［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方発電所火災感知器の異常について
25.８.12
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２５年７月４日１７時２５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月４日(木)18時19分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所１，２号機の中央制御室において、焼却炉・油庫の火災感知器発報等の信号が発信した。
２ このため、現場を確認したところ、油庫の受信機盤内のヒューズ切れが確認されたことから、当該ヒューズ取替えを実施したが、現場の受信機盤は復旧したものの、中央制御室の信号が復旧できないことを、７月４日(木)17時25分に保修員が確認した。
３ 詳細については現在確認中。
４ 本事象によるプラントへの影響及び環境への影響はない。
［その後の状況等］
７月５日(金)11時37分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、１，２号の中央制御室へ火災信号を送信するための中継器（２号機タービン建家１階）に異常があることを確認した。
２ そのため、中継器を取替え、中央制御室の焼却炉・油庫の火災感知器発報の信号が復旧したことを確認し、その後、正常に動作することを確認した結果、７月４日(木)21時53分、通常状態に復旧した。
３ 復旧までの間、火災がないことを確認するために現場に監視員を配置し、異常がないことを確認していた。
４ 詳細については、今後調査する。
５ 本事象によるプラントへの影響及び環境への影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事象発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成発

信伊方発電所

当 該 機(定格出力)

者

号 機
発生時
状 況

２５年

７月

４日

18 時

19 分

増田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．１号機 出力MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２号機 出力MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．１号機 第２８回，２号機 第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

発生状況
概
要（木）

２．場

所：

３．状

況：

７月
伊方発電所

４日

地

震

１７時

１，２号機・ その他
２５分
中央制御室

伊方発電所 １，２号機 中央制御室において、焼却炉・油庫の火災感知器発報等の信号が発信したため、現場を確認したところ、油庫の受信機盤内のヒューズ切れが確認されたことから、当該ヒューズ取替えを実施しましたが、現場の受信機盤は復旧したものの、中央制御室の信号が復旧できないことを、本日１７時２５分に保修員が確認しました。
詳細については現在確認中です。
なお、本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成

発

信

伊方発電所

当 該 機

(定格出力)

者号 機
発生時
状 況

２５年

７月

５日

11 時

37 分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)
１．１号機 出力MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２号機 出力MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
２．１号機 第２８回，２号機 第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・
１．発生日時：

発生状況
概
要（金）

２．場

所：

３．状

況：

７月
伊方発電所

４日

地

震

１７時

２号機

・ その他
２５分

タービン建家 1 階（管理区域外）

伊方発電所 １，２号機 中央制御室において、焼却炉・油庫の火災感知器発報等の信号が発信したため、現場を確認したところ、油庫の受信機盤内のヒューズ切れが確認されたことから、当該ヒューズ取替えを実施しましたが、現場の受信機盤は復旧したものの、中央制御室の信号が復旧できないことを、７月４日１７時２５分に保修員が確認しました。
【第１報にてお知らせ済み】
調査の結果、１，２号中央制御室へ火災信号を送信するための中継器（2 号機タービン建家 1 階）に異常があることを確認したことから、中継器を取替え、中央制御室の焼却炉・油庫の火災感知器発報の信号が復旧したことを確認し、その後、正常に動作することを確認した結果、7 月４日２１時５３分、通常状態に復旧しました。
なお、復旧までの間、火災がないことを確認するために現場に監視員を配置し、異常がないことを確認していました。
詳細については、今後調査します。
本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所１，２号機 中央制御室 火災受信機盤 信号概略図「感知器 発報 焼却炉・油庫」(①） ←中継器取替後、復旧「付属建家受信機 異常 1,2号油庫」(②）←ヒューズ取替後、復旧

１、２号機
中央制御室 火災受信機盤

その他建物①の伝送ライン②の伝送ライン中継器取替実施

中継器

当該箇所

雑固体焼却炉建屋
火災受信機盤

火災受信機 異常なし（火災無し）

感知器

１、２号油庫火災受信機盤

ヒューズ取替後、盤復旧（火災無し）

感知器（2個）伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

★
排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

火災感知器の異常

油庫受信機盤

ヒューズ２本「断」

中央制御室

火災受信機盤

自動起動火災報知器タービン中継器盤２号(中継器取替比較)

中継器取替え 前

中継器取替え 後用語の解説○油庫
発電所内で使用する潤滑油等を保管する建物。

○雑固体焼却炉建屋
放射性固体廃棄物（可燃物）を焼却する設備がある建屋。

○焼却炉
放射性固体廃棄物（可燃物）を焼却する設備であり、雑固体焼却炉建屋に設置している。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成25年７月４日（木）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値測定局
時刻 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）
41
34
31
2938
43
19
モニタリングポスト伊方越
2642213633
31
29
愛 モニタリングポスト九町
39
37
36
33
3147
26
モニタリングポスト湊浦
32
30
2825
2436
18
媛
モニタリングポスト川永田
44
41
39
35
34
46
25
モニタリングポスト豊之浦
32
29
2725
2241
14
県
モニタリングポスト加周
38
36
33
3130
51
27
28
27
36
23
モニタリングポスト大成
33
3130
35
32
30
28
26
36
17
四 モニタリングステーション
38
35
32
26
40
17
29
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
38
35
31
28
26
41
16
力 モニタリングポストNo.3
27
41
15
40
37
33
30
㈱ モニタリングポストNo.4
4136
33
31
27
4116
(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成22、23年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140人工放
射線0.1

1100.05

0.6

6.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）