追加事項は下線部＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞（４月 14 日 午後６時現在）
平 成 23 年 ４ 月 14 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所は全号機（１～６号機）停止しております。
１号機（停止中）・ ３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 23 日午前２時 30 分頃、給水系から原子炉への海水注入を開始しました。
・ ３月 25 日午後３時 37 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っております。
・ 原子炉格納容器内に水素ガスが蓄積している可能性があることから、酸素濃度の上昇を防止する観点より、４月６日午後 10 時 30 分より格納容器内に窒素ガスの注入に関わる弁操作を開始し、４月７日午前１時 31 分より、注入を開始しました。
２号機（停止中）・ ３月 15 日午前６時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下。
・ ３月 26 日午前 10 時 10 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っております。
・ ４月 12 日午後７時 35 分、タービン建屋の立坑（トレンチ）にある高レベル滞留水を、復水器へ水中ポンプにより移送を開始し、４月 13 日午後５時４分、予定された移送をほぼ終了しました。
３号機（停止中）・ ３月 14 日午前 11 時１分頃、１号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 25 日午後６時２分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っております。
４号機（定期検査で停止中）
・ ３月 15 日午前６時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないと考えております。
５号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
・ ３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプ（Ｃ）を起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後２時 30 分、原子炉は冷温停止状態となりましたが、３月 23 日午後５時
24 分ごろ、仮設の残留熱除去海水系ポンプの電源を切り替えた際、自動停止しました。
その後、３月 24 日午後４時 14 分頃、交換したポンプを起動し、同日午後４時 35 分頃、原子炉の冷却を再開しました。
1

・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないと考えております。
６号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
・ ３月 19 日午後 10 時 14 分頃、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後７時 27 分、原子炉は冷温停止状態となりました。
・ 代替の残留熱除去海水系ポンプ２台について、３月 25 日午後３時 38 分および午後３時42 分に仮設の電源から本設の電源に切り替えを行いました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないと考えております。
使用済燃料プールの冷却作業
・ ４月 14 日午後３時 56 分から午後４時 32 分まで、コンクリートポンプ車による３号機への放水を行いました。
・ 今後も使用済燃料プールの状況を確認しながら、必要に応じて放水・注水したいと考えております。
その他
・ モニタリングカーによる発電所構内（屋外）の放射性物質（ヨウ素等）の測定値が通常値より上昇しており、以下のとおり、原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したと判断しています。
・３月 12 日午後４時 17 分に判断（ＭＰ４付近）
・３月 13 日午前８時 56 分に判断（ＭＰ４付近）
・３月 13 日午後２時 15 分に判断（ＭＰ４付近）
・３月 14 日午前３時 50 分に判断（ＭＰ６付近）
・３月 14 日午前４時 15 分に判断（ＭＰ２付近）
・３月 14 日午前９時 27 分に判断（ＭＰ３付近）
・３月 14 日午後９時 37 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午前６時 51 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午前８時 11 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午後４時 17 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午後 11 時５分に判断（発電所正門付近）
・３月 19 日午前８時 58 分に判断（ＭＰ５付近）
なお、測定値が 500μSv/h を超過した後、500μSv/h 付近で下降、上昇を繰り返した
場合、同一事象が継続していると考え、改めて原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したという判断は行わないこととします。ただし明らかに異常な値が計測され、同一事象でないことが明らかな場合は、速やかに判断するとともにお知らせしてまいります。
・ 放射性物質放出の恐れがあるため、半径 20ｋｍ以内の地域住民に対して国から避難指示が出されており、また半径 20ｋｍから 30ｋｍまでは屋内退避指示が出されています。
・ ４月２日より、集中環境施設の建屋内に溜まった水を４号機のタービン建屋内に移送しておりましたが、４月４日、３号機のトレンチの立坑の水位が４月３日より約 15ｃｍ上昇しており、経路は不明であるものの、４号機のタービン建屋内の水が３号機のトレンチに流れている可能性も否定できないことから、念のため、４月４日午前９時 22 分、４号機のタービン建屋内への移送を停止しました。なお、現在の３号機のトレンチの立坑
2

の水位は、移送停止時の水位から大きな変化はなく、安定しております。
・ ４月４日午後７時３分から集中廃棄物処理施設内に溜まっている低レベルの滞留水（約１万トン）について、海洋への放出を行いました。現在、評価・確認中。また、５号機および６号機のサブドレンピットに保管されている低レベルの地下水（延べ 1,500 トン）についても、４月４日午後９時から海洋への放出を行いました。放出量は約 1,323 トンです。
・ ４月５日午後３時から午後４時 30 分まで、発電所南側の防波堤に専用港内からの汚染水の流出を防ぐため、破損していた鋼製の止水板の代わりに防波堤周辺で大型土のうによる止水工事を開始しました。引き続き止水作業を継続してまいります。また、４月 11 日
午前８時 45 分から午前 10 時 45 分まで、専用港内から放射性物質を含む水の流出を防ぐため、発電所南側の防波堤付近に約 120 メートルのシルトフェンス（二重）の設置作業を行いました。さらに、４月 13 日午前８時 45 分から午後１時 50 分まで、３，４号機スクリーン前面にシルトフェンス（二重）の設置作業を行い、４月 14 日午前７時 45 分か
ら午後０時 20 分まで、１，２号機スクリーン前面および南防波堤北側付近についてもシルトフェンス（二重）の設置作業を行いました。
・ ４号機使用済燃料プール内に保管されている燃料の状況把握のため、４月 12 日、使用済燃料プール水のサンプリングを実施しました。今後、核種分析を実施する予定です。
・ ４月 14 日午前 10 時 17 分から午後０時 25 分まで、原子炉建屋の状況を把握するため、１～４号機の上空で無人ヘリの飛行を行いました。
・ 安全の確保に向け全力を尽くしてまいるとともに、引き続き周辺環境のモニタリングを継続・監視してまいります。
以3上