価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：MERP
計装用プラグイン形変換器 M・UNIT シリーズ

無効電力変換器
主な機能と特長●VTとCTからの信号を入力して無効電力を演算●出力信号はコンピュータ入力に適した低リップル直流信号●不平衡負荷の検出に適した2電力計法を採用●ひずみ波に強い時分割乗算方式●JIS C1111準拠●耐電圧2000V AC●密着取付可能アプリケーション例●工場、ビル設備などの工程別の無効電力の管理
5080136（mm）

形式：MERP－1①②③－④⑤価格
基本価格 90,000円
加算価格
110V DC電源 +10,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：MERP－1①②③－④⑤①～⑤は下記よりご選択下さい。
（例：MERP－11PA－C／Q）
・入力レンジ（例：LAG 1000～LEAD 1000var）
・オプション仕様（例：／C01／S01）

種類
1：三相3線式

3：220V／1A AC
4：220V／5A AC②出力極性
P：LAG負極性、LEAD正極性
M：LEAD負極性、LAG正極性

③出力信号
◆電流出力
A：4～20mA DC（負荷抵抗 600Ω以下）
B：2～10mA DC（負荷抵抗 1200Ω以下)
C：1～5mA DC（負荷抵抗 2400Ω以下）
D：0～20mA DC（負荷抵抗 600Ω以下）
E：0～16mA DC（負荷抵抗 750Ω以下）
F：0～10mA DC（負荷抵抗 1200Ω以下）
G：0～1mA DC（負荷抵抗 12kΩ以下）
GW：-1～+1mA DC（負荷抵抗 10kΩ以下）
Z：指定電流レンジ（出力仕様参照）◆電圧出力
1：0～10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2：0～100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3：0～1V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
4：0～10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5：0～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
6：1～5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
1W：-10～+10mV DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
2W：-100～+100mV DC（負荷抵抗 100kΩ以上）
3W：-1～+1V DC（負荷抵抗 1000Ω以上）
4W：-10～+10V DC（負荷抵抗 10kΩ以上）
5W：-5～+5V DC（負荷抵抗 5000Ω以上）
0：指定電圧レンジ（出力仕様参照）

④供給電源
◆交流電源
B：100V AC
C：110V AC
D：115V AC
F：120V AC
G：200V AC
H：220V AC
J：240V AC◆直流電源
S：12V DC
R：24V DC
V：48V DC
P：110V DC①入力信号（不平衡回路用）（電圧は平衡している必要があります。）
1：110V／5A AC
2：110V／1A AC
MERP仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1922 Rev.13 Page 1/4

形式：MERP⑤付加コード出力仕様◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）■電流出力（製作可能範囲）
出力電流範囲：0～20mA DC
負電流出力は±1mA DCのみ）
スパン：1～20mA
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：変換器の出力端子間電圧が12V（±出力時は10V）以下になる抵抗値■電圧出力（製作可能範囲）
出力電圧範囲：-10～+12V DC
スパン：5mV～22V
出力バイアス：出力スパンの1.5倍以下
許容負荷抵抗：負荷電流が1mA以下になる抵抗値（ただし出力が0.5V以上のとき）

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

機器仕様■入力ー出力の関係（例）

構造：プラグイン構造
接続方式：M3.5ねじ端子接続
端子ねじ材質：鉄にクロメート処理（標準）または、ステンレス
ハウジング材質：難燃性黒色樹脂
アイソレーション：電圧入力－電流入力－出力－電源間
出力範囲：約-10～+120%（1～5V DC時）
ゼロ調整範囲：-5～+5%（前面から調整可）
スパン調整範囲：95～105%（前面から調整可）

・出力極性コードP：LAG負極性、LEAD正極性
出力 V+10

出力 mA
2012041000（LAG）

0

入力
1000var（LEAD）-101000（LAG）

0

入力
1000var（LEAD）

・出力極性コードM：LEAD負極性、LAG正極性
出力 V+10

出力 mA
20

入力仕様
周波数：50／60Hz共用●電流入力
入力電流範囲：定格値の0～120%
許容過大入力：1000% 3秒間、200% 10秒間120%連続●電圧入力
入力電圧範囲：定格値の0～120%
許容過大入力：150% 10秒間、120% 連続■入力レンジ
無効電力変換器入力〔var〕＝負荷の定格無効電力〔var〕÷｛（VT比）×（CT比）｝
で算出した値が、次の表の製作可能入力レンジ範囲内であれば製作可能です。
（例）三相3線にて負荷の定格無効電力が75kvarで、VT 220V／110V、CT 250A／5Aである場合は75×103〔var〕÷｛（220÷110）×（250÷5）｝＝750〔var〕となるので製作可能です。
すなわち、次の表（三相3線）で電圧 110V、電流 5Aのとき、製作可能入力レンジは500～1200varであり、750varはこの範囲に入っています。

120

41000（LAG）

0

入力
1000var（LEAD）-101000（LAG）

0

入力
1000var（LEAD）

設置仕様
供給電源
・交流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%50／60±2Hz 約2VA・直流電源：許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85～150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W（110V DC時 約18mA）
使用温度範囲：-5～+60℃
使用湿度範囲：30～85%RH（結露しないこと）
取付：壁またはDINレール取付
質量：約400g●三相 3 線
入力電圧（定格） 入力電流（定格） 標準入力
製作可能
レンジ
入力レンジ
損 失損 失110V 0.2VA × 2 1A 0.1VA × 2 200var 100 〜 240var
5A 0.5VA × 2 1000var 500 〜 1200var
220V 0.4VA × 2 1A 0.1VA × 2 400var 200 〜 480var
5A 0.5VA × 2 2000var 1000 〜 2400var

MERP仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1922 Rev.13 Page 2/4

形式：MERP
性能（スパンに対する%で表示）
基準精度：±0.5％
温度係数：±0.05％／℃
応答時間：1s以下（0→90%）
出力リップル：0.5%p-p以下（50／60Hz）（入力信号と供給電源の周波数に差がある場合、出力リップルが増加することがあります。）
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：電圧入力－電流入力－出力－電源－大地間
2000V AC 1分間

端子接続図
三相3線式
電源側
1 2 3ヒューズ

Uヒューズ
ヒューズ
K

KVT

u

P131 ＋VVvv

P292 −Uu

P341Skk

1L

CT3S
L l

L l3L

出力信号

56※110 U（＋）

78※111 V（−）

供給電源

負荷側
※1、CTプロテクタ（CTM）が付きます。

■電源供給の方法
MERPを動作させるためには電源端子に仕様を満足する供給電源を接続する必要がありますが、電圧入力信号の電圧変動と容量が供給電源仕様を満足する場合には、下表の要領で端子を接続すれば電圧入力信号から電源を供給することができます。
注）
このときVTの負荷が約2.5VAになります。
（MERPの電源電流のほか、入力信号回路での消費電流を含む）
結線表
MERP

③−⑩⑨−⑪MERP仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1922 Rev.13 Page 3/4

形式：MERP
外形寸法図（単位：mm）
本体取付用
クランプ（上、下）
207.8
DINレール（35mm幅）
取付の場合

8 76 52ーφ4.5
取付穴（深さ25 ）

5011ーM3.5
端子ねじ107136（3.3）

808049310 11

1 24050・密着取付可能

端子番号図（単位：mm）

20CTプロテクタ（CTM）

8765493

10 111 2●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321MERP仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-1922 Rev.13 Page 4/4