令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

耐震用可とう継手

ラバーネットジョイント（ＲＮ−ＪＦ型目地材）

技術

審査証明

事

限 2025 年 3月31日

下水（公財）

2号

有

第１95

効期

道技術

［開発目標型］

技術名称：ラバーネットジョイント（ＲＮ－ＪＦ型目地材）

設

業

建設技術審査証明書

建日本（耐震用可とう継手）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，各地で発生した大規模な地震により，下水道施設にも被害が生じている。これは，従来技術であるコンクリー
ト構造物のシール材や止水板が，目地部の変位に追従できなかったことが原因であると考えられ，経済性を含めた耐震対策が求められている。
そこで，耐震用可とう継手として東京都水道局と共同開発を行い，浄水場施設等で多くの実績があるＲＦ－Ｐ型目地材の技術を活かし，下水道施設への適用を検討し開発を行った。
コンクリート構造物の継ぎ目に使用するＲＮ－ＪＦ型目地材は，想定される変位量に対し，設計移動量 100 ㎜タイプ，および 200 mm タイプがあり，アンカーボルトの間隔を変更することによって耐水圧 0.1 MPa，0.2 MPa に対応することができる。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）止水性：標準部，接合部ともに，次の条件で止水性を有すること。
①ボルト間隔 400 mm で水圧 0.1 MPa②ボルト間隔 200 mm で水圧 0.2 MPa（２）検査性：現地での止水検査（任意箇所）が可能であること。
（３）追従性：次の条件で追従性を有すること。
①製品幅 490 mm で移動量 100 ㎜②製品幅 590 mm で移動量200 mm（４）物 性：ＲＮ－ＪＦ型目地材本体は，設計移動量の変位後も水圧に耐えうる物性（引張強さ）を有すること。
①標準部引張強さ 130 kN/m 以上②接合部引張強さ 65 kN/m 以上（５）物 性：ＲＮ－ＪＦ型目地材本体に使用されるゴムは，圧縮永久ひずみが「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅳ類）に規定する物性を有すること。
圧縮永久ひずみ 30 ％以下（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ラバーネットジョイント（ＲＮ－ＪＦ型目地材）」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は2010年３月８日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
５．審査証明の詳細( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )６．審査証明の有効期限2025 年 3 月 31 日

７．審査証明の依頼者

シバタ工業

株式会社

（兵庫県明石市魚住町中尾 1058 番地）

技術の概要技術の概要
ＲＮ－ＪＦ型目地材は，コンクリート構造物の継ぎ目（目地部）の止水を目的とした，構造物の変動による目地の変位に対応できる耐震用可とう継手である。
ＲＮ－ＪＦ型目地材本体（図－１）は，耐候性，耐酸性等に優れたＥＰＤＭ系ゴム材の中に，高強度ナイロン繊維を埋設し一体化した複合材料で構成されている。この材料は，耐候性，耐酸性等の化学的耐久性は表層材料であるＥＰＤＭ系ゴム材が受け持ち，耐張力，耐引裂き力等の力学的耐久性は埋設繊維が受け持ち，互いの長所を併せ持った材料である。
ＲＮ－ＪＦ型目地材本体の構造は，上記の複合材料で構成されたシート材の両側端部（フランジ部）に，半円状の突起（止水突起）を計８本設けた構造である。
ＲＮ－ＪＦ型目地材本体は，接合機を用いて加圧・加熱し，接合することができる。
ＲＮ－ＪＦ型目地材の設置構造（図－２）は，フランジ部を押え板，アンカーボルト等の金具を用いて構造物に圧着して設置する。これにより，止水突起に応力が集中するため効率の良い止水性能を確保する構造である。また，製品中央部（伸縮部）をたるませて設置することで，構造物の変動による目地の変位があった場合でも，止水性能を保持したまま無理なく追従することができる構造である。

490〔590〕 ㎜
270〔370〕 ㎜

110 ㎜

フランジ部

伸縮部

フランジ部

止水突起6㎜

埋設
繊維2㎜

EPDM系ゴム110 ㎜

RN-JF型目地材本体〔図－１

ＲＮ－ＪＦ型目地材〕内は移動量 200 ㎜タイプ

本体断面モデル図380 ㎜
金具類2㎜

保護シート約9㎜

止水突起

圧力

目地

溝成型

RN-JF型
目地材本体
アンカー
ボルト

応力集中

図－２

ＲＮ－ＪＦ型目地材

設置断面モデル図

写真－１

設置例（管廊）技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１） 止水性
標準部，接合部ともに，次の条件で止水性を有する。
〈条件〉①ボルト間隔

400 ㎜で水圧 0.1 MPa②ボルト間隔 200 ㎜で水圧 0.2 Mpa

写真－２ 外水圧止水試験状況
写真－２ 外水圧止水試験状況（２） 検査性
現地での止水検査（任意箇所）が可能である。

写真－３ 止水試験状況

図－３ 止水試験状況モデル図（３） 追従性
次の条件で追従性を有する。
〈条件〉①製品幅②製品幅490 ㎜で移動量 100 ㎜
590 ㎜で移動量

写真－４ 交差部移動試験（移動前）

200 ㎜

写真－５ 交差部移動試験（移動後）（４） 物性ＲＮ－ＪＦ型目地材本体は，設計移動量の変位後も水圧に耐えうる物性（引張強さ）を有する。
①標準部引張強さ 130 kN/m 以上②接合部引張強さ 65 kN/m 以上（５） 物性ＲＮ－ＪＦ型目地材本体に使用されるゴムは，圧縮永久ひずみが「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅳ類）に規定する物性を有する。
圧縮永久ひずみ

30 ％以下

技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水道施設におけるコンクリート構造物（新設・既設）の打ち継ぎ部
ＲＮ－ＪＦ型
目地材

側壁

天井

床版

床版

側壁
ＲＮ－ＪＦ型
目地材

図－４

ＲＮ－ＪＦ型目地材設置例

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
№発

注者

施工年度

工

事

名

対象施設

新河岸水再生センター第二主ポンプ
1 東京都下水道局

H30室及び水処理施設耐震補強その２工
事

塩素接触槽
水路

規

模150.9m

変位量100 mm
200 mm技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

シバタ工業株式会社

http://www.sbt.co.jp/【問合せ先】

シバタ工業株式会社

TEL 078-946-1515
FAX 078-946-0528

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日

インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/