センクシア オフィス用
フロアシステムSENQCIA OFFICE FLOOR SYSTEM

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

1. 軽量 …コンクリート製パネルの50% 以下の質量（当社比 )（WSA 6.1㎏／枚・WSB 5.0㎏／枚）
2. 快適な歩行感 …ウッドコアで優れた歩行感
3. 環境に配慮 … 再 生木材を使用し CO 固定化に貢献（地球温暖化対策）
2

4.フリーアクセスフロア工業会規格（JIS A 1450に基づく性能評価）認証品

5「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」.
登録OAフロア（オプション）
仕様

パネル型式

パネルサイズ

WSA500NC
500mm×23.4mm
WSA500NS

強度（中央集中φ50）

質量

剛性

終局荷重

たわみ2.0mm以下
5000N（500kgf）

15000N以上（1500kgf以上）(表面材含まず)

床高さ

500mm×23mm
WSB500NS

たわみ2.0mm以下
3000N（300kgf）

10000N以上（1000kgf以上）

26.7kg/㎡

22.3kg/㎡なし（φ5通線可能）90mm×45mm
1ヶ所

施工例

WSB500NS
ウッドコアスチールフロア

WSA500NC

1ユニット（500×500mm）

タイル
カーペット
置敷タイル

なし
（φ5通線可能）

WSA500NS
ウッドコアスチールフロア

表面仕上材

90mm×45mm
1ヶ所

50mm〜
WSB500NC

開口部

WSB500NC

フタ形状

1ユニット
（500×500mm）

フタ形状

エリア区分例
一般エリア
3000N（WSB500N）

ヘビーデューティーゾーン
5000N（WSA500N）

断面形状
スチールプレート

パーティクルボード

スチールプレート断面写真

評価書／認証書／認定書(一社)公共建築協会
評価書 WSA500N(一社)公共建築協会
評価書 WSB500N

JAFA認証書
WSA500N

JAFA認証書
WSB500N

エコリーフ認定書
WSA500N

エコリーフ認定書
WSB500N

5000N
評価第001-25028007号

3000N
評価第971-25019006号

グレード5000N-1
認証番号22-10-R017

グレード3000N-1
認証番号22-10-R018

登録番号 JR-AG-18001E

登録番号 JR-AG-18002E

支持脚・通線部バリエーション

フリーアクセス部

支持脚

フリーアクセス部

切欠合せボーダー部
設備開口配線部（WSB500N）

パネル固定部@500

φ 5 通線部@500

パネル固定ナット

パネル固定ナット

各種吹出口対応
交点用支持脚調整台
スリット型、丸型等の床吹出し口
併用施工も可能です。
接着固定

端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整台
接着固定※吹出し口は別途必要です。
※併用施工の場合は吹出し口の仕様に応じて空調機風量の増加が必要です。

スリット型床吹出口取付イメージ

@500

500
端部固定穴塞ぎキャップ

施工取合例

欠合せボーダー部

フリーアクセス部@500

ルミノンスリップゴム

パネル固定ナット

フリーアクセス部@500
割付基準部
端部固定穴塞ぎキャップ
ティクルボード
ビス止め パー（F☆☆☆☆） ライナー

端部用支持脚調整台

ボーダー部（切欠合わせ）
端部用支持脚調整台

フリーアクセス部

交点用支持脚調整台パネル固定ナット

木製ボーダー部

フリーアクセス部

ボーダー部

フリーアクセス部

丸型床吹出口取付イメージ@500500 端部用支持脚調整台

接着固定

端部固定穴塞ぎキャップ
パネル固定ナッ
ト
接着固定

@500

@500

パネル固定ナット

端部用支持脚調整台
交点用支持脚調整台

交点用支持脚調整台

接着固定

接着固定

端部用支持脚調整台

框（標準・木製）
切欠合せボーダー部

踏込

フリーアクセス部@500

木

框 切欠合せボーダー部

フリーアクセス部@500

アルミノンスリップゴム

パネル固定ナット

ビス

端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整台

端パネル固定ナット

表面：タイルカーペット

下地：耐水ベニヤ
端部用支持脚調整台

束

フリーアクセス部 踏込

交点用支持脚調整台 端部用支持脚調
接着固定

表面：タイルカーペット

束受

切欠合せボーダー部
接着固定

パネル固定ナット

スロープ（標準・木製）
スロープ部

フリーアクセス部

切欠合せボーダー部

端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整コンクリートビス

木製ボーダー部
框 切欠合せボーダー部

束受

コンクリートビス

フリーアクセス部
フリーアクセス部@500

交点用支持脚調整台
接着固定

木製ボーダー部

下地：耐水ベニヤ
コンクリートビス

フリーアクセス部
@500

接着固定

床吹出空調用OAフロアシステム「 美風® 」

省エネと快適性を向上させた環境配慮型OAフロア
美風の特長
床全面からのマイルドな気流により、ドラフト感がなく、温度差の少ない快適な空調環境を提供します。

床吹出空調用OAフロアシステム「美風」の場合

従来型天井吹出空調の場合

美風の構成
床吹出空調用OAフロア「KSB500CAR」と床吹出空調用タイルカーペット「マジカルカーペット」の組合せにより、全面床吹出空調を実現します。

OAフロア KSB500CAR◦ス
 チール製中空設計により、耐荷重3,000Nを確保◦ 当社独自の溝と長孔の組み合わせにより、安定した通気性能を実現

マジカルカーペット
表面から孔が見えないカーペット
（当社特殊技術により加工）※特許出願中美風のメリット

1.省エネと空調効率◦ 居住空間のみ有効な空調を実現します。
◦ 従来型空調に対して空調消費エネルギーを10〜15％程度削減可能です。
◦ 天井の高い大空間では、居住空間に絞った空調が可能です。

2.快適性◦ 居住空間に温度差の少ない、快適な環境を提供できます。
◦ 空調時の気流を感じさせません。

空調吹出口・天井裏のダクトが不要

3.自由な意匠設計・安全性の向上◦ 天井の空調吹出口やダクトが不要となる為、地震時のリスク低減に繋がります。
◦ 市販のタイルカーペットを使用できますので幅広い選択肢の中からデザインが可能です。

4.メンテナンス性◦ 市販のタイルカーペットを使用できますので部分的な取替えも容易です。

床吹出空調用表面材 マジカルカーペット®、マジカルタイル
弊社独自の孔加工技術（特許出願中）により、一般のタイルカーペット、置敷タイルが床吹出空調用の「マジカルカーペット」「マジカルタイル」に変身。意匠性を損なわずに床吹出空調が実現可能です。
※表面材の種類により加工対応出来ない場合もございます。詳細はお問い合わせ下さい。

マジカルカーペット
裏面拡大写真マジカルカーペット 敷設例

マジカルタイル 敷設例床吹出空調用OAフロア（KSB500CAR）
仕様

パネル型式

パネルサイズ

KSB500CAR

500mm×23mm

強度（中央集中φ50）
剛性

終局荷重

たわみ2.5mm以下
3000N（300kgf）

9000N 以上
（900kgf 以上）

質量※表面材含まず※ H=150 時

適用
床高さ

開口部

20.4kg/㎡ 150mm〜

90mm×45mm
（1カ所）

表面仕上材

備考

マジカルカーペット
開口率 22.8%
マジカルタイルパーソナル吹出口特長・スライド開閉により個人調整可能

・開口率の調整が可能（２分割調整）・バリアフリー対応（表面凸なし）

・OAパネルの設備開口部への取付が可能
・アルミダイカスト製で耐久性良好
パーソナル吹出口（拡大）

設置例 送風の様子 ※煙は特殊スモーク

床下空調区画特長

・スラブやパネルに固定する必要なし

・ＯＡフロア敷設後でもパネルを取り外して簡単に設置可能
・空調区画と非空調区画に分離可能・配線も妨げません

KSB500CAR

床下空調区画

WSB500NS（ソリッドパネル）

KSB500CAR

設置例

外被：アルミ箔
基材：ロックウール

取合例

床下空調用断熱マット
支持脚用切欠き

特長・再生ウレタンフォームを使用したOAフロア専用断熱マット
・OAフロアとの同時施工が可能な断熱材・施工の省力化、工期短縮を実現

・床スラブ面からの熱の影響を抑え、省エネ性を向上
・支持脚用切欠き付きのOAフロア専用形状

床下空調用断熱マット

型式

サイズ

熱伝導率

熱抵抗値

DSYK-8500mm × 1000mm × 8mm

0.216㎡・K/W

DSYK-10500mm × 1000mm × 10mm

0.270㎡・K/W

DSYK-16500mm × 1000mm × 16mm

DSYK-20500mm × 1000mm × 20mm

0.037W/m・K

0.432㎡・K/W
0.540㎡・K/W

DSYK-24500mm × 1000mm × 24mm

0.648㎡・K/W

ウレタン断熱マットt8（部分接着固定）

床下空調用断熱マット

敷設例取合例●従来工法との工数比較 ※弊社実績による想定です。実際の工数は現場条件により異なります。
OAフロアとの同時施工により工数を大幅に削減可能です
一般ボード型断熱材の場合

ボード敷込・加工及び隙間埋め

吹付け断熱材使用の場合

OAフロア施工

断熱マット使用の場合

OAフロア・断熱マット同時施工

工数100

OAフロア施工

OAパネル
取外し養生・吹付け

工数50

OAパネル取付け

工数90什器固定対応 OAフロア「ラクロック ® 」

かんたん固定で 地震対策！ ＯＡフロアパネルに什器を直接固定※特許出願中ラクロックは

1 パネルアンカー

2 金属製パネル固定ナット

3

業界初※

OAフロア

で ウッドコアスチールフロア に+ OA パネルが地震時の転倒力によって外れないように固定します

OA パネルに取り付ける
専用めねじアンカー

ラクに固定ができます
断面図

123

ラクロックの固定方法

従来の固定方法

アンカーボルトウ ッドコア
スチールフロア

（WSA500N/WSB500N）

地震対策が簡単にできる「ラクロック」▪ OAフロアパネルにアンカーを直接取り付ける新方式▪確かな安全性！
・震度７相当の地震波で安全性を実証
・重量タイプ（240kg）の什器に対応可能▪ラクラク施工！
・什器を載せた状態のOAフロアパネルへの固定も可能※
・室内を汚さずに取り付け可能
・専用工具（オプション）で簡単に設置でき、専門工事業者は不要です。
※移動が必要な場合もあります。詳細は営業担当者にご相談ください。

従来の什器固定との工数比較※従来の固定方法のトータル工数を100として比較

従来の固定方法

520

什器固定「ラクロック」5 10■ 固定位置決め

6015■パネル孔あけ

154515100

取り付け工数を1/2以下に省力化■アンカーボルト取り付け■金物取り付け

確かな安全性！
三次元振動台で実地震を再現し、震度７相当の地震波で固定性能を確認しました。

ラクロック
固定有実験条件（ 3つの地震波にて実験 ）
地震名

入力地震波

兵庫県南部地震

各方向への入力加速
NSEW

UD

JMA神戸

818gal

617gal332gal

東北地方太平洋沖地震

K-Net仙台

1517gal982gal290gal

熊本地震

Kik-Net益城

653gal1156gal873gal( 実什器 )

ラクロック
固定無( ダミー什器 )実験結果
３つの地震波において、
実什器・ダミー什器什器寸法（mm）

W900×D450×H1100

W900×D450×H1100

什器重量 / 什器重心高さ

240kg / H=525

240kg / H=525

設置位置

パーテーション壁面沿い

単独設置

いずれも、移動や転倒なし

掲載商品詳細、他各種フロア商品ご案内につきましてはこちらから▼● お問合せ、詳細な資料のご請求は下記の担当者までご用命ください。
東京本店〒105-8319	東京都港区東新橋二丁目3番17号（モメント汐留12F）		
TEL.
（03）
4214-1931 FAX.
（03）
3438-1066
札幌支店〒001-0018		

札幌市北区北十八条西五丁目1番12号（3F）
TEL.
（011）
708-1177 FAX.
（011）
708-1178

東北支店〒980-0021	仙台市青葉区中央二丁目8番13号（大和証券仙台ビル7F）		
TEL.
（022）
213-5595 FAX.
（022）
213-5590
関東支店〒370-0841	高崎市栄町16番11号（高崎イーストタワ ー9F）		
TEL.
（027）
322-9411 FAX.
（027）
322-9343
中部支店〒450-0003		

名古屋市中村区名駅南一丁目17番29号（広小路ESビル5F）
TEL.
（052）
582-3356 FAX.
（052）
583-9858

関西支店〒532-0003		

大阪市淀川区宮原三丁目4番30号（ニッセイ新大阪ビル15F）
TEL.
（06）
6395-2154 FAX.
（06）
6395-2102

URL

http://www.senqcia.co.jp/

E-Mailfloor@senqcia.com

取扱店

中四国支店
〒730-0031	広島市中区紙屋町一丁目1番20号（いよぎん広島ビル4F）		
TEL.
（082）
240-1630 FAX.
（082）
240-1606
九州支店〒812-0011		

福岡市博多区博多駅前三丁目26番29号（九勧博多ビル8F）
TEL.
（092）
452-0341 FAX.
（092）
452-0350

2023年6 月発行※このカタログに記載の仕様および内容は2023年6月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

SQC-F-53-B/2306（DA）7