［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１号機２次系補機冷却用海水配管からの海水漏えいについて
21.９.10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
［評価レベル － ］
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量－]
２１年８月１６日８時４８分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月16日(日)９時43分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通常運転中の１号機において、湧水ピットの水位が上昇傾向であったため、運転員が調査したところ、本日８時48分、原子炉補助建屋地下１階の海水系統配管から鉛筆１本程度の漏えいを確認した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。

［復旧状況等］
８月16日(日)13時35分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、２次系補機の冷却系統の冷却用海水の供給配管から、約１．６ｍ3/ｈの漏えいがあることが判明した。
２ 漏えい海水は全量を湧水ピットに回収した。
３ 今後、当該配管の漏えい箇所に補修処置を実施する。
４ この漏えいによる２次系補機の冷却機能への影響はなく、プラントの運転継続に問題はない。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。
８月17日(月)17時10分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 漏えい箇所の補修処置を実施し、本日17時00分漏えいの無いことを確認した。
２ 今後、当該配管補修部からの漏えいのないことを定期的に確認し、次回定検時に当該配管の取替および詳細を調査する。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。

県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２１年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月
山下

１６日（ 日 ）

９時

４３分

通

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 568MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ８月

発生状況
概
要２．場

所：

３．状

況：

伊方１号機

＊２海水系統備考震・ その他

８時４８分
原子炉補助建家地下１階（管理区域外）

８月１６日８時４８分頃、１号機 湧水ピット*1 の水位が上昇傾向であったため運転員が調査を行ったところ、海水系統*2 配管本体からの鉛筆１本程度の漏えいを確認しました。
現在、調査中です。
本事象による環境への影響はありません。
＊１湧水ピット

運転状況

１６日

地

湧き水及び海水管室の漏えい水を処理する
ピット
原子炉補機及び２次系補機の冷却用海水

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２１年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月

１６日（ 日 ）

１３時

３５分

堀田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 568MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ８月

発生状況
概要２．場所：

３．状

況：

１６日

伊方１号機

地

震・ その他

８時４８分
原子炉補助建家地下１階（管理区域外）

８月１６日８時４８分頃、１号機 湧水ピット* の水位が上昇傾向であったため運転員が調査を行ったところ、海水系統配管本体からの鉛筆１本程度の漏えいを確認しました。
［第 1 報にてお知らせ済み］
調査の結果、２次系補機の冷却系統の冷却用海水の供給配管から、約１．６ｍ3/ｈの漏えいがあることが判明しました。漏えい海
水は全量を湧水ピットに回収しています。
今後、当該配管の漏えい箇所に補修処置を実施することとします。
なお、この漏えいによる２次系補機の冷却機能への影響はなく、プラントの運転継続に問題はありません。
本事象による外部への放射能の影響はありません。
＊ 湧水ピット

運転状況

備考

湧き水及び海水管室に漏えいがあった場合の漏えい
水を処理するピット

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成 ２１年

発伊方発電所

信者

当 該 機号 機

８月

１７日（ 月 ）

１７時

１０分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力 568MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： ８月 １６日 ８時４８分
２．場
３．状

発生状況
概
要

所： 伊方１号機 原子炉補助建家地下１階（管理区域外）
況：
８月１６日８時４８分頃、１号機 湧水ピット* の水位が上昇傾向であったため運転員が調査を行ったところ、海水系統配管本体からの鉛筆１本程度の漏えいを確認しました。
［第 1 報にてお知らせ済み］

調査の結果、２次系補機の冷却系統の冷却用海水の供給配管から、約１．６ｍ3/ｈの漏えいがあることが判明しました。漏えい海水は全量を湧水ピットに回収しています。
今後、当該配管の漏えい箇所に補修処置を実施することとします。
なお、この漏えいによる２次系補機の冷却機能への影響はなく、プラントの運転継続に問題はありません。 ［第２報にてお知らせ済み］
漏えい箇所の補修処置を実施し、本日１７時００分漏えいの無いことを確認しました。
今後、当該配管補修部からの漏えいのないことを定期的に確認し、次回定検時に当該配管の取替および詳細を調査することとします。
本事象による外部への放射能の影響はありません。
＊ 湧水ピット
湧き水及び海水管室に漏えいがあった場合の漏えい水を処理するピット

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 タ ー ビ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

発生場所
排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

２次系補機冷却用
海水

海水ポンプ

×
湧水ﾋﾟｯﾄ海水伊方1号機 海水ポンプまわり概略系統図

1次系補機Ａ系統
原子炉補機冷却水
非常用ディーゼル発電機 等

1次系補機Ｂ系統
原子炉補機冷却水
非常用ディーゼル発電機 等

二次系補機冷却用

当該漏えい箇所

海水ポンプ
Ａ系統

海水ポンプ
Ｂ系統

海海
放水ピット

海水ピット

２次系補機冷却用海水配管からの漏えい
20

配管保修状況

配管保修状況（接着剤塗布前）

配管保修状況（接着剤塗布後）21

止水冶具取付図
止水治具１

海水管

止水治具２300

接着剤補修
漏えい箇所

ドレン弁

用語の解説○２次系補機冷却用海水系統
２次系の機器（ タービン軸受や各種ポンプ等）を冷却するための２次系補機冷却水は海水で冷却されており、その冷却用海水を供給する系統。

○湧水ピット
湧き水及び海水 管室に漏えいがあった場合の漏えい水を一時的にためるピット。原子炉補助建屋の地下にある。

-1-

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年8月16日(日)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
8:30
8:40
8:50
9:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17171817
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23252524
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16161717
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20202020
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22222323
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
11111212
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2425
2525
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22222222
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15161514国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.115151414
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.215151514
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.313131313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.414141415※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
9:10 降雨時 降雨時以外
18４６１９24４８２５17３７１６20４６２２22５１２７12４３１４25５４３０22３６２２15４１１７15４４１６14４５１６13４６
１５15４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。