mm±5mm、抵抗は10Ω以下とする。
絶縁計——超絶縁計●試験方法
試験体の設置方法は製品の仕様とし、表面仕上材
は敷設しない。
直流電圧500V印加、1分後の抵抗値を測定する。
●結果の記録漏えい抵抗値 他

10. 振動試験●装置
試 験装置：1m×2.5m以上の試験体を設置可能で入力波形を加振できるもの●試験方法
試 験装置上に1m×2.5m以上で製品の仕様で設置する。所定のおもりを設置して、所定の加速度で入力波形を加振する。
●結果の記録
おもりの質量、加速度、パネルの脱落 他

日 本 工 業 規 格（ Ｊ Ｉ Ｓ ）電極—————直径は60mm±5mm、●入力波形の概要●試験装置の例（単位：mm）

版

剛性の高い部材

ユーザーズガイド●所定のおもりの形状（単位：mm）

57

フリーアクセスフロア試験方法（JIS A 1450:2021）に基づくフリーアクセスフロアの性能評価2022.03

フ リ ー ア ク セ ス フ ロア 工 業 会（ Ｊ Ａ Ｆ Ａ ）フリーアクセスフロア工業会とはフリーアクセスフロア工業会(Japan Access Floor Association)略称「JAFA」と称し、1990年11月に発足しました。
「フリーアクセスフロアの普及を以て社会に貢献する」
をスローガンに、品質基準や安全性の検討と改正、
調査統計と公開、JISをはじめとした各関連団体との連携を深め情報を共有しつつ、会員各社と業界の健全な発展に努めています。

フリーアクセスフロア工業会(JAFA)性能評価一覧表
性能項目

試験方法
(JIS A 1450)

条件
一般のフロア

評価項目

性能評価

パネルの長さ製造所の仕様によるパネルの厚さ製造所の仕様による辺長＞ 500mm：± 0.06%

パネルの厚さ辺長≦ 500mm：± 0.3mm

パネルの厚さ± 0.3mm

パネルの平面形状

辺長＞ 500mm：± 0.06%
辺長≦ 500mm：± 0.3mm

Ⅰ

寸法

寸法測定

パネルの平坦

精度の要求されるフロア辺≦ 0.5mm

対角≦ 1.0mm

パネルの長さ辺長＞ 500mm：± 0.1%
辺長≦ 500mm：± 0.5mm

パネルの厚さ± 0.5mm

パネルの平面形状

辺長＞ 500mm：± 0.1%
辺長≦ 500mm：± 0.5mm

Ⅱ

辺

パネルの平坦

≦ 1.0mm

対角≦ 2.0mm

耐荷重

静荷重試験

所定荷重
(2000N･3000N･4000N･5000N)

所定荷重時の変形量

耐衝撃

衝撃試験

20kg( φ 190×600mm) 砂袋
×高さ 400mm

残留変形量≦ 3.0mm

損傷の有無

損傷のないことローリング
ロードローリングロード試験

所定荷重 (700N･1000N)

不燃性

残留変形量

≦ 3.0mm

残留変形量≦ 3.0mm

損傷の有無

試験後の各状態を記録すること

ガタツキの有無

燃焼試験

エタノール 0.5 ㎤

帯電性

帯電性試験

JIS A 1455 に規定された試験装置( 床研式帯電試験機 )

感電防止

漏えい抵抗試験

絶縁抵抗計

振動試験

適用範囲
（事務所用床高さ 200mm 以下）
所定のおもり（150kg･200kg･350kg）
所定加速度（600cm/s²･1000cm/s²）
入力波：2Hz 3 波の正弦波

耐震性≦ 5.0mm

0秒

Ⅱ≦ 60 秒一般事務室など

U ≧ 0.6

残炎時間
U値

試験後の各状態を記録すること
Ⅰ

電算室など

U ≧ 1.2

抵抗値

1.0×10 ⁶Ω 以上

パネルの脱落脱落がないこと

試験体の損傷試験後の各状態を記録すること

試験体の隙間

試験後の各状態を記録すること

パネルのせり上がり

試験後の各状態を記録すること

試験体の水平移動

試験後の各状態を記録すること

各製品の性能につきましてはお問い合せ下さい。
JAFA性能評価認証制度とはフリーアクセスフロアの性能に関する表示方法を明確にすることにより、ユーザーの製品選択の利便性と、製品の信頼性向上を目的とした制度です。
その審査はフリーアクセスフロア工業会(JAFA)が定めた試験機関による試験データ(フリーアクセスフロア試験方法「JIS A 1450」に基づくフリーアクセスフロアの性能評価を適用)や品質管理チェック表他をもとに、外部有識者審査員により行われ、合否を判定いたします。JAFA性能評価認証品は、安心・安全を確保した製品となります。

58

掲載商品詳細、他各種フロア商品ご案内につきましてはこちらから▼お問合せ、詳細な資料のご請求は下記の担当者までご用命ください。

東京本店〒105-8319

 京都港区東新橋二丁目3番17号（モメント汐留12F）
東
TEL.
（03）
4214-1931 FAX.
（03）
3438-1066

札幌支店〒001-0018

札幌市北区北十八条西五丁目1番12号（3F）
TEL.
（011）
708-1177 FAX.
（011）
708-1178

東北支店〒980-0021

 台市青葉区中央二丁目8番13号（大和証券仙台ビル7F）
仙
TEL.
（022）
213-5595 FAX.
（022）
213-5590

関東支店〒370-0841

 崎市栄町16番11号（高崎イーストタワ ー9F）
高
TEL.
（027）
322-9411 FAX.
（027）
322-9343

中部支店〒450-0003

名古屋市中村区名駅南一丁目17番29号（広小路ESビル5F）
TEL.
（052）
582-3356 FAX.
（052）
583-9858

関西支店〒532-0003

大阪市淀川区宮原三丁目4番30号（ニッセイ新大阪ビル15F）
TEL.
（06）
6395-2154 FAX.
（06）
6395-2102

中四国支店〒730-0031

 島市中区紙屋町一丁目1番20号（いよぎん広島ビル4F）
広
TEL.
（082）
240-1630 FAX.
（082）
240-1606

九州支店〒812-0011

福岡市博多区博多駅前三丁目26番29号（九勧博多ビル8F）
TEL.
（092）
452-0341 FAX.
（092）
452-0350

URL https://www.senqcia.co.jp/
E-Mail floor@senqcia.com
取扱店※このカタログに記載の仕様および内容は2024年3月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2024年3月発行

SQC-F-20-M/2403（DA）7