免震床システム

地震データ／耐震実験 �����������������������������������������������������   P38 〜 P39
振動実験の経緯／振動台による耐震実験

免震床 スキッド・スキッドⅡ�����������   P40 〜 P45
特長 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P40振動台実験／実験結果 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P41スキッドの構成 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P42スキッドⅡの構成 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P43仕様／施工取合例／割付図／免震床の選定 �������������������  P44 〜 P45

免震床 キープ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   P46特長／評価書37

地震データ/振動実験 経験と実績
免 震 床 シス テ ム

今やコンピュータは私たちの生活の中に深く入り込み、一時たりとも停止することは許されません。
当社はコンピュータメーカーや建設会社とタイアップして数々の実験を行い、大地震にも十分耐えうる耐震システムを開発しました。

第1表

地震の震度階級とその状況（第1表に地震の震度階級とその状況を、第2表に地震波の計測値などを示します。）

鉄筋コンクリート造
建物

計測震度※

震度階級

0〜0.4

震度0

人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

0.5〜1.4

震度1屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。

1.5〜2.4

震度2

屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
眠っ 電灯などのつり下げ 物ている人の中には、目を覚 が、わずかに揺れる。
ます人もいる｡

震度3

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
歩いて棚にある食器類が、音いる人の中には、揺れを感電線が少し揺れる。
を立てることがある。
じる人もいる。
眠っている人の大半が目を覚ます。

震度4

ほとんどの人が驚く。歩
いている人のほとんどが揺れを感じる。眠っている人のほとんどが目を覚ます。

震度5弱

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚にある食器類・書棚の本が落ちるこ
大半の人が、恐 怖を覚とがある。
座りの悪い置物
え、物につかまりたいとの大半が倒れる。
固定して感じる。
いない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱 が 揺 れるの が 分かる。道 路に被 害が生じることがある。

震度5強

大半の人が、物につかまらないと歩くことが 難しいなど、行動に支障を感じる。

棚にある食器類や、書棚の本で落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。
自動車の運転が困難となり、停止する車もある。

震度6弱

耐震性の低い建物では固定していない家具の壁・梁（はり）・柱などの部立っていることが 困 難 大半が移動し、倒れる 壁のタイルや窓ガラス 材に、ひび割れ・亀裂がになる。
ものもある。ドアが 開 が破損、落下すること 多くなる。耐震性の高いかなくなることがある。 がある。
建物でも、ひび割れ・亀裂が入ることがある。

2.5〜3.4

3.5〜4.44.5〜4.9

5.0〜5.4

5.5〜5.9

6.0〜6.4

6.5〜

震度6強

震度7人

間

屋内の状況

屋外の状況

ライフライン■地震について———

一般に地震については、静的荷重に対しクリアできれば十分であるとの見解があります。弊社では静的実験、静的計算をベースに考え、さらに振動台を使った振動実験によりこれを裏付けております。

電灯などのつり下げ物
自は大きく揺れ、棚にある 電線が大きく揺れる。
食 器 類は音を立てる。 動車を運転していて、揺座りの悪い置物が倒れ れに気付く人がいる。
ることがある。

壁のタイルや窓ガラス
固定していない家具の が破損、落下する建物ほとんどが移動し、倒 が多くなる。補強されてれるものが多くなる。
いないブロック塀のほ立っていることが できとんどが崩れる。
ず、はわないと動くことができない。
揺れに翻弄（ほんろう）
され、動くこともできず、飛ばされることもある。
壁のタイルや窓ガラス
固定していない家具の が 破 損､落 下する建 物
ほとんどが 移動したり がさらに多くなる。補強倒れたりし、飛ぶことも されているブロック塀ある。
も 破 損 するも の が ある。

（詳細は気象庁Webサイト参照）※計測震度は、震度計内部でディジタル処理によって計算されます。

38———

———

———

鉄 道・高速 道 路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。

安 全 装 置 の あ るガ ス
メーターでは、遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。地 震 管 制装 置 付 き の エレ ベ ー
ターは、安全のため自動停止する。
電 気・ガス・水 道 の 供
耐 震 性 の 低 い 建 物 で 給が停止することがあは、壁・梁（はり）・柱など る。の 部 材に、ひび 割れ・亀裂が入ることがある。
———

電話・インターネットなどで問い合わせが増加し、つながりにくい状況が起こることがある。通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。

耐震性の低い建物では壁・梁（はり）・柱などの部材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂
広い地域で電気・ガス・が見られることがある。
１階あ水道の供給が停止する
るいは中間階の柱が崩れ、ことがある。
倒れるものがある。耐震性の高い建物でも、ひび割れ・亀裂が多くなる。
耐 震 性の 低い建 物では壁・梁（はり）・柱などの部材に、斜めやX状のひび割れ・亀裂が多くなる。
１階あ 広い地域で電気・ガス・るいは中間階の柱が崩れ、 水道の供給が停止する
倒れるものが多くなる。耐 ことがある。
震 性の高い 建 物でも、1階あるいは中間階が変形し、まれに傾くものがある。
（気象庁震度階級関連解説表抜粋）

が融和した耐震・免震システム。
振動実験の経緯
今までに行った振動実験

1969年 6月…日本電信電話公社と共同で0組技術研究所にて1971年 10月…
〃武蔵野電気通信研究所にて
1977年 6月…日立製作所と共同で小田原工場にて  
〃
機械研究所にて1978年 3月…
1979年 6月…K建設と共同で技術研究所にて
1983年 3月…S建設と共同で研究所にて1991年 7月…日立製作所と共同で機械研究所にて平〃〃
8月…
1995年 8月…
〃第2表

2004年 4月…東京大学生産技術研究所にて
2005年 4月…株式会社M社にて2012年 8月…株式会社M社にて2015年 7月…（独）UR都市機構技術管理分室にて
2015年 11月…株式会社M社にて2016年 3月…（独）UR都市機構技術管理分室にて地震波の計測値※

地震計（地表面）

地震名

発生年

地震の規模
（マグニチュード）関東南部（関東大震災）

1923

M7.9

---------------------------------

6

インペリアルヴァレー

1940

M6.7

エルセントロ372gal

206gal-----------

カーンカウンティ

1952

M7.7

タフト176gal

103gal-----------

十勝沖

1968

M7.9

八戸港湾

206gal135gal-----------

宮城県沖

1978

M7.4

東北大学

258gal153gal

5〜6

兵庫県南部

1995

M7.2

神戸海洋気象台

818gal332gal

7

新潟県中越

2004

M6.8

川口町川口

1676gal870gal7

岩手・宮城内陸

2008

M7.2

栗原市栗駒

689gal

281gal6弱

東北地方
太平洋沖地震栗原市築館伊豆2700gal1880gal

7

2011

M9.0
仙台市宮城野区

1512gal290gal

6強

熊本地震

2016

益城町

1157gal873gal

7

水平加速度

上下加速度

気象庁震度階級※実際の床面では、建物の高さ・構造・設置階などにより大きく変化します。建物によるシミュレーションが必要となります。
（シミュレーション例）エルセントロ波・地表面250galに対しSRC造9階建9Fで1100gal、S造32階建9Fで95〜250gal

振動台による耐震実験（財）日本品質保証機構（JQA）における耐震床システム適合認定試験■条件 ◇耐震方式 ：HK方式◇使用パネル：A600型◇床高さ：H=450㎜、600㎜◇積載荷重 ：W=800kgf/㎡（7800N/㎡）、500kgf/㎡（4900N/㎡）
八戸港湾波◇実験地震波：エルセントロ波、
垂直500gal◇最大加速度：水平1000gal、■結果●H=450㎜、600㎜ともになんら損傷はなく、実験場所：（株）日立製作所機械研究所

パネルのハネ上がりや脱落も生じませんでした。
●振動台実験後支持脚の静的加力試験を行い、その結果、設計強度を十分満足することが確認できました。

39

免震床システム

M7.3

設置場所

免震床 スキッド・スキッドⅡ
免 震 床 シス テ ム
特長

01. 床 高さの 低 い 免 震 床システム■ リニューアルでも導入可能な免震床

02. 免 震 性 能■ 入力加速度を1/5〜1/20に低減■ 摩擦係数が小さく、中規模地震でも効果を発揮

03. 耐 荷 重 性 能■ 積載荷重■ 積載荷重スキッド ：3000N/㎡、6000N/㎡
スキッドⅡ：10000N/㎡まで対応

04. 軽 量■ 免震床としては圧倒的軽さ■ 最小装置重量はスキッドで18kg/㎡、スキッドⅡで50kg/㎡■ 既設建物での躯体耐荷重量の検討が要りません

05. 施 工 性

■ ユニット組立構造のため、搬入・施工がスピーディー■ 既設建物の部分的リニューアルも可能
40

振動台実験

実 験 日：2012年8月
実 験 場 所：株式会社 M 社 3 次元振動台
入力地震波：下記地震波の原波および応答波
波形

地震

エルセントロ波

インペリアルヴァレー地震

八戸港湾波

十勝沖地震

タフト波

JMA 神戸波十日町波
築館波

カーンカウンティ地震
兵庫県南部地震
新潟県中越地震

東北地方太平洋沖地震

免震床システム

実験結果※ 上記の実験結果は一例です。お客さまが依頼された建物の設計条件を基に解析を行い、適切な免震床を提供させていただきます。

41

スキッドの構成（耐荷重3000N/㎡ 6000N/㎡）

免 震 床 シス テ ム

ベアリング
低摩擦のボールベアリングがフリーアクセスフロアに伝わる地震力を低減。免震床上のサーバー機器を地震被害から守ります。

緩衝板
免震部と固定部間の免震床可動範囲は緩衝板で塞ぎます。

内部のベアリング

コイルばね
復元力を発揮することで、地震発生後も免震床が元の位置に戻ります。

下地鋼板
下地鋼板により、免震性能および耐荷重性能を確実に引出します。

オイルダンパ
信頼性の高いオイルダンパを使用することで、地震エネルギーを確実に吸収。床の揺れを減衰します。

施工例 1

施工例 242

スキッドⅡの構成（耐荷重10000N/㎡）

ベアリング
低摩擦のボールベアリングがフリーアクセスフロアに伝わる地震力を低減。免震床上のサーバー機器を地震被害から守ります。

緩衝板
免震部と固定部間の免震床可動範囲は緩衝板で塞ぎます。

コイルばね
復元力を発揮することで、地震発生後も免震床が元の位置に戻ります。
内部のベアリング

免震床システム

下地鋼板
下地鋼板により、免震性能および耐荷重性能を確実に引出します。

オイルダンパ
信頼性の高いオイルダンパを使用することで、地震エネルギーを確実に吸収。床の揺れを減衰します。

施工例 1

施工例 243

仕様SKIDSKID Ⅱ

積載荷重 ※ １

質量 ※ ２

床仕上げ高さ（表面材含む）有効配線スペース

3000N ／㎡

18 ㎏／㎡

200mm 以上

110mm 以上

6000N ／㎡

20 ㎏／㎡

200mm 以上

95mm 以上

10000N ／㎡

50 ㎏／㎡

230mm 以上

40mm 以上

フロアパネルサイズ
□ 500
□ 600

※ １ 免震床振動解析用の積載荷重ではありません。解析用積載荷重は打合せにより決定します※ ２ フリーアクセスフロア部の質量は含みません

施工取合例
SKID
●省スペース対応（床高さ300mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）

床高さコイルばね

フリーアクセスフロアパネル

支持脚
65

免震フレーム配線スペース

緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）

オイルダンパベアリング※（下地鋼板）寸法は可動域が250mmの場合●低床対応（床高さ200mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）

コイルばね

オイルダンパ配線スペースフリーアクセスフロアパネル

支持脚

免震フレーム65

床高さ

緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）

ベアリング※（下地鋼板）寸法は可動域が250mmの場合

SKIDⅡ●省スペース対応（床高さ360mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）

オイルダンパ

フリーアクセスフロアパネル

コイルばね

支持脚
152

床高さ

免震フレームベアリング

配線スペース

緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）

下地鋼板※（）寸法は可動域が250mmの場合●低床対応（床高さ230mm以上）
固定床

免震床
積載不可範囲（820mm）
緩衝板（570mm）
地震時可動範囲（500mm）
コイルばね

免震フレーム

支持脚

ベアリング

下地鋼板
※（44

配線スペース

オイルダンパ

フリーアクセスフロアパネル

152

床高さ

免 震 床 シス テ ム型式）寸法は可動域が250mmの場合

割 付 図

：免震部
：緩衝板
：可動範囲
：固定部

免震床の選定免震タイプ

床面積250 ㎡より大2 5 0 ㎡以下 ※積載荷量

6, 000N 以 下

1 0 ,0 0 0 N 以下

10,000N 以上

スキッド

スキッドⅡ

キープ 2 次元キープ 3 次元

対応床高さ

対応床高さ

対応床高さ

対応床高さ

3 0 0 0 N ：2 00 mm〜

2 3 0 mm〜

H300mm〜

H550mm〜

6 0 0 0 N ：2 00 mm〜※ 平面形状、条件により 250m2 より大でも対応可能な場合がありますので、お問い合わせ下さい。

45

免震床システム3 次 元 免 震 床・
上 下 の み 免 震床

2 次元免震床免震床 キープ
免 震 床 シス テ ム
特長

評 価 書

水平免震床に鉛直免震床を組み込んだ、
01. 世界初の本格的3次元免震

02. 大規模地震を想定した実験では、水平震波1/15、上下震波1/4の応答に減衰が可能
オイルダンパと鉛直コイルばねで03. 2次元・3次元の振動エネルギーを吸収

04. 既存・新設建物を問わず施工が可能■兵庫県南部地震の解析例

国土交通省評価書
免震床構法「免震床・キープ（2次元）」

国土交通省評価書
免震床構法「免震床・キープ（部分3次元）」■水平・上下同時加振時の実験結果
水

入力波形（方向）0.0

エルセントロ（南北+上下）
エルセントロ（東西+上下）

平

加速度（ガル）鉛

250.0 500.0 750.0 1000.0    1250.0    1500.0

70
55

宮城県沖地震（南北+上下）東北大学1階78

宮城県沖地震 （東西+上下）
東北大学1階74

十勝沖地震（南北+上下）
八戸50

十勝沖地震（東西+上下）
八戸

54

1000
990
940
10000.0直加速  250.0

度（ガル）
500.0

750.0

500

95490

90

500
155500

155
400

970

140
400

970

135

：免震床上応答値：入力値■部分3次元免震床 キープ概要図
部分3次元免震床

水平2次元免震床
フリーアクセスフロア

鉄骨梁

200400コイルばね（上下免震用）

水平維持装置 オイルダンパ（注）1995年1月17日に発 生した兵 庫県南部 地 震の地動の加速度を装置に入力し解析したものです。

46

ボールベアリング

コイルばね（水平免震用）
オイルダンパ