オフィス用フロア（OA）

ウッドコアスチールフロア「WSA500N・WSB500N」��������������������������������������������������������������������������������������   P8〜P13
特長 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P8〜P9仕様／構成 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P10形状･バリエーション／支持脚･通線部バリエーション／
オプション ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P11パネル加工例／JIS A 1450による振動試験 �������������������������������������������������������������������������������������������������   P12施工取合図 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P13

什器耐震固定OAフロア「ラクロック®」�����������������������������������������   P14〜P15
床吹出空調OAフロア「美風®」����������������������������������������������������������������������������������������  P16〜P21
美風の特長／構成 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P16美風のメリット ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P17床吹出空調OAフロアの特長／仕様 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P17マジカルカーペット®／マジカルタイル®／パーソナル吹出口 ���������   P18オプション ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P19美風の快適性／ Q&A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P20〜P21

インナースチール｢IS500N｣ �����������������������������������������������������������������������������������   P22〜P24
仕様･ユニット／評価書 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P22特長／形状 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P23オプション／施工取合図 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P247

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）

OA特長

01. 環 境 配 慮 内部芯材に建築廃材や間伐材を原材料にしたパーティクルボードを使用することで、環境負荷低減を実現
スチールプレート

パーティクルボード

スチールプレート■ 炭素貯蔵量(CO₂換算)：20.89kg-CO₂/㎡※設備パネル割合25%の場合※炭素貯蔵量の算出は林野庁「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示ガイドライン」(令和3年10月1日付け3林政産第85号林野庁長官通知)に準拠■ 物件ごとに「炭素貯蔵量証明書」の提出が可能■「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」
登録OAフロア(オプション)」(オプション)により、パネルへの
02. 什 器 の 地 震 対 策 「ラクロック
什器耐震固定が可能(詳細はP.14をご参照ください)®

ウッドコアスチールフロア（WSA500N／WSB500N）＋金属製パネル固定めねじボルト

什器耐震固定OAフロア

パネルアンカー

03. 軽 量 化 従来のモルタル充填タイプの1/2以下の質量(当社比)輸送時のCO 2削減

施工効率の向上8

躯体への負荷軽減

人と環 境にやさしい
ウッドコアスチールフロア

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）

OA

04. 快 適 な 歩 行 感 パネル固定によりガタつきがなく、ウッドコアで優れた歩行感

05. 評 価 書／認 証 書／認 定 書(一社)公共建築協会
評価書 WSA500N(一社)公共建築協会
評価書 WSB500N

JAFA認証書
WSA500N

JAFA認証書
WSB500N

エコリーフ認定書
WSA500N

エコリーフ認定書
WSB500N

5000N
評価第001-25028007号

3000N
評価第971-25019006号

グレード5000N-1
認証番号22-10-R017

グレード3000N-1
認証番号22-10-R018

登録番号 JR-AG-18001E

登録番号 JR-AG-18002E

9

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（様パネル型式

強度（中央集中φ50）

パネルサイズ

WSA500NC
WSA500NS

500mm×厚み23.4mm□剛性

終局荷重

たわみ2.0mm以下
5000N（500kgf）

15000N以上（1500kgf以上）

質量(表面材含まず)

床高さ

WSB500NS

500mm×厚み23mm□たわみ2.0mm以下
3000N（300kgf）

10000N以上（1000kgf以上）

26.7kg/㎡

22.3kg/㎡なし（φ5通線可能）90mm×45mm
1ヶ所なし（φ5通線可能）

5000Nタイプ
ウッドコアスチールフロア

WSA500NC

1ユニット（500×500mm）

フタ形状

3000Nタイプ
ウッドコアスチールフロア

WSB500NC

1ユニット（500×500mm）

フタ形状

構

成
トップシート：スチールプレート

芯材：パーティクルボード

ボトムシート：スチールプレート

10

表面仕上材

90mm×45mm
1ヶ所

50mm〜
WSB500NC

開口部）

OA

仕タイル

カーペット
置敷タイル

形状・バリエーション

パネル
形式

WSA500NC

WSA500NS

商品形状

500

500

90

WSB500NC
500

500

45

23.4

500

WSB500NS

23.450090500234523500

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（支 持 脚・通線部バリエーション）

OA支持脚

パネル固定部

設備開口配線部（WSB500N）

φ5 通線部

オプション
パネル交点に特殊固定めねじボルトを使用することによりセキュリティ対策や、什器耐震固定対応を実現します。
セキュリティ用
パネル固定めねじボルト

セキュリティ用専用工具

セキュリティ対策

CEAシリーズ（CEA70000 CEA90505A）〈（株）
TERADA製〉（H=90mm〜対応）

什器耐震固定OAフロア｢ラクロック ｣(P14参照）®

HFC-10AC

イーナ EEMシリーズ（EEM10000 EEM90004）〈（株）TERADA製〉（H=50mm〜対応）〈（株）
平山製作所製〉（H=50mm〜対応）

インナーコンセントスクエア（NE35517）〈パナソニック（株）製〉（H=70mm〜対応）※ 詳細につきましては各メーカーにご確認ください11

ウッドコアスチールフロア
WSA500N・WSB500N

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）

OA

パネル加工例

丸型床吹出口取付イメージ

スリット型床吹出口取付イメージ

現場加工例■ 各種開口形状に対応可能■ 壁際ボーダー部用のパネル加工が容易

JIS A 1450による振動試験■条 件● 使用パネル：WSA500N・WSB500N● 床高さ：H=100mm● 所定のおもりの質量：350㎏(WSA500N)
200kg(WSB500N)● 入力波：JIS A 1450に基づく入力波(正弦波)● 最大加速度：水平1,000gal

12

■結 果
● パネル・支持脚ともに損傷なし

施工取合図割付基準部

フリーアクセス部
@500
500

500

切欠合せボーダー部

フリーアクセス部@500

穴塞ぎキャップ

パネル固定めねじボルト
端部固定穴塞ぎキャップ

用支持脚調整台

500 交点用支持脚調整台
端部用支持脚調整台

パネル固定めねじボルト

フリーアクセス部

端部固定穴塞ぎキャップ

端部用支持脚調整台@500
交点用支持脚調整台
パネル固定めねじボルト
接着固定

接着固定

フリーアクセス部
接着固定@500オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（パネル固定めねじボルト

OA

ボーダー部
（切欠合わせ）
端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整台

切欠合せボーダー部）

端部用支持脚調整台
交点用支持脚調整台
フリーアクセス部
木製ボーダー部
フリーアクセス部
フリーアクセス部
木製ボーダー部@500
踏込框 切欠合せボーダー部 フリーアクセス部
@500
@500
端部固定穴塞ぎ
キャップ
接着固定
ビス止め パーティクルボード @500
アルミ見切り＋ノンスリップゴム
パネル固定めねじボルト
端部固定穴塞ぎキャップ
ライナー（F☆☆☆☆）
パーティ
クルボー
ドビス止め
アルミ見切り＋ノンスリップゴム パネル固定めねじボルト（F☆☆☆☆） ライナー
面：タイルカーペット
表面：
タイルカーペット
端部用支持脚調整台
地：耐水ベニヤ框（標準・木製）交点用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
端部用支持脚調整台
交点用支持脚調整台
下地：耐水ベニヤ
端部用支持脚調整台端部用支持脚調整台
接着固定 木製ボーダー部
フリーアクセス部
踏込框フリーアクセス部
切欠合せボーダー部
ンクリートビス
接着固定@500 接着固定@500
コンクリートビス
接着固定
端部固定穴塞ぎ
キャップ
ビス止め パーティクルボード
アルミ見切り＋ノンスリップゴム
パネル固定めねじボルト（F☆☆☆☆） ライナー
踏込せボーダー部

框 切欠合せボーダー部

表面：タイルカーペット

下地：耐水ベニヤ

端部用支持脚調整台

交点用支持脚調整台

コンクリートビス

端部用支持脚調整台

端部用支持脚調整台
接着固定

框施工例

接着固定

スロープ（標準・木製）
切欠合せボーダー部
スロープ部

スロープ部

切欠合せボーダー部

パネル固定めねじボルト

表面：タイルカーペット

表面：タイルカーペット

下地：耐水ベニヤ

束受

フリーアクセス部@500

下地：耐水ベニヤ
端部用支持脚調整台

コンクリートビス

束
スロープ部
束受
コンクリートビス
束受

コンクリートビス

表面：タイルカーペット

交点用支持脚調整台

端部用支持脚調整台
束切欠合せボーダー部
フリーアクセ接着固定@50束受
コンクリートビス
パネル固定め下地：耐水ベニヤ
束
束受
フリーアクセス部@500
パネル固定めねじボルト

コンクリートビス

束受

端部用支持脚調整台
コンクリートビス
スロープ施工例

13

交点用支持脚接着固定

ラクロック什器耐震固定OAフロア®

OAフロアパネルにアンカーを直 接 取 付ける 新 方 式！

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（こちらから「ラクロック」
紹介動画をご覧いただけます

かんたん固定で地震対策！
業界初※

ＯＡフロアパネルに什器を直接固定※特許出願中※OAフロアパネルにアンカーを直接取り付ける方式で特許出願中

ラクロックは はOAパネルに取付ける
ラクロック
専用めねじアンカー

1 パネルアンカー

1 パネルアンカーOAパネルに取り付ける専用めねじアンカー

2+金属製パネル固定めねじボルト

3で

OAパネルが地震時の転倒力によって外れないように固定します

OAフロア

2 金属製パネル固定ナッ
3 OAフロア
トにで固定にラクができます

OAパネルが地震時の転倒力によって外れないように固定します

OA

1ウッドコアスチールフロア

ラクに固定 ができます

1断面図断面図）
2
3にウッドコアスチールフロア

ラクロックの固定方法

2

従来の固定方法

アンカーボルトウ ッドコア
スチールフロア

（WSA500N/WSB500N）

3 ウッドコアスチールフロア（WSA500N/WSB500N）

ラクロックの固定方法

ラクラク施 工!

従来の固定方法

アンカーボルト■ 什器を載せた状態のOAフロアパネルへの固定も可能■ 室内を汚さずに取付け可能■ 専用工具(オプション)で簡単に設置でき、専門工事業者は不要です※※移動が必要な場合もあります。
詳細は営業担当者へご相談ください。

地震対策が簡単にできる「ラクロック」

従来の什器固定との工数比較■OAフロアパネルにアンカーを従来の什器固定との工数比較※従来の固定方法のトータル工数を100として比較
直接取り付ける新方式
従 来 の 什 器 固 定との工 数 比 較※従来の固定方法のトータル工数を100として比較

従来の固定方法 5■確かな安全性！
「ラクロック」■ラクラク施工！

5 106020

什器固定「ラクロック」5 10・震度７相当の地震波で安全性を実証

・重量タイプ（240kg）の什器に対応可能
什器耐震固定5従来の固定方法

201515■ 固定位置決め

151545601515100

取り付け工数を1/2以下に省力化■アンカーボルト取り付け ■金物取り付け
取付け工数を1/2以下に省力化■パネル孔あけ45※■ 固定位置決め ■パネル孔あけ■アンカーボルト取付け■金物取付け・什器を載せた状態のOAフロアパネルへの固定も可能
・室内を汚さずに取り付け可能※移動が必要な場合もあります。
詳細は営業担当者にご相談ください。

14100

確 かな 安 全 性!

確かな安全性！

ラクロック
固定有三次元振動台で実地震を再現し、震度７相当の地震波で固定性能を確認しました。
実験条件（3つの地震波にて実験）
地震名

入力地震波

各方向への入力加速
NSEW

UD

JMA神戸

818gal

617gal332galK-Net仙台

1517gal982gal290gal

熊本地震

Kik-Net益城

653gal1156gal873gal

実験結果：３つの地震波において、実什器・ダミー什器いずれも、移動や転倒なし(実什器)(ダミー什器)オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（兵庫県南部地震
東北地方太平洋沖地震

ラクロック固定無）OA

什器寸法（mm）

W900×D450×H1100

W900×D450×H1100

什器重量 / 什器重心高さ

240kg / H=525240kg / H=525

設置位置

パーテーション壁面沿い

単独設置■ 専用施工工具による什器耐震固定手順「ラクロック ® 」なら誰 でもラクに固 定 が できます

①取付け箇所の決定②仕上げ材の孔明加工③ＯＡフロアの孔明加工④パネルアンカーの取付⑤ボルト固定⑥固定完了

15床吹出空調
OAフロア

美風

®

床吹出空調
フロア 美風OA®

省エネと快 適 性を向 上させた
環 境 配 慮 型 OAフロア
美 風の特長
床全面からのマイルドな気流によりドラフト感がなく、温度差の少ない快適な空調環境を提供します。

床吹出空調OAフロア 美風®の場合

従来型天井吹出空調の場合

美 風の構 成床吹出空調OAフロア｢KSBC500CAR｣と床吹出空調用タイルカーペット｢マジカルカーペット｣の組合せにより、全面床吹出空調を実現します。

OAフロア KSB500CAR◦ス
 チール製中空設計により、耐荷重3,000Nを確保◦ 当社独自の溝と長孔の組み合わせにより、安定した通気性能を実現

マジカルカーペット
こちらから「美風」紹介動画をご覧いただけます

表面から孔が見えないカーペット
（当社特殊技術により加工）※特許出願中16

美 風 のメリット

01. 省エネ■ 居住空間のみ有効な空調を実現■ 従来型空調に対して空調消費エネルギーを10～15%程度削減■ 天井の高い大空間では居住空間に絞った空調が可能

02. 快 適 性オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（

■ 居住空間に温度差の少ない、快適な環境づくりが可能■ 空調時の気流を感じさせません

03. 安 全 性の向 上■ 天井の空調吹出口やダクトが不要となるため、地震時の落下リスク低減

）

04.

OA

自由な 意 匠 設 計■ 市販のタイルカーペットを使用できるため、幅広い選択肢の中からデザインが可能

05. メンテナンス性■ 市販のタイルカーペットを使用できるため、部分的な取替えも容易

床 吹 出 空 調 用OAフロア(KSB 50 0CA R)
特長■ 耐静的荷重性能、耐動的荷重性能を維持しつつ大幅に軽量化(従来品対比30%軽量化)■ 当社スチール製OAフロアでは最大の開口率22.8%を実現■ 歩行感に影響を与えない小さな長孔形状を採用■ ウッドコアスチールフロアとの併用施工や吹出口によるポイント空調も可能■ スチール製中空タイプのため、リサイクルが可能

仕様

パネル型式

パネルサイズ

KSB500CAR□500mm×
厚み23mm

強度（中央集中φ50）

質量剛性

終局荷重

※表面材含まず※ H=150 時

たわみ2.5mm以下
3000N（300kgf）

9000N 以上
（900kgf 以上）

20.4kg/ ㎡

17適用
床高さ

開口部

表面仕上材

備考

150mm〜90mm×45mm（1カ所）

マジカルカーペット
マジカルタイル

開口率 22.8%

床吹出空調
OAフロア

美風

®

省エネと快 適 性を向 上させた
環 境 配 慮 型 OAフロア

床吹出空調

マジカルカー ペット ® 、マジカル タイル ®
弊社独自の孔加工技術(特許出願中)により、一般のタイルカーペット、置敷タイルが床吹出空調用の｢マジカルカーペット｣｢マジカルタイル｣に変身。
意匠性を損なわずに床吹出空調が実現可能。
※表面材の種類により加工対応できない場合もございます。
詳細はお問合せください。

フロア 美風

OA®

マジカルカーペット 敷設例

マジカルカーペット
裏面拡大写真マジカルタイル 敷設例

ホールタイプ（φ３）

ホールタイプ（φ６）

カーペット表面イメージ比較マジカルカーペット※ カーペットの色、デザインにより外観イメージは異なります。

オプション
パーソナル吹出口パーソナル吹出口（拡大）（（株）TERADA製）

特長

設置例 送風の様子 ※煙は特殊スモーク・スライド開閉により個人調整可能

・OAパネルの設備開口部への取付が可能

・開口率の調整が可能（２分割調整） ・アルミダイカスト製で耐久性良好
・バリアフリー対応（表面凸なし）18

接着固定

床下空調区画特長

・スラブやパネルに固定する必要なし
・ＯＡフロア敷設後でもパネルを取外して簡単に設置可能
・空調区画と非空調区画に分離可能・配線も妨げません

KSB500CAR

設置例

KSB500CAR

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（床下空調区画

WSB500NS（ソリッドパネル）

外被：アルミ箔
基材：ロックウール

取合例

OA

支持脚用切欠き）

床下空調用断熱マット
特長・再生ウレタンフォームを使用したOAフロア専用断熱マット
・OAフロアとの同時施工が可能な断熱材・施工の省力化、工期短縮を実現
・床スラブ面からの熱の影響を抑え、省エネ性を向上
・支持脚用切欠き付きのOAフロア専用形状

断熱マット

型式

サイズ

DSYK-8500mm × 1000mm × 8mm

熱伝導率

DSYK-10500mm × 1000mm × 10mm

DSYK-16500mm × 1000mm × 16mm

0.270㎡・K/W
0.037W/m・K

0.432㎡・K/W

DSYK-20500mm × 1000mm × 20mm

0.540㎡・K/W

DSYK-24500mm × 1000mm × 24mm

0.648㎡・K/W

断熱マットt8（部分接着固定）

断熱マット

熱抵抗値
0.216㎡・K/W

敷設例

取合例

各種吹出口対応

スリット型床吹出口取付イメージ

丸型床吹出口取付イメージ19

床吹出空調
OAフロア

床吹出空調

通気特性

静圧（Pa）®

快 適 性について「美風」の圧力損失(静圧)と通気状を測定します。
OAフロア(KSB500CAR)とマジカルカーペットを組み合わせた状態で測定します。
実際の使用条件に合わせて測定が可能です。
マジカルカーペット敷設時も十分な通気性を確保します。

フロア 美風OA

美風

省エネと快 適 性を向 上させた
環 境 配 慮 型 OAフロア®

※カーペットの仕様により通気特性は異なります。

通気量（㎥/h）：500mm角当たり

各種データ測定オフィス内の温度分布・時刻暦の温度変化・風量・風速が測定可能です。
測定条件
（例）

部屋の広さ：24m   天井の高さ：2.7m
送風量：1m 当たり25m /h   設定温度：25℃
22
発熱量：26W/m（h＝1000mm※）＋17W/m（天井照明） マジカルカーペット使用
223※オフィスフロアの状況に置き換えると「従業員3名、パソコン4台分」に相当する。

垂直方向温度分布（例）

空調立上温度変化測定（例）●床上0.1m〜1.7mの住居空間が温度差3℃以内とされる理想的な温度分布となっています。

●空調機稼動開始後の温度変化を確認できます。
※左図の床下吹出位置E点で測定した結果。

KSB500CAR風量測定（例）●均一な吹出風量となっています。

20

デモルーム■ 製造拠点である関東製作所(埼玉県熊谷市)に「美風」で快適空間を実現したモデルルームを設置。
実際に空調の快適性を体感いただけます。
■ 快適環境計測が可能です。
■ お客様のご要望に合わせた環境を再現します。
・設定条件(熱負荷・風量・設定温度・カーペットの種類等)を決め、環境(温度分布・風量分布・PMV等)を測定します。
・PMV…Predicted Mean Voteの略で「予想平均温冷感申告」。暑さ・寒さの感覚を指標化した温熱指標のひとつ。

オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）O
AQ& A● 空調と同時にほこりが舞い上がりませんか？
空気の風速が遅いため、ほこりが舞い上がる心配はありません。

● カーペットのメンテナンスはどのように行いますか？
掃除機による通常の清掃を行って下さい。カーペットの汚れがひどい場合には、パウダークリーニング等のドライ洗浄を実施して下さい。
ウェットタイプのクリーニングはOAフロアパネルの発錆の原因となるため、避けて下さい。

● OAフロアの床高さはどの程度必要ですか？
ケーブルなど配線スペースを考慮し、床の仕上がりでH=150㎜以上は必要です。
部屋のスペース・形状・熱負荷・ケーブル敷設など条件にもよりますので、詳細はお問い合わせください。

21

IS500N リニューアルに最適。
インナースチールオ フ ィ ス 用 フ ロ ア（）ＩＳ５００Ｎ

O
A

仕様・ユニット
パネル
型式
IS500N

評価書／認証書

強度(中央集中φ50)
剛性

終局荷重

たわみ4.0㎜以下
6000N以上
3000N（600kgf以上）（300kgf）

質量

床高さ※(表面材含まず)(表面材含まず)

18.1kg/㎡

40㎜

18.4kg/㎡50㎜

表面仕上材
タイルカーペット※JAFA（フリーアクセスフロア工業会）性能評価認証品

JAFA性能評価認証品
認定番号19-10-N016

1ユニット（500×500㎜）

22軽量・置敷全面配線方式。
特長●施工後配線替えが簡単。オフィスのリニューア●施工が早い。1 日 400G
●スピーディな施工。
リニューアル工事に最適。
ルが簡単。
完完 成
成
施工中
施工中オ フ ィ ス 用 フ ロ ア（施工後施工後施工中施工中）OAスィフオ）。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床スィフオ）。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床パネル施工完了。配線工事
平常業務
表面材施工。応対なルブシキレフたせわ合に。応対なルブシキレフたせわ合に●●●●快適な歩行感
土日で一部屋 OK!
一体構造による快適な歩行感と安定感●
線容量が豊富●
配配
線量がたくさん。配線後、整然としている。
床下全面に配線可能です。

116スィフオ）。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床。応対なルブシキレフたせわ合に
●㎜スィフオ）。能可でま a001 ンョシプオ (a04 さ高床。応対なルブシキレフたせわ合に●

商品形状（単位：㎜）

331.5

165

12165

201223165

溝パネル（小）溝パネル（大）23

配線取出口

オプションオ フ ィ ス 用 フ ロ ア（ジャンクションカバー（331.5×331.5㎜）

IS - 9〈（株）平山製作所製〉

IS -11- 2〈（株）平山製作所製〉

IS -11-1〈（株）平山製作所製〉

SIRシリーズ〈（株）TERADA製〉

施工取合例
L 型ボーダー材使用時
置敷パネル部

置敷パネル部

置敷パネル部

ボーダー部

置敷パネル部

置敷パネル部

置敷パネル部180

割付基準

接着（両面テープ）

ボーダー材金物

タイルカーペット支持台

置敷パネル部（90mm 未満）

タイルカーペット（PL t1．6 曲げ加工品）

40・50

40・50

割付基準部

ボーダー部スロープ框
スロープ部

置敷パネル部

置敷パネル部
タイルカーペット

タイルカーペット

アルミ押出材

固定ビス

ボーダー部施工例

框（アルミ・ノンスリップ付）

スロープ

24

置敷パネル部

40・50

固定ビス

框部

40・50）ＩＳ５００Ｎ

OA