マルチユーザシステム

1

ファイルサーバー

2

SIMATIC HMIWinCC ServiceMode

3

WinCC V7.5
WinCC:設定および通信

リダンダントシステム

4

プロセス通信5

通信チャンネル

6

通信－診断

7

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)

8

システムマニュアル

オンラインヘルプの印刷

09/2018

A5E45519545-AA

法律上の注意
警告事項
本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ
ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注
意事項には表示されません。以下に表示された注意事項は、危険度によって等級分けされています。
危険
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
警告
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
注意
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。
通知
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します。
複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い事項が表示されることになっています。安全警告
サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者
本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該製
品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

シーメンス製品を正しくお使いいただくために
以下の事項に注意してください。
警告
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

商標®マークのついた称号はすべて Siemens AG の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

免責事項
本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。
記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。

Siemens AG
Division Digital Factory
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ドイツ

A5E45519545-AAⓅ 09/2018 変更する権利を留保

Copyright © Siemens AG 2018.
無断複写・転載を禁じます目次
1

マルチユーザシステム.......................................................................................................................15
1.1

WinCC のマルチユーザシステム....................................................................................15

1.2

WinCC のクライアント/サーバーシステム....................................................................161.3

標準的な設定..................................................................................................................191.4

数量構造および特性.......................................................................................................22

1.5

クライアント/サーバーシナリオ....................................................................................25

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

サーバーコンフィクﾞレーション...................................................................................29
サーバーコンフィクﾞレーション...................................................................................29
サーバー側でのプロジェクトの新規作成.......................................................................31
コンピュータリストへのクライアント登録方法............................................................33
オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法......................................34
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法.................................................36
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション...............................41

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.101.7.11

クライアントコンフィクﾞレーション............................................................................45
クライアントコンフィクﾞレーション............................................................................45
クライアント側でのプロジェクトの新規作成................................................................47
インポートパッケージのコンフィグレーション............................................................49
標準サーバーの設定方法................................................................................................53
優先サーバーのコンフィグレーション方法...................................................................56
クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション..............................................59
異なるサーバーからのピクチャの表示..........................................................................61
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション..........................................63
異なるサーバーからのデータの使用..............................................................................65
異なるサーバーからのメッセージの表示.......................................................................68
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグ
レーション......................................................................................................................69

1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6

ランタイムでのシステム動作.........................................................................................71
ランタイムでのシステム動作.........................................................................................71
サーバーのスタートアップ............................................................................................74
クライアントのスタートアップ.....................................................................................75
複数のネットワークカードを使ったサーバー通信の特殊機能......................................76
サーバーのシャットダウン............................................................................................78
クライアントのシャットダウン.....................................................................................79

1.9
1.9.1
1.9.2

リモートコンフィクﾞレーション...................................................................................80
リモートコンフィクﾞレーション...................................................................................80
暗号化通信......................................................................................................................82

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

3

目次

2

1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8

サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法...................................84
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス.................................................88
編集用にプロジェクトを開く方法..................................................................................90
サーバープロジェクトピクチャの編集方法...................................................................92
プロジェクトの実行方法................................................................................................94
プロジェクトの終了方法................................................................................................96

1.10

クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用...............................98

ファイルサーバー............................................................................................................................101
2.1

3

4

4

ファイルサーバーのセットアップ................................................................................101

WinCC ServiceMode........................................................................................................................103
3.1

WinCC ServiceMode....................................................................................................103

3.2

標準プロジェクトとサービスプロジェクト.................................................................104

3.3

サービスプロジェクトの設定.......................................................................................105

3.4

サービスプロジェクトの使用と制約............................................................................106

3.5

WinCC ステータスおよびシステムトレーでのコントロール.......................................108

3.6
3.6.1
3.6.2

ファンクションと前提条件..........................................................................................111
サービスプロジェクトの操作モード............................................................................111
サービスプロジェクトの実行の必要条件.....................................................................112

3.7
3.7.1
3.7.2

WinCC ServiceMode の設定.........................................................................................114
プロジェクトをサービスプロジェクトとして定義する方法........................................114
サービスプロジェクト用の Autostart の設定方法........................................................115

3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

ランタイムのサービスプロジェクト............................................................................117
ランタイムのサービスプロジェクト............................................................................117
サービスプロジェクトを起動する方法........................................................................117
起動したサービスプロジェクトにログインおよびログオフする方法..........................118
サービス目的でのインタラクティブな操作を有効にする方法....................................119

リダンダントシステム.....................................................................................................................121
4.1

2 重化............................................................................................................................121

4.2

WinCC の 2 重化...........................................................................................................122

4.3

冗長システムの必要条件..............................................................................................125

4.4

2 重化の仕組み.............................................................................................................127

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

冗長性システムの構成..................................................................................................132
冗長システムのセットアップ方法................................................................................132
同一ファンクションのコンフィグレーション..............................................................134
冗長サーバーを構成する方法.......................................................................................135
ユーザーアーカイブの同期の設定方法........................................................................138
冗長サーバーのプロジェクトの複製方法.....................................................................140

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

目次

5

6

4.5.6

ランタイムでの冗長プロジェクトの複製方法..............................................................142

4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3
4.6.2.4
4.6.2.5
4.6.2.6
4.6.3
4.6.4

WinCC 冗長性のシナリオ.............................................................................................144
プロセス接続エラー発生時のクライアントの切り替え...............................................144
故障シナリオ................................................................................................................148
故障シナリオ................................................................................................................148
シナリオ 1： ランタイムにないサーバーコンピュータのプロジェクト......................150
シナリオ 2 パートナサーバーへの接続エラー.............................................................151
シナリオ 3 クライアントへのネットワーク接続エラー...............................................153
シナリオ 4 プロセス接続の不良...................................................................................154
シナリオ 5 ソフトウェアエラー...................................................................................155
WinCC リダンダントシステムタグ..............................................................................157
WinCC リダンダントシステムメッセージ...................................................................158

プロセス通信....................................................................................................................................163
5.1

通信の基本....................................................................................................................163

5.2

接続設定の基本規則.....................................................................................................164

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.3.4.3
5.3.4.4
5.3.4.5
5.3.4.6
5.3.4.7
5.3.5

WinCC プロセス通信....................................................................................................165
WinCC プロセス通信....................................................................................................165
WinCC 通信の原則.......................................................................................................166
ランタイム時の接続ステータスタグの設定.................................................................169
外部タグ.......................................................................................................................170
外部タグ.......................................................................................................................170
新規接続の作成方法.....................................................................................................173
外部タグを以下のように設定します............................................................................174
WinCC データタイプでソートしたフォーマット調整.................................................175
AS データタイプによってソートされたフォーマット調整..........................................183
BinWrite メカニズムの原則..........................................................................................195
BinWrite 付きタグの設定方法.......................................................................................197
Ethernet 経由のカップリングのポートアドレス..........................................................198

通信チャンネル................................................................................................................................201
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.4.3
6.1.4.4

Allen Bradley - Ethernet IP...........................................................................................201
WinCC チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"..........................................................201
チャンネルユニットの割り付け...................................................................................201
サポートされるデータタイプ.......................................................................................202
チャンネルの設定.........................................................................................................203
チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"の設定............................................................203[Allen Bradley - Ethernet IP]チャンネル用に接続を設定する方法................................204
例： 通信パス...............................................................................................................205
タグの設定....................................................................................................................208

6.2
6.2.1
6.2.2

三菱製 Ethernet............................................................................................................220
WinCC チャンネル"三菱製 Ethernet"............................................................................220
サポートされるデータタイプ.......................................................................................220

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

5

目次

6

6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.3.5

チャンネルの設定.........................................................................................................221"三菱製 Ethernet"チャンネルの設定.............................................................................221"三菱製 FX3U シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法..............................222"三菱製 Q シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法.....................................224「三菱製 iQ シリーズ」チャンネルユニット接続を設定する方法.................................225
タグの設定....................................................................................................................227

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.3.1
6.3.3.2
6.3.3.3

Modbus TCPIP.............................................................................................................232"Modbus TCP/IP"チャンネル........................................................................................232
サポートされるデータタイプ.......................................................................................232
チャンネルの設定.........................................................................................................233"Modbus TCPIP"チャンネルの設定..............................................................................233
接続の設定方法............................................................................................................234
タグの設定....................................................................................................................235

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.4.1
6.4.4.2
6.4.4.3
6.4.4.4
6.4.4.5
6.4.5
6.4.5.1
6.4.5.2
6.4.5.3

OPC チャンネル...........................................................................................................242
WinCC OPC チャンネル...............................................................................................242
OPC 項目マネージャ....................................................................................................244
サポートされている WinCC データタイプの概要........................................................248
WinCC OPC DA クライアント.....................................................................................249
WinCC OPC DA クライアントの機能..........................................................................249
OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法........................................251
OPC 項目マネージャによらない WinCC タグへのアクセス........................................257
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用.....................................................259
OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処理......................................................263
WinCC OPC XML クライアント...................................................................................269
WinCC OPC XML クライアントの機能........................................................................269
OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法........................................270
OPC 項目マネージャを使用しない WinCC タグへのアクセス....................................275

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.3.3
6.5.3.4
6.5.3.5
6.5.3.6
6.5.3.7
6.5.3.8
6.5.4
6.5.4.1
6.5.4.2
6.5.5

OPC UA WinCC チャンネル.........................................................................................277
WinCC チャンネル「OPC UA WinCC チャンネル」...................................................277
サポートされているデータタイプの概要.....................................................................278
OPC UA チャンネルの設定..........................................................................................279
全般シーケンス............................................................................................................279
WinCC プロジェクトへの OPC UA WinCC チャンネルの挿入....................................280
OPC UA サーバーへの接続作成...................................................................................280
証明書による認証の設定。..........................................................................................285
OPC UA サーバーへの接続の設定方法........................................................................290
OPC UA タグの設定.....................................................................................................293
WinCC における OPC UA タイプの使用......................................................................300
WinCC における OPC UA アラームの使用..................................................................306
OPC UA WinCC チャンネルの OPC UA 配列..............................................................317
WinCC の配列...............................................................................................................317
OPC UA 配列を手動で作成および設定する方法..........................................................321
エラー処理....................................................................................................................323

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA目次

6.5.5.1

OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処理......................................................323

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4

PROFIBUS DP.............................................................................................................324
WinCC チャンネル"PROFIBUS DP"............................................................................324
WinCC ドライバ Profibus DP のプロパティ................................................................324「Profibus DP」ドライバの統合....................................................................................325「PROFIBUS DP」ドライバの設定...............................................................................326

6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.3.1
6.7.3.2
6.7.3.3
6.7.3.4
6.7.4
6.7.4.1
6.7.4.2

S5 Ethernet 第 4 層.......................................................................................................329
WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"......................................................329
タグのデータタイプ.....................................................................................................330
チャンネルの設定.........................................................................................................331
チャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"の設定........................................................331
接続の設定方法............................................................................................................331
タグの設定....................................................................................................................334
システムパラメータ.....................................................................................................342
付録..............................................................................................................................345
付録..............................................................................................................................345
内部エラーコードと定数..............................................................................................345

6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.4.1
6.8.4.2
6.8.4.3
6.8.4.4
6.8.4.5
6.8.5
6.8.5.1
6.8.5.2
6.8.5.3
6.8.6
6.8.6.1
6.8.6.2
6.8.6.3

S5 PROFIBUS FDL......................................................................................................354
WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"...........................................................354
サポートされるデータタイプおよびデータ範囲..........................................................355
WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"の機能................................................357
チャンネルの設定.........................................................................................................359
チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"の設定方法.....................................................359
チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"...................................................................359
接続の設定方法............................................................................................................360
タグの設定....................................................................................................................362
システムパラメータ.....................................................................................................366
特殊ファンクション.....................................................................................................368"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの特殊ファンクション...................................368[SIMATIC S5 Profibus FDL]チャンネルの未処理データタグ.......................................368
通信タイプの設定.........................................................................................................370"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの設定例.........................................................374"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの設定例.........................................................374
AS のデータ処理ブロックの設定方法..........................................................................374
I/O フィールドの設定方法............................................................................................377

6.9
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.3.1
6.9.3.2
6.9.3.3

S5 Programmers Port AS511.......................................................................................379
WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Programmers Port AS5111" ....................................379
タグのデータタイプ.....................................................................................................379
チャンネルの設定.........................................................................................................380"SIMATIC S5 Programmers Port AS51"チャンネルの設定..........................................380
接続の設定方法............................................................................................................380
タグの設定....................................................................................................................382

6.10

S5 Serial 3964R...........................................................................................................388

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

7

目次

8

6.10.1
6.10.26.10.36.10.3.1
6.10.3.2
6.10.3.3

WinCC チャネル"SIMATIC S5 Serial 3964R"...............................................................388
タグのデータタイプ.....................................................................................................388
チャンネルの設定.........................................................................................................389"SIMATIC S5 Serial 3964R"チャンネルの設定.............................................................389
接続の設定方法............................................................................................................389
タグの設定....................................................................................................................391

6.11
6.11.1
6.11.2
6.11.36.11.46.11.4.1
6.11.4.2
6.11.4.3
6.11.4.4
6.11.4.5
6.11.4.6
6.11.4.7
6.11.4.8
6.11.5
6.11.5.1
6.11.5.2
6.11.5.3
6.11.5.4

SIMATIC S7 Protocol Suite..........................................................................................397
WinCC チャンネル"SIMATIC S7 Protocol Suite".........................................................397
チャンネルユニットの選択..........................................................................................399
サポートされているデータタイプの概要.....................................................................402
チャンネルのコンフィグレーション............................................................................403"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネル - コンフィグレーション...............................403"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法................404
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法....................................................405
AS 構造の構成方法.......................................................................................................410
AS プロジェクトデータのエクスポート方法...............................................................412
チャンネルユニット.....................................................................................................414
タグのコンフィグレーション.......................................................................................434
システムパラメータ.....................................................................................................440
特殊ファンクション.....................................................................................................447"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの特殊ファンクション..................................447
S7 ファンクションブロック AR_SEND によるデータ交換.........................................447"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの未処理データタグ.....................................482
ソフトウェアの二重化..................................................................................................491

6.12
6.12.1
6.12.2
6.12.36.12.3.1
6.12.3.2
6.12.3.3
6.12.3.4
6.12.3.5
6.12.3.6
6.12.3.7
6.12.3.8

SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel..........................................................................502「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」チャンネル...................................................502
サポートされているデータタイプの概要.....................................................................503
チャンネルのコンフィグレーション............................................................................503"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"チャンネルのコンフィグレーション..............503
未処理データタグの設定..............................................................................................506
接続の設定方法............................................................................................................507
最適化されたブロックアクセスなしでのタグの構成方法............................................508
最適化されたブロックアクセスありでのタグの構成方法............................................510
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法....................................................513
AS 構造の構成方法.......................................................................................................518
AS プロジェクトデータのエクスポート方法...............................................................520

6.13
6.13.1
6.13.26.13.36.13.3.1
6.13.3.2
6.13.3.3

SIMATIC TI Ethernet 第 4 層........................................................................................522
WinCC チャンネル"SIMATIC TI Ethernet 第 4 層"........................................................522
タグのデータタイプ.....................................................................................................523
チャンネルの設定.........................................................................................................523
チャンネル"SIMATIC TI Ethernet 第 4 層"の設定.........................................................523
接続の設定方法............................................................................................................523
タグの設定....................................................................................................................526

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA目次

6.13.3.4

システムパラメータ.....................................................................................................531

6.14
6.14.1
6.14.26.14.36.14.3.1
6.14.3.2
6.14.3.3

SIMATIC TI Serial.........................................................................................................535
WinCC チャンネル"SIMATIC TI シリアル"...................................................................535
タグのデータタイプ.....................................................................................................535
チャンネルの設定.........................................................................................................536"SIMATIC TI シリアル"チャンネルの設定....................................................................536
接続の設定方法............................................................................................................536
タグの設定....................................................................................................................538

6.15
6.15.1
6.15.2
6.15.36.15.3.1
6.15.3.2
6.15.3.3
6.15.3.4
6.15.3.5
6.15.3.6
6.15.3.7
6.15.46.15.4.1
6.15.4.2

SIMOTION....................................................................................................................544
WinCC チャンネル"SIMOTION"...................................................................................544
サポートされているデータタイプの概要.....................................................................544
チャンネルの設定.........................................................................................................545"SIMOTION"チャンネルの設定.....................................................................................545
SIMOTION SCOUT プロジェクトのエクスポート方法 ..............................................546
Simotion Mapper を使った WinCC プロジェクトの作成方法......................................547
Simotion Mapper を使った WinCC プロジェクトの変更方法......................................548
接続パラメータの変更方法..........................................................................................550
タグアドレスの変更方法..............................................................................................551
システムパラメータ設定..............................................................................................552
診断"SIMOTION"チャンネル........................................................................................556"SIMOTION"チャンネルの診断の可能性......................................................................556
ログファイルのエントリの説明...................................................................................557

6.16
6.16.1
6.16.2
6.16.36.16.46.16.56.16.5.1
6.16.66.16.6.1
6.16.6.2
6.16.6.3
6.16.6.4
6.16.6.5
6.16.6.6
6.16.6.7
6.16.6.8
6.16.6.9
6.16.6.10
6.16.6.11
6.16.6.12
6.16.7システム情報................................................................................................................561"システム情報"チャンネル............................................................................................561
WinCC システム情報チャンネル..................................................................................561
サポートされるシステム情報の概要............................................................................563
他のソフトウェアの構成要素 との違い.......................................................................568
チャンネルのコンフィグレーション............................................................................569
システム情報チャンネルをコンフィグレーションする方法........................................569
システム情報の評価と表示例.......................................................................................570
システム情報の呼び出しと評価方法............................................................................570
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法..........................570
I/O フィールドで時間を表示する方法..........................................................................572
空きディスクスペースを棒グラフで表示する方法......................................................573
トレンドウィンドウで CPU 負荷を表示する方法........................................................574
空きディスク容量に関するメッセージの設定方法......................................................576
利用可能なディスク容量に関するメッセージを表示する方法....................................578
ステータス表示にプリンタステータスを表示する方法...............................................579
WinCC スタートアップパラメータをチェックする方法..............................................581
バーグラフの挿入方法..................................................................................................581
I/O フィールドの挿入方法............................................................................................582
ランタイムの開始方法..................................................................................................582
特殊ファンクション.....................................................................................................583

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

9

目次

6.16.7.1
6.16.7.2
710

マルチユーザーおよびクライアントシステムにおける使用........................................583
複数のサーバーからのモニタシステム情報の例..........................................................583

通信－診断.......................................................................................................................................591
7.1

チャンネルおよびタグの診断.......................................................................................591

7.2

エラー検出に関する一般情報.......................................................................................592

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.4.1
7.3.4.2
7.3.4.3
7.3.4.4
7.3.4.5
7.3.4.6
7.3.4.7

チャンネル診断............................................................................................................593
チャンネル診断............................................................................................................593
パフォーマンスタグによる接続の確認........................................................................593[ステータス - 論理接続]ファンクションを使用してチャンネルを確認する方法..........596[チャンネル診断]によるチャンネルの診断...................................................................598
チャンネル診断の原理..................................................................................................598
ActiveX コントロールによるチャンネル診断...............................................................599
ActiveX コントロールとしてのチャンネル診断によるチャンネルのチェック方法. ....600[チャンネル診断]を使用したチャンネルの診断............................................................601
チャンネル診断によるチャンネルのチェック方法......................................................601
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法...................602
ランタイムの開始方法..................................................................................................603

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3"システム情報"チャンネルの診断.................................................................................605"システム情報"チャンネル - 診断オプション...............................................................605
ログファイルのエントリの説明...................................................................................605
無効なタグ値の原因の特定方法...................................................................................606
無効なタグの原因の特定方法.......................................................................................606
チャンネルおよび接続のチェック方法........................................................................607
タグのチェック方法.....................................................................................................609

7.5
7.5.1
7.5.2

診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」.........................................................611
SysDiagControl によるシステム診断...........................................................................611
システム診断の構成方法..............................................................................................615

7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.3.1
7.6.3.2
7.6.3.3
7.6.3.4
7.6.3.5
7.6.3.6"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断...........................................................618"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネル - 診断オプション.........................................618
ログファイルのエントリの説明...................................................................................619
無効なタグ値の原因の特定方法...................................................................................622
無効なタグの原因の特定方法.......................................................................................622
通信プロセッサの設定確認方法...................................................................................623
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック............................................................625
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法............................................626
チャンネルおよび接続のチェック方法........................................................................628
タグのチェック方法.....................................................................................................630

7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3

"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断............................................................632"SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルの診断オプション.....................................632
ログファイルのエントリの説明...................................................................................633
無効なタグ値の原因の特定方法...................................................................................634

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA目次

8

7.7.3.1
7.7.3.2
7.7.3.3
7.7.3.4
7.7.3.5
7.7.3.6

無効なタグの原因の特定方法.......................................................................................634
通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック...................................................634
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック............................................................636
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法............................................637
チャンネルおよび接続のチェック方法........................................................................639
タグのチェック方法.....................................................................................................641

7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.2.1
7.8.2.2
7.8.2.3
7.8.3
7.8.3.1
7.8.3.2
7.8.3.3
7.8.3.4"OPC"チャンネルの診断...............................................................................................643"OPC"チャンネルの診断のための機能.........................................................................643
ログファイルのエントリの説明...................................................................................644
ログファイルのエントリの説明...................................................................................644"INFO"フラグのエントリ..............................................................................................645"ERROR"フラグのエントリ.........................................................................................646
無効なタグ値の原因の特定方法...................................................................................648
無効なタグの原因の特定方法.......................................................................................648
コンフィグレーションデータのチェック方法..............................................................648
チャンネルおよび接続のチェック方法........................................................................649
タグのチェック方法.....................................................................................................651

7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9.6

タグの品質....................................................................................................................653
タグの品質....................................................................................................................653
タグの品質コード.........................................................................................................656
タグステータス............................................................................................................663
モニタ接続ステータスへのタグステータスの使用......................................................664
グローバルアクションによるタグステータスのモニタ...............................................666
内部タグの作成方法.....................................................................................................667

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)..................................................................................669
8.1

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)..............................................................669

8.2

OPC の機能..................................................................................................................670

8.3

OPC 仕様と互換性.......................................................................................................671

8.4

WinCC における OPC の使用.......................................................................................672

8.5

WinCC OPC を使用するために Windows を構成する方法..........................................674

8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

WinCC OPC XML DA サーバー....................................................................................675
WinCC OPC XML DA サーバーの機能.........................................................................675
WinCC OPC XML DA サーバーのインストール...........................................................676
IIS を使用したセキュリティ設定の設定(WinCC OPC XML DA サーバー)..................678
インストールのテスト(WinCC OPC XML DA サーバー).............................................679

8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4

WinCC OPC DA サーバー............................................................................................681
WinCC OPC DA サーバーの機能.................................................................................681
複数の OPC DA サーバーの使用..................................................................................682
OPC DA サーバー名の問い合わせ...............................................................................683
OPC DA 接続の例.........................................................................................................685

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

11

目次

12

8.7.4.1
8.7.4.2
8.7.4.3
8.7.4.4

WinCC 間の接続...........................................................................................................685
WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続...............................................689
WinCC と SIMATIC NET S7-OPC サーバー間の接続..................................................692
WinCC と Microsoft Excel 間の接続.............................................................................697

8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.2.1
8.8.2.2
8.8.2.3
8.8.2.4
8.8.2.5
8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.5.1
8.8.5.2
8.8.5.3
8.8.5.4
8.8.6

WinCC OPC HDA サーバー..........................................................................................703
WinCC OPC HDA サーバーの機能...............................................................................703
WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造....................................................................705
WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造....................................................................705
サポートされている属性の概要...................................................................................706
サポートされている集約の概要...................................................................................706
サポートされているファンクションの概要.................................................................708
WinCC OPC HDA サーバーの時間形式........................................................................709
品質コード....................................................................................................................711
サポートされている書込みアクセス............................................................................712
OPC HDA 接続例..........................................................................................................715
OPC HDA 接続例..........................................................................................................715
HDA サーバーブラウザ................................................................................................716
HDA サーバーブラウザを使用した WinCC アーカイブタグへのアクセスの設定方法...717
WinCC アーカイブタグの値の読取り...........................................................................718
WinCC の OPC HDA サーバーの非サイクリックロギング用特殊機能........................720

8.9
8.9.1
8.9.2
8.9.2.1
8.9.2.2
8.9.2.3
8.9.2.4
8.9.2.5
8.9.3
8.9.4
8.9.4.1
8.9.4.2
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.2
8.9.5.3
8.9.5.4
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.2
8.9.6.3
8.9.6.4

WinCC OPC A&E サーバー..........................................................................................724
WinCC OPC A&E サーバーの機能...............................................................................724
OPC A&E を使用した WinCC メッセージシステムのマッピング................................726
OPC A&E を使用した WinCC メッセージシステムのマッピング................................726
WinCC メッセージクラスおよびメッセージタイプのマッピング...............................727
WinCC メッセージの優先度のマッピング...................................................................728
WinCC メッセージシステムの属性..............................................................................728
確認セオリー................................................................................................................731
OPC A&E の品質コード...............................................................................................734
OPC A&E 接続例..........................................................................................................734
OPC A&E 接続例..........................................................................................................734
WinCC メッセージシステムへのアクセスの設定方法.................................................735
階層的アクセス機能付き OPC A&E サーバー..............................................................738
OPC A&E サーバーの機能............................................................................................738
OPC A&E と階層的アクセス機能付き OPC A&E との違い.........................................740
OPC A&E の WinCC メッセージシステムのマッピング..............................................742
OPC A&E の品質コード...............................................................................................750
アーカイブメッセージの読取り...................................................................................751
アーカイブイベントへのアクセス................................................................................751
OPC を使用したアーカイブメッセージへのアクセスの構文.......................................752
アーカイブメッセージの読取りメソッド.....................................................................754
アーカイブメッセージの識別.......................................................................................756

8.10

WinCC OPC UA サーバー............................................................................................757

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA目次

8.10.18.10.28.10.38.10.48.10.58.10.68.10.78.10.88.10.98.10.108.10.10.1
8.10.10.2

WinCC OPC UA サーバーの動作原理 .........................................................................757
OPC UA のセキュリティ概念.......................................................................................758
セキュリティメカニズムの構成...................................................................................763
サポートされる OPC UA サービスとプロファイル.....................................................766
WinCC OPC UA サーバーの名前領域..........................................................................768
OPC UA データアクセス..............................................................................................771
OPC UA ログアクセス.................................................................................................772
OPC UA アラームと条件..............................................................................................773
WinCC メッセージシステムの属性..............................................................................778
WinCC OPC UA サーバーの設定.................................................................................780
WinCC OPC UA サーバーの設定ファイル...................................................................780
OPC UA サーバーのコンフィグレーション方法..........................................................786

8.11

診断..............................................................................................................................789

索引..................................................................................................................................................791

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

13

目次

14

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.1

1

WinCC のマルチユーザシステム

内容
WinCC はクライアント/サーバーシステムのコンフィグレーションに使用でき、システ
ム操作およびモニタ機能を複数のクライアントおよびサーバーに分散させることが可能です。 したがって、大きなシステムの場合、個々のコンピュータにかける負荷を減少させ、パフォーマンスを向上させることができます。
本章では以下を説明します。
● WinCC を使用して実行できるクライアント/サーバーシナリオ● クライアント/サーバーシステムにおいてサーバーおよびクライアントをコンフィグレ
ーションする方法● 複数のサーバーに表示させるクライアントをコンフィグレーションする方法● ランタイムでのクライアント/サーバーシステムの動作● リモートクライアントからサーバープロジェクトをコンフィグレーションする方法

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

15

マルチユーザシステム
1.2 WinCC のクライアント/サーバーシステム

1.2

WinCC のクライアント/サーバーシステム

はじめに
WinCC は複数のクライアントおよびサーバーを備えたクライアント/サーバーシステムの設定に使用でき、大きなシステムをより効率的に操作およびモニタします。サーバー
間のオペレーションプロセスおよびモニタプロセスのタスクを複数のサーバーに分散することにより、個々のサーバーの利用率を減少させ、パフォーマンスを向上させます。
さらに、WinCC を使用して、技術的にも位相的にも複雑な構造を有するシステム間のマッピングもできます。
クライアント/サーバーシステムの設置例● 複数のオペレータステーションおよびモニタステーション(クライアント)が、同じタスクを実行する必要がある大きなシステムの場合● 異なるオペレータタスクおよびモニタタスクを複数のオペレータステーション(例：中央クライアント)に、1 システムの全メッセージを表示するために分散させる場合
クライアントは以下に使用できます。
● 1 台のサーバーを備えたマルチユーザーシステムの設定：複数のクライアントがプロセスドライバ接続により、1 台のサーバーにあるプロジェクトにアクセスします。マルチユーザーシステムの場合、全データがサーバーから供給されるため、クライアン
トを設定する必要はありません。
● 複数のサーバーを備えた分散システムの設定：クライアントは、プロセスドライバ接続している複数のサーバーからのデータを表示できます。分散システム内では、設定はクライアントごとに行われます。必要なサーバーデータはクライアントにインポー
トされ、修正された場合は自動的に更新されます。プロセスデータはサーバーから提供されます。
● リモート設定：1 つのサーバープロジェクトは 1 台のクライアントから設定されます。
● リモートモニタリング：1 つのサーバープロジェクトは 1 台のクライアントからモニタされます。

クライアント/サーバーシステムの設定条件
WinCC を使用してクライアント/サーバーシステムを設定するには、[WinCC サーバー]
オプションをすべての WinCC サーバーで使用可能にする必要があります。

16

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.2 WinCC のクライアント/サーバーシステム
クライアント/サーバーシステム内の全コンピュータはネットワーク(LAN)経由で接続する必要があります。システムのクライアントまたはサーバーとしてルーター経由で接続されている周辺のサブネットのコンピュータにログオンすることもできます。
デフォルトではリモートアクセスは無効です。コンピュータへのネットワークアクセスを有効にするには、Simatic Shell 設定でリモート通信を有効にします。

冗長システム以下のようなサーバーエラーなどの故障時でもシステム作動を維持するために、冗長サーバーを設定することを推奨します。冗長システム設定の正確な手順については、WinCC
文書「冗長システム」を参照してください。
文書にはリダンダントシステムにおけるクライアントの設定に関する情報が含まれています。
冗長サーバーペアのクライアント

ローカルプロジェクトのないクライアントが含まれている WinCC プロジェクトは、サーバー上でのみ編集できます(マスタまたはスタンバイ)。WinCC プロジェクトをパート
ナサーバーで開くことはできません。プロジェクトを編集する際は、WinCC エクスプローラおよびランタイムは終了する必要があります。
マスタサーバーまたはスタンバイサーバーをランタイムで負荷を分散するための優先サーバーに設定することができます。
ランタイム起動中はクライアント上で WinCC エクスプローラを終了した状態にする必要があります。ランタイムを起動するには、「AutoStart」を使用してください。これには、WinCC の「AutoStart の設定」ツールを使用します。
WinCC エクスプローラを開いたまま別のサーバーコンピュータに切り替えると、オペレータによる入力がロックされます(ユーザーインターフェースがグレーアウトします)。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

17

マルチユーザシステム
1.2 WinCC のクライアント/サーバーシステム
プロジェクトを開いたサーバーがクライアントの現在のサーバーでない場合、WinCC エ
ディタを起動できません。
注記
WinCC プロジェクトを開くためのリモートアクセス
両方のリダンダントシステムでプロジェクトを開いている場合、リモート設定はできません。
リダンダントシステムを設定する場合、スタンバイコンピュータで WinCC プロジェク
トを開かないようにします。ランタイムでリダンダントシステムを設定するには、以下の手順で行います。
1. スタンバイコンピュータを終了し、プロジェクトを閉じます。
2. マスタコンピュータをランタイムで、リモートまたはローカルに設定します。
3. オンライン設定が完了したら、プロジェクトデュプリケータを使用してスタンバイコンピ
ュータにオンラインでプロジェクトを複製します。
4. スタンバイコンピュータで再びプロジェクトを開いて実行します。

下記も参照
クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用 (ページ 98)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
標準的な設定 (ページ 19)
暗号化通信 (ページ 82)

18

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.3 標準的な設定

1.3

標準的な設定必要に応じて、異なるクライアント/サーバーソリューションを設定することができます。そのようにする場合、クライアント、ウェブクライアントおよびシンクライアントを使用するオプションがあります。
また、「数量構造および特性 (ページ 22)」の数量構造および特性に関する注記を順守します。

分散システムでの暗号化通信の使用
マルチユーザーシステムのコンピュータ間に暗号化通信を設定します。
"Simatic Shell"を搭載したコンピュータに PSK キーを指定します。これは、共有の指定されたキーが通信の前に知られているコンピュータのみが、互いに通信することができるのを意味します。同じネットワークのための独自の PSK キーを使用して異なる環境を指定することもできます。

クライアント/サーバーシステムの異なる必要条件に対する設定
クライアント

設定に応じて、クライアント/サーバーシステムのクライアントは以下のことができます。
● 複数のクライアント上で 1 台のサーバーからの表示を行う(マルチユーザーシステム)● クライアント上で複数のサーバーの表示を行う(分散システム)● クライアントから複数のサーバープロジェクト(リモート)を設定する。
● クライアントからサーバープロジェクト(リモート)を実行、終了させる。
複数のクライアントを設定するためには、各サーバーに[WinCC サーバー]オプションが必要です。
ウエブクライアント

たとえば以下の場合、ウエブクライアントはクライアントサーバーシステムにインストールされます。
● 狭帯域接続経由でのシステムへのアクセスが必要な場合● データへの一時的アクセスのみが必要な場合● インターネット経由などの長距離データアクセスが必要な場合

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

19

マルチユーザシステム
1.3 標準的な設定
ウエブクライアントには以下の利点があります。
● 異なるオペレーティングシステムを備えたクライアントコンピュータを設置できます。
● 1 台のサーバーに、複数のウエブクライアントから同時にアクセスできます。
● 大きな数量構造が実現できます。
ウエブクライアントを設定するには、WinCC の最小インストールおよび[WinCC
WebNavigator]オプションが必要です。
シンクライアント

シンクライアントの主要な特徴は、基本的にウェブクライアントと同じです。ただし、他にも以下の特徴があります。
● また、堅牢なクライアントプラットフォームで使用することもできます。
シンクライアントを設定するには、WinCC の最小インストールおよび[WinCC
WebNavigator]オプションが必要です。

下記も参照
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバー側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 31)
コンピュータリストへのクライアント登録方法 (ページ 33)
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法 (ページ 36)
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

20

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.3 標準的な設定
数量構造および特性 (ページ 22)
暗号化通信 (ページ 82)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

21

マルチユーザシステム
1.4 数量構造および特性

1.4

数量構造および特性

ランタイムの WinCC プロジェクトの特性
WinCC プロジェクトの特性は、システム設定、数量構造および設定によって異なります。これらの各要素は、画像の変更に要する時間およびアーカイブ速度などに影響することがあります。
「標準的な設定 (ページ 19)」で参照できます。
お使いのシステムの設定に関する情報は、
インストールに関する注意事項のハードウェア要件も順守してください。

設定に関する注記
次の注記は、マルチユーザーシステムだけでなく、すべてのタイプの WinCC プロジェ
クトにも適用されます。
ただし、これらの注記に留意する必要があります。マルチユーザーシステムの場合は、数量構造の増加が速く、設定の変更が大きくなる可能性があるため、特に注意が必要です。
設定時には、次の要素が WinCC プロジェクトの特性に影響することに注意してください。
● ウェブクライアント数
プロジェクトで処理されるタグ数は、使用されるそれぞれの追加ウェブクライアントと一緒に増加します。
各ウェブクライアントでは、WinCC プロジェクトの内部タグは、コンピュータに対してローカルなタグとして、ウェブサーバーで管理されます。設定に応じて、追加のウェブクライアントが管理されるタグの数を増加させます。
● プロセスウィンドウの画像ウィンドウの数
同時に表示される画像ウィンドウを最大 100 個にして使用することを推奨します。
● 画像ウィンドウのネスティング数(レベル)
画像オブジェクトの最大ネスティング深度として、20 レベルが承認されています。
● プロセス画面のスクリプト
同一サイクルを使用するすべてのスクリプトのプロセス時間を設定されたサイクル時
間よりも長くならないようにする必要があります。

22

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.4 数量構造および特性● タグ数
WinCC Runtime のサーバー負荷は、すべてのクライアントまたはウェブクライアン
トで同時に登録されているすべてのタグの合計によって発生します。
● モニタ数(マルチ VGA)
マルチ VGA が使用されている場合、WinCC クライアントの数が減ることがあります。
この場合も、プロセス画像の数と複雑性により生じる潜在的なパフォーマンスの制限に注意してください。
モニタの数を 60 に制限することを推奨します。
データの読み込み、書き込み、アーカイブ時に WinCC プロジェクトのパフォーマンス
を分析するには、「@PRF_...」システムタグを使用します。

サーバーでの複数のクライアントの同時起動
1 つのサーバーに接続されている複数のクライアントを同時に起動すると、過度の負荷がかかる可能性があります。この場合、クライアントはタイムアウトします。
クライアントは連続して起動することを推奨します。

クライアントおよびサーバーの可能数
使用されているクライアントタイプおよびタイプ数によって、異なる数量構造が実現できます。混合システムも可能です。つまり、1 つのクライアントサーバーシステム内でクライアントとウェブクライアントを並列して使用できます。
カスタムプロジェクトのある WinCC クライアントのみを使用する場合、WinCC ネット
ワーク内で最大 50 のクライアントが 1 台のサーバーに並行してアクセスできます。
WinCC クライアントは、ランタイム時に最大 18 台のサーバーにアクセスできます。
最大 36 台のサーバーを、18 組のリダンダントサーバーペアの形で使用できます。
ウェブクライアントのみを使用している場合、最大 151 台のクライアント(クライアント
1 台とウェブクライアント 150 台)の数量構造を実現できます。
複合システムの設定

複合システムを設定する場合は、以下の経験則を遵守して最大数量構造を実現します。
以下の値は、クライアントタイプで定義されます。
● ウェブクライアント/シンクライアント = 1● クライアント = 2● [リモートの設定]機能を備えたクライアント = 4

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

23

マルチユーザシステム
1.4 数量構造および特性
すべてのクライアントの値の合計が、次の値を超えないようにします。
● オペレータ機能なしの WinCC サーバー:160(サーバーごと)● オペレータ機能ありの WinCC サーバー:16(サーバーごと)
例:
設定

有意性

[リモートの設定]機能を備えた 3 台のクライアント

3 x 4 = 12

5 台のクライアント

5 x 2 = 10

138 台のウェブクライアント

138 x 1 = 138

合計

160

注記
WinCC サーバーとの混合設定なし
他の WinCC サーバーにアクセスする WinCC サーバーの複合設定は許可されていませ
ん。

下記も参照
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用 (ページ 98)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
標準的な設定 (ページ 19)

24

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.5 クライアント/サーバーシナリオ

1.5

クライアント/サーバーシナリオ

はじめに
WinCC は、アプリケーションによって異なるクライアント/サーバーシナリオを実装できます。

マルチユーザーシステム
マルチユーザーシステムは一般的に、複数のサーバーにデータを分散することが必要な
小規模システム用に設定されています。
プロセスドライバ接続のサーバーは、すべての中央機能および複数のオペレーティング
ステーション(クライアント)の制御を行うように設定されます。
個々のオペレータステーションは、同一のタスクまたは異なるタスクを実行することができます。
クライアントはそのオペレータオーソリゼーションに応じて、以下の目的に使用できます。
● システムのモニタ● システムのモニタおよび作動● サービスコンピュータなどのサーバープロジェクトのリモート設定
クライアントはその設定に応じて、以下に使用できます。
● たとえばシステムのさまざまなポイントからプロセスを操作できるようにする場合、プロジェクトで共通の表示を行います。
● メッセージなどにかぎり、プロジェクトによって異なる表示を行います。
特定のオペレーティングコンソール上のオペレータが使用できる機能を定義するために、
ユーザーオーソリゼーションが発行されます。
設定タイプ:● 独自のプロジェクトを持たないクライアント。オペレータステーションが独自のプロ
ジェクトデータを必要としない場合は、サーバープロジェクトでクライアントを設定します。
● 独自のプロジェクトを持つクライアント。オペレータステーションが独自のプロジェ
クトデータを必要とする場合(例えば、異なる開始画面)には、クライアントプロジェ
クトを作成します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

25

マルチユーザシステム
1.5 クライアント/サーバーシナリオ
分散システム複数のサーバーを設置した分散システムは、一般的に大規模システムにおいて特に大量のデータ処理が必要な場合に使用されます。複数のサーバーにタスクを分散する結果、個々のサーバーにかかる負荷が軽減されます。これにより、より大規模な典型的なアプ
リケーションを使用した場合のシステムパフォーマンスが向上します。
WinCC システムで分散システムを設定する場合、プロセスタスクはプロセス手順または機能性のいずれかに従った設定により、サーバーに分散されます。
● 技術的分散の場合、各サーバーは、特定のプレスユニットまたはドライユニットなど、システムが技術的に制限できる領域を担当します。
● 機能的な分散の場合、各サーバーは、視覚化、アーカイブ、アラーム発行などの特定のタスクを担当します。
ランタイムでは、分散システムのクライアントはそれぞれ最大で 18 台の異なるサーバ
ー、または冗長サーバーペアからのデータを表示できます。分散システムの各クライア
ントは、基本画像とわずかなローカルデータを使用して個別に設定されます。プロセス
データの表示に必要なサーバーデータはサーバーからクライアントに転送され、必要であれば自動的に更新されます。

ファイルサーバー
クライアント/サーバーシステムのファイルサーバーを使用して、全プロジェクトをシス
テムで一元的に保存、管理します。したがって、たとえば全プロジェクトのバックアップコピーを定期的に作成することが容易になります。プロセスドライバ接続のサーバー
はファイルサーバーにアクセスし、ファイルサーバー上でプロジェクトの設定ができます。ファイルサーバーは設定専用に使用できます。
ファイルサーバーは必要に応じてハードウェアコンポーネントを追加することにより、特定の要望に対応できます。これにより、たとえば、バックアップのセキュリティのためディスクをミラー化することが可能になります。

中央アーカイブサーバー接続しているすべての WinCC サーバーのプロセス値およびメッセージは、中央アーカ
イブサーバー(Process Historian など)に保存できます。保存されたプロセス値およびメッセージは、通常、WinCC オンライントレンドコントロールまたは WinCC アラームコ
ントロールのランタイムのプロセス画面に表示されます。さらに、OLE-DB などの定義済みインターフェースを使用すれば、アーカイブされたプロセス値とメッセージに直接アクセスできます。このように、重要な生産データを、たとえば分析目的で全社全体で使用できるようになります。

26

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.5 クライアント/サーバーシナリオ
サーバー間通信2 台のサーバー間の通信中に、1 台のサーバーが別のサーバー上のデータにアクセスします。1 台のサーバーは最大で 18 台の他のサーバーまたは冗長サーバーペアのデータにアクセスできます。データにアクセスするサーバーは設定および操作においてクライアン
トとして動作しますが、標準サーバーは設定できません。
アクセスする各サーバーには WinCC サーバーライセンスが必要です。システムの設定
中は、アクセスしているサーバーを数量構造に含める必要があります。

標準サーバー
分散システムでは、固有のサーバーに基づいたサーバー接頭語がデータに付けられるため、WinCC コントロールがメッセージおよびプロセスデータを表示できるようになります。
分散システムでは、標準サーバーはクライアント用に設定され、一意の接頭語が指定されていないデータも標準サーバーから要求できます。標準サーバーが定義されていない
場合は、対応するローカルデータにアクセスが試みられます。ローカルデータ(メッセー
ジおよびアーカイブなど)が管理されていない場合、アクセスは拒否されエラーメッセー
ジが表示されます。

優先サーバー
冗長サーバーをマルチユーザーシステムまたは分散システムで使用する場合、クライア
ントの中から優先サーバーを設定します。
優先サーバーは冗長サーバーペアのサーバーで、マルチユーザーシステムのクライアン
トに対して優先度が高くなっています。優先サーバーは各クライアントで個別に選択でき、システムの操作性を確保します。

下記も参照
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
数量構造および特性 (ページ 22)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

27

マルチユーザシステム
1.5 クライアント/サーバーシナリオ
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

28

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション

1.6

サーバーコンフィクﾞレーション

1.6.1

サーバーコンフィクﾞレーション

概要
WinCC ネットワーク内にあるサーバーにより、以下のタスクが実行できます● プロセスへの接続● プロセス値の取得● メッセージおよびプロセス値のアーカイブ● プロセスからのデータのクライアントへの供給● コンフィグレーションデータのクライアントへの供給
個々のサーバーで遂行されるタスクは技術面あるいは、機能面により分散できます。
● 技術面： 各サーバーでプロセスおよびシステム固有のセクションを管理します。
● 機能面： 各サーバーでプロセス全体に関わるランタイム固有のタスク(アラームロギ
ングまたはアーカイブなど)を実行します。

コンフィグレーションのステップ
マルチユーザシステムのコンフィグレーション

マルチユーザシステムの場合、複数のクライアントがランタイムにおいて 1 台のサーバ
ーからの表示を行うように設定されます。 クライアントは 1 台のサーバーより独占的にデータを受け取り、個々の設定はされません。
マルチユーザシステムのサーバーは以下のように設定します。
1. サーバー上に"マルチユーザプロジェクト"タイプのプロジェクトを新規作成します。
2. 必要なプロジェクトデータ(ピクチャ、アーカイブ、タグなど)をサーバー上で設定します。
3. サーバー上で設定予定、あるいは、コンピュータリストにリモートでモニタされるクライ
アントを含みます。
4. リモート設定を有効化するように、操作権限をクライアントに割り振ります。
5. サーバーで自動パッケージインポートを実行します。
6. サーバープロジェクト(ピクチャの開始、ロックキーコンビネーションなど)上のクライア
ントプロパティを設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

29

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
分散システムのコンフィグレーション

分散システムでは、クライアントが複数のサーバーの表示を行うように設定します。 ク
ライアントはローカルデータを保存する自己プロジェクトを備えています。 サーバーにより更新されたデータはパッケージエクスポート機能を経由してクライアントへ転送されます。
分散ステムのサーバーは以下のように設定します。
1. 各サーバー上に"マルチユーザプロジェクト"タイプのプロジェクトを新規作成します。
2. 必要なプロジェクトデータ(ピクチャ、アーカイブ、タグなど)を各サーバー上で設定します。 分散(技術面および機能面)に応じて、アーカイブのみといった固有プロジェクトデー
タに関連づけることもできます。
3. リモートコンフィグレーション可能なクライアントは、サーバーのコンピュータリストに登録する必要があります。
4. リモート設定を有効化するように、操作権限をクライアントに割り振ります。
5. パッケージエクスポートを(手動または自動で)設定します。
6. クライアント側でのクライアントプロジェクトのコンフィグレーション。
7. サーバーデータ(パッケージ)をクライアントで使用可能にします。

注記
常に、関連するクライアントを設定する前に、クライアント/サーバーシステムのサーバーを設定します。

下記も参照
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法 (ページ 36)
オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法 (ページ 34)
コンピュータリストへのクライアント登録方法 (ページ 33)
サーバー側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 31)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

30

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション

1.6.2

サーバー側でのプロジェクトの新規作成

概要
WinCC でプロジェクトを新規作成する場合は、以下のプロジェクトタイプから選択します。
● シングルユーザプロジェクト：スタンドアローンオペレーティングステーション用のプロジェクト。すべてのタスクをランタイムで実行します(プロセスドライバ接続、
オペレーティング、モニタ、アーカイブなど)。 クライアント/サーバーシステムには関係ありません。
● マルチユーザプロジェクト： マルチユーザシステムまたは分散システム用のサーバー
プロジェクト。複数のクライアントおよびサーバーをコンフィグレーションします。
● クライアントプロジェクト： 分散システム内の 1 台のクライアント用のプロジェク
ト。複数のサーバーに表示できます。

手順
以下の手順はマルチユーザシステムまたは分散システムでのサーバープロジェクトの作成の方法を説明しています。
1. WinCC エクスプローラでサーバーを開き、メニューアイテムの[ファイル|新規]を選択します。 [WinCC エクスプローラ]ダイアログが開きます。

2. [マルチユーザプロジェクト]を選択し、[OK]をクリックします。 [プロジェクト新規作成]
ダイアログが現れます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

31

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
3. プロジェクト名およびサブディレクトリ名(ディレクトリ名がプロジェクトと異なる場合)を入力します。 通常は WinCC インストールディレクトリ内の[WinCC プロジェクト]フォ
ルダを、プロジェクトパスとして使用します。

4. [作成]ボタンをクリックします。 プロジェクトが作成され、WinCC エクスプローラで開きます。 現在のプロジェクトは自動的にサーバープロジェクトになります。

注記
既存のプロジェクトは、プロジェクトタイプを修正([コンピュータプロパティ]ダイアロ
グの[一般]タブ)することによりサーバープロジェクトに変換することもできます。 既存のプロジェクトは、プロジェクトタイプを修正([コンピュータプロパティ]ダイアログの[一般]タブ)することによりサーバープロジェクトに変換することもできます。

下記も参照
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法 (ページ 36)
オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法 (ページ 34)
コンピュータリストへのクライアント登録方法 (ページ 33)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

32

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション

1.6.3

コンピュータリストへのクライアント登録方法

はじめに
クライアントがサーバーにリモートまたはランタイムでアクセスする場合、そのクライ
アントはサーバーのコンピュータリストに登録される必要があります。

前提条件
マルチユーザプロジェクト(マルチワークステーションシステムあるいは分散システム)を作成しました。 これにより設定コンピュータは自動的にクライアント/サーバーシステ
ムになります。

手順
1. WinCC エクスプローラで[コンピュータ]を選択し、ポップアップメニュー項目[新規コンピュータ...]を選択します。
[コンピュータプロパティ]ダイアログが表示されます。
2. クライアントコンピュータの名前を入力して、現在のサーバーへアクセスできるようにします。
3. [OK]をクリックし、プロジェクトのコンピュータリストにコンピュータを登録します。
4. クライアントサーバーシステム上の現在のサーバーへアクセスできるよう、すべてのコン
ピュータに対してこのプロセスを繰り返し実行します。

注記
クライアントコンピュータの名前を変更するには、コンピュータリストから選択したクライアントコンピュータを削除します。 新しいクライアントコンピュータを、変更した名前で新規コンピュータとしてコンピュータリストに含めます。

下記も参照
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法 (ページ 36)
オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法 (ページ 34)
サーバー側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 31)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

33

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.6.4

オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法

WinCC におけるオペレータオーソリゼーション
クライアントがリモートあるいはランタイムでサーバープロジェクトを開いて処理をす
るには、サーバープロジェクト内で適切なクライアントオペレータオーソリゼーションを設定する必要があります。この目的で、次のオペレータオーソリゼーションがサーバー上で使用できます。
● [リモート設定]:クライアントはリモートステーションよりサーバープロジェクトを開き、プロジェクトにフルアクセスができます。
● "リモート有効化":クライアントは実行時にサーバープロジェクトを配置することができます。
● "Web Access - モニタリングのみ":Web クライアントはプラントの監視を許可されています。したがって、オペレータオーソリゼーションは他のクライアントの設定には関係ありません。
クライアントがサーバープロジェクトを設定するオーソリゼーションを有する場合、サーバープロジェクトのクライアントからオペレータオーソリゼーションを変更することも可能です。オペレータオーソリゼーション変更の際、ネットワーク内のコンピュータには通知されません。新規クライアントがサーバーにログインを試みると、変更は有効になります。
クライアントが対応するサーバーのプロジェクトを開き、有効にするか無効にするとオ
ペレータオーソリゼーションが要求されます。サーバーで対応するオペレータオーソリ
ゼーションが利用できない場合、プロジェクトを処理できません。サーバープロジェク
トをクライアント側で閉じる場合、プロジェクトを再度開くとき、ログインが再度要求されます。
注記
設定されたオペレータオーソリゼーションはユーザーに対するものであり、コンピュータに対するものではありません。つまり、割り付けられたオペレータオーソリゼーショ
ンは、ログインが同じすべてのオペレーティングステーションで有効になります。

34

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
オペレーティングシステムのオペレータオーソリゼーション
クライアントがサーバープロジェクトにアクセスするには、対応するプロジェクトフォ
ルダでサーバー側のネットワークアクセスを有効にする必要があります。
1. [プロジェクトプロパティ]ダイアログで以下のオプションを無効にします。[プロジェクト
ディレクトリが読み込みアクセスのためだけにリリースされます。]
2. プロジェクトにアクセスするユーザーに必要なすべての権限について、オペレーティング
システムのオーソリゼーションをセットアップします。

注記
ネットワークセキュリティに関して、有効化したプロジェクトディレクトリに別のWindows オペレータオーソリゼーションを割り付けることができます。
オペレータオーソリゼーションの割り付けについての詳細な情報は、Windows 文書にて提供されます。

手順
1. WinCC エクスプローラのユーザー管理者を開きます。
2. ナビゲーションエリアでユーザーを選択します。
3. サーバープロジェクトへのフルアクセス権限を持つユーザーには、[リモート設定]および[リモート有効化]オーソリゼーションを実行します。

4. [ユーザー管理者]を閉じます。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

35

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
下記も参照
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法 (ページ 36)
コンピュータリストへのクライアント登録方法 (ページ 33)
サーバー側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 31)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.6.5

パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法

原理
パッケージとは現在のコンフィグレーションデータ(タグ、メッセージ、アーカイブなど)すべてを含むパケットデータで、分散システムあるいはマルチユーザーシステムに接続されたすべてのクライアントで利用できます。 パッケージはサーバーからエクスポー
トされ、クライアントにインポートされます。
サーバーでエクスポートしクライアントでインポートする場合、はじめの 1 回は手動で行われます。 その後のサーバー側およびクライアント側でのパッケージの更新は、すべて自動的に実行されます。 パッケージを更新する場合、パラメータおよびその更新のトリガを調整できます。 たとえば、手動コミッショニング中にパッケージをクライアント
へ転送し、初回コンフィグレーションデータを配布します。 クライアントのデータを最

36

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
新に保つため、サーバーデータの各修正時に自動的パッケージ更新するように、コンフィグレーションできます。
注記
すでに作成されたパッケージを含むプロジェクトを他のサーバーへコピーする場合、
WinCC コンピュータプロパティのコンピュータ名をコピーしたプロジェクトの新規コンピュータに合わせます。 コピーしたプロジェクトのパッケージを再度生成する場合
は、[パッケージプロパティ]ダイアログボックスのコンピュータ名を更新する必要があります。
サーバー間の通信を選択した場合、1 台のサーバーがもう 1 台のサーバーのデータにア
クセスします。 この時、アクセスするサーバーはインポートしたパッケージに関してク
ライアントのように動作します。 そのため以下の記述では、クライアントに関する詳細が適用されます。
コンフィグレーションデータは通常作動中に手動あるいは自動で更新できます。
手動によるパッケージ作成

要求に応じて、新規パッケージがサーバーに手動で作成されます。 クライアントはこれらをインポートできます。
パッケージの自動更新

Implicit Update ファンクションを用いて、サーバーでのパッケージのエクスポートおよびクライアントでのパッケージのインポートを自動化できます。
サーバー側の[コンフィグレーションパッケージ自動更新]ダイアログに表示されているオ
プションは、このサーバーからのパッケージのエクスポートおよび他のサーバーからのパッケージのインポート両方に影響を及ぼす可能性があります。 このことは、以下のテーブルの[インポート]および[エクスポート]の列を見ればわかります。
ダイアログでは、WinCC に関して以下の可能性があります。
WinCC CS の設定

インポー エクスポ
トート意味

プロジェクトが開かれるとサー 可

プロジェクトが開かれると、クライアントは必ず

バーデータを更新

インポートを実行します。

通知時の自動更新可以下の条件が満足されている場合、通知を受信しだい、クライアントは必ずインポートを実行します。
● [エクスポート後に通知]サーバー設定が有効になっている場合● プロジェクトが実行されていない場合

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

37

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
WinCC CS の設定

インポー エクスポ
トート

モニタがコンフィグレーション

可意味
サーバーがパッケージをエクスポートします。

データに変わります。

● プロジェクトが開かれた場合● プロジェクトが開かれた場
合はサーバーデータを生成します。

● プロジェクトが閉じられた場合● プロジェクトデータに変更がある度● プロジェクトが閉じられた
場合はサーバーデータを生成します。
● 変更された場合は直ちにサーバーデータを生成します。
エクスポート後に通知します。

可パッケージのエクスポ[ト時、サーバーから通知が送信されます。
この設定を実行するには、[通知時の自動更新]ク
ライアント設定が有効になっている必要があります。

自動インポート可

サーバーは、以下の目的で、エクスポートしたその専用パッケージを再度インポートします。
● シンボルコンピュータ名が指定された特殊サー
バーに関係なく、タグなどを設定する。
● その専用プロジェクトを使用しないクライアン
トの、特殊サーバーだけを表示する。

WinCC RT の設定

インポー エクスポ
トート意味

プロジェクトが開かれると 可プロジェクトが実行されると、クライアントは必ずイ

サーバーデータを更新

ンポートを実行します。

通知時の自動更新可以下の条件が満足されている場合、通知を受信しだい、
クライアントは必ずインポートを実行します。
● [通知時の自動更新]クライアント設定が有効になっている場合。
● プロジェクトが実行されている場合。

38

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション

注記
たとえばコミッショニング中やコンフィグレーションツールの使用中などに、プロジェ
クトデータを頻繁に変更しなければならない場合は、自動パッケージエクスポートは使用できません。
エクスポートパッケージを設定する場合は、WinCC エクスプローラのサーバーデータエ
ディタを使用します。

必要条件
サーバープロジェクト開いておく必要があります。

手順
手動パッケージエクスポート
1. WinCC エクスプローラで[サーバーデータ]に進み、ショートカットメニューで[作成]を選択します。
2. [パッケージプロパティ]ダイアログボックスにおいて、記号および物理的サーバー名を指定します。 この情報でクライアント側のパッケージの場所を識別します。
コンフィグレーション中できるだけ早期に、サーバーの物理的コンピュータ名およびコン
ピュータ名記号を定義します。 コンピュータ名記号が変更された場合は、すべてのコン
フィグレーションデータに適応させる必要があります。
コンピュータ名記号は通常、プロジェクト名と物理的コンピュータ名の組み合わせで構成されます。
3. [OK]をクリックします。 サーバーデータが作成されます。 設定のサイズによって異なり
ますが、これには時間がかかる場合があります。
結果

サーバーデータの入ったパッケージは、WinCC エクスプローラ内[サーバーデータ]下のリストに置かれています。 パッケージは、ファイルシステムのプロジェクトディレクト
リに、<プロジェクト名>\<コンピュータ\パッケージ>\*.pck の形式で保存されます。
これでクライアントはパッケージをインポートできます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

39

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
自動パッケージエクスポート
1. WinCC エクスプローラで[サーバーデータ]に進み、ショートカットメニューで[自動更新]
を選択します。

2. 必要なオプションを選択します。 複数選択も可能です。
3. [OK]をクリックし、選択を確定します。
結果

選択すると同時に自己のサーバーからのサーバーデータを含むパッケージが生成されます。また、他のサーバーからすでにインポートされたパッケージの場合は、たとえばプロジェクトを閉じた時に更新されます。

選択すると同時に、自己のサーバーからのサーバーデータを含むパッケージが生成されます。また、他のサーバーからすでにインポートされたパッケージの場合は、たとえばプロジェクトを閉じた時に更新されます。
注記
SIMATIC Manager で作成した WinCC プロジェクトでは、[サーバーデータ]ショートカ
ットメニューに、オプション[作成...]および[自動更新...]は含まれていません。 これは
WinCC で作成し、ファンクション[WinCC オブジェクトのインポート]を使用してSIMATIC Manager にインポートした、WinCC プロジェクトにも適用されます。 このタ
イプのプロジェクトは TIA プロジェクトとも呼ばれます。
TIA プロジェクトを WinCC エクスプローラでコピーし、その後 WinCC エクスプローラ
でそのコピーを編集した場合、[サーバーデータ]ショートカットメニューにメニューアイ
テム[作成...]と[自動更新...]が含まれます。

生成されたパッケージの表示パッケージが生成されている場合、WinCC エクスプローラデータウィンドウに以下のように表示されます。
キーボード、右： ロードされたパッケージ
キーボード、左: サーバーからエクスポートされたパッケージ40

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション:ロードされたパッケージ、標準サーバーなし:ロードされたパッケージ、標準サーバーあり:サーバーエクスポートパッケージ(再インポートされない):自己プロジェクトへ再インポートされたローカルに作成されたパッケージ。

下記も参照
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)
オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法 (ページ 34)
コンピュータリストへのクライアント登録方法 (ページ 33)
サーバー側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 31)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.6.6

サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション

原理
複数のクライアントがまさに 1 つのサーバーのビューを表示するマルチユーザーシステ
ムを設定する場合は、クライアント用に個別のプロジェクトを作成しないでください。
サーバープロジェクトで独自のプロジェクトを使用せずにクライアントの動作を設定します。

サーバークライアント設定
独自のプロジェクトを持たないクライアントは、クライアントが設定されているサーバ
ーのビューしか持っていません。
このサーバーとサーバー間通信を介した別のサーバーまたは中央アーカイブサーバーへの接続は許可されません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

41

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
独自のプロジェクトを持たないクライアントの内部タグ
独自のプロジェクトを持たないクライアントの内部タグには、次のような特徴が適用されます。
● 「コンピュータローカル」設定が適用されます。
この設定では、プロジェクト全体またはコンピュータローカルベースでタグの変更を更新するかどうかを指定します。
内部タグは、常に WinCC サーバー上でプロジェクト全体で更新されます。独自のプロジェクトを持つクライアントでは、内部タグは常にコンピュータローカルベースで更新されます。
「ランタイム永続化」設定は無効です。
● 「コンピュータローカル」設定が有効な場合、

WinCC エクスプローラがグレー表示されているときのプロジェクトの変更の適用
WinCC エクスプローラがグレー表示されている場合、クライアントのプロジェクト変更は適用されません。
開始条件● 独自のプロジェクトを持たないクライアントのランタイムで、WinCC エディタが開いている。
● サーバーで WinCC Runtime が動作していない。
動作

エディタの変更(例えばプロジェクト関数のスクリプト変更)は適用されません。
ソリューション

独自のプロジェクトを持たないクライアント上で、WinCC エクスプローラがグレー表示
されている場合には設定しないでください。

必要条件● サーバーデータを表示するクライアントは、サーバー側のコンピュータリストに登録されている必要があります。クライアントは、1 台の特定サーバーにだけアクセスしようとします。
● このサーバーは、他のサーバーからパッケージをインポートできません。
● サーバープロジェクトはサーバーで開きます。

42

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
手順
1. サーバにある WinCC エクスプローラのコンピュータリストを開きます。
2. 設定するクライアントを選択し、ポップアップメニューから[プロパティ]アイテムを選択します。

クライアントの[コンピュータプロパティ]ダイアログが開きます。
3. スクリプトを使用する場合、[スタートアップ]タブで、[グローバルスクリプトランタイ
ム]などの、クライアントのランタイムで有効であることが必要なエディタを、選択します。
4. クライアントで起動するランタイムの言語の選択には、[パラメータ]タブを使用します。
例えば、同じデータを異なる言語で表示する 2 台のクライアントを、設定することもできます。
5. [グラフィックランタイム]タブで、クライアントの開始画像を指定します。開始画像は、各クライアントに個別に選択できます。必要に応じて、ここでウィンドウ属性を定義します。
6. [OK]を選択して、設定を確定します。
7. 同じ方法で、プロジェクトの他のクライアントのプロパティを設定します。
8. サーバープロジェクトで、サーバーデータエディタのポップアップメニューで[暗黙の更新]エントリを開きます。[自動インポート]設定を有効にします。
9. サーバープロジェクトでパッケージを生成します。

下記も参照
パッケージエクスポートのコンフィグレーション方法 (ページ 36)
オペレータオーソリゼーションのコンフィグレーション方法 (ページ 34)
コンピュータリストへのクライアント登録方法 (ページ 33)
サーバー側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 31)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

43

マルチユーザシステム
1.6 サーバーコンフィクﾞレーション
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

44

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション

1.7

クライアントコンフィクﾞレーション

1.7.1

クライアントコンフィクﾞレーション

はじめに
クライアントコンフィクﾞレーションは、クライアントが複数のサーバーに表示することができるように、分散システムをコンフィグレーションする場合にのみ必要です。 ク
ライアントが 1 台のサーバーからのデータのみを表示するように、マルチユーザーシス
テムをコンフィグレーションする場合は、クライアントコンフィグレーションは必要ありません。 クライアントは、サーバープロジェクトから全データおよび対応するランタ
イム環境を受信します。
クライアント/サーバーシステムに複数のサーバーが含まれ、クライアントが複数のサーバー(分散システム)に異なる表示をするようにコンフィグレーションする場合、各クラ
イアントに個々のクライアントプロジェクトをコンフィグレーションします。 ランタイ
ムでは、各クライアントは 18 台までの異なるサーバーまたは冗長サーバーペアに表示できます。たとえば、サーバー 1 およびサーバー 2 からのメッセージを表示し、サーバー
3 からのプロセス値を表示して書き込み、サーバー 4 からの画像を表示する、などがあります。
分散システムのクライアントは、サーバー側での個々のオペレーティングオーソリゼー
ションに従って、以下を実施できます。
● プロセスのモニタ● プロセスのモニタおよび作動● サーバー側でのプロジェクトのリモートコンフィクﾞレーション● サーバー側でのプロジェクトのリモート実行および終了
注記異なるサーバーからのデータを表示するため、サーバーの接頭語(つまり、サーバー名)
は分散システム内で一意でなければなりません。
各クライアントには固有のコンフィクﾞレーションがあり、クライアントのデータベースに、管理をあまり必要としない以下のようなクライアント固有のデータを、ローカルに保存します。
● ローカルタグ● ユーザー管理者データ
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

45

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション● テキストライブラリからのデータ● プロジェクトのプロパティ● ユーザーサイクル
注記
サーバーコンフィクﾞレーションのすべての外部データもクライアント側で使用でき、クライアントプロジェクトに正しく表示できなければなりません。 外部データは、たとえば、WinCC に由来しない ActiveX コントロール、および OLE オブジェクトとして統合化されている外部グラフィックに、関連しています。

コンフィグレーションのステップ
1. サーバープロジェクトのコンフィグレーション
2. サーバーパッケージのエクスポートおよび作成
3. クライアント側でのパッケージインポートのコンフィグレーション
4. クライアント側でのクライアントプロジェクトのコンフィグレーション。

注記
サーバーでランタイムを無効にする場合は、クライアントでもランタイムを終了し、コンフィグレーションを続ける必要があります。

下記も参照
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション (ページ 59)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)

46

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.2

クライアント側でのプロジェクトの新規作成

概要
WinCC でクライアントプロジェクトを新規作成する場合は、以下のプロジェクトタイプ
から選択します。
● シングルユーザプロジェクト：スタンドアローンオペレーティングステーション用のプロジェクト。すべてのタスクをランタイムで実行します(プロセスドライバ接続、
オペレーティング、モニタ、アーカイブなど)。 クライアント/サーバーシステムには関係ありません。
● マルチユーザプロジェクト： マルチユーザシステムまたは分散システム用のサーバー
プロジェクト。複数のクライアントおよびサーバーをコンフィグレーションします。
● クライアントプロジェクト： 分散システム内の 1 台のクライアント用のプロジェク
ト。複数のサーバーに表示できます。
注記
複数のクライアントが 1 台のみのサーバーの画面を表示するように、マルチユーザシ
ステムがコンフィグレーションされている場合、クライアント用のローカルプロジェ
クトを作成せず、サーバープロジェクトにクライアント動作をコンフィグレーション
します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

47

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
手順
1. WinCC エクスプローラでクライアントを開き、メニューアイテムの[ファイル|新規]を選択します。 [WinCC エクスプローラ]ダイアログが開きます。

2. [クライアントプロジェクト]を選択し、[OK]をクリックします。 [プロジェクト新規作成]
ダイアログが現れます。
3. プロジェクト名およびサブディレクトリ名(ディレクトリ名がプロジェクトと異なる場合)を入力します。 通常は WinCC インストールディレクトリ内の[WinCC プロジェクト]フォ
ルダを、プロジェクトパスとして使用します。

4. [作成]ボタンをクリックします。 プロジェクトが作成され、WinCC エクスプローラで開きます。

注記
既存のプロジェクトは、[コンピュータフﾟロハﾟティ]タﾞイアロクﾞでプロジェクトタイプを修正することにより、クライアントプロジェクトに変換することもできます。

下記も参照
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
サーバープロジェクトでのクライアントのコンフィグレーション (ページ 41)

48

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション (ページ 59)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.3

インポートパッケージのコンフィグレーション

はじめに
分散システムの種々のサーバーのプロセスデータを表示するクライアントには、対応するデータの情報が必要です。この目的のため、設定データを含むパッケージが分散シス
テムのサーバーで作成され、このパッケージがクライアントに提供されます。クライア
ントでは、使用するデータのあるサーバーからのパッケージが必要です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

49

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
概要
サーバーでパッケージをエクスポートし、クライアントでインポートする場合、はじめの 1 回は手動で行われます。その後のサーバー側およびクライアント側でのパッケージ
の更新は、すべて自動的に実行されます。更新をいつ行うか、および何によってトリガするかを設定できます。
注記
サーバー間の通信が選択されると、1 台のサーバーが別のサーバーのデータにアクセスします。この時、アクセスするサーバーはインポートされたパッケージに関してクライ
アントのように動作します。そのため以下の記述では、クライアントに関する詳細が適用されます。
シンボルコンピュータが指定された特殊サーバーに関係なく、タグなどを設定するために、サーバーはその専用パッケージを再度インポートできます。
パッケージをインポートするには、WinCC エクスプローラで[サーバーデータ]エディタを使用します。パッケージをインポートする方法には、以下の 3 種類があります。
手動ロード

サーバー上で生成されたパッケージがクライアント上にロードされます。インポートプ
ロセスは、[ロード]コマンドを使用して手動でトリガされます。パッケージの最初のインポートは手動で実行する必要があります。
手動更新

サーバーによりクライアント上にすでにロードされているパッケージは、[更新]コマンドを使用して更新されます。

50

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
自動更新

クライアント側でパッケージの自動更新を設定できるので、固有の条件に合致した場合、新規パッケージはクライアント側で自動的に更新されます。ただし、はじめのインポートは手動で実行しなくてはなりません。
設定

意味

WinCC CS 用
● プロジェクトを開いてのサー ● プロジェクトが開かれると、クライアントは必ず
バーデータの更新
インポートを実行します。
● 通知時の自動更新● パッケージのエクスポート後、サーバーから通知が送信されます。その通知を受信するとクライアントは必ずインポートを実行します。
この設定は、サーバーでパッケージエクスポート
用に[エクスポート後に通知]設定が実行されている
場合にかぎり有効となります。

WinCC RT 用
● プロジェクトを開いてのサー ● プロジェクトが実行されると、クライアントは必バーデータの更新
ずインポートを実行します。
● 通知時の自動更新● パッケージのエクスポート後、サーバーから通知が送信されます。その通知を受信するとクライアントは必ずインポートを実行します。
この設定は、サーバーでパッケージエクスポート
用に[エクスポート後に通知]設定が実行されている
場合にかぎり有効となります。

必要条件● サーバーでパッケージが作成されている。
● クライアントプロジェクトが開いている。

手順
手動ロード
1. クライアントでクライアントプロジェクトを開きます。
2. WinCC エクスプローラで[サーバーデータ]を選択し、ショートカットメニューで[ロード]を選択します。[ファイルを開く]ダイアログが現れます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

51

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
3. ロードするパッケージを選択し、[OK]をクリックします。
パッケージはデフォルトで、ディレクトリ「...\\<サーバープロジェクト名>\<コンピュー
タ名>\パッケージ\」に、名前「<プロジェクト名_コンピュータ名>*.pck"」で保存されています。ただし、どのようなデータ媒体に保存されているパッケージにもアクセスできます。
4. [開く]をクリックします。データがロードされます。対応するサーバーを使用できない場
合、新規パッケージの要求時に、適切な障害エントリが表示されます。
手動更新
1. クライアントでクライアントプロジェクトを開きます。
2. WinCC エクスプローラで[サーバーデータ]を選択し、ショートカットメニューで[更新]コ
マンドを選択します。
3. データが更新されます。サーバー間通信の場合、他のサーバーからのパッケージがロードされないと、そのサーバー上に障害メッセージが表示されます。
自動更新
1. クライアントでクライアントプロジェクトを開きます。
2. WinCC エクスプローラで[サーバーデータ]を選択し、ショートカットメニューで[自動更新]を選択します。[設定自動パッケージ更新]タﾞイアロクﾞが現れます。

3. 必要なオプションを選択します。複数選択も可能です。
4. [OK]をクリックして選択を確定します。サーバーデータはクライアント側で自動的に更新されます。たとえば、プロジェクトを開く、ネットワーク経由の通知に従う、などです。
対応するサーバーを使用できなくても、クライアントに障害メッセージは表示されません。

注記
クライアント側でプロジェクト実行中に新規パッケージを追加する、またはパッケージを削除すると、表示が困難になる恐れがあります。この状況に対処するには、クライアントをいったん終了し、その後再起動します。

ロードされたパッケージの表示パッケージがロードされている場合、以下のように WinCC エクスプローラのデータウ
ィンドウに表示されます。
キーボード、右:ロードされたパッケージ
キーボード、左:エクスポートされたが、パッケージが未ロード:ロードされたパッケージ、標準サーバーなし

52

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション:ロードされたパッケージ、標準サーバーあり

下記も参照
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション (ページ 59)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.4

標準サーバーの設定方法

はじめに分散システムのクライアント用に標準サーバーを設定します。(標準サーバーは、一意のサーバー接頭語(例、タグ用)が指定されていない場合に、データを要求します。)
標準サーバーが構成要素用に設定されていない場合、ローカルクライアントデータ(例、内部タグ)にアクセスが試みられます。クライアントにローカルデータ管理(例、メッセージおよびアーカイブ)がない場合、アクセスは拒否されエラーメッセージが発行されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

53

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
必要条件
標準サーバーは、対応するパッケージをインポートした後で、クライアントでのみ選択
できます。

手順
1. WinCC エクスプローラで、クライアントの[サーバーデータ]エントリを選択します。
2. ポップアップメニューから[標準サーバー...]アイテムを選択します。
[標準サーバーの設定]ダイアログが表示されます。
3. シンボルコンピュータ名で、必要な構成要素のエントリをクリックします。ドロップダウ
ンリストボックスからサーバーを選択します。リストには、クライアントにロードされたすべてのパッケージのシンボルコンピュータ名が含まれています。

4. ダイアログにリストされている構成要素は、WinCC インストールに依存します。オプシ
ョンがインストールされている場合、表示されている構成要素に加えて、構成要素オプシ
ョン(例、SSM - 分割画面マネージャ)をリストできます。
5. [OK]をクリックし、選択を確定します。

構成要素用の標準サーバーの選択タイミング
アラーム

オペレーティングメッセージをクライアントで生成する場合、アラーム用標準サーバー
をあらかじめ指定しておかなくてはなりません。クライアント自体ではアラームロギン
グを設定できないので、メッセージはサーバーで発行する必要があります。
クライアントは、デフォルトサーバーから集中的にユーザーが指定したメッセージの選択を取得できます。
アーカイブ、画面、テキストライブラリ、ユーザーアーカイブ、タグ

標準サーバーがクライアントで設定されている場合、有効なサーバー接頭語が生成されていない構成要素からのデータは、定義された標準サーバーで検索されます。標準サー
バーがクライアントで設定されていない場合、サーバー接頭語がないので、このデータのサーバーを特定できません。

54

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
アーカイブ、画面、テキストライブラリ、ユーザーアーカイブ、タグ用にデフォルトサーバーを設定することは、特殊なアプリケーションでのみ意味があります。SIMATIC のマニュアルやカスタマサポートから特定のサーバーを設定するように要求されない場合
は、[標準サーバーの設定]の"サーバーデータ"エディタの[標準サーバーなし]の設定を変更しないでください。
注記
WinCC クライアントの変数に標準サーバーが入力されている場合、タグ管理のランタイ
ムでのヒントには、ステータス情報は表示されません。

基本プロセスコントロールを使用する場合は、標準サーバーを選択します。
アラーム

常にアラーム用の標準サーバーを指定する必要があります。
タグ

変数用に標準サーバーを指定することはできません。
SSM(分割画面マネージャ)

常に SSM 構成要素用の標準サーバーを指定します。
WinCC クライアントにトレンドグループが組み合わされてる場合、トレンドグループは標準サーバーおよびそのリダンダントパートナサーバーに保存されます。他の WinCC
クライアントも、このサーバーを SSM 構成要素用の標準サーバーとして、指定できます。そのため、設定されたトレンドグループも、これらの WinCC クライアントで使用できます。WinCC クライアントで SSM 構成要素用に設定された標準サーバーがない場
合、コンパイルされたトレンドは、このコンピュータにローカルに保存されます。他のWinCC クライアントは、このようなトレンドグループを、WinCC オンライントレンド
コントロールで表示できません。基本的に、これらのトレンドグループをサーバープロ
ジェクトで表示することは、不可能です。
WinCC クライアントで画面構成が設定されている場合、標準サーバーが SSM 構成要素用に指定されている場合に限り、このサーバーに保存されます。標準サーバーが指定されていない場合は、WinCC クライアントの画面構成の設定はローカルに保存され、他のクライアントからはアクセスできません。基本的に、これらの画面構成をサーバープロ
ジェクトに表示することは、不可能です。
サーバーに冗長化が設定されている場合、トレンドグループのデータと画面構成のデー
タも、冗長パートナーサーバーと同期しています。冗長化切り替え時には、コンパイル
されたすべてのトレンドグループおよび画面構成を、WinCC クライアントから要求できます。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

55

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
下記も参照
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション (ページ 59)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.5

優先サーバーのコンフィグレーション方法

はじめに
リダンダントサーバーを使用する場合、分散システムあるいはマルチユーザシステムのクライアント上の優先サーバーを設定します。
優先サーバーはリダンダントサーバーペアのサーバーで、分散システムのクライアント
に対して優先度が高くなっています。 優先サーバーが使用可能であるかぎり、クライア
ントはそのサーバーからデータを受信します。
優先サーバーは各クライアントに対して個々に定義できるので、クライアントをリダン
ダントサーバーに分散することが可能で、永続的な操作性が確保されます。 構成されたサーバーへのネットワーク中断がある場合、クライアントはリダンダントパートナーサ
ーバーに切り替わります。 サーバーが再度使用可能になると、クライアントはその優先サーバーに再度切り替わります。

56

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
クライアントをリダンダントサーバーに分散することにより負荷が分散され、システム
全体のパフォーマンスが向上します。
注記
WinCC のリダンダントシステムのコンフィグレーションは、「リダンダントシステム」
トピックを参照してください。

手順
分散システムとマルチユーザシステムのクライアント用優先サーバーは、別々に設定されます。
分散システムのクライアント用優先サーバーの構成
1. WinCC エクスプローラで、クライアント側の[サーバーデータ]エントリを選択します。
2. ショートカットメニューから[構成]を選択します。
[サーバーデータの構成]ダイアログが表示されます。
3. リストには、クライアントにパッケージを提供する全サーバーの、コンピュータ名記号および物理的コンピュータ名が含まれます。 サーバーに対してリダンダントサーバーが利用可能である場合、物理的コンピュータ名を指定します。 リダンダントサーバーペアから 1 台のサーバーを、優先サーバーとして選択します。
分散システムのリダンダントサーバーのペアには、唯一で共通のシンボル名があり、これによってサーバーをアドレス指定します。

4. [OK]をクリックして、入力を終了します。
マルチユーザシステムのクライアント用優先サーバーの構成

クライアントはサーバーのコンピュータリストに入力される必要があります。
1. WinCC エクスプローラでサーバー側の[サーバーデータ]エントリを選択します。
2. ショートカットメニューから[クライアント固有の設定]を選択します。
[クライアント固有の設定]ダイアログが表示されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

57

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
3. サーバーのコンピュータリストに、入力されたクライアントのリストが表示されます。 必要なクライアントを選択し、[優先サーバー]列の 2 台のリダンダントサーバーから 1 台を、優先サーバーとして選択します。

4. [OK]をクリックして、入力を終了します。

クライアントのランタイム動作
優先サーバーとして指定されたリダンダントサーバーが使用可能であるかぎり、クライ
アントはこれに接続されたままです。
優先サーバーが故障した場合、クライアントはリダンダントパートナーサーバーに切り替わります。 故障した優先サーバーが再度使用可能になると、クライアントはそのサーバーに戻ります。

下記も参照
クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション (ページ 59)
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)

58

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.6

クライアントのピクチャの開始のコンフィグレーション

概要
分散システムのピクチャはすべてクライアントのピクチャの開始として使用できます。
これはサーバーからのピクチャ、クライアント側のローカルピクチャなどのピクチャすべてにあてはまります。
以下の記述は、サーバーのピクチャをピクチャの開始(初期画面)として使用する方法について、説明しています。

前提条件
ピクチャの開始として使用するピクチャのサーバーパッケージは、クライアントにイン
ポートします。

手順
1. クライアントでクライアントプロジェクトを開きます。
2. WinCC エクスプローラでコンピュータを選択し、ポップアップメニューから[フﾟロハﾟテ
ィ]オプションを選択します。
3. グラフィックランタイムタブを実行します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

59

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
4. 初期画面名としてサーバーコンピュータ名を入力し、使用するピクチャを入力します。
例：

5. [検索]ボタンを使用して、ピクチャを検索することもできます。 選択タﾞイアロクﾞに、クライアントにロードされたすべてのサーバーパッケージのピクチャが表示されます。
6. [OK]をクリックして、入力を終了します。

下記も参照
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

60

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション

1.7.7

異なるサーバーからのピクチャの表示

原理異なるサーバーからのピクチャを、クライアント上にコンフィグレーションされた基本
画面内のピクチャウィントﾞウに表示できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

61

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
サーバーからのデータは各ピクチャウィントﾞウからアクセスできます。 サーバーピク
チャをピクチャウィンドウとしてクライアントピクチャに統合するため、サーバー接頭語をピクチャファイル名の前に付ける必要があります。
注記
サーバー接頭語は分散システム内で一意でなければなりません。
サーバーピクチャは、スクリプト(C または VBS)および直接リンク経由でピクチャウィ
ンドウに挿入できます。
サーバーのピクチャはクライアントのピクチャウィンドウサイズに合わせる必要があり
ます。

前提条件
対応するサーバーのパッケージをクライアントにインポートする必要があります。

手順
1. ピクチャウィンドウに挿入するクライアントでピクチャを開きます。
2. グラフィックデザイナの標準パレットから、スマートオブジェクトグループの[ピクチャウィンドウ]を選択し、ピクチャに挿入します。
3. ピクチャウィンドウ上でダブルクリックし、[プロパティ]ダイアログを開きます。
4. [その他]グループから、[プロパティ]タブをダブルクリックし、[ピクチャ名]属性を選択して、ピクチャを検索します。
または、[ピクチャ名]属性の[スタティック]列をダブルクリックし、ピクチャ名を直接<サーバー接頭語>::<ピクチャ名>という形式で入力します。
5. [フﾟロハﾟティ]タﾞイアロクﾞを閉じます。

注記[ピクチャ名]属性でサーバー接頭語が自動的に指定されない場合、[サーバー接頭語]属性
経由でもサーバー接頭語を入力できます。 [サーバー接頭語]属性でダブルクリックすると、パッケージがクライアント側にある全サーバーを含んだ選択リストが現れます。

62

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
下記も参照
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.8

クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション

概要
分散システムのクライアントを使用して、ターゲットピクチャにサーバー接頭語を付与することにより、サーバーピクチャ上のピクチャ変更をコンフィグレーションできます。 WinCC によるコンフィグレーションでは、通常のピクチャ交換のコンフィグレー
ションでも、基本ピクチャの変更でも、違いはありません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

63

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
手順
以下の手順は、サーバー上でピクチャ変更を開始する、ボタンのコンフィグレーション
方法例について説明しています。
1. グラフィックデザイナのクライアントプロジェクトのピクチャを開きます。
2. Windows オブジェクトのグループからボタンをピクチャに挿入します。
[コンフィクﾞレーション]タﾞイアロクﾞが現れます。
3. サーバー接頭語をターゲットとして、[ピクチャの変更]に入力し、ピクチャ名を<サーバー
接頭語>::<ピクチャ名>の形式で入力します。例：

4. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

その他の手順
ピクチャの変更は、ボタンの[プロパティ]タﾞイアロクﾞでもコンフィグレーションできます。
● [イヘﾞント]タブを使用して、マウスのクリックなどで直接接続をコンフィグレーショ
ンします。
● サーバー接頭語の付いたピクチャ名を、直接接続の定数として入力します。

下記も参照
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
異なるサーバーからのデータの使用 (ページ 65)

64

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.7.9

異なるサーバーからのデータの使用

原理
分散システムのクライアントの基本ピクチャおよびそこに含まれるすべてのオブジェク
トは、クライアント側で直接コンフィグレーションされます。 複数のサーバーからのデータへのアクセスは、各基本ピクチャから実行できます。例：● システムの A 部をモニタするサーバー_1 からのプロセス値出力フィールド、システ
ムの残りの部分をモニタするサーバー_2 からのプロセス値出力フィールド。
● 異なるシステムパット/サーバーからのデータを、比較できる形式で表示するトレンド表示。
● 複数のサーバーからのメッセージを表示するメッセージウィンドウ。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

65

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション

クライアント上に出力される基本ピクチャは、他のクライアントにコピーできます。 このためには、基本ピクチャでアドレスできるサーバーパッケージをターゲットクライア
ント側で使用可能にする必要があります。
注記
サーバー側でコンフィグレーションされ、パッケージとともにクライアントに転送されたタグはすべて、クライアント側では[タグの選択]ダイアログにより使用できます。
グローバルスクリプトからの C アクションとファンクション、または VBS アクションと手順は、クライアント側で実行できなければなりません。 グローバル C および VBS
スクリプトは、パッケージのコンポーネントではありません。

手順
以下の手順は 2 台の異なるサーバーからのプロセスデータを、クライアント上のトレンド表示に表示させる方法例を説明したものです。
1. クライアントでクライアントプロジェクトを開きます。
2. グラフィックデザイナを使用して、基本ピクチャとして使用するピクチャをコンフィグレ
ーションします。
3. オブジェクトパレットのコントロールタブから、WinCC オンライントレンドコントロー
ルを基本ピクチャに挿入します。 [WinCC オンライントレンドコントロールのプロパテ
ィ]ダイアログが開きます。
4. 現在のプロセスをモニタする場合、データソースとして[オンラインタグ]を選択します。
5. [トレンド]タブを実行します。
6. [アーカイブ/タグの選択]を選択すると表示されるプロセス値を含んでいるはじめのトレン
ド用のタグを選択し、[選択]ボタンを選択します。

66

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
7. 以下の形式でタグ名を入力します。 [<サーバー接頭語 1>::<タグ名>]。 内容を[OK]ボタン
で確認します。
8. トレンドタブで[+]ボタンをクリックし、2 番目のトレンドを追加します。
9. 2 番目のトレンドを、2 番目のサーバーからのタグに以下の形式で関連付けます。 [<サーバー接頭語 2>::<タグ名>]。
10.[OK]を選択して、設定を確定します。
結果

ランタイムでは、2 個のトレンドがクライアント上のトレンド表示に現れます。 トレン
ド 1 はサーバー 1 からのデータを表示し、トレンド 2 はサーバー 2 からデータを表示し
ます。

下記も参照
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA67

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション

1.7.10異なるサーバーからのメッセージの表示

一般的な手順
複数のサーバーからのメッセージは、分散システムのクライアント上に以下のように表示できます。
● メッセージが表示される各サーバーのメッセージ表示を設定します。
● メッセージ表示のソースとして、複数のメッセージサーバーを指定します。
注記
アラームコントロールがクライアントの基本画像に統合されている場合、アラームでのループファンクション実行時には、関連サーバーピクチャがクライアント上で基本
画像として表示されます。元の基本画像へ戻ることはできません。
アラームコントロールがクライアントの画像ウィンドウに統合されている場合、[アラームでのループファンクション実行時には、関連サーバー画像が[アラームでのルー
プ]画像ウィンドウに表示されます。関連ボタンをクリックして、基本クライアント画
像に戻ります。

手順
1. クライアントでクライアントプロジェクトを開きます。
2. グラフィックデザイナを使用して、基本画像として使用する画像を設定します。
3. [オブジェクトパレット]、[アラームコントロール]タブから、WinCC オンライントレンド
コントロールを基本画像に挿入します。[WinCC アラームコントロールのプロパティ]ダイ
アログが開きます。
4. アラームコントロールに全接続サーバーのメッセージを表示する場合は、[サーバーの選
択]を選択して[すべてのサーバー]チェックボックスにチェックを入れます。
5. 固有のサーバーからのメッセージのみを表示する場合は、[すべてのサーバー]チェックボ
ックスのチェックを外し、[選択]ボタンをクリックしてネットワークから WinCC サーバ
ーを選択します。
6. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

注記
マルチロケーションシステムでは、必ず、クライアント 1 名の選択ダイアログに表示される内容が、すべてのサーバーで同じ名前になるようにします。

68

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
下記も参照
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.7.11

複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィ
グレーション

原理
異なるサーバーからのメッセージをクライアント上の基本ピクチャに表示する場合、対応するメッセージシーケンスレポートを表示することもできます。 全サーバーからのメッセージが収集され、正しいシーケンスで出力されます。
WinCC は、メッセージシーケンスレポート用の事前コンフィグレーションレイアウトお
よび印刷ジョブを提供します。

手順
1. WinCC エクスプローラのレポートデザイナで、[@CCAlgRtSequence.RPl]レイアウトを開きます。 ラインレイアウトエディタが現れます。
2. [選択]ボタンをクリックします。 [プロトコルテーブル選択]ダイアログが現れます。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

69

マルチユーザシステム
1.7 クライアントコンフィクﾞレーション
3. [サーバーの追加]ボタンを使用して、メッセージシーケンスレポートにメッセージをロギングするサーバーを[選択されたサーバー]リストに挿入します。 パッケージがクライアン
トにインポートされているサーバーのみが表示されます。
4. 矢印ボタンを使用して、ロギングするメッセージブロックを[レポートの列シーケンス]リ
ストに転送します。
5. [OK]をクリックして入力を確定します。
6. WinCC エクスプローラで、印刷ジョブ[@レポートアラームロギング RT メッセージシー
ケンス]を開きます。
7. 個々のレイアウトには名前が付けられ、保存されています。[レイアウト]リストからレイアウトを選択します。 [ラインプリンタ用ラインレイアウト]チェックボックスにチェックを入れます。
8. [プリンタセットアップ]タブの[プリンタ]チェックボックスにチェックを入れます。
9. 接続プリンタのリストから、レポートを印刷させるプリンタを選択します。
10.[OK]を選択して、設定を確定します。
11.WinCC エクスプローラでクライアントコンピュータを選択し、ポップアップメニューから[プロパティ]コマンドを選択します。 [コンピュータプロパティ]ダイアログが現れます。
12.[スタートアップ]タブで[メッセージシーケンスレポート]を実行します。
13.[OK]を選択して、設定を確定します。

下記も参照
クライアント側でのプロジェクトの新規作成 (ページ 47)
複数のサーバーからのメッセージ用メッセージシーケンスレポートのコンフィグレーシ
ョン (ページ 69)
異なるサーバーからのメッセージの表示 (ページ 68)
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション (ページ 63)
異なるサーバーからのピクチャの表示 (ページ 61)
優先サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 56)
標準サーバーの設定方法 (ページ 53)
インポートパッケージのコンフィグレーション (ページ 49)
クライアントコンフィクﾞレーション (ページ 45)
サーバーコンフィクﾞレーション (ページ 29)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

70

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作

1.8

ランタイムでのシステム動作

1.8.1

ランタイムでのシステム動作

はじめにWinCC のクライアント/サーバーシステムは、システムのコンフィグレーションを複数のサーバーに分散させて使用することができ、個々のサーバーに加わる負荷を低減できます。 サーバー上でコンフィグレーションしたデータはクライアント側で表示させることができ、ランタイム時に最大 18 台の異なるサーバーまたは冗長サーバーペアからのデータをクライアント側で表示できます。

ランタイムでのエディタ動作
アーカイブ

アーカイフﾞシステムがオペレーティングステーションで実行されると、タグロギングラ
ンタイムはサーバー側ではアーカイフﾞサーバーとして機能し、クライアント側ではアーカイフﾞクライアントとして機能します。 データベースへのアクセス、プロセスデータのコンパイル、ファイル格納は、アーカイフﾞサーバーだけしかできません。 クライア
ントは、アーカイフﾞサーバーからのアーカイフﾞデータを受け取ります。
アーカイフﾞデータは、クライアント側でタグロギングランタイムが実行中であれば、どのクライアントからもテーブルまたはグラフィックとして表示できます。 表示するデー
タは、常にアーカイフﾞサーバーからのデータです。 クライアント側の操作はすべてサーバーに転送され、処理した結果がクライアントに戻されます。
グラフィックランタイムでクライアントから画像が呼び出されると、最初にグラフィックランタイム
はローカルに保存されている画像を検索します。 対応する名前の画像がその場所で見つからない場合は、そのサーバーのプロジェクトフォルダ内を検索します。 画像が見つからない場合は、対応するメッセージを表示します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

71

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
画像の要求により別のエディタ(アラームロギング、グローバルスクリプト)との交換が必要となる場合、交換はローカルに行われます。 画像は、ランタイムで複数のオペレー
ティングステーションで開き、処理できます。
注記
画像をクライアント側で作成する場合は、ローカルにクライアントにコピーする方が速くできます。 ランタイムタブのクライアント側の[コンピュータフﾟロハﾟティ"]タﾞイア
ロクﾞで関係するディレクトリを、入力します。 そのディレクトリを、「常に使用する」
または「できれば使用する」のいずれかに指定することもできます。
サーバープロジェクトで画像が修正されている場合は、修正済みの画像を再度クライア
ントのローカルディレクトリにコピーして、データを手動で更新する必要があります。

メッセージ

クライアント側にメッセージが表示された場合、クライアントはサーバーから表示されているデータを受け取ります。 メッセージサーバーはデータベースからのコンフィグレ
ーションデータを受け取ります。
アーカイフﾞデータおよびメッセージリストは、どのクライアント上にも表示できます。
表示するデータは常にメッセージサーバーからのデータです。 新規作成メッセージを受信した場合、そのメッセージはメッセージサーバーにアーカイブされます。
オペレーティングがアラームを確認した場合、アラーム確認情報をサーバーに転送します。
サーバーはアーカイフﾞのステータスの変更を入力し、関係するすべてのクライアントにその旨を伝送します。 同じプロセスがメッセージのロックに適用されます。
ただし、メッセージサーバーがランタイムで使用できない場合は、メッセージウィンド
ウにはそのかわりに使用不可のメッセージが表示されます。 サーバーが再び使用可能になれば、メッセージウィンドウに再度メッセージが表示されます。
レポート

真の意味では、WinCC のプロトコルシステムはランタイムを検出しません。 プロトコ
ルおよび印刷ジョブは、いつでもコンフィグレーションおよび実行できます。 アーカイフﾞまたはプロセスデータを表示する必要のある印刷ジョブだけが、ランタイムに応じて変わります。
プロトコルシステムは、どのクライアントでもスタートアップルーチン時に自動的に開始されます。 サーバーはプロトコルサーバーとして動作し、クライアントはプロトコル
クライアントとして動作します。 スタートアップルーチン時にクライアントはサーバーにログインし、実行可能な印刷ジョブおよびそのステータスに関する現在の情報を受け取ります。 印刷ジョブがクライアント側で開始されると、そのジョブはサーバーデータ
ベースから関連するデータを取得します。 印刷ジョブはローカルに開始されます。 プロ

72

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
トコルサーバーは、クライアントから印刷ジョブのステータスに関する現在のデータを受信し、その他のクライアントにその情報を転送します。
スクリプト

オペレーティングステーションがプロジェクトをローカルに実行した場合、サーバーのプロジェクトファンクションと標準ファンクションがローカルにロードされます。
ユーザー管理者

オペレーティング権限は、ユーザー管理者のランタイムコンポーネントにより確認されます。 ユーザー管理者のランタイムコンポーネントは、すべてのコンピュータで WinCCの実行時に自動的に開始されます。 ログインが変更された場合は、現在のオペレーティ
ング権限リストがローカルデータベースからロードされます。
テキストライブラリ

サーバープロジェクトが実行される場合、テキストライブラリランタイムはサーバー側
ではテキストサーバーとして、クライアント側ではテキストクライアントとして機能します。 データは常に、サーバーのデータベースから読み込まれます。

システムエラー時の動作
サーバーが使用可能状態ではない場合、クライアントは再度スタートアップするまでサーバーに周期的にポーリングします。 システムエラーでデータをサーバー上に表示できない場合、たとえば使用可能なグラフィックオブジェクトもすべて無効となります。
注記
実行中の WinCC に関してクライアントで問題が生じた場合、クライアントを再起動して、サーバーに影響を与えることなくサーバーに再接続できます。

下記も参照
サーバーのスタートアップ (ページ 74)
複数のネットワークカードを使ったサーバー通信の特殊機能 (ページ 76)
クライアントのシャットダウン (ページ 79)
サーバーのシャットダウン (ページ 78)
クライアントのスタートアップ (ページ 75)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA73

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.8.2

サーバーのスタートアップ

原理
クライアント/サーバーシステムでは、サーバーはクライアントには関係なくスタートア
ップできます。サーバーがスタートアップすると、クライアントに対するサービスが使用可能となり、ネットワークに接続されているすべてのマシンに関する情報を取り出します。
[Simatic Shell]ダイアログのデータウィンドウにすべてのサーバーの現在の状態を表示できます。Windows エクスプローラから[Simatic Shell]を開きます。

通常のオペレーション時にサーバーにエラーが発生すると、クライアントのデータは更新されず、エラーが発生したサーバーに関する情報が転送されます。
注記
クライアント/サーバーシステムでファイルサーバーを使用する場合、ファイルサーバーと WinCC サーバーの両方がスタートアップされている場合にかぎり、システムは操作可能となります。

リモート実行サーバーは、別のリモートコンピュータ(クライアントまたはサーバー)からスタートア
ップすることもできます。この手順は「プロジェクトの実行」を参照してください。

74

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
下記も参照
複数のネットワークカードを使ったサーバー通信の特殊機能 (ページ 76)
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
クライアントのシャットダウン (ページ 79)
サーバーのシャットダウン (ページ 78)
クライアントのスタートアップ (ページ 75)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.8.3

クライアントのスタートアップ

原理
クライアント/サーバーシステムでは、クライアントはサーバーに関係なくブートします。
クライアント/サーバーシステムのクライアントがスタートアップすると、クライアント
がネットワークに接続していると認識する WinCC サーバー経由で、以下に挙げた項目に関する現在の情報をすべて受信します。例：● プロジェクト名● サーバー名および IP アドレス
● サーバーのプロジェクトステータス(コンフィクﾞレーションまたはルーチン)
ユーザーは、[Simatic Shell]ダイアログに対応する情報リストを見ることができます。 サーバーの状態が変化すると、"Simatic shell"も更新されます。

サーバー使用不能
サーバーが使用不能になると、対応するエラーメッセーシﾞが出されます。 さらに、そのサーバーからデータを受け取るグラフィックオブジェクトなどは無効になります。
スクリプトを使用して、クライアントに接続エラーを表示するようにコンフィグレーシ
ョンできます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA75

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
下記も参照
複数のネットワークカードを使ったサーバー通信の特殊機能 (ページ 76)
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
クライアントのシャットダウン (ページ 79)
サーバーのシャットダウン (ページ 78)
サーバーのスタートアップ (ページ 74)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.8.4

複数のネットワークカードを使ったサーバー通信の特殊機能

はじめに複数のネットワークカードまたは SIMATIC NET SOFTNET ドライバを WinCC サーバーにインストールしてプロセスを接続し、サーバーの有効 TCP/IP プロトコルで通信する
場合、サーバーと WinCC クライアントの通信が影響を受ける可能性があります。
考えられる原因は、サーバーの各ネットワークカードまたは SOFTNET ドライバが、固有の IP アドレスを持っていることです。したがって、特定の状況ではネットワーク内のサーバーにログオンすると、Windows は間違った IP アドレス(たとえば SOFTNET ドラ
イバの IP アドレス)を経由して接続しようとします。接続に失敗した場合、Windows は
この IP アドレスによる通信を不良と認識し、コンピュータの別の IP アドレスを経由した接続を試みようとはしません。
この場合、ネットワーク管理者が適切に修正しなければなりません。

ネットワークカードの順序の確認
コンピュータに複数のネットワークカードがインストールされている場合、端子接続用
ネットワークカードが最初になっている必要があります。
Windows コントロールパネルの[ネットワーク接続]で、順序を確認します。
[詳細]メニューでメニューコマンド[詳細設定]を選択します。順序は、[接続]セクションにある[ネットワークカードと接続]タブの[詳細]ダイアログで使用できます。

76

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
診断
ディレクトリ「Simatic Shell」を使用して、ネットワークカードの設定をチェックできます。
コンピュータが間違った(アクセス不可能なネットワークエリアの)アドレスを示していることが判明した場合は、他のネットワークアダプタを選択します。

手順
1. Windows エクスプローラのナビゲーションウィンドウで、[Simatic Shell]ディレクトリをクリックします。
2. ディレクトリのショートカットメニューから、[設定...]ダイアログを選択します。

3. ネットワークインターフェースを変更したい場合、"ネットワークアダプタ"エリアで希望するネットワークカードをクリックします。

さらに、プロセス接続に不必要なウィントﾞウズのユーティリティが終了できることを、サーバーの SOFTNET ドライバのコンフィクﾞレーションでチェックする必要があります。
上記チェックをおこなっても接続できない場合は、カスタマーサポートにお問合せくだ
さい。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

77

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作
下記も参照
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
クライアントのスタートアップ (ページ 75)
サーバーのスタートアップ (ページ 74)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.8.5

サーバーのシャットダウン

原理
クライアント/サーバーシステムのサーバーをシャットダウンした場合、接続しているク
ライアントにプロセスデータを提供できなくなります。 システムから同時にログオフされ、[Simatic Shell]に無効としてマークされます。

リモート終了サーバーは別のリモートコンピュータ(クライアントまたはサーバー)からも、シャットダウンできます。 この手順については、「プロジェクトの終了」を参照してください。

下記も参照
クライアントのスタートアップ (ページ 75)
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
クライアントのシャットダウン (ページ 79)
サーバーのスタートアップ (ページ 74)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

78

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.8 ランタイムでのシステム動作

1.8.6

クライアントのシャットダウン

原理
クライアント/サーバーシステムのクライアントをシャットダウンするとシステムからログオフされます。

下記も参照
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
サーバーのシャットダウン (ページ 78)
クライアントのスタートアップ (ページ 75)
サーバーのスタートアップ (ページ 74)
ランタイムでのシステム動作 (ページ 71)
クライアント/サーバーシナリオ (ページ 25)
数量構造および特性 (ページ 22)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

79

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション

1.9

リモートコンフィクﾞレーション

1.9.1

リモートコンフィクﾞレーション
対応するオペレータ承認を得たクライアントは、サーバープロジェクトを遠隔操作することができます。例:● サーバープロジェクトのリモート設定● サーバ－プロジェクトの実行● サーバープロジェクトの終了
リモートアクセスおよび RDP の詳細情報は、WinCC 情報システムのリリースノートの「WinCC の注意事項 > リモートアクセスとリモートデスクトッププロトコル(RDP)」を参照してください。

Simatic Shell のファンクション
リモートアクセスの設定には、[Simatic Shell]ダイアログが使用できます。
[Simatic Shell]ダイアログに、ネットワークで使用できる WinCC プロジェクトを備えた
有効なサーバーおよびコンピュータが表示されます。
これにはデモ版で実行できるプロジェクトもすべて含まれます。

[Simatic Shell]ダイアログ
Windows エクスプローラから[Simatic Shell]ダイアログを開きます。
PC および WinCC プロジェクトは、以下の基準に従って構造化表示されます。
フラット(コンピ すべてのエントリは上から順番に表示されます。
ュータ)ドメイン構造サーバーとそれらの WinCC プロジェクトは、ドメインによりグループ化されます。

IP セグメント

サーバーとそれらの WinCC プロジェクトは、IP アドレスによりグループ化されます。

オブジェクトタ 表示はサーバータイプによりグループ化されます。
イプ
列見出しをダブルクリックしてエントリを並べ替えします。

80

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション

複数のルーターに IGMP を設定「インターネットグループ管理プロトコル(IGMP)」ネットワークプロトコルは、ターミ
ナルバス上で使用されます。
「クエリア」としてアクティブなルーターは 1
複数のコンピュータを使用している場合、台だけです。次の設定に注意してください。
設定

設定

IGMP スヌーピ 「オン」
ング
IGMP クエリア 「オン」を設定して 1 つのステーションのみを有効にする必要があります。
他のすべてのステーション設定を「オフ」にします。
複数のステーションがクエリアとして設定されている場合、スイッチの IP アドレスが最も小さいステーションだけがアクティブになります。
スヌーピングス 各ステーションには、別個の IGMP スイッチ IP アドレスを設定する
イッチ IP

必要があります。

下記も参照
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
サーバープロジェクトピクチャの編集方法 (ページ 92)
編集用にプロジェクトを開く方法 (ページ 90)
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス (ページ 88)
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA81

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
暗号化通信 (ページ 82)

1.9.2

暗号化通信
コンピュータにアクセスするときは、常にコンピュータの暗号化通信が確立されていることを確認してください。
例えば移行など一時的な目的のためにのみ、非暗号化通信を使用します。

暗号化通信
Windows エクスプローラの[SIMATIC Shell]ショートカットメニューで通信設定を開きます。

暗号化された通信を使用する場合、接続は、同じ PSK のキーが指定されているコンピュータにのみ設定されます。これらのコンピュータとのみ通信することができます暗号化
されていないコンピュータへの接続はできません。

82

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
同じネットワークのための独自の PSK キーを使用して異なる環境を指定することもできます。
暗号化された通信の設定に応じて、関連するコンピュータのみが Simatic Shell に表示されます。
設定に関する詳細情報は「サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方
法 (ページ 84)」を参照してください。
認証:自己署名証明書

自己署名証明書は WinCC ステーション間の通信ではサポートされていません。
サーバーでは自己署名証明書のみが検索可能である場合、通信に、構成済みの PSK キーが使用されています。

移行モード
移行モードは、操作中にアップグレードにも利用できます。このモードでは、ネットワーク内で暗号化されている接続と暗号化されていない接続が並行して可能となります。
移行モードでは、ネットワーク内で接続が暗号化されたコンピュータと暗号化されていないコンピュータがすべて表示されます。
プラント全体の通信を暗号化する方法に関する一時的なソリューションとして、移行モードを使用してください。

コンピュータシンボル
コンピュータは、暗号化された接続のみを許可します。
コンピュータは暗号化された接続と暗号化されていない接続を許可します。
(移行モード)コンピュータは暗号化されていない接続を許可します。
(移行モード、または暗号化されていない接続による表示)

下記も参照
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA83

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
標準的な設定 (ページ 19)

1.9.3

サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法
例えば「Simatic Shell」を介して、ルーターの下流にあるネットワーク内のコンピュー
タをシステムに統合します。
[Simatic Shell]は WinCC の一部で、クライアント-サーバーシステムに統合されているすべてのコンピュータの集中保守および集中診断に使用されます。

原理[Simatic Shell]の設定を使用して、サブネット内のコンピュータを、他のコンピュータからサブネット内のコンピュータに情報を伝える[エージェント]として利用できます。
暗号化通信を有効にすると、共有の指定されたキーが通信の前に知られているコンピュータのみが、互いに通信することができます。
ログオンした後、システム内にあるすべてのコンピュータはネットワークの範囲外にあるコンピュータとも通信できるようになります。既存のグループに追加される各コンピ
ュータは、すべてのコンピュータの現在のステータスについて通知されます。
以下のようにコンピュータのステータスが変更された場合、システム内にある全コンピ
ュータにメッセージが出されます。
● コンピュータがプロジェクトを実行した場合。
● コンピュータをシャットダウンした場合● コンピュータをスタートアップしグループを入力した場合

ファイアウォールの設定異なるネットワークからの WinCC コンピュータが相互に通信できるようにするには、ローカルの Windows ファイアウォールで次の設定を調整する必要があります。
すべての WinCC 固有のファイアウォールの規則では、他のネットワークからコンピュータの IP アドレス、または他のネットワークの完全な IP 範囲によって範囲を拡大する必要があります。

84

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
手順
1. Windows のコントロールパネルで[システムとセキュリティ] > [Windows ファイアウォー
ル]カテゴリを開きます。
2. [詳細設定]をクリックします。
[セキュリティ強化機能搭載 Windows ファイアウォール]ダイアログが開きます。
3. [受信の規則]から、例えば CCAgent、OPC UA Discovery、WinCC ProjectManager など影響を受けるすべてのファイアウォールルールを 1 つずつ選択します。
ルールのショートカットメニューから[プロパティ]ダイアログを開きます。
4. [スコープ]タブで、通信パートナの IP アドレスまたは IP スコープを[リモート IP アドレス]に追加します。

必要条件● [リモート通信]オプションが有効になり、ネットワークアダプタが設定されます。

手順
1. クライアントとして WinCC コンピュータにアクセスするコンピュータで Windows エク
スプローラを開きます。
2. エントリ[SIMATIC Shell]を選択します。
[Simatic Shell]ウィンドウが開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA85

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
3. [SIMATIC Shell]ショートカットメニューから[設定]コマンドを選択します。
[通信設定]ダイアログが開きます。

4. [マルチキャストライフタイム(TTL)]フィールド内の設定をチェックします。
値は、さまざまなサブネット(IP パラメータ TTL)間の遷移の最大数を指定します。
5. [マルチキャストプロキシ]入力フィールドに、サブネットの「エージェント」として指定されているコンピュータの IP アドレスを入力します。
サブネット内にあるどのコンピュータ(クライアントまたはサーバー)でも指定できます。
コンピュータをエージェントのリストに追加するには、[追加]をクリックします。

86

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
6. 暗号化通信を設定するには、「暗号化通信」オプションを選択します。
PSK キーを入力するには、[指定]ボタンをクリックします。

7. キーに対してキー強度の高い文字を入力してください。
キーは、最低 8 文字の長さで、小文字/大文字のほかに数字と記号を含める必要があります。
[OK]を選択して、設定を確定します。
8. デフォルト設定で割り付けられている使用可能なポートを使用しない場合は、受信ポートの割り付けを指定します。
9. 暗号化された接続と暗号化されていない接続を並行して許可するには、[移行モード]オプ
ションを選択します。
このオプションは、操作中に更新する場合など一時的な目的にのみ使用してください。
10.[OK]を選択して、設定を確定します。

下記も参照
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス (ページ 88)
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
サーバープロジェクトピクチャの編集方法 (ページ 92)
編集用にプロジェクトを開く方法 (ページ 90)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
暗号化通信 (ページ 82)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA87

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション

1.9.4

複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス

コンフィグレーションオプション
データタイプによっては、1 台または複数のクライアントが、リモート操作中にサーバープロジェクトにアクセスできます。 サーバーのデータベースに保存されたデータ(アラームロギング、タグロギング、タグ、ユーザ管理、テキストライブラリ)と、ファイルに基づいたデータ(ピクチャおよびグラフィック、レポート、スクリプト)は異なります。
注記
サーバーデータベースのデータは、複数のクライアントが同時に処理できます。 ただし、複数のクライアントが同じデータにアクセスした場合、最後に修正したクライアン
トのデータが保存されることに注意します。 サーバーデータベースのデータの場合、修正された値がほんの少ししかなくても、各エディタ内のデータがすべて保存されます。
ファイルに保存されたデータの場合、ファイルが開かれている間は他からアクセスできないようにデータがブロックされます。

アーカイフﾞ(タグロギング)

アーカイブはサーバーデータベースに保存されています。 タグロギングのデータはラン
タイムで修正できます。 修正は、サーバーから接続されている全クライアントに伝送さ
れます。
ピクチャ

ピクチャはサーバーまたはファイルサーバーにファイルとして保存されます。 クライア
ントがサーバー側のピクチャにアクセスした場合、そのピクチャは別のクライアントからブロックされます。 別々のプロジェクトのピクチャであれば別のクライアントから開くことができます。
ピクチャはランタイムで変更でき、保存すれば次にそのピクチャを選択したときに使用できます。 ピクチャは編集用にローカルに保存することもできますが、サーバー側のピクチャと一致させる必要があります。
メッセージ

メッセージはサーバーデータベースに保存されています。 アラームロギングシステムのデータは、ランタイムで修正できます。 修正は、サーバーから接続されている全クライ
アントに伝送されます。
レポート

プロトコルはサーバーのプロジェクトフォルダに集中的に保存されます。 プロトコルデ
ータは、レイアウト(ファイル)と印刷ジョブ(プロジェクトデータベースへのエントリ)

88

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーションに、分割されます。 各サーバーに応じてプロトコルシステムを設定できるクライアント
は 1 台だけです。
ピクチャは、編集用にローカルに保存することもできますが、各サーバー側のピクチャと手動で一致させる必要があります。 プロトコルはランタイムに関わらず実行できるので、これはランタイム時にプロトコルシステムの修正を可能にすることを、目的としたものではありません。
スクリプト

スクリプトはサーバーのプロジェクトフォルダに集中的に保存されます。 プロジェクト
固有のスクリプトは、個々のローカルコンピュータで定義できます。 スクリプトはファ
イルに保存されます。 グラフィックデザイナアクションはピクチャに保存されます。 ファイル(スクリプトまたはピクチャ)は編集中、他のクライアントからブロックされます。
サーバーに接続されていない場合、スクリプトはローカルに修正できますが、サーバー側のスクリプトと手動で一致させる必要があります。 スクリプトはランタイムで修正できます。 修正は、サーバーから接続されている全コンピュータに伝送されます。
注記
クライアントがサーバーにアクセスしないでスクリプトを設定した場合、スクリプトはローカルに保存されます。 スクリプトをサーバーで使用可能にする場合は、スクリプトは適切なサーバー側のフォルダに手動でコピーする必要があります。

テキストライブラリのテキスト

テキストライブラリのテキストはサーバーデータベースに保存されます。 テキストオブ
ジェクトは個々に保存されます。 テキストはランタイムで修正できます。 修正は、サーバーから接続されている全コンピュータに伝送されます。 ローカルコンピュータで定義されたコンフィグレーション言語が更新されます。
注記
アラームロギングやユーザ管理者など特定の WinCC エディタは、コンフィグレーショ
ン中テキストライブラリにある同一のデータベーステーブルにアクセスします。 したがって、このエディタにかぎり、1 台のオペレーティングステーションから同時に操作できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA89

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
タグ

タグはサーバーデータベースに保存されています。
注記
クライアントプロジェクトを終了してタグを修正した場合、変更時に有効であったコンピュータをすべて再起動しないかぎり、その修正は有効となりません。

ユーザ管理者

ユーザ管理者のオペレーティング権限はサーバーデータベースに保存されます。 ユーザ
管理者データはランタイム時に修正できます。 修正は接続されているコンピュータには通知されません。 クライアントが再度ログインした時に、新規作成データは有効となり
ます。

下記も参照
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
サーバープロジェクトピクチャの編集方法 (ページ 92)
編集用にプロジェクトを開く方法 (ページ 90)
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.9.5

編集用にプロジェクトを開く方法

原理
サーバープロジェクトは、プロジェクトの設定、またはランタイム操作時に、クライア
ントから編集できます。ランタイムでのデータ更新は、設定されているデータに依存します。
Windows エクスプローラの[Simatic Shell]ダイアログは、設定用に有効化されたネットワーク内のサーバープロジェクトすべてのリストを提示します。選択したサーバーの追加情報、例えば、現在有効なモード(設定/ランタイム)などを入手できます。

90

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
複数のクライアントから同じプロジェクトを同時に開いて編集できます。
注記
ランタイムのサーバープロジェクトの有効化
クライアント経由でサーバープロジェクトを処理するために開き、WinCC で[ランタイム有効化]コマンドを実行する場合、以下の点について注意する必要があります。
マルチユーザーシステムのクライアントからランタイムを有効化した場合、サーバープ
ロジェクトが開いていても、クライアントプロジェクトだけが有効になります。
サーバープロジェクトを有効化するには、[Simatic Shell]ダイアログの[リモート有効化]
コマンドを使用します。
同様のことが[ランタイム無効化]コマンドに適用されます。

必要条件
クライアントからサーバープロジェクトを開いてリモート編集する場合、以下の条件を満たす必要があります。
● クライアントに登録されているユーザーは、サーバー WinCC プロジェクトの[リモート設定]用オペレータオーソリゼーションがあります。
● クライアントはサーバーのコンピュータリストにエントリされています。
● プロジェクトはネットワークからアクセス可能です。

手順
1. クライアント側の Windows エクスプローラで、[Simatic Shell]エントリを選択します。
[Simatic Shell]ウィンドウが表示されます。
ネットワークで現在使用可能なすべてのサーバーとプロジェクトが、ナビゲーションウィ
ンドウに表示されます。
または、別のウインドウで[Simatic Shell]ダイアログを開きます。Windows エクスプロー
ラの[Simatic Shell]ポップアップメニューで、[開く]コマンドを選択します。

2. 1 台のコンピュータを選択して、コンピュータ固有のプロジェクトを表示させます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA91

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
3. プロジェクトリストから、開きたいプロジェクトを選択し、ショートカットメニューから[開く]コマンドを選択します。
[ログイン]タﾞイアロクﾞが表示されます。

4. 現在のコンピュータのユーザー名とパスワードを入力します。
パスワードは、大文字と小文字を区別します。
[WinCC エクスプローラ - サーバーは利用できません]ダイアログで、[ローカルでサーバーを開始する]ボタンをクリックします。
クライアント側でプロジェクトが開き、設定が可能となります。

下記も参照
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
サーバープロジェクトピクチャの編集方法 (ページ 92)
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス (ページ 88)
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

1.9.6

サーバープロジェクトピクチャの編集方法

原理
サーバーにある画像は、リモートクライアントから開いて編集、保存できます。ランタ
イム有効時に編集している場合、その修正は、次回に画像を実行したときに有効となります。
それぞれの画像は個々のファイルに保存されるため、一度にひとつの画像にアクセスできるのはクライアント 1 台に限られます。他のコンピュータからのその画像へのアクセ
スはブロックされます。

92

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
必要条件● サーバーのプロジェクトフォルダでは、ネットワークからのアクセスを有効にしておく必要があります。
● クライアントに登録されているユーザーは、サーバー WinCC プロジェクトの[リモート設定]用オペレータオーソリゼーションがあります。

手順
1. クライアント側の Windows エクスプローラで、[Simatic Shell]エントリを選択します。
[Simatic Shell]ウィンドウが表示されます。
ネットワークで現在使用可能なすべてのサーバーとプロジェクトが、ナビゲーションウィ
ンドウに表示されます。
2. プロジェクトリストから、開きたいプロジェクトを選択し、ショートカットメニューから[開く]コマンドを選択します。
[ログイン]タﾞイアロクﾞが表示されます。現在のコンピュータのユーザー名とパスワードを入力します。
パスワードは、大文字と小文字を区別します。
[WinCC エクスプローラ - サーバーは利用できません]ダイアログで、[ローカルでサーバーを開始する]ボタンをクリックします。クライアント側でプロジェクトが開き、設定が可能となります。
3. クライアント上の目的の画像をグラフィックデザイナで開きます。
4. 画像を編集し、サーバーのプロジェクトフォルダに再度保存します。

下記も参照
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
編集用にプロジェクトを開く方法 (ページ 90)
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス (ページ 88)
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA93

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション

1.9.7

プロジェクトの実行方法

原理
クライアント/サーバーシステムは、リモートプロジェクトコンフィグレーションのオプ
ションを提供するだけでなく、その実行や終了もリモートで行えます。
[SIMATIC Shell]ダイアログを使用してサーバープロジェクトをクライアントから実行する場合、そのサーバープロジェクトだけが実行されます。 ただしツールバーにある[ランタイム開始]ボタンを使用して、WinCC 上でプロセスし、実行するためにサーバープロ
ジェクトを開いた場合、サーバープロジェクトが開いていても、そのクライアントプロ
ジェクトだけが実行されます。
注記
ランタイムを有効化できるのは、プロジェクトがローカルコンピュータにある場合だけ
です。

必要条件
クライアントからサーバープロジェクトを開いてリモート実行する場合、以下の条件を満たす必要があります。
● クライアントに登録されているユーザーは、サーバー WinCC プロジェクトの[リモートの実行]オペレータオーソリゼーションがあります。
● クライアントはサーバーのコンピュータリストにエントリされています。
● プロジェクトはネットワークからアクセス可能です。

手順
1. クライアント側の Windows エクスプローラで、[Simatic Shell]エントリを選択します。
[Simatic Shell]ウィンドウが表示されます。
ネットワークおよび現在の状態で使用可能である、すべてのサーバーやプロジェクトが表示されます。
2. 実行するプロジェクトを選択します。

94

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
3. ショートカットメニューで[リモートの実行]コマンドを選択します。
[ログイン]ダイアログが表示されます。
4. 現在のコンピュータのユーザー名とパスワードを入力します。 サーバーでプロジェクトが実行されます。

注記
パスワードは、大文字と小文字を区別します。

エンジニアリングステーションから OS コンピュータをリモートで実行する方法
一般に OS プロジェクトやリモート実行では、以下の必要条件が適用されます:● OS プロジェクトを対象とした WinCC プロジェクトで、OS サーバーとして ES コン
ピュータ名を入力します。
● OS プロジェクトをリモートで実行するために他のコンピュータを使用する場合、このコンピュータをクライアントコンピュータとして入力する必要があります。
サーバーおよびクライアント用のコンピュータ名は WinCC プロジェクトで同一にできないため、以下の手順に注意する必要があります。
1. コンピュータリストの[サーバー]で入力した ES コンピュータ名を、WinCC エクスプロー
ラでダミーの名前に変更します。
2. プロジェクトを閉じます。
3. プロジェクトを開きます。
4. WinCC エクスプローラのコンピュータリストに新しいクライアントを追加します。
5. コンピュータリストの[クライアント]に ES コンピュータ名を入力します。
6. SIMATIC Manager を使用してターゲットシステムをロードします。
7. これで、エンジニアリングステーションから OS コンピュータ上のランタイムをリモートで実行できます。

下記も参照
プロジェクトの終了方法 (ページ 96)
サーバープロジェクトピクチャの編集方法 (ページ 92)
編集用にプロジェクトを開く方法 (ページ 90)
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス (ページ 88)
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

95

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション

1.9.8

プロジェクトの終了方法

原理
クライアント/サーバーシステムは、リモートプロジェクトコンフィグレーションのオプ
ションを提供するだけでなく、その実行や終了もリモートで行えます。
[SIMATIC Shell]ダイアログを使用してサーバープロジェクトをクライアントから終了する場合、そのサーバープロジェクトだけが終了されます。 ただしツールバーにある[ランタイム停止]ボタンを使用して、WinCC 上でプロセスし、終了するためにサーバープロ
ジェクトを開いた場合、サーバープロジェクトが開いていても、そのクライアントプロ
ジェクトだけが終了されます。

必要条件
クライアントからサーバープロジェクトを開いてリモート終了する場合、以下の条件を満たす必要があります。
● クライアントに登録されているユーザーは、サーバー WinCC プロジェクトの[リモートの実行]オペレータオーソリゼーションがあります。
● クライアントはサーバーのコンピュータリストにエントリされています。
● プロジェクトはネットワークからアクセス可能です。

手順
1. クライアント側の Windows エクスプローラで、[Simatic Shell]エントリを選択します。
[Simatic Shell]ウィンドウが表示されます。
[Simatic Shell]ダイアログに、ネットワークで使用可能なクライアント/サーバーシステムの、有効なサーバーおよびプロジェクトが表示されます。
2. 実行するプロジェクトを選択します。
3. ポップアップメニューから[リモートの終了]コマンドを選択します。 [ログイン]タﾞイアロ
クﾞが表示されます。
4. 現在のコンピュータのユーザー名とパスワードを入力します。 サーバーでプロジェクトが終了されます。

注記
パスワードは、大文字と小文字を区別します。

96

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.9 リモートコンフィクﾞレーション
下記も参照
プロジェクトの実行方法 (ページ 94)
サーバープロジェクトピクチャの編集方法 (ページ 92)
編集用にプロジェクトを開く方法 (ページ 90)
複数のクライアントからのプロジェクトへのアクセス (ページ 88)
サブネットに接続されていないコンピュータへのアクセス方法 (ページ 84)
リモートコンフィクﾞレーション (ページ 80)
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

97

マルチユーザシステム
1.10 クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用

1.10

クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用

原理
OPC(プロセスコントロール用 OLE)、はオートメーション産業部門の構成要素の世界的通信標準です。
OPC は Windows ベースの技術から開発された公開インターフェースで、これにより異なるメーカーの PLC 間、オペレーティング/モニタシステム間およびオフィスアプリケ
ーション間で、エラーのない標準化されたデータ交換が可能となっています。
注記
オートメーション産業のトップ企業は、"OPC 協会"を設立して協力しあっています。
OPC 協会に関する詳細は、インターネットの「http://www.opcfoundation.org」で参照できます。

WinCC における OPC の使用
分散システムで使用する場合、各 WinCC サーバーはシステム全体をモニタできます。
ただし、WinCC サーバーはメッセージの編集またはアーカイブなど、固有の範囲のタスクに対してのみ機能します。
WinCC OPC サーバーは、ソフトウェアインターフェースによって、WinCC Runtime へのアクセスを可能にします。WinCC OPC サーバーは対応する OPC 仕様にしたがって、全機能をサポートします。
いかなるソフトウェアも OPC 仕様を基本としている場合は、OPC クライアントとして条件を満たすことができます。この点で、OPC クライアントはソースの解析などに使用できます。独自に開発した OPC クライアントを作成すれば、固有の要求条件に最適に対応できます。
WinCC OPC サーバーモードで操作する場合、接続パックライセンスが、WinCC OPC
サーバーとして使用するコンピュータにインストールされていなければなりません。
OPC DA サーバーには接続パックライセンスは必要ありません。
OPC インターフェースは、WinCC がインストールされているクライアントとサーバーにインストールされます。
WinCC の OPC サーバーは以下の仕様をサポートします。
● OPC Data Access 2.05a und 3.00
● OPC XML Data Access 1.01

98

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

マルチユーザシステム
1.10 クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用● OPC Historical Data Access 1.20
● OPC Alarm & Events 1.10
● OPC UA 1.02
WinCC の OPC インターフェースの使用に関する詳細情報については、WinCC 情報シス
テムの[通信]を参照してください。

下記も参照
WinCC のクライアント/サーバーシステム (ページ 16)
OPC の機能 (ページ 670)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA99

マルチユーザシステム
1.10 クライアント/サーバーシステムの OPC インターフェースの使用

100

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

ファイルサーバー
2.1

2

ファイルサーバーのセットアップ

はじめに
WinCC ファイルサーバーは、WinCC 構成要素の最小限の設定を備えたサーバーです。
プロジェクトをファイルサーバーに保存して集中管理できます。したがって、たとえば
全プロジェクトのバックアップコピーを定期的に作成することが、容易になります。
注記
ファイルサーバーは、構成のためのみに使用します。

必要条件
WinCC Fileserver V7 をインストールする場合には、その前に、インストールの注記に記載されている条件に従ってください。
その場合、以下の条件も適用されます。
● コンピュータがネットワーク(LAN)で使用可能● ファイルサーバーを使用する場合は、管理者権限が必要です。
注記
WinCC V7 と WinCC ファイルサーバー V7 を、1 台のコンピュータに同時にインストー
ルすることはできません。

インストールコンピュータをファイルサーバーとして設定する場合は、コンピュータ上でファイルサーバー設定を実行します。
1. WinCC インストール DVD を起動します。
2. インストールタイプで「カスタムインストール」を選択します。
3. [プログラム]ダイアログで、[WinCC]グループの[WinCC V7.5 Fileserver]エントリを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

101

ファイルサーバー
2.1 ファイルサーバーのセットアップ
WinCC の最小インストールが、コンピュータで実行されます。

設定
ファイルサーバーにプロジェクトが保存されます。
プロジェクトメンバー全員がプロジェクトにアクセスできるように、ファイルサーバーの対応するドライブとフォルダを共有する必要があります。
設定コンピュータ上で共有するフォルダまたはドライブに、一意のドライブ文字を割り付けます。これでプロジェクトメンバーは、ローカルプロジェクトと同様にファイルサーバーのプロジェクトを開くことができます。
注記
フォルダまたはドライブを共有するには、管理者権限が必要です。

102

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.1

3

WinCC ServiceMode

内容
WinCC ServiceMode は、サービスとして WinCC ランタイムを操作するオプションを提供します。 WinCC ランタイムは、インタラクティブユーザーがコンピュータにログオ
ンしていない場合にも、有効です。
本章では以下を説明します。
● WinCC ServiceMode を使用できる設定。
● サービスプロジェクトとしてプロジェクトを設定する方法。
● サービスプロジェクトを有効にする方法。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

103

WinCC ServiceMode
3.2 標準プロジェクトとサービスプロジェクト

3.2

標準プロジェクトとサービスプロジェクト

概要
WinCC プロジェクトを、標準プロジェクトとしてあるいはサービスプロジェクトとして、設定できます。 WinCC プロジェクトを WinCC ServiceMode で動作させるには、サービスプロジェクトとして設定しなければなりません。
標準プロジェクト

WinCC ランタイムを実行するには、ユーザーはコンピュータにログインしていなければなりません。 インタラクティブユーザーの入力が可能です。
サービスプロジェクト

WinCC ランタイムは、インタラクティブユーザーがログインしていないコンピュータでも実行できます。
WinCC ランタイムは、ログインしているユーザーによる操作も可能です。その場合、インタラクティブユーザーの入力も可能です。
注記
WinCC は、そのシステムにアクセス中のときは、実行できません
コントロールパネルおよび Windows タスクマネージャでの、WinCC のプロセスおよびサービスの変更は、許可されません。 以下の変更が影響を受けます。
● プロパティへの変更● 手動でのアクセス：
– 起動
– 終了
– 停止
– 再開
– 再起動
● 優先度の変更

個別のプロセスおよびサービスの間には、依存関係があります。
どのような変更もしてはいけません。

104

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.3 サービスプロジェクトの設定

3.3

サービスプロジェクトの設定

概要
以下の設定で、WinCC Runtime をサーバーでサービスプロジェクトとして実行できます。
● Windows Server オペレーティングシステムを実装した WinCC サーバー
独自のプロジェクトを持つ/持たない WinCC クライアント● WinCC WebNavigator サーバーまたは専用の Web サーバー
WinCC Web クライアント● DataMonitor サーバーまたは専用の DataMonitor サーバー
DataMonitor クライアント

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

105

WinCC ServiceMode
3.4 サービスプロジェクトの使用と制約

3.4

サービスプロジェクトの使用と制約使用
サーバーで、WinCC サービスモードのプロジェクトは、サービスプロジェクトとして動作します。 WinCC Runtime はサービスとして起動します。 サービスプロジェクトは、
自動的にまたは手動で、起動します。
ユーザーのログオンなしでの操作

サービスプロジェクトは、インタラクティブユーザーがコンピュータにログオンしていない状態で、実行できます。 インタラクティブユーザーがログオンしていない場合、インタラクティブな操作はできません。
ユーザーのログオンありでの操作

サービスプロジェクトでは、インタラクティブな操作は必ずしも必要ではありません。
インタラクティブユーザーは、例えばサービスの目的でログオンできます。 この場合、ユーザーはサービスプロジェクトのインタラクティブな操作を有効にできます。
自動起動

サーバーの電源が入り、設定されたプロジェクトが有効になると、WinCC Runtime は、自動起動で自動的に開始します。 自動起動は、インタラクティブユーザーがログオンしていなくても実行できます。
手動起動

手動起動では、ユーザーがサーバーにログオンして、プロジェクトを起動しなければなりません。 ユーザーがサーバーからログオフしても、WinCC Runtime は有効なままです。
ユーザーのログオンとログオフ

サービスプロジェクトが有効の間、インタラクティブユーザーはいつでもサーバーにログオンおよびログオフできます。

制限
サービスプロジェクトは以下の制約を受けます。

106

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.4 サービスプロジェクトの使用と制約
スクリプト

インタラクティブユーザーは必ずしもサービスプロジェクト、C スクリプト、VB スクリ
プトにログオンしていないので、以下の場合に問題が発生します。
● 入力などのインタラクティブ操作が必要な場合。
● メッセージボックスを表示する場合。
サービスモードの C スクリプトには、共通データ領域がありません。 このため、例えば"グローバルスクリプト"と"グラフィックデザイナ"の間でグローバル C 変数を交換することができません。
追加のプログラムまたはタスク

サービスプロジェクトでは、スタートアップリストに、追加のプログラムまたはタスクを追加できません。
非リリース構成要素

接続ステーション経由の OPC アクセスは、サービスプロジェクトにはリリースされません。
サービスプロジェクトの診断情報

一般的な規則として、ユーザーは、有効なサービスプロジェクトのサーバーには、ログ
オンしません。 WinCC は、サーバーで診断情報を表示できません。 したがって、WinCC
は診断情報をクライアントに転送します。 これについての詳細情報は、WinCC 情報シ
ステムの[WinCC での作業] > [プロジェクトでの作業] > [付録] > [WinCC 診断ウィンドウとライセンス情報]のトピックを参照してください。

注記
サービスプロジェクトの編集または移行
サービスプロジェクトを編集または移行するには、コンピュータで適切に ServiceMode
ユーザーを管理する必要があります。 ServiceMode ユーザーが利用できない場合、ログオンしている Windows ユーザーは、プロジェクトの編集または移行のために適切に管理されている必要があります。

下記も参照
サービスプロジェクト用の Autostart の設定方法 (ページ 115)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

107

WinCC ServiceMode
3.5 WinCC ステータスおよびシステムトレーでのコントロール

3.5

WinCC ステータスおよびシステムトレーでのコントロール

はじめにWinCC は、トレー領域と呼ばれるタスクバーの通知領域に"SIMATIC WinCC"シンボルを表示します。 このシンボルはプロジェクトステータスに関する情報を提供します。
WinCC プロジェクトは、このシンボルのショートカットメニューから起動および停止できます。

プロジェクトステータス
以下の表は、プロジェクトステータスとそれに対応するシンボルを示します。
SIMATIC WinCC®シンボル

ステータス● WinCC が起動していない。
● プロジェクトが開いていない。
WinCC のステータスは以下の場合に変更されます。
● WinCC がプロジェクトを開いた。
● WinCC がプロジェクトを起動した。
● WinCC がプロジェクトを停止した。
● WinCC がプロジェクトを閉じた。
プロジェクトが開いている。
プロジェクトが起動されます。
プロジェクトが有効になり、サーバーは「障害」ステータ
スです。

ポップアップメニューを使用したコントロールオプション
ステータスに応じて開いているプロジェクトを制御できます。 「SIMATIC WinCC」シ
ンボルのショートカットメニューは、以下のコントロールオプションを提供します。
● グラフィックランタイムを起動する。
● グラフィックランタイムを終了する。
● プロジェクトを有効化する。
● プロジェクトを無効化する。
● 診断ウィンドウを開く。

108

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.5 WinCC ステータスおよびシステムトレーでのコントロール
SIMATIC WinCC®ウィンドウ[SIMATIC WinCC]ウィンドウを開くには、"SIMATIC WinCC"シンボルをクリックします。
例: ランタイムが有効なウィンドウ

ウィンドウには以下の情報が表示されます。
● プロジェクトの名前● プロジェクトタイプ● プロジェクトステータス● コンピュータリスト
ローカルコンピュータは青色で表示されます。

コンピュータリスト
コンピュータリストには、ネットワーク上のすべてのコンピュータが表示されます。 プ
ロジェクトが起動すると、すべての既存のコンピュータの接続ステータスが表示されます。
以下の表に、接続ステータスのアイコンとその意味を示します。
アイコン

ステータス
● 接続なし● 接続が切断されている● ローカルコンピュータ● リダンダントパートナサーバー

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

109

WinCC ServiceMode
3.5 WinCC ステータスおよびシステムトレーでのコントロール
アイコン

ステータス
接続されている● スタンドバイサーバーと● マスタサーバーと(しかしスタンバイサーバーが優先サ
ーバー)
接続されている● マスタサーバーと● スタンバイサーバー(優先サーバーとして)と

110

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.6 ファンクションと前提条件

3.6

ファンクションと前提条件

3.6.1

サービスプロジェクトの操作モード

はじめに
この章では、WinCC サービスプロジェクトの操作モードを説明します。

標準プロジェクト
標準プロジェクトを以下のように起動します。
● ユーザーがシステムにログオンします。
● ユーザが WinCC ランタイムを起動するか、あるいは WinCC ランタイムが自動的に起動します。
以下のケースのどれかが発生するまで、WinCC ランタイムは有効です。
● ユーザーが WinCC ランタイムを終了する。
● ユーザーがシステムからログオフする。
この場合、システムが WinCC ランタイムを停止させます。

サービスプロジェクト
サービスプロジェクトでは、WinCC ランタイムはサービスとして起動します。 設定によって異なりますが、これらのサービスは以下の時に起動します。
● オペレーティングシステムが起動した後、自動的に。
● ユーザーがログインして、WinCC ランタイムを起動した後に。
ユーザーが再びログオフしても、WinCC はそのままです。
WinCC ランタイムのデータには引き続きアクセスできます。
ログオンしているユーザーは、必要に応じてランタイム操作を起動できます。
以下の図は、サーバーの起動とランタイムによるサービスプロジェクトの自動起動との間の状態を、示しています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

111

WinCC ServiceMode
3.6 ファンクションと前提条件
␜怆╤ኒዙክዙ怆╤䂗ቢዊኍኇዐዃዙናዙቍሺ

:LQ&&ኴዊንኄኌእቒ栚ሧ቉ሧቮ:LQ&&ኴዊንኄኌእሯ栚ሧ቉ሧቮዊኍኇዐዃዙናዙቍሺ

:LQ&&዆ዐኜኁኽሯ怆╤ኒዙኰኖ኿ዙኦቑ:LQ&&዆ዐኜኁኽ
怆╤䂗ቢዊኍኇዐዃዙናዙቍሺ
㝜⇫ቒₜ♾厌

3.6.2

サービスプロジェクトの実行の必要条件

必要条件
サービスプロジェクトでは、インタラクティブな操作は必ずしも必要ではありません。
スクリプト

インタラクティブユーザーが、必ずしもサービスプロジェクト、C スクリプト、VB スク
リプトにログインしていないので、以下の場合には問題が発生します。
● 入力などのインタラクティブ操作が必要な場合。
● メッセージボックスを表示する場合。
分散 WinCC シナリオにおけるサービスプロジェクト

サービスプロジェクトに、専用の Windows ユーザーを設定しなければなりません。 サービスプロジェクトに設定された Windows ユーザーは、"SIMATIC HMI"ユーザーグルー
プに属さなければなりません。

112

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.6 ファンクションと前提条件
ローカル Windows ユーザーまたは Windows ドメインユーザーを、使うことができます。 WinCC マルチユーザーシステムおよびサーバー間通信による分散システムに関して、以下の点を遵守してください。
● ローカル Windows ユーザー
ユーザーは、ネットワークの全てのコンピュータで、ローカルの"SIMATIC HMI"ユー
ザーグループのメンバーでなければなりません。 このユーザーのパスワードは、全てのコンピュータで同じでなければなりません。
● Windows ドメインユーザー
ユーザーは以下の条件の 1 つに適合しなければなりません。
– ユーザーは、全てのコンピュータで、ローカルの"SIMATIC HMI"ユーザーグループのメンバーである。
– ユーザーは、ローカルの"SIMATIC HMI"ユーザーグループのメンバーであるグループの、メンバーである。
注記
WinCC サービスプロジェクトが中断なしで実行されるための前提条件は、設定されたユーザーのパスワードが変更不可で、期限切れにならないことです。
これを確実に実行するためには、ユーザーを設定する際に、以下のオプションを有効にします。
● [ユーザーがパスワードを変更できない]● [パスワードが期限切れにならない]

下記も参照
サービスプロジェクト用の Autostart の設定方法 (ページ 115)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

113

WinCC ServiceMode
3.7 WinCC ServiceMode の設定

3.7

WinCC ServiceMode の設定

3.7.1

プロジェクトをサービスプロジェクトとして定義する方法

はじめに
プロジェクトのプロパティで、プロジェクトを標準プロジェクトまたはサービスプロジ
ェクトのどちらとして実行するかを、指定します。

手順 - サービスプロジェクトを定義
1. WinCC エクスプローラの[ナビゲーション]ウィンドウでプロジェクト名をクリックし、ショートカットメニューで[プロパティ]コマンドを選択します。
[プロジェクトプロパティ]ダイアログが開きます。
2. [動作モード]タブに切り替えます。
3. [サービス]オプションを有効にします。
WinCC は、プロジェクトを変換するためにプロジェクトを再ロードする必要がある旨のメッセージを、表示します。
4. WinCC サービスプロジェクトを実行するユーザーを、[ユーザー]フィールドに入力します。
このユーザーに必要なプロパティの詳細情報については、見出しが「サービスプロジェク
トの実行の必要条件 (ページ 112)」のセクションを参照してください。
5. [パスワード]フィールドに、関連するパスワードを入力します。
6. [パスワード]フィールドのパスワードを、確認します。
7. [OK]をクリックして入力を確定します。
8. プロジェクトを再ロードします。

114

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.7 WinCC ServiceMode の設定
サービスプロジェクトの標準プロジェクトへの変換
サービスプロジェクトを標準プロジェクトに変換する場合、[動作モード]タブの[標準]オ
プションを有効にします。

標準プロジェクトのサービスプロジェクトへの変換
標準プロジェクトをサービスプロジェクトに変換する場合、[動作モード]タブの[サービス]オプションを有効にします。
注記
標準プロジェクトはサービスプロジェクトへ必ずしも変換できません
サービスプロジェクトは制約を受けます。変換を実行する前に、これらに注意してください。
詳細情報は、「サービスプロジェクトの使用と制約 (ページ 106)」を参照してください。

下記も参照
サービスプロジェクト用の Autostart の設定方法 (ページ 115)

3.7.2

サービスプロジェクト用の Autostart の設定方法

Autostart の設定
コンピュータが起動すると、WinCC は必要なプロジェクトを有効にできます。
[Autostart の設定]ツールにサービスプロジェクトを入力します。
注記
サービス再起動中のプロジェクト起動
プロジェクトに Autostart を設定した場合、「SIMATIC WinCC CCProjectMgr」サービスが再起動したときに、プロジェクトも再起動されます。
動作モードの変更後の Autostart 再設定
サービスプロジェクトから標準プロジェクトへ、あるいはその逆に変換した後、必ず自動起動を再設定しなければなりません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

115

WinCC ServiceMode
3.7 WinCC ServiceMode の設定
手順 - Autostart の設定
1. Windows プログラムグループ[Siemens Automation]で、[AutoStart]エントリを選択します。
[Autostart の設定]ダイアログが開きます。
ローカルコンピュータの設定が表示されます。
を使用して、ネット
2. コンピュータ名を入力し、ローカルコンピュータを選択するか、ワークパスのコンピュータを選択します。
選択されたコンピュータの現在の設定を表示するには、[設定の読み取り]をクリックします。
ボタンをクリックして、サービスプロジェクトを選択しま
3. [プロジェクト]フィールドのす。
このボックスに、プロジェクトファイルとそのフルパスが入力されています。
プロジェクトタイプは、パスの下に表示されます。
4. Autostart 動作の設定を構成します。
5. [Autostart の有効化]オプションを有効にします。
オプションが無効にされている場合、設定されたコンピュータに対して Autostart は実行されません。
6. [適用]を押して設定を確定し、[OK]を押して閉じます。

結果
次回のコンピュータの起動時に、WinCC が自動的に起動し、選択されたプロジェクトが開かれます。

下記も参照
プロジェクトをサービスプロジェクトとして定義する方法 (ページ 114)
サービスプロジェクトの使用と制約 (ページ 106)116

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.8 ランタイムのサービスプロジェクト

3.8

ランタイムのサービスプロジェクト

3.8.1

ランタイムのサービスプロジェクト

はじめに
WinCC は、タスクバーの通知領域、いわゆるシステムトレイに、"SIMATIC WinCC"
アイコンを作成します。 このアイコンのショートカットメニューを使用して、以下のファンクションを実行します。
● グラフィックランタイムの開始● グラフィックランタイムの終了● プロジェクトの起動● プロジェクトの終了● [診断]ウィンドウを開く
これに関する追加情報は、システムトレイの[WinCC での作業]＞[プロジェクトでの作業]＞[付録]＞[システムトレイの WinCC のステータスとコントロール]の章の「WinCC 情報システム」を参照してください。

3.8.2

サービスプロジェクトを起動する方法

必要条件
プロジェクトが、サービスプロジェクトとして保存されている必要があります。 これ以外の必要条件については、「サービスプロジェクトの実行の必要条件 (ページ 112)」のセクションを参照してください。

手順 - サービスモードでのサービスプロジェクトの自動起動[自動起動の設定]ツールでプロジェクトの自動起動を正しく設定すると、以下が実行されます。
● サーバーが起動されると、すぐにプロジェクトも自動的に起動されます。
ユーザーの入力は不要です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

117

WinCC ServiceMode
3.8 ランタイムのサービスプロジェクト
結果 - WinCC サービスモードでのプロジェクトの自動起動
プロジェクトが起動されます。 ユーザーはシステムにログオンしていません。

手順 - WinCC サービスモードでのプロジェクトの手動起動
以下の手順では、プロジェクトに対して自動起動が設定されていないと仮定しています。
1. サーバーを起動します。
2. サーバーにログオンします。
3. プロジェクトを開きます。
4. システムトレイのアイコン のショートカットメニューで、[プロジェクトを有効化]コマ
ンドを選択します。 あるいは、WinCC エクスプローラでプロジェクトを有効化します。

結果 - WinCC サービスモードでのプロジェクトの手動起動
プロジェクトが起動されます。 WinCC はアイコン を表示します。
サーバーからログオフした時に、WinCC ランタイムが有効なままになるようにするには、WinCC エクスプローラだけを終了します。 これを行なうには、[WinCC エクスプローラを終了]ダイアログの[WinCC エクスプローラを終了]エントリを選択します。 すると、WinCC ランタイムは有効なままになります。

3.8.3

起動したサービスプロジェクトにログインおよびログオフする方法

はじめにWinCC プロジェクトがランタイムにあるときに、サーバーで必要な作業を行なうために、サービスに再びログインおよびログオフすることができます。
注記
再起動を必要とする更新がインストールされると、WinCC ランタイムは終了します。

必要条件
サービスプロジェクトが起動されている。 ユーザーがサーバーにログインしていない。

118

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

WinCC ServiceMode
3.8 ランタイムのサービスプロジェクト
手順
1. サーバーにログインします。
2. 必要なアクションを実行します。
3. サーバーからログオフします。

結果
サーバーにログインおよびログオフしました。 WinCC ランタイムは、影響を受けてい
ません。

3.8.4

サービス目的でのインタラクティブな操作を有効にする方法

はじめにWinCC サービスプロジェクトがランタイムにある間に、インタラクティブな操作を起動
できます。

必要条件
サービスプロジェクトが有効である。 インタラクティブな操作が起動されていない。
"SIMATIC HMI"グループのメンバーであるユーザーとして、ログインします。

手順 - インタラクティブな操作の起動
1. サーバーにログインします。
2. トレイ領域の アイコンのポップアップメニューから、[グラフィックランタイムの開始]
コマンドを選択します。
WinCC は、インタラクティブな操作をリリースします。 WinCC プロジェクトを操作できます。

手順 - インタラクティブな操作の終了
1. トレイ領域の アイコンのポップアップメニューから、[グラフィックランタイムの終了]
コマンドを選択します。
WinCC はグラフィックランタイムを終了します。
2. 必要に応じて、ログオフします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

119

WinCC ServiceMode
3.8 ランタイムのサービスプロジェクト

120

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.1

4

2 重化

コンテンツ
WinCC オプションの[WinCC/冗長化]は、冗長システムを構成するために使用します。 2台の相互接続されたサーバーの並列操作と、誤作動が発生した場合のサーバーの自動切替えによって、WinCC およびシステムの使用可能性が向上します。

概要
このドキュメントは以下について説明しています。
● 冗長システムの必要条件。
● WinCC における冗長システムの構築方法。
● 冗長化のためのサーバーの構成方法。
● 冗長アーカイブの同期の設定方法。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

121

リダンダントシステム
4.2 WinCC の 2 重化

4.2

WinCC の 2 重化

はじめに
冗長性 WinCC プロジェクトは、同じ機能を実行し、並行して作動するように設定された 2 台の WinCC サーバーで構成されています。1 台はマスタサーバーで、もう 1 台はス
タンバイサーバーです。 2 台のサーバーはオートメーションシステム、クライアントそして互いに接続されています。

ኴዊኘኖነዐ
እዊዙወዉ኶
ወኌ዆ኁቿዐእ

3&ኪአእዌዙኌ
ኜዙኼኧወክኖ

ኒዙክዙኴዊኘኖዉ኶ወ

122

ኒዙክዙ

椫⹂㈛ቑኤዙኜ⚛
㦮▥䞲㯼䞷ኪአእ
3URILEXV03,ኔኖኣኽክኖ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.2 WinCC の 2 重化
WinCC 冗長性の機能の概要
WinCC 冗長性は以下の機能を提供します。
● サーバーが故障するまたはプロセス接続失敗時のクライアントの自動切り替え。
● 故障したサーバを回復した後、またはプロセス接続エラーを消去した後の、メッセー
ジアーカイブ、プロセス値およびユーザーアーカイブの自動同期化。
● 内部メッセージのオンライン同期化。
● タグ同期化をサポートする内部タグのオンライン同期化。
● ユーザーアーカイブのオンライン同期。
。
● 冗長サーバーにプロジェクトをコピーするための「プロジェクトデュプリケータ」● WinCC アプリケーションをモニタする「Application Health Check」ファンクション。
● ローカルシステムのハードウェアおよびソフトウェアの状態を監視する「SelfDiagnosis」関数。

「Application Health Check」ファンクション「Application Health Check」ファンクションは、全ての重要な WinCC アプリケーション
を、自動的にモニタします。
ライフビートのモニタリングは、ソフトウェアのエラーを検出すると、以下を実行します。
● 「@RedundantServerState」システムタグのサーバーステータスを、「故障」にセットします。
● 接続しているクライアントの冗長サーバーへの切り替えを、承認します。
● プロセスコントロールメッセージによるソフトウェアエラーのユーザーへの通知。 エラーの原因がアラームサーバーの場合は、プロセスコントロールメッセージを生成できません。
注記「Application Health Check」ファンクションによってソフトウェアのエラーが検出され、クライアントの切り替えが始まると、関連するサーバーが再起動されます。 そうしないと、クライアントをサーバーに再接続できません。 アーカイブはエラーが検知された時点まで遡及的に同期されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

123

リダンダントシステム
4.2 WinCC の 2 重化
「SelfDiagnosis」関数[SelfDiagnosis]ファンクションは、冗長システムの可用性と安定性を確保する次のタス
クで構成されます。
● ローカルの HW と SW の問題を監視して報告する● ローカルシステムのパフォーマンスを監視する● データ量の状態を監視する● 必要な場合、サーバーフェイルオーバー
故障が発生した場合には、次のタスクが実行されます。
● アプリケーションの再起動● 必要に応じて、サーバーの状態が[障害]に設定され、サーバーが移行します。
● ログエントリが生成されます。
● システムアラームが発生されます。

124

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.3 冗長システムの必要条件

4.3

冗長システムの必要条件

概要
WinCC の冗長性については、以下の前提条件に従う必要があります。
● マルチユーザー操作を使用する冗長 WinCC サーバーには、サーバーオペレーティン
グシステムを使用するコンピュータのみを使用できます。
● WinCC 冗長性オプションは両方のサーバーにインストールする必要があります。
WinCC 冗長性ライセンスは冗長サーバーにインストールする必要があります。
● 2 つの冗長サーバーを機能的に等しく設定する必要があります。
● 2 つの冗長サーバーに追加して、さらに別の PC を冗長サーバーとして設定することはできません。
● サーバーは時間の同期が取れている必要があります。システム全体で時間の同期が取れていることを推奨します。時間の同期は、WinCC の[時間の同期]オプションで設定できます。
● オートメーションシステムおよびクライアントからのメッセージと確認には必ずフレームにタイムスタンプ(時系列順メッセージ)が必要です。これによりエントリの重複が回避されます。例えば、アラームクロックをオートメーションシステムで使用するとします。
● 下位のオートメーションシステムからプロセス値、メッセージおよびアクティブメッ
セージブロックを同時に両方のサーバーに送信する必要があります。
● 冗長サーバー間には、下記の追加接続の 1 つが存在する必要があります。
– ネットワークアダプタ– シリアル接続
この追加接続によって、「マスタ」または「スタンバイ」ステータスの正確な定義が確保されます。
[冗長性]エディタを使用して、WinCC エクスプローラのネットワークカード接続経由
で、追加接続を設定します。TCP/IP プロトコルを対応する IP アドレスと共に使用します。この IP アドレスは、ターミナルバスと同じサブネットに存在してはいけません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

125

リダンダントシステム
4.3 冗長システムの必要条件

注記
WinCC および有効な WinCC 冗長性コミッショニング中のランタイム動作
サーバーコンピュータ上でコミッショニング中に、WinCC Runtime は頻繁に有効と無効に切替わります。このアクティブな WinCC 冗長性での繰り返し実行により、アーカイブが毎回同期されます。これにより、WinCC Runtime 動作の著しい劣化が発生する場合があります。従って、コミッショニング中は WinCC 冗長性を無効にしておくことをお勧めします。
無停電電源装置
不意の停電にも WinCC を安全に終了させるために、無停電電源装置(UPS)の使用を推奨
します。

126

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.4 2 重化の仕組み

4.4

2 重化の仕組み

はじめに両方のサーバーは同一の権限を持ち、互いに独立して作動します。ユーザーは、両方のサーバーにアクセスできます。どちらかのサーバーが故障すると、同等の冗長サーバー
をいつでも利用できます。
以下の図は、並行冗長サーバーのアーカイブとアーカイブの同期化を示しています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

127

リダンダントシステム
4.4 2 重化の仕組み
冗長サーバーの識別2 つのサーバーのうち、1 つをデフォルトマスタとして構成できます。このサーバーのラ
ンタイムでシステム変数「@RM_MASTER」を「1」に設定します。コンピュータの故
障などによってタグのステータスが変わると、クライアントの接続先は元の「スタンバイ」コンピュータに切り替わります。以前の「スタンバイ」コンピュータは現在の「マスタ」です。
サーバーはランタイムで互いにモニタし合い、パートナーサーバーの不具合をすばやく検出します。ネットワークアダプタ経由の追加接続かサーバー間のシリアル接続を使用
して、ステータスをモニタします。この接続によって、冗長パートナーサーバー間の通信を改善できます。これにより冗長化を利用しやすくなります。アーカイブの同期に追加の接続は使用されてません。

正常作動時の WinCC のアーカイブ
サーバーは通常ランタイムで完全に並列に実行されます。各サーバーコンピュータは個々のプロセスドライバで接続されており、固有のデータアーカイブを持っています。プ
ロセスデータおよびメッセージは、オートメーションシステムによって両方の冗長サーバーに送信され、両方の冗長サーバーによって適切に処理されます。
ユーザーアーカイブ、内部メッセージ、内部タグは、連続してオンラインで同期できます。2 つのサーバーは TCP/IP プロトコルのある LAN で通信し、アーカイブを同期します。

サーバーの故障
一方のサーバーが故障すると、クライアントは故障したサーバーから冗長パートナーサ
ーバーへ自動的に切り替えられます。これにより、すべてのクライアントが常にプロセスをモニタし、操作できます。
故障中、正常なサーバーは、WinCC プロジェクトのすべてのメッセージおよびプロセス
データを、アーカイブし続けます。故障したサーバーがオンラインに復帰すると、すべてのメッセージアーカイブ、プロセス値アーカイブ、およびユーザーアーカイブが、復帰したサーバーへ自動的にコピーされます。このとき、正常サーバーと故障サーバーとのアーカイブデータのギャップが埋められます。
注記
冗長性障害は 69 秒以上にする必要がある
技術上の理由で、冗長サーバーシステムにおいて両方のシステムが自動的に同期されるまでの障害時間は、69 秒以上にする必要があります。

128

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.4 2 重化の仕組み
クライアントの切り替えをトリガするファクタ
サーバーに障害が発生している間のデフォルト(マスタ)サーバーからパートナーサーバ
ーへのクライアントの切り替えは、システムによって自動的に実行されます。
サーバーの切り替えは、以下のファクタによって起こります。
● サーバーへのネットワーク接続の故障● サーバーの障害● プロセス接続の誤動作● 「Application Health Check」ファンクションが WinCC アプリケーションの不具合を検出し、切り替えをトリガした。
● プロジェクトが停止した。
プロセス接続でのエラー発生時にクライアント切り替えの冗長性オプションが有効な場「マスタ」サーバーおよびリダンダントパートナーサーバーへの論理接続の不具合数
合、が、周期的に計測されます。「マスタ」サーバーの論理接続の不具合数がリダンダントパ
ートナーサーバーの不具合数よりも多い場合、マスタサーバーにログオンしているクライアントは、リダンダントパートナーサーバーに切り替えられます。
プロセスリンクのエラーが是正されると、クライアントは、元来接続されていた優先サーバーに切り替えられます。
プロセスリンクのモニタは、冗長サーバーが両方ともランタイムになるまで開始されません。
注記
サーバー上でソフトウェアエラーが発生した場合は、クライアントの接続をリダンダン
トパートナーに切り替えるのではなく、システムをブロックできます。

サーバー復帰後にアーカイブの同期をトリガするファクタ
サーバー間のアーカイブの同期は以下のエラーが修正された後に開始されます。
● プロセス接続エラー。ただし、プロセス接続モニタをオフにすることができます。
● パートナーサーバーへのネットワーク接続の障害。
● サーバーの故障。
● プロジェクトが作動していない。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

129

リダンダントシステム
4.4 2 重化の仕組み
サーバー復帰後の同期
故障したサーバーが復帰したら、WinCC 冗長性は不足しているデータを故障したサーバ
ーに転送します。これは、メッセージアーカイブ、プロセス値アーカイブ、ユーザーア
ーカイブおよび内部タグに適用されます。メッセージアーカイブとプロセス値アーカイ
ブの場合、ダウンタイム中にアクティブだったすべてのセグメントが転送されます。転送後、2 台の同等のサーバーが再び利用可能になります。
アーカイブの同期はバックグラウンドで、WinCC のプロセス管理およびアーカイブ処理と並行して実行されます。したがって、システムの作動および監視は常に保証されています。
内部タグの比較

内部タグには、プロパティ「タグ同期」が必要です。
冗長サーバーの 1 台でタグの 1 つが修正されると、直ちにパートナコンピュータで内部タグが比較されます。
内部タグには、たとえば「@RM_Master」などの、文字「@」で始まる名前を持つシス
テムタグも含まれます。システムタグには、オンライン同期を構成できません。

プロセス接続エラー後の同期
プロセス接続モニタリングを有効にすると、サーバーとオートメーションシステム間の障害が解消されると自動的にすべてのアーカイブの同期が開始されます。
プロセス接続モニタが作動すると、該当するサーバーが、構成されたすべての接続に対してライフビートモニタを実行します。関連するオートメーションシステムがサーバーに確認メッセージを送信できない場合、オートメーションシステムへのプロセス接続に障害が発生したことをサーバーが検知します。
1 つまたは複数のオートメーションシステムに対するネットワークエラーが検出されると、そのプロジェクトに属するオートメーションシステムのすべてのアーカイブの同期が実行されます。障害の発生していないオートメーションシステムのアーカイブも同期されます。このオプションを無効にすると、ランタイム中のサーバー負荷が防止されます。
ネットワーク接続のモニタリングが無効になっているとき、オートメーションシステムのネットワークのエラーは認識されないため、アーカイブの同期は実行されません。

130

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.4 2 重化の仕組み
オンライン同期
サーバー間での直接的な同期をサポート:● 以下のアラームロギングを実施:– 内部メッセージタグ– タグ接続のないメッセージ– システムオペレーションメッセージ– 「バッチ」メッセージ● ユーザーアーカイブを対象● タグ同期付き内部タグを対象

ブロックされているメッセージの比較
故障したサーバが復帰すると、現在ブロックされているメッセージが検索され、オートメーションシステムの全般クエリで同期されます。
メッセージが１台のサーバーでのみパッシブにブロックされている場合、ブロック情報が同期されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

131

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成

4.5

冗長性システムの構成

4.5.1

冗長システムのセットアップ方法

はじめに
ここで、WinCC 冗長性システムの設定方法の概要について理解します。クライアントサーバシステムの構造に関する一般的な情報は、WinCC 情報システムの「分散システム」の章に記載されています。

Windows でのサーバーの入力
2 つの冗長サーバーはネットワーク上で互いに認識していなければなりません。さらに、ユーザーおよびパスワードが、冗長サーバー同士で一致する必要があります。ユーザーに管理者またはユーザー権限を設定する必要があります。ユーザーは「SIMATIC HMI」
ユーザーグループのメンバーでなければなりません。

サーバーでのプロジェクトの構成
WinCC 冗長性の設定時に、以下の事項を決定します。
● 標準マスタ。
● パートナーサーバー。
● クライアントの切り替え動作。
● アーカイブの同期のタイプ。
プロジェクトを複製する前に、WinCC エクスプローラで「サーバーデータ」エディタを使ってサーバーパッケージを作成します。なるべく標準サーバーにサーバーパッケージを作成します。
注記
同期を行う場合は、必要なユーザーアーカイブのみを構成します。同期するユーザーア
ーカイブの数が増えれば、それだけ同期処理にも時間がかかり、システムへの負荷が大きくなります。

132

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
WinCC プロジェクトの複製「プロ
冗長パートナーサーバーに機能的に同等の WinCC プロジェクトを配備するには、
ジェクトデュプリケータ」を使ってデフォルトのサーバーからプロジェクトを複製します。マスタサーバーおよびスタンバイサーバーに同じプロジェクト設定が作成されます。
注記
複製を行う前に、プロジェクトが複製されるコンピュータのメモリが十分であることを確認します。既存のプロジェクトを複製する場合、このプロジェクトが開いておくことはできません。

スタンバイサーバーの構成
冗長性のステータスをモニタリングするには、「冗長性」エディタでスタンバイサーバーにマスタサーバーへの追加接続を設定する必要があります。

クライアントの構成
クライアントで WinCC 冗長性を使用するには、「サーバーデータ」エディタで以下の手順を実行します。
● デフォルトサーバーのパッケージを作成します。
● 希望のサーバーを設定し、パッケージの自動更新を有効にします。

リダンダントサーバーの起動
1. 最初に構成済みのマスタサーバーを起動します。
2. 次に接続したクライアントを起動します。
3. クライアントが起動したら、2 番目のサーバーと接続されたクライアントを起動します。

最初の同期が実行されます。この同期化のためのダウン時間には、最初のサーバーの起動と 2 番目のサーバーの起動の合間も含まれます。
注記
冗長サーバーの起動中は、最初のサーバーを完全に起動してから冗長パートナーを起動しなければならないことに注意が必要です。サーバーの最初の起動中は、有効なクライ
アントがあってはいけません。
冗長サーバーのペアを完全に無効にした後、再起動の間特定の順番を守る必要があります。最後に無効にすべきサーバーだったサーバーを、最初に起動します。このサーバーが完全に起動した後、冗長パートナを起動できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA133

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
冗長サーバーの停止
冗長サーバーを停止にする前に、2 番目のサーバーが機能していて、エラーなしで動作している必要があります。
アーカイブの同期化は、対応するプロセスコントロールメッセージが示すように、停止前に完了している必要があります。
注記
最初のサーバーのアーカイブの同期化が完了する前に 2 番目のサーバーを停止すると、データが失われることがあります。これは、コミッショニング中にサーバーの有効/無効を頻繁に切り替える場合に特に重要です。

下記も参照
冗長サーバーを構成する方法 (ページ 135)
ユーザーアーカイブの同期の設定方法 (ページ 138)

4.5.2

同一ファンクションのコンフィグレーション

プロセスデータアーカイブとメッセージアーカイブ
タグロギングおよびアラームロギングは、冗長サーバー間で機能的に等しくなるように構成する必要があります。追加の測定ポイントまたはアーカイブという形態で追加できるようにするため、同一のアーカイブが必要です。同期に拡張は含まれません。拡張はパートナーサーバーでユーザー自身が調整する必要があります。
WinCC はハードディスクベースの以下のアーカイブを同期します。
● プロセス値アーカイブ● 圧縮アーカイブ● メッセージアーカイブ
メインメモリアーカイブの同期は実行されません。

ユーザーアーカイブ
ユーザーアーカイブは両方のサーバーで同一構造で構築されている必要があります:134

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
これから同期を行うユーザーアーカイブの設定は、プロパティおよびフィールドとレコード構造において等しくなければなりません。
注記
ロードオンライン変更を使用して実行できない設定データの変更の同期
アーカイブで削除したフィールドなど、ユーザーアーカイブ設定データの変更は、変更のオンラインダウンロードでは冗長サーバーペアには転送されません。

ユーザー管理(ユーザー管理者)
ユーザー管理の変更は、自動的には同期されません。これは、WinCC UserAdminControl
経由のランタイムでの設定にも適用されます。
ユーザー管理の設定を変更する場合、以下のオプションがあります。
● エンジニアリングステーションで変更を構成する。変更を冗長サーバーに転送する。
● 両方の冗長サーバーで同じ変更を構成する。

下記も参照
WinCC の 2 重化 (ページ 122)

4.5.3

冗長サーバーを構成する方法

はじめにWinCC エクスプローラで「冗長性」エディタを使って冗長サーバとアーカイブの同期を設定します。

必要条件● 2 つの冗長サーバーを機能的に等しく設定する必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

135

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
手順
1. WinCC エクスプローラで「冗長性」エディタを開きます。
[全般]タブに進みます。
[サーバー]フィールドは、WinCC 冗長性を設定するコンピュータの名前を含みます。

2. WinCC 冗長性を設定および使用する場合、［冗長化の起動］チェックボックスを有効にします。
3.［デフォルトマスタ］オプションを有効にし、両方のサーバーが同時に起動されているときに、上記で入力したサーバーがマスタサーバーとして常に起動されるように指定します。
このオプションを有効にしないと、選択したサーバーはスタンバイサーバーになります。

通知「デフォルトマスタ」に指定できるのは 1 台の冗長サーバのみ［デフォルトマスタ］オプションが 2 台の冗長サーバーのうち 1 台でのみ有効になっていることを確認してください。
さもないと、クライアントの冗長切り替え時に、不具合が発生する場合があります。
4. パートナーサーバーのコンピュータ名を入力し、[検索]をクリックします。

136

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
5. ネットワークアダプタによる冗長パートナへの接続があるかどうかをモニタリングするス
テータスを指定します。
必要に応じて、固定ネットワークアドレスと冗長パートナのポートを入力するには、[静的]オプションを選択します。
ネットワークアダプタによる接続は、シリアル接続よりも優先されます。
シリアル接続を使用する場合は、インターフェースを選択します。
これらの設定は[Simatic Shell]で設定することもできます。Windows エクスプローラから、[Simatic Shell]フォルダのショートカットメニューで[冗長設定]を選択します。
6. 対応するオプション設定を選択して、冗長性が復元された後、またはプロセス接続が中断された後に実行する同期を指定します。

– パートナサーバーのオンライン復帰後のタグロギングの同期– パートナサーバーのオンライン復帰後のアラームロギングの同期– アラームロギングのオンライン同期。オペレータメッセージとタグ接続のないメ
ッセージまたは内部メッセージタグありのメッセージは同期されます。
– プロセスリンクが切断した後の同期(タグロギング+アラームロギング):サーバーと自動化システムとの間の切断が解消された後、プロセス接続の監視は自動アーカ
イブの同期を開始します。
– プロセス接続エラーの場合の WinCC クライアント切り替え。サーバーに接続しているクライアントは、冗長パートナサーバーに切り替わります。
シナリオについては、「プロセス接続エラー発生時のクライアントの切り替え (ページ 144)」で説明します。
7. [OK]をクリックして設定を保存します。
8. 設定を適用するには、必要に応じてランタイムを再起動します。
ランタイムを再起動しない場合、以下のオプションの変更のみが即在に有効になります。

– パートナサーバーのオンライン復帰後のタグロギングの同期– パートナサーバーのオンライン復帰後のアラームロギングの同期– アラームロギングのオンライン同期。
– プロセスリンクが切断した後の同期(タグロギング+アラームロギング)
他のオプションの変更は、ランタイムを再起動した後にのみ有効です。

下記も参照
プロセス接続エラー発生時のクライアントの切り替え (ページ 144)
ユーザーアーカイブの同期の設定方法 (ページ 138)
WinCC の 2 重化 (ページ 122)
WinCC リダンダントシステムメッセージ (ページ 158)
冗長システムのセットアップ方法 (ページ 132)
故障シナリオ (ページ 148)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

137

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成

4.5.4

ユーザーアーカイブの同期の設定方法

はじめに
ユーザーアーカイブはオペレーション、独立したプログラムまたはオートメーションシ
ステムで処理されます。冗長システムに対して、ユーザーアーカイブの自動同期を設定
します。

必要条件
ユーザーアーカイブの設定は 2 台の冗長サーバーで同一である必要があります。これにはプロジェクトデュプリケータを使用します。

手順
1. WinCC エクスプローラで「冗長性」エディタを開きます。「ユーザーアーカイブ」タブを開きます。

2. 「ユーザーアーカイブ」列には、設定されているすべてのユーザーアーカイブが行単位で表示されます。［同期］コラムをダブルクリックして、個々のユーザーアーカイブの同期を有効または無効にします。この設定は、両方のパートナーサーバーで同一でなければなりません。
3. [すべてのユーザーアーカイブの同期]フィールドの 2 つのボタンにより、表示されたすべてのユーザーアーカイブの同期を有効化または無効化できます。
4.「冗長化」エディタを呼び出した後で「ユーザーアーカイブ」エディタでユーザーアーカ
イブの設定を変更しましたか?その場合、［更新］ボタンを押してユーザーアーカイブの現在の設定を適用します。
5. [OK]をクリックして設定を保存します。

138

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成

注記
ロードオンライン変更を使用して実行できない設定データの変更の同期
アーカイブで削除したフィールドなど、ユーザーアーカイブ設定データの変更は、変更のオンラインダウンロードでは冗長サーバーペアには転送されません。
注記
ユーザーアーカイブのアーカイブ同期の変更後にランタイムを再起動する
ユーザーアーカイブのアーカイブ同期の変更は、ランタイムを再起動した後にのみ有効になります。

ユーザーアーカイブの並行編集
レコードを冗長ユーザーアーカイブに同時に追加するときは、以下の項目に注意してください。
● 復帰後に同期が行われた場合、レコードは以前に故障したサーバーにのみ追加できます。そうしないと、スクリプトまたはユーザーアーカイブコントロールに、エラーメ
ッセージが発生します。
● オンライン同期中であっても、レコードが冗長アーカイブで同期されるまで、多少時間がかかることがあります。
注記
サーバーコンピュータがどちらも機能しない場合、またはどちらもシャットダウンした
場合、最後に使用したサーバーコンピュータを最初に起動する必要があります。さもな
いと、保存されていない変更が失われます。

下記も参照
冗長サーバーを構成する方法 (ページ 135)
WinCC の 2 重化 (ページ 122)
冗長システムのセットアップ方法 (ページ 132)
WinCC リダンダントシステムメッセージ (ページ 158)
故障シナリオ (ページ 148)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

139

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成

4.5.5

冗長サーバーのプロジェクトの複製方法

はじめに2 台の冗長サーバーはハードウェアおよびソフトウェアに関して機能的に同一に設定する必要があります。
WinCC の設定の完了後および WinCC プロジェクトの各変更後、WinCC プロジェクトデュプリケータを使用して冗長パートナプロジェクトを生成します。
プロジェクトデュプリケータは以下を実行します。
● 画像、スクリプトおよびアーカイブなど、すべての関連するプロジェクトデータを冗長パートナにコピーする。
● コンピュータが WinCC 冗長性を使用するように設定されていない場合、対象コンピ
ュータで必要なすべての設定を行う。
コンピュータ固有の設定は、後で手動で変更しなければなりません。
注記
プロジェクトを冗長サーバーに転送するために、Windows エクスプローラは使用できません。
SIMATIC Manager の変更のオンラインダウンロード機能を使って小規模の変更を保存して、ランタイムでサーバーに転送することができます。

原理
プロジェクトデュプリケータで複製するプロジェクトを選択します。
プロジェクトの複製先であるコンピュータとフォルダを指定します。プロジェクトフォ
ルダはターゲットフォルダ内に作成されます。
ローカルコンピュータでプロジェクトを複製することはできません。常にネットワーク
上でアクセス権がある別のコンピュータのプロジェクトを複製します。
プロジェクトのステータスにより、設定データおよびランタイムデータを、選択したフ
ォルダに複製することができます:
プロジェクトステータス

140

設定データ

ランタイムデータ

閉じたプロジェクト++

開いている無効のプロジェクト+-

ランタイムのプロジェクト+-

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
複製できるのはプロジェクト全体およびフォルダ構造全体のみです。どのデータおよびフォルダも複製操作から除外できません。

必要条件● WinCC 冗長性オプションが両方のコンピュータにインストールされていること。
● 複製のターゲットフォルダがターゲットコンピュータに作成されており、アクセスが可能なこと。
● ターゲットフォルダへのアクセス権があること。
● ターゲットコンピュータのハードディスクに十分な空きスペースがあること。
● ターゲットコンピュータには正しい WinCC バージョンをインストールする必要があります。コンピュータを起動する必要があります。
● ターゲットコンピュータでランタイムが終了していること。
● ターゲットコンピュータでプロジェクトが閉じられていること。

手順
1.「Siemens Automation」Windows プログラムグループで、[プロジェクトデュプリケータ]
エントリを選択します。
WinCC プロジェクトデュプリケータが開きます。

2. [コピーされるソースプロジェクトを選択]ボックスに複製するプロジェクトを入力します。
パスおよびプロジェクトファイル<PROJECT>.MCP を直接入力するか、ボタンをクリックして検索します。
3. [冗長化パートナ用の複製プロジェクトの保存場所]ボックスに、複製したプロジェクトを保存するパスを入力します。
ボ
フォルダパスおよびプロジェクトファイル<PROJECT>.MCP を直接入力するか、タンをクリックして検索します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

141

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
4. [複製]ボタンをクリックします。
[コピー]ウィンドウが開きます。複製時に、プロジェクトデュプリケータは、ファイルとフォルダを進捗バーとともに表示します。複製を中止するには、[キャンセル]ボタンを押します。
複製後、[プロジェクトデュプリケータに関する注意]ウィンドウが開きます。
WinCC に、確認する必要がある設定が表示されます。

注記
複製元のコンピュータで開いていた WinCC プロジェクトを複製すると、進捗バーは表示されません。
5. [閉じる]ボタンでプロジェクトデュプリケータを閉じます。
6. 複製したプロジェクトの設定を確認し、必要に応じて変更します。
7. 以下の事項を確認します。

– コンピュータ名。
– 冗長化エディタの設定。
– 必要な場合、エディタの設定。

プロジェクトベースのアクセス保護があるプロジェクトの複製
プロジェクトベースのアクセス保護がある WinCC プロジェクトを冗長サーバーに転送するためには、SIMATIC STEP 7 がインストールされていなければなりません。
[WinCC プロジェクトデュプリケータ]ダイアログの[複製]ボタンをクリックすると、STEP
7 プロジェクトのパスワードを入力しなければなりません。
SIMATIC STEP 7 がインストールされていないか、またはパスワードが間違っていると、プロジェクトデュプリケータはエラーメッセージを出して中止します。

4.5.6

ランタイムでの冗長プロジェクトの複製方法

はじめに
冗長プロジェクトを編集すると、冗長化サーバーの動作中のプロジェクトを更新することもできます。
[変更のオンライン保存]ファンクションで小規模な変更を保存して、それらをサーバーに転送することができます。 「変更のオンラインロード」の章にある文書も参照してくだ
さい。

142

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.5 冗長性システムの構成
プロジェクトデュプリケータを使用した複製
変更のオンラインダウンロードファンクションで保存できないコンフィグレーションがあります。 この場合は、プロジェクトデュプリケータを使用して、プロジェクトの複製を冗長化サーバーに生成する必要があります。
注記
冗長化システムではない場合
通常の操作中の変更では、パートナーサーバーの 1 つを停止する必要があります。 この間、冗長性を使用できません。

必要条件● ターゲットフォルダが作成されていること。
● ターゲットフォルダへのアクセス権があること。
● コピーしたプロジェクトを保存する冗長化サーバーに、十分なハードディスク空きス
ペースがあること。

手順
このセクションでは、サーバー 1 とサーバー 2 の 2 台のサーバーを備えた冗長システム
で、このファンクションを使用する方法を説明します。
1. 冗長サーバー 1 で、ランタイムを終了してプロジェクトを閉じます。
2. ランタイムでサーバー 2 に対するコンフィグレーション変更を行い、変更を保存します。
3. サーバー 2 でプロジェクトデュプリケータを起動します。
4. [複製]ボタンを使って、「1」で無効化されたプロジェクトのターゲットフォルダにサーバ
ー 1 のプロジェクトを複製して、上書きします。
5. サーバー 1 でプロジェクトを開きます。
6. 設定をチェックします。
7. ランタイムを起動し、冗長化の同期化を待ちます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA143

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ

4.6

WinCC 冗長性のシナリオ

4.6.1

プロセス接続エラー発生時のクライアントの切り替え

概要
冗長システムは、2 台の機能的に等しいサーバーで構成されます。 一方のサーバーが「マスタ」サーバーで、もう一方のサーバーが冗長パートナーサーバーです。
影響を受けない状態のサーバーには、以下のステータスがあります。
● マスターサーバーには、「マスタ」ステータスがあります。
● 冗長サーバーには、「スタンバイ」ステータスがあります。
クライアントはそれぞれの優先サーバます。優先サーバーが指定されていない場合、マスタサーバーに接続されます。
ランタイムで両方のサーバーが稼働すると、プロセス接続モニタが起動します。 「マスタ」サーバーおよび冗長パートナーサーバーの論理接続の不具合数を、WinCC 冗長化が周期的に測定します。
「マスタ」サーバーの論理接続不具合数が冗長パートナーサーバーよりも多い場合、サーバーのステータスは「@RedundantServerState」システムタグで「エラー」になります。
クライアントの接続は、「マスタ」ステータスを持つ冗長パートナーサーバーに切り替えられます。

正常な作動状態
システムは、以下のコンピュータで構成されます。
● 冗長サーバー A● 冗長サーバー B

144

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ● 優先サーバー A があるクライアント 1● 優先サーバー B のあるクライアント 2

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

145

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
サーバー A のプロセス接続エラー
サーバー A にプロセスリンクエラーがあります。サーバー B にはエラーがありません。
サーバー A の論理接続の不具合の数は、サーバー B より大です。従って、サーバー A は「エラー」ステータスを受け取ります。 この結果、クライアント 1 は、冗長サーバー Bに切り替えられます。

146

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
プロセスリンクエラーの終了
サーバー A のプロセスリンクエラーが解消されると、サーバー A は「スタンバイ」ステータスになります。 サーバーが優先サーバーとして入力されたため、クライアント 1 はサーバー A に切り替わります。 クライアント 2 はその優先サーバーであるサーバー Bに接続されたままです。

注記
OPC カプラはモニタされません。 従って、OPC カプラのエラーの場合には、クライア
ントの切り替えは起こりません。

下記も参照
故障シナリオ (ページ 148)
冗長システムのセットアップ方法 (ページ 132)
WinCC の 2 重化 (ページ 122)
冗長サーバーを構成する方法 (ページ 135)
ユーザーアーカイブの同期の設定方法 (ページ 138)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA147

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ

4.6.2

故障シナリオ

4.6.2.1

故障シナリオ

はじめに実際に発生する一部のエラーを例に挙げ、WinCC 冗長性がどのように機能するかについて説明します。
1. シナリオ 1： ランタイムにないサーバーコンピュータのプロジェクト (ページ 150)
2. シナリオ 2 パートナサーバーへの接続エラー (ページ 151)
3. シナリオ 3 クライアントへのネットワーク接続エラー (ページ 153)
4. シナリオ 4 プロセス接続の不良 (ページ 154)
5. シナリオ 5 ソフトウェアエラー (ページ 155)

WinCC 冗長化が、現在のエラーそのものを認識するか、またはエラーメッセージに以下のアクションで反応します。
● イベントの回数を保存。
● アーカイブの同期。
● 「マスタ」および「スタンバイ」識別子の変更。
● クライアントの切り替え。
● メッセージのトリガ。

サーバー PC の起動
サーバー PC が起動しているとき、冗長構成要素は、パートナーサーバーがすでに作動しているかどうかを確認します。
● パートナーサーバーが既に起動されている場合、サーバーコンピュータに「スタンバイ」ステータスが設定されます。
● 起動中にパートナーサーバーが有効でない場合、サーバーコンピュータに「マスタ」
ステータスが設定されます。

148

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
WinCC 冗長化システムタグ
サーバーコンピュータのステータスが、「@RM_MASTER」システムタグに保存されます。
サーバーコンピュータのステータ
ス「@RM_MASTER」ステータス

マスタ

1

スタンバイ

0

「@RM_MASTER_NAME」タグには、「マスタ」ステータスを持つサーバーシステムの名前(例、「サーバー 1」)が含まれます。
「@RedundantServerState」タグには各冗長サーバの冗長ステータス（例、「スタンバイ」）が表示されます。
冗長化では上記のタグのみを設定します。 両方のサーバーは常に完全に同等です。
スクリプトまたは他のアプリケーションが、これらのタグを評価できます。
「@RM_MASTER」タグだけを変更できます。
システムタグの概要は WinCC リダンダントシステムタグ (ページ 157)に記載されています。

ステータス情報の交換
冗長性ステータスは、個別の接続でコントロールされます。 接続は、以下のように確立できます。
● ネットワークアダプターを使用● シリアルインターフェースを使用
ネットワークアダプタによる接続は、シリアル接続よりも優先されます。
注記
アーカイブ同期は端末バス経由で実行されます。アーカイブ同期はステータス接続では実行されません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA149

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
4.6.2.2

シナリオ 1： ランタイムにないサーバーコンピュータのプロジェクト

はじめに
プロジェクトがサーバー 2 で無効の場合、このシナリオは WinCC 冗長性の動作を示します。
以下のアクションがトリガされます。
● サーバー 1 にサーバー 2 のダウンタイム(日付と時刻)が保存されます。
● サーバー 1 は、サーバー 2 の故障をシステムメッセージによってレポートします。
● サーバー 1 がスタンバイサーバーの場合、サーバー 1 はマスタサーバーの役割を引き継ぎます。 「@RM_MASTER」タグが設定され、「@RM_MASTER_NAME」および「@RedundantServerState」タグは変更されます。
● サーバー 2 に接続されているクライアントが、サーバー 1 に切り替わります。

サーバー 2 のオンラインへの復帰
ダウン時間は、サーバー 2 のアーカイブにギャップがあることを意味します。 このギャップは、以下の手段によって埋めることができます。
● サーバー 1 が、サーバー 2 の復帰時間(日付と時刻)を保存します。
● サーバー 1 は、サーバー 2 の復帰をシステムメッセージによってレポートします。
● サーバー 1 からの以下のアーカイブの冗長同期が、サーバー 2 で実行されます。
– メッセージアーカイブ– プロセスデータアーカイブ– ユーザーアーカイブ● サーバ 1「@RM_MASTER」が設定されたまま、サーバ 2「@RM_MASTER」がリセ
ットされます。
「@RM_MASTER_NAME」および「@RedundantServerState」はどちらのサーバーでも変更されません。
● 優先サーバーとしてサーバー 2 を構成されているクライアントは、サーバー 2 に切り替えられます。
オンライン同期に比べて、サーバー故障発生後のアーカイブ同期には時間がかかる場合があります。 同期の時間は、同期すべきレコードの数や、コンピュータおよびネットワークの負荷によります。

150

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
交互に発生するサーバー故障
2 台のサーバー間で故障が交互に発生する場合、サーバーの同期は交互に行われます。
同期後、すべてのデータは両方のアーカイブで使用可能になります。
6HUYHU᧶椫⹂%

6HUYHU᧶椫⹂$椫⹂&

同期が設定されると、常に同期が実行されます。
障害 A

サーバー 1 からサーバー 2 へすべての値が転送されます。
障害 B

サーバー 2 からサーバー 1 へすべての値が転送されます。
障害 C

サーバー 1 からサーバー 2 へすべての値が転送されます。
これらすべてのプロセスは、同時に行われている下位のオートメーションシステムから取得したプロセス値のアーカイブ処理およびメッセージのアーカイブ処理に関わりなく、バックグラウンドで自動的に行われます。

4.6.2.3

シナリオ 2 パートナサーバーへの接続エラー

はじめに
このシナリオでは、パートナーサーバーへの接続障害の場合の冗長性の動作を示します。 このイベントの発生に先立って、両方のサーバーは障害無くランタイムで動作しているとします。
たとえば、サーバー 1 でネットワーク接続が引っ張られると、既述の接続障害が発生します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA151

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
初期条件 1
接続エラー時、サーバー 1 がマスタサーバー、サーバー 2 がスタンバイサーバーです。
接続エラーが発生する

接続に失敗すると、以下の動作がトリガされます。
● サーバー 2 がマスタサーバーになり、障害の時刻(日付と時刻)を保存します。
● サーバー 2 がは、パートナーサーバーに故障してサーバー 2 が「マスタ」サーバーに切り替わったというシステムメッセージを表示します。
● タグ「@RM_MASTER」、「@RM_MASTER_NAME」および「@RedundantServerState」が両方のサーバーに適用されます。
接続が回復する

接続障害中は、アラームロギングのメッセージおよびユーザーアーカイブを同期化できません。
以下の測定が実施されます。
● マスタサーバー 2 が復帰時刻を保存。
● サーバー 2 が、パートナーサーバーの復帰を、システムメッセージで表示します。
● マスタサーバーからスタンバイサーバーへの冗長の同期。
● アラームロギングのオンライン同期で、以下の事項がサーバー 1 からサーバー 2 にレポートされ、システムメッセージとしてサーバー 1 に表示されます。
– 冗長操作でエラーが発生した。
– サーバー 1 が「スタンバイ」ステータスに切り替わった。
– サーバー 1 の復帰。
● 両方のサーバーの「@RM_MASTER」、「@RM_MASTER_NAME」および「@RedundantServerState」タグは変更されません。

初期条件 2
接続エラー時、サーバー 1 がスタンバイサーバー、サーバー 2 がマスタサーバーです。
接続エラーが発生する

接続に失敗すると、以下の動作がトリガされます。
● サーバー 2 はマスタサーバーのままで、障害の時刻(日付と時刻)を保存します。
● サーバー 2 が、パートナーサーバーの故障を、システムメッセージで表示します。

152

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ● サーバー 1 が「エラー」ステータスに変わります。 クライアントのサーバー 1 が優
先サーバーとして、サーバー 2 に切り替わります。
、「@RM_MASTER_NAME」および● 両方のサーバーの「@RM_MASTER」「@RedundantServerState」タグは変更されません。
接続が回復する

接続障害中は、アラームロギングのメッセージおよびユーザーアーカイブを同期化できません。
以下の測定が実施されます。
● サーバー 2 が復帰時刻を保存します。
● サーバー 2 が、パートナーサーバーの復帰を、システムメッセージで表示します。
● マスタサーバーからスタンバイサーバーへの冗長の同期。
● アラームロギングのオンライン同期で、以下の事項がサーバー 1 からサーバー 2 にレポートされ、システムメッセージとしてサーバー 1 に表示されます。
– 冗長操作でエラーが発生した。
– サーバー 1 の復帰。
● 両方のサーバーの「@RM_MASTER」、「@RM_MASTER_NAME」および「@RedundantServerState」タグは変更されません。

4.6.2.4

シナリオ 3 クライアントへのネットワーク接続エラー

はじめに
このシナリオでは、サーバー 2 とサーバー 2 に属する「CL5」クライアントの間のネッ
トワーク接続に、障害があります。サーバー 1 がマスタサーバーであること。
以下のアクションがトリガされます。
● クライアント「CL5」は、障害が発生したサーバー 2 から作動しているサーバー 1 に、自動的に切り替えられます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

153

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
クライアントへのネットワーク障害の終了
ネットワーク障害の終了時に以下のアクションがトリガされます。
● 故障する前にサーバー 1 がすでにマスタサーバーであった場合は、両方のサーバーの「@RM_MASTER_NAME」および「@RedundantServerState」「@RM_MASTER」、タグは変更されません。
● クライアント「CL5」は再び優先サーバーのサーバー 2 に切り替わります。

下記も参照
WinCC リダンダントシステムタグ (ページ 157)
シナリオ 2 パートナサーバーへの接続エラー (ページ 151)
シナリオ 1： ランタイムにないサーバーコンピュータのプロジェクト (ページ 150)
故障シナリオ (ページ 148)
シナリオ 4 プロセス接続の不良 (ページ 154)

4.6.2.5

シナリオ 4 プロセス接続の不良

はじめに
このシナリオでは、オートメーションシステムへのネットワーク接続が遮断されたため、サーバー 2 でプロセスリンクに障害が発生します。

オートメーションシステムへの接続の障害
オートメーションシステムへの接続の障害は、サーバーへの接続が失敗した場合に、
WinCC 冗長性でのみ認識されます。
2 台のサーバーへのオートメーションシステムの接続の中断は冗長性という意味ではエ
ラーではなく、例えばオートメーションシステムの故障です。

エラーへの反応
WinCC が障害を認識すると、以下のアクションがトリガされます。
● プロセスリンクの障害がサーバー 2 でレポートされます。
● サーバー 1 は、パートナーサーバー 2 が故障したというメッセージを受け取ります。
● サーバー 1 は、サーバー 2 のエラーの時刻(日付と時刻)を保存します。

154

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ● 「冗長性」エディタで［プロセス接続内の障害によるクライアントの変更］オプショ
ンを設定すると、このサーバーに接続しているクライアントがパートナーサーバーに切り替わります。
● 「@RM_MASTER」タグは、サーバー 1 では「マスタ」に、サーバー 2 では「スタンバイ」に設定されます。 「@RM_MASTER_NAME」タグおよび「RedundantServerState」タグが適用されます。 サーバー 2 で、「@RedundantServerState」タグが「エラー」に設定されます。

サーバー 2 でのプロセスリンクエラーの終了
プロセス接続モニタが作動すると、サーバー 2 のアーカイブのギャップが、以下の手段
によって埋められます。
● サーバー 1 はサーバー 2 の復帰時刻を保存します。
● サーバー 1 のプロセス接続には障害がないので、サーバー 1 からサーバー 2 へ冗長の同期が実行されます。 障害の発生していないオートメーションシステムのデータを含め、すべてのオートメーションシステムのデータを同期します。
● サーバー 2 では、「@RedundantServerState」タグが「エラー」から「スタンバイ」に変更されます。
● サーバー 2 で行うプロセスリンクエラーの修正が、システムメッセージによって通知されます。

4.6.2.6

シナリオ 5 ソフトウェアエラー

はじめに
このシナリオでは、サーバー 2 でモニタされているソフトウェアにエラーが発生します。 この障害の時点で、サーバー 2 が「マスタ」ステータスで、サーバー 1 が「スタンバイ」ステータスです。 複数のクライアントが、両方のサーバーに接続されています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

155

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ「Application Health Check」ファンクションが、WinCC ソフトウェアのエラーを検出した場合、以下のアクションが起動されます。
● 「Application Health Check」は WinCC 冗長性のエラーをレポートします。 サーバー2のステータスが、「@RedundantServerState」タグで「エラー」に設定されます。
「@RM_Master」タグが「スタンバイ」に設定されます。
● サーバー 1 で「@RM_Master」が「マスタ」に設定されます。
「@RM_MASTER_NAME」タグおよび「RedundantServerState」タグが適用されます。
● サーバー 2 に接続されているクライアントが、サーバー 1 に切り替わります。
● アラームサーバー自身がエラーを起こしていない場合、プロセスコントロールメッセ
ージが、ソフトウェアのエラーをユーザーに通知します。

サーバー 2 でのソフトウェアエラーの終了時の測定
影響を受けるサーバー 2 プロジェクトを無効にします。 サーバー 2 を再起動します。 プ
ロジェクトがサーバー 2 で実行されると、アーカイブが自動的に同期されます。
● サーバー 2 で「@RedundantServerState」が「スタンバイ」に設定されます。 サー
バー 1 は「マスタ」のままです。
● サーバー 1 が、サーバー 2 の復帰時間(日付と時刻)を保存します。
● このサーバーへの再接続が可能になります。 アーカイブの同期化は、サーバー 2 のソフトウェアエラーが検出された時まで遡った時点までのみ実行されます。

下記も参照
WinCC リダンダントシステムタグ (ページ 157)
シナリオ 3 クライアントへのネットワーク接続エラー (ページ 153)
シナリオ 2 パートナサーバーへの接続エラー (ページ 151)
シナリオ 1： ランタイムにないサーバーコンピュータのプロジェクト (ページ 150)
故障シナリオ (ページ 148)
シナリオ 4 プロセス接続の不良 (ページ 154)

156

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ

4.6.3

WinCC リダンダントシステムタグ

概要「@RM_MASTER」および「@RM_MASTER_NAME」システムタグは、2 台の冗長サー
バーのマスタ/スタンバイ制御時およびクライアント変更時に、WinCC 冗長性によって使用されます。 他のアプリケーションまたはスクリプトでタグを読むことはできます
が、変更できるのは「@RM_MASTER」のみです。 タグは［冗長性］タググループの［内部タグ］の［タグ管理］にあります。
WinCC エクスプローラで「冗長化」エディタを開いた後、[OK]を使用してこのエディタを再度閉じます。この結果、WinCC 冗長性によりシステムタグが設定されます。
システムタグ

説明@LocalMachineName

ローカルのコンピュータ名が含まれます。

@RedundantServerState

サーバーの冗長ステータスが表示されます。
0: 未定義のステータスまたは初期値
1:サーバーは「マスタ」
2:サーバーは「スタンバイ」
3:サーバーは「エラー」
4: サーバーはスタンドアローンまたは冗長操作なし@RM_MASTER

マスタサーバーを識別します。 サーバーコンピュータがスタン「@RM_MASTER」がリセットされます。
バイになると、@RM_MASTER_NAME

マスタサーバーの名前。

@RM_SERVER_NAME

クライアントが接続されているサーバー名。

@RM_UA_ONL_"Archiv name"

診断に使用。 対応するタグ名を持つ個別のタグが、各ユーザー
アーカイブに挿入されます。
ユーザーアーカイブが変更されたときタグに値「1」が含まれます。 オンライン同期後、タグに値「0」が再び含まれます。

@RM_Offline_UA_Name

診断に使用。 このタグには、同期したばかりのユーザーアーカ
イブの名前が含まれます。

下記も参照
WinCC リダンダントシステムメッセージ (ページ 158)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

157

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ

4.6.4

WinCC リダンダントシステムメッセージ

概要
WinCC 冗長性は一連のシステムメッセージを提供します。システムメッセージを使用す
るには、アラームロギングエディタの［オプション］メニューで［WinCC システムメッ
セージ...］コマンドを選択する必要があります。
以下のシステムメッセージは WinCC 冗長性から出力させることができます。
メッセージ No.

WinCC メッセージテキスト

1012200

REDRT: パートナーステーション故障。
パートナーサーバーで WinCC が終了しました。

1012201

REDRT: パートナーステーション再起動。
パートナーサーバーで WinCC が再起動しました。

1012202

REDRT: プロジェクトが同一機能を有していない。

1012203

REDRT: アーカイブ同期化誤動作しました。

1012204

REDRT: 冗長性で内部エラーが発生しました。

1012205

REDRT:パートナーへの接続エラー。
パートナーサーバーへの接続が切断されました。

1012206

REDRT:パートナーへの接続確立。
パートナーサーバーへの接続が確立されました。

1012207

REDRT:パートナーサーバーの WinCC が実行されていません。
実行中に WinCC が起動していないことが判明しました。

1012208

REDRT: アーカイブの同期開始。
このメッセージはアーカイブの同期開始時に表示されます。

1012209

REDRT: アーカイブの同期終了。
このメッセージはアーカイブの同期終了時に表示されます。

1012216

REDRT: 同期が中断された。
追加の障害により同期が中断された。

1012217

REDRT: パートナーサーバープロジェクトが実行されていません。
実行時に WinCC がパートナーサーバーまたはランタイムで実行されていないことが判明しました。

1012218

SWITCH:クライアントが自動で切り替えられました。
クライアントがパートナーサーバーに自動で切り替えられました。

1012219

SWITCH:クライアントが手動で切り替えられました。
クライアントがパートナーサーバーに手動で切り替えられました。

158

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
メッセージ No.

WinCC メッセージテキスト

1012220

REDRT:同期の準備ができていないユーザーアーカイブがあります。
パートナーサーバーのアーカイブ構造が 1 つ以上のアーカイブと異なるか、パートナーサーバー上で同期が実行されていないため、ローカルで構成されたユーザーアーカイブ同期の準備ができていないものがあります。

1012221

REDRT:すべてのユーザーアーカイブに同期の準備ができています。
ローカルで構成されたユーザーアーカイブに同期の準備ができており、パートナーサーバーのアーカイブ構造が一致しています。

1012226

REDRT:パートナーサーバープロジェクトが有効です。
起動中に WinCC がパートナーサーバー上で実行されていることが認識されました。

1012227

REDRT:エラー - パートナーコンピュータはサーバーではありません
起動中に、構成されているパートナーコンピュータがサーバーではないことが認識されました。

1012240

REDRT:<アプリケーション名>中の<エラー説明>エラーは切り替えをトリガします。
記名されたアプリケーションでのエラーにより、アプリケーションのヘルスチェックによってスィッチがトリガされました。

1012241

REDRT:<ステータスの説明>ステータスに切り替えます
メッセージはステータスの変更を示します。

1012244

REDRT:アラームロギングのオンライン同期中に過負荷が発生しました
同期するメッセージが数が多すぎます。

1012245

REDRT:シリアル接続障害

1012246

REDRT:シリアル接続が再確立しました。

1012247

REDRT:<メッセージが生成されたコンピュータ名>OS サーバー(マスタ)<コンピュータ名>OS サーバー(スタンバイ)<コンピュータ名>冗長エラー
障害のシナリオにより、マスタサーバーおよびスタンバイサーバー、
またはこの 2 台のいずれかが、冗長エラーを送信します。冗長化が損なわれる可能性があります。

1012248

REDRT:OS サーバー(予備)の冗長性が再確立されました

1012349

REDRT:ネットワークカード(MAC)アドレスの接続が失われました
冗長 LAN を使用したパートナーサーバーへの接続が中断または切断されました。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

159

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
メッセージ No.

WinCC メッセージテキスト

1012350

REDRT:ネットワークカード(MAC)アドレスの接続が再確立しました
冗長 LAN を使用したパートナーサーバーとの接続が再構築されました。

1012351

REDRT:冗長制御:システムブロックが検出されました。障害ステータ
スに切り替えます。

1012352

REDRT:冗長制御:システムブロックが検出されました。できるだけ早くコンピュータを再起動します。

1012354

冗長性のコントロール:故障状況が変化しましたが、サーバーの隔離が実行されていません

1012355

冗長性のコントロール:故障状況が変化しましたが、サーバーの隔離
が@1%s@によりロックされています。原因: @2%s@

1012356

冗長性のコントロール:故障状況が変化しました => サーバーが隔離されました

1012357

冗長性のコントロール:故障状況が変化しましたが、自動再起動が実行されていません

1012358

冗長性のコントロール:故障状況が変化しましたが、ネットワークア
ダプタが外され、DHCP が有効なため、自動再起動はロックされています

1012359

冗長性のコントロール:コンピュータの再起動が@1%s@によりロッ
クされています。原因: @2%s@

1012360

冗長性のコントロール:@1%s@ 秒未満が期限切れになった状態で最後の再起動が実行されたため、コンピュータの再起動がキャンセルされました

1012361

冗長性のコントロール:@1%s@が再起動してから@2%s@秒間再起動が許可されていないので、コンピュータの再起動がキャンセルされました

1012362

冗長性のコントロール:@1%s@秒でコンピュータを再起動

1012700

自己診断:ノード@10%s@の値@7%s@が無効です。

1012701

自己診断:ノード@10%s@の値@7%s@が高域エラー限界を超えました。

1012702

自己診断:ノード@10%s@の値@7%s@が低域エラー限界未満になりました。

1012703

自己診断: @100%s@:ステーション@10%s@の値@7%s@が警告制
限高域に違反しました。

160

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ
メッセージ No.

WinCC メッセージテキスト

1012704

自己診断: @100%s@:ステーション@10%s@の値@7%s@が低域エ
ラー限界未満になりました。

1012705

自己診断: @100%s@:ノード@10%s@の値@7%s@はエラー限界を超えていません。

1012706

自己診断: @100%s@:ノード@10%s@の値@7%s@が OK です。

1012707

自己診断: @100%s@:ノード@10%s@が@2%s@を発生させます。

下記も参照
WinCC リダンダントシステムタグ (ページ 157)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

161

リダンダントシステム
4.6 WinCC 冗長性のシナリオ

162

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.1

5

通信の基本

はじめに
通信は、2 つの通信パートナ間のデータの交換として定義されます。

通信
通信パートナーは、他の通信パートナーと通信できる位置にあり、データを交換できる
ネットワークの任意の構成要素である可能性があります。WinCC では、これらは、オートメーションシステム(AS)の中央モジュールと通信モジュールであり、PC の通信プロセッサであることがあります。
通信パートナー間で転送されるデータは、さまざまな目的に使用できます。WinCC の場
合、以下があります。
● プロセスのコントロール● プロセスからのデータの呼び出し● プロセスにおける予期されていない状態の通知● プロセスデータのアーカイブ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

163

プロセス通信5.2 接続設定の基本規則

5.2

接続設定の基本規則

取得サイクルと更新時間
設定ソフトウェアで定義されるタグの取得サイクルは、達成できる更新時間の主要な要因です。
更新時間は、取得サイクル、転送時間および処理時間の合計です。
更新時間を最適にするには、設定時に以下の点を考慮に入れます。
● データ領域の最大および最小サイズを最適化します。
● 同じ類のデータ領域を、1 つのグループとして定義します。 複数の小さな領域の代わりに 1 つの大きな領域を設定すると、更新時間が改善されます。
● 取得サイクルが短すぎると、パフォーマンスが低下します。取得サイクルは、プロセス値の変更速度に合わせて設定します。 たとえば、オーブンの温度は電気ドライブの速度よりはるかにゆっくりと変化します。
● アラームや画面のタグは、ギャップのない 1 つのデータ領域に配置します。
● 最低 1 つの取得サイクルでこれらを使用できる場合のみ、コントローラの変化が確実に検出されます。
● 伝送レートを、エラーのない転送が可能な最高の値に設定します。
画像

画面の更新速度は、表示されるデータの種類と量によって変わります。
短い更新時間にするために、素早く更新する必要のあるオブジェクトのみに短い取得時間を設定するようにしてください。
カーブ

ビットトリガされたカーブを使用するとき、グループビットが[カーブ転送領域]で設定されている場合、この領域でそのビットが設定されている全てのカーブは WinCC ステーションで更新されます。次のサイクルでビットがリセットされます。
全てのビットが WinCC ステーションでリセットされた後だけ、グループビットを PLC
プログラムで再設定できます。

164

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信

5.3

WinCC プロセス通信

5.3.1

WinCC プロセス通信

はじめにWinCC から、オートメーションシステムのプロセスタグ(外部タグ)に、アクセスできます。ただし、WinCC でプロセス接続を設定する前に、チェックリストを使って、以下の前提条件が満たされているかを確認する必要があります。
● オートメーションシステムに、WinCC の通信ドライバがサポートしている通信イン
ターフェースが、装備されている必要があります。
● このインターフェイスは、制御プログラムが通話呼び出しによってインターフェースにアクセスできるように、オートメーションシステムで設定されていなければなりません。通信ハードウェアの設定パラメータは、既知でなければなりません。
● WinCC がアクセスすべきタグのアドレスが、既知でなければなりません。アドレス
は使用するオートメーションシステムによって異なることに注意してください。
● それぞれの通信ハードウェア(通信プロセッサ、標準 I/O ポート COMx など)が、WinCCシステムにインストールされている必要があります。このハードウェアをインストー
ルするために、付属しているオペレーティングシステムのドライバ(ハードウェアドライバ)もまた、事前にインストールされていなければなりません。通信プロセッサのハードウェアおよびソフトウェアの設定が、既知でなければなりません。
● WinCC システムで使用される通信プロセッサによっては、さらに多くの設定が必要なことがあります。例えば、Industrial Ethernet あるいは PROFIBUS を使用する場
合、ローカルのデータベースを作成する必要があります。これらの接続パラメータも既知でなければなりません。
ランタイム中の操作では、外部タグにアクセスできるように、WinCC と AS の間に物理的な接続も存在しなくてはなりません。

S7DOS 設定
S7DOS を使用している場合は、バージョン「S7DOS V9」の IPv4 プロトコルが必要です。
そのため、ネットワークアダプタまたは SIMATIC Ethernet CP の Ethernet プロパティでIPv4 プロトコルを有効のままにしておきます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

165

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
このようにして、S7DOS のモジュール検出が TCP、RFC1006、ISO プロトコルで機能することを保証します。

5.3.2

WinCC 通信の原則

はじめにWinCC は、いわゆるタグ管理を使ってタグを一元的に管理します。プロジェクトで作成され、プロジェクトデータベースに保存されたすべてのデータとタグは、WinCC Runtime
で取得および管理されます。
グラフィックランタイム、アラームロギングランタイム、またはタグロギングランタイ
ム(グローバルスクリプト)などのすべてのアプリケーションは、タグ管理から WinCC タグの形式でデータを要求する必要があります。

WinCC とオートメーションシステム(AS)間の通信
WinCC との産業用通信における通信は、タグとプロセス値を使用して情報が交換されることを意味します。
プロセス値を取得するために、WinCC 通信ドライバは要求フレームを AS に送信します。すると、要求されたプロセス値を対応する応答フレームで WinCC に返します。

166

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信

WinCC と AS の間の物理的な接続は、最初に存在する必要があります。
転送媒体や通信ネットワークなどのこの接続のプロパティは、通信の条件を定義し、WinCC で通信を設定するために必要です。

通信ドライバ通信ドライバは、AS と WinCC のタグ管理の間に接続を確立するソフトウェア構成要素
で、プロセス値を含む WinCC タグの提供を可能にします。WinCC には、さまざまなバ
スシステムを使用して異なる AS を接続するための多数の通信ドライバがあります。
各通信ドライバは、WinCC プロジェクトで一度だけ統合することができます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

167

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
WinCC では、通信ドライバは「チャンネル」とも呼ばれ、ファイル拡張子は「*.chn」です。コンピュータにインストールされたすべての通信ドライバは、WinCC インストー
ルディレクトリの「\bin」サブディレクトリにあります。
通信ドライバには、異なる通信ネットワークに対して異なるチャンネルユニットがあります。

チャンネルユニット
各チャンネルユニットは、1 つの基礎ハードウェアドライバが装備されたインターフェース、つまり PC の 1 つの通信プロセッサとのインターフェイスとして動作します。したがって、使用される各チャンネルユニットは、関連する通信プロセッサに割り付ける必要があります。
一部のチャンネルユニットでは、いわゆるシステムパラメータで、追加の設定が行なわれます。
OSI モデルのトランスポートレイヤ(第 4 層)で動作するチャンネルユニットでは、トランスポートパラメータも定義されます。

接続(論理的)WinCC と AS が正しく物理的に接続されると、AS との(論理的な)接続を確立または設定するために、WinCC に通信ドライバと関連するチャンネルユニットが必要です。
ランタイムには、この接続を通してデータ交換が行なわれます。システムタグを使用して、この接続を確立または終了し、接続ステータスをクエリすることができます。
WinCC では、接続は特定の通信サービスを実行するための 2 つの通信パートナで設定された論理的な割り付けです。
すべての接続には、通信パートナのアドレス指定に必要な情報と接続を確立するためのその他の属性を含む 2 つのエンドポイントがあります
特定の接続パラメータを使用して、チャンネル単位で接続を設定します。通信ドライバに応じて、チャンネル単位で複数の接続を作成することもできます。

下記も参照
ランタイム時の接続ステータスタグの設定 (ページ 169)

168

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信

5.3.3

ランタイム時の接続ステータスタグの設定
WinCC Runtime が有効になると、設定されたコントローラへの接続が確立されます。
ランタイム時に個々の接続を選択的に無効化または有効化するには、「ConnectionStates」
タググループのシステムタグを使用します。
別のシステムタグを使用すると、現在の接続ステータスをクエリできます。
サポートされるチャンネル

接続ステータスのシステムタグは、WinCC V7.5 以降でサポートされている通信ドライ
バで使用できます。
システム情報の評価にのみ使用される「システム情報」チャンネルは例外です。

タググループ「ConnectionStates」
チャンネルの接続状態を指定または決定するために、接続ごとに次のシステムタグが作成されます。
● @<Connectionname>@ForceConnectionStateEx
このタグを使用して、ランタイム時に接続を確立または終了します。
● @<Connectionname>@ConnectionStateEx
このタグを使用して、ランタイム時に接続のステータスを判断します。
タグのタグタイプは「符号なし 32 ビット値(DWORD)」です。
接続の名前を変更すると、2 つのシステムタグの名前も変更されます。

タグ値
タグ

使用

値

@<...>@ForceConnectionSt

接続状態の決定 1

ateEx

説明
接続の確立
開始値 = 1:
ランタイムが有効化されると、接続が確立されます。

0

接続の終了
開始値 = 0:
ランタイムが有効化されると、接続は無効のままです。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

169

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
タグ

使用

値

説明

@<...>@ConnectionStateEx

現在の接続ステ 1
ータスの決定接続を使用する準備が完了し

0

断線、または終了されました。

ています。

必要条件
● 必要な接続は、タグ管理で作成されます。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで目的の接続を選択します。
2. 接続のショートカットメニューで、エントリ[有効化/無効化タグの作成]を選択します。
新しいタググループ「ConnectionStates」が「内部タグ」のナビゲーションツリーに作成されます。
このグループには、作成された 2 つのタグが含まれます。
3. コントロールシステムの各タグに対して別個のアドレスを設定します。
この目的で、使用されていないまたは架空のアドレスを使用します。このアドレスは、タグ転送にのみ必要です。

下記も参照[ステータス - 論理接続]ファンクションを使用してチャンネルを確認する方法 (ページ 596)

5.3.4

外部タグ

5.3.4.1

外部タグ

はじめに
AS の特定のデータへのアクセスを取得するために、WinCC でタグが必要です。AS への接続に依存するこれらのタグは、外部タグと呼ばれます。対照的に、プロセス接続を持たないタグは、内部タグと呼ばれます。

データタイプとタイプ変換
外部タグを設定するとき、タグ名およびデータタイプを指定する必要があります。一部のデータタイプでは、タイプ変換も指定する必要があります。

170

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
データタイプは、WinCC におけるデータフォーマットを決定します。タイプ変換は、AS
データフォーマットから WinCC データフォーマットへの変換を指定するために使用されます。タイプ変換は、両方の転送方法に適用されます。
● AS では:例えば、特定のファンクション(タイマー値/ BCD 表示など)のため、あるいはアドレス指定する情報(データブロックまたは I/O 領域におけるバイトアドレス、ワードアドレスなど)のため。
● WinCC では:例えば、アナログ値の処理または計算用に。
実際には、AS データフォーマットが通常存在します。次の可能性は、WinCC フォーマットの選択肢に存在します。
● WinCC データフォーマットを AS フォーマットに適合させることができます。これは、両側で同じフォーマットを使用するタイプ変換を選択し、WinCC データタイプに応じて、符号を考慮する場合に可能です(例、"WordToSignedWord")。選択したデータタイプでこれができない場合、WinCC で変更しなくてはなりません。
● WinCC フォーマットとは、WinCC で処理される値をベースにしています。
データタイプおよび(必要に応じて)タイプ変換を選択するとき、次を順守する必要があります。
● 符号：変換でこれを考慮に入れておく必要があるか？操作中に負のタグ値も発生することがあるか？(例えば、閉ループ制御エラー(%単位))● 値の範囲：操作中に発生するタグ値が両方のフォーマットの値の範囲内か？あるいは、WinCC または AS で値のオーバーフローが予想されるか？オーバーフローが発生
すると、値が他方で表示されないか、以降の処理中に問題を引き起こすことがあります。
● 同じ値の範囲での異なるタイプ変換：データタイプの複数のタイプ変換が同じ値範囲となることもあります。例えば、値範囲[0 ～ 127]での"ByteToUnsignedDword"および"ByteToUnsignedWord"。この場合、AS データが存在するフォーマットを必ず確認し、このフォーマットが、範囲が過大であるために不必要にリソースを浪費していな
いかを確認します(例、Word ではなく DWord)。
AS で必要とされる値範囲が、選択されたタイプ変換でカバーされていない場合、WinCC
でデータタイプを変更しなければなりません。
注記
例えばアドレスエラーなどのために、プロセスタグが正しく設定されていない場合、オートメーションシステムとの通信が中断されることがあります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

171

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
WinCC データタイプとタイプ変換
以下の表は、どの WinCC データタイプがタイプ変換をサポートするかを示します。
データタイプ

タイプ変換

2 進タグ

いいえ

符号なし 8 ビット値

はい

符号付き 8 ビット値

はい

符号なし 16 ビット値

はい

符号付き 16 ビット値

はい

符号なし 32 ビット値

はい

符号付き 32 ビット値

はい

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

はい浮動小数点数 64 ビット IEEE 754

はいテキストタグ、8 ビット文字セット

いいえ

テキストタグ、16 ビット文字セット

いいえ

未処理データタイプ

いいえ

注記
タイプ変換の場合、AS によって送信されるデータが、選択されたタイプ変換内で WinCCによって解釈されることがあります。データが WinCC によって解釈できない場合、"..
\Siemens\WinCC\Diagnose"ディレクトリの"WinCC_sys_0x.log"ファイルにエラーが入力されます。

数値タグタイプのリニアスケーリング
数値データタイプに対して、リニアスケーリングを実行できます。プロセスの変数の値
範囲を、WinCC タグの定義された値範囲に直線的にマッピングすることができます。
例えば、この値がユーザーによって WinCC に入力されるとき(mbar 単位)、プロセスは
バーで圧力セットポイントの仕様を呼び出すことがあります。リニアスケーリングを使用して、プロセスの値範囲[0 ～ 1]を WinCC タグの値範囲[0 ～ 1000]に変換できます。

172

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
テキストタグの長さ情報[テキストタグ 8 ビット文字セット]データタイプおよび[テキストタグ 16 ビット文字セッ
ト]データタイプのタグに対して、長さ情報が必要です。後で 10 文字に適合されるテキ
ストタグは、[テキストタグ 8 ビット文字セット]データタイプの場合は 10 の長さ、および[テキストタグ 16 ビット文字セット]データタイプの場合は 20 の長さがある必要があります。

オートメーションシステムのアドレス指定
WinCC タグは、AS のデータタイプに割り当てられます。これらは、特定の方法で AS
でアドレス指定されなくてはなりません。アドレス指定方法は、通信パートナのタイプに依存します。

タグ名の接頭語および接尾語
AS からタグをダウンロードすると、接続のインスタンスのタグ名に接頭語と接尾語を定義できます。[タグ選択]ダイアログを使用してプロセスタグをインポートすると、接続のすべてのタグに接頭語や接尾語が自動的に追加されます。接頭語や接尾語を変更しても、既にインポートされたタグには影響しません。

5.3.4.2

新規接続の作成方法

はじめに
外部タグは、AS への接続に基いてのみ作成できます。 必要な接続が存在しない場合、まず作成する必要があります。

必要条件● 必要な通信プロセッサとそれぞれのハードウェアドライブが、インストールされている。
● 例えば、"SIMATIC S7 Protocol Suite"などの必要な通信ドライバも、インストールさ
れている。

手順
1. コンフィグレーションスタジオで、ナビゲーションバーの[タグ管理]を選択します。
2. ナビゲーションエリアで、例えば"PROFIBUS"などの必要なチャンネルユニットを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

173

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
3. チャンネルユニットのポップアップメニューで、[新規接続...]エントリを選択します。
4. データ領域で接続に一意の名前を付けます。
5. [プロパティ]ウィンドウでこの接続に必要なパラメータを定義します。 詳細な情報は、関連するチャンネルのヘルプ/文書を参照してください。

5.3.4.3

外部タグを以下のように設定します

はじめにタグを作成する手順は、ほとんど全てのデータタイプに対して同様です。
ただし一部のデータタイプでは、特殊な設定が必要です（ステップ 5 ～ 7）。

必要条件● 必要な通信プロセッサとハードウェアドライバがインストールされている。
● 例えば、"SIMATIC S7 Protocol Suite"などの必要な通信ドライバがインストールされている。
● チャンネルユニット(例えば"PROFIBUS")に基いて、接続が既に作成されている。

手順
1. ナビゲーションエリアのツリー表示で、タグを作成する接続を選択します。
2. [名前]列の先頭の空きセルに、たとえば"WinCCTag_01"などの WinCC プロジェクト内で一意のタグ名を入力します。
3. [データタイプ]フィールドで、たとえば"浮動小数点数 64 ビット IEEE 754"などのタグのデータタイプを定義します。
4. AS の[AS 長さ]フィールドで、タグのアドレスエリアを指定します。
2 進または 8 ビットタグを使用したビット/バイトアクセスをサポートしないチャンネルでは、まず[ビット/バイトタグ]ダイアログ、次に[タグプロパティ]ダイアログも表示されます。
詳細情報は「BinWrite メカニズムの原則」を参照してください。
[OK]ボタンで、[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログまたは[タグプロパティ]ダイアログを閉じます。
5. 数値タグで、WinCC は[フォーマット調整]フィールドでのフォーマット調整を提案します。
必要な場合、他のフォーマット調整を選択します。 表示は"X から Y"の順です。ここで例
えば"DoubleToDouble"のように、X = WinCC フォーマット、Y = AS フォーマットです。
6. [線形スケーリング]チェックボックスを有効にして、数値タグを直線的にスケールします。 [プロセス値範囲]（AS)および[タグ値範囲]（WinCC)の上下限を入力します。

174

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
7. テキストタグの[長さ]フィールドが有効になります。 ここで、テキストタグの長さを文字数で入力します。
8. [OK]ボタンで、全てのダイアログを閉じます。

5.3.4.4

WinCC データタイプでソートしたフォーマット調整

はじめに
外部タグの設定時に、すべての数値データタイプ用に他のフォーマットを調整する必要があります。
データタイプによって WinCC 側のデータフォーマットが決定されます。フォーマット
の調整で、WinCC フォーマットから AS フォーマットへの変換も定義します。定義を転送の両方向に適用します。
以下の選択ボックスで、必要な WinCC データタイプを選択します。それぞれの可能な
フォーマット調整のリストと値範囲が、以下の表で提供されます。

WinCC データタイプ
表 5-1

符号付き 8 ビット値

フォーマット調整"符号付き 8 ビット値"

値の範囲

CharToUnsignedByte

0...127

CharToUnsignedWord

0...127

CharToUnsignedDword

0...127

CharToSignedByte-128...+127(変換なし)

CharToSignedWord-128...+127

CharToSignedDword-128...+127

CharToMSBByte-127...+127

CharToMSBWord-128...+127

CharToMSBDword-128...+127

CharToBCDByte

0...99

CharToBCDWord

0...127

CharToBCDDword

0...127

CharToSignedBCDByte-9...+9

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

175

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
フォーマット調整"符号付き 8 ビット値"

値の範囲

CharToSignedBCDWord-128...+127

CharToSignedBCDDword-128...+127

CharToExtSignedBCDByte-79...+79

CharToExtSignedBCDWord-128...+127

CharToExtSignedBCDDword-128...+127

CharToAikenByte

0...99

CharToAikenWord

0...127

CharToAikenDword

0...127

CharToSignedAikenByte-9...+9

CharToSignedAikenWord-128...+127

CharToSignedAikenDword-128...+127

CharToExcessByte

0...99

CharToExcessWord

0...127

CharToExcessDword

0...127

CharToSignedExcessByte-9...+9

CharToSignedExcessWord-128...+127

CharToSignedExcessDword-128...+127

表 5-2

符号なし 8 ビット値

フォーマット調整"符号なし 8 ビット値"

値の範囲

ByteToUnsignedByte

0...255(変換なし)

ByteToUnsignedWord

0...255

ByteToUnsignedDword

0...255

ByteToSignedByte

0...127

ByteToSignedWord

0...255

ByteToSignedDword

0...255

ByteToBCDByte

0...99

ByteToBCDWord

0...255

ByteToBCDDword

0...255

ByteToAikenByte

0...99176

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
フォーマット調整"符号なし 8 ビット値"

値の範囲

ByteToAikenWord

0...255

ByteToAikenDword

0...255

ByteToExcessByte

0...99

ByteToExcessWord

0...255

ByteToExcessDword

0...255

表 5-3

符号付き 16 ビット値

フォーマット調整"符号付き 16 ビット値"

値の範囲

ShortToUnsignedByte

0...255

ShortToUnsignedWord

0...32767

ShortToUnsignedDword

0...32767

ShortToSignedByte-128...+127

ShortToSignedWord-32768...+32767(変換なし)

ShortToSignedDword-32768...+32767

ShortToMSBByte-127...+127

ShortToMSBWord-32767...+32767

ShortToMSBDword-32768...+32767

ShortToBCDByte

0...99

ShortToBCDWord

0...9999

ShortToBCDDword

0...32767

ShortToSignedBCDByte-9...+9

ShortToSignedBCDWord-999...+999

ShortToSignedBCDDword-32768...+32767

ShortToExtSignedBCDByte-79...+79

ShortToExtSignedBCDWord-7999...+7999

ShortToExtSignedBCDDword-32768...+32767

ShortToAikenByte

0...99

ShortToAikenWord

0...9999

ShortToAikenDword

0...32767

ShortToSignedAikenByte-9...+9

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

177

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
フォーマット調整"符号付き 16 ビット値"

値の範囲

ShortToSignedAikenWord-999...+999

ShortToSignedAikenDword-32768...+32767

ShortToExcessByte

0...99

ShortToExcessWord

0...9999

ShortToExcessDword

0...32767

ShortToSignedExcessByte-9...+9

ShortToSignedExcessWord-999...+999

ShortToSignedExcessDword-32768...+32767

表 5-4

符号なし 16 ビット値

フォーマット調整”符号なし 16 ビット値”

値の範囲

WordToUnsignedWord

0...65535(変換なし)

WordToUnsignedByte

0...255

WordToUnsignedDword

0...65535

WordToSignedByte

0...127

WordToSignedWord

0...32767

WordToSignedDword

0...65535

WordToBCDByte

0...99WordToBCDWord

0...9999

WordToBCDDword

0...65535

WordToAikenByte

0...99WordToAikenWord

0...9999

WordToAikenDword

0...65535

WordToExcessByte

0...99WordToExcessWord

0...9999

WordToExcessDword

0...65535

WordToSimaticCounter

0...999

WordToSimaticBCDCounter

0...999178

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-5

符号付き 32 ビット値

フォーマット調整”符号付き 32 ビット値”

値の範囲

LongToSignedDword-2147483648...+2147483647(変換なし)LongToUnsignedByte

0...255LongToUnsignedWord

0...65535

LongToUnsignedDword

0...2147483647

LongToSignedByte-128...+127

LongToSignedWord-32768...+32767

LongToMSBByte-127...+127

LongToMSBWord-32767...+32767

LongToMSBDword-2147483647...+2147483647

LongToBCDByte

0...99

LongToBCDWord

0...9999

LongToBCDDword

0...99999999

LongToSignedBCDByte-9...+9

LongToSignedBCDWord-999...+999

LongToSignedBCDDword-9999999...+9999999

LongToExtSignedBCDByte-79..+79

LongToExtSignedBCDWord-7999...+7999

LongToExtSignedBCDDword-79999999...+79999999

LongToAikenByte

0...99

LongToAikenWord

0...9999

LongToAikenDword

0...99999999

LongToSignedAikenByte-9...+9

LongToSignedAikenWord-999...+999

LongToSignedAikenDword-9999999...+9999999

LongToExcessByte

0...99

LongToExcessWord

0...9999

LongToExcessDword

0...99999999

LongToSignedExcessByte-9...+9

LongToSignedExcessWord-999...+999

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

179

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
フォーマット調整”符号付き 32 ビット値”

値の範囲

LongToSignedExcessDword-9999999...+9999999

LongToSimaticTimer

10...9990000

LongToSimaticBCDTimer

10...9990000

表 5-6

符号なし 32 ビット値

フォーマット調整”符号なし 32 ビット値”

値の範囲

DwordToUnsignedDword

0...4294967295(変換なし)

DwordToUnsignedByte

0...255

DwordToUnsignedWord

0...65535

DwordToSignedByte

0...127

DwordToSignedWord

0...32767

DwordToSignedDword

0...2147483647

DwordToBCDByte

0...99DwordToBCDWord

0...9999

DwordToBCDDword

0...99999999

DwordToAikenByte

0...99DwordToAikenWord

0...9999

DwordToAikenDword

0...99999999

DwordToExcessByte

0...99DwordToExcessWord

0...9999

DwordToExcessDword

0...99999999

DwordToSimaticTimer

10...9990000

DwordToSimaticBCDTimer

10...9990000

180

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-7

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

フォーマット調整"浮動小数点数 32 ビット IEEE
754"

値の範囲

FloatToFloat+-3.402823e+38(変換なし)

FloatToUnsignedByte

0...255

FloatToUnsignedWord

0...65535

FloatToUnsignedDword

0...4.294967e+09

FloatToSignedByte-128...+127

FloatToSignedWord-32768...+32767

FloatToSignedDword-2.147483e+09...+2.147483e+09

FloatToDouble+-3.402823e+38

FloatToMSBByte-127...+127

FloatToMSBWord-32767...+32767

FloatToMSBDword-2.147483e+09...+2.147483e+09

FloatToBCDByte

0...99FloatToBCDWord

0...9999

FloatToBCDDword

0...9.999999e+07

FloatToSignedBCDByte-9...+9

FloatToSignedBCDWord-999...+999

FloatToSignedBCDDword-9999999...+9999999

FloatToExtSignedBCDByte-79...+79

FloatToExtSignedBCDWord-7999...+7999

FloatToExtSignedBCDDword-7.999999e+07...+7.999999e+07

FloatToAikenByte

0...99FloatToAikenWord

0...9999

FloatToAikenDword

0...9,999999e+07

FloatToSignedAikenByte-9...+9

FloatToSignedAikenWord-999...+999

FloatToSignedAikenDword-9999999...+9999999

FloatToExcessByte

0...99FloatToExcessWord

0...9999

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

181

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
フォーマット調整"浮動小数点数 32 ビット IEEE
754"

値の範囲

FloatToExcessDword

0...9.999999e+07

FloatToSignedExcessByte-9...+9

FloatToSignedExcessWord-999...+999

FloatToSignedExcessDword-9999999...+9999999

FloatToS5Timer

10...9990000

FloatToS5Float+-1.701411e+38

表 5-8

浮動小数点数 64 ビット IEEE 754

フォーマット調整"浮動小数点数 64 ビット IEEE
754"

値の範囲

DoubleToDouble+-1.79769313486231e+308(変換なし)

DoubleToUnsignedByte

0...255

DoubleToUnsignedWord

0...65535

DoubleToUnsignedDword

0...4294967295

DoubleToSignedByte-128...+127

DoubleToSignedWord-32768...+32767

DoubleToSignedDword-2147483648...+2147483647

DoubleToFloat+-3.402823e+38

DoubleToMSBByte-127...+127

DoubleToMSBWord-32767...+32767

DoubleToMSBDword-2147483647...+2147483647

DoubleToBCDByte

0...99DoubleToBCDWord

0...9999

DoubleToBCDDword

0...99999999

DoubleToSignedBCDByte-9...+9

DoubleToSignedBCDWord-999...+999

DoubleToSignedBCDDword-9999999...+9999999

DoubleToExtSignedBCDByte-79...+79

DoubleToExtSignedBCDWord-7999...+7999

182

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
フォーマット調整"浮動小数点数 64 ビット IEEE
754"

値の範囲

DoubleToExtSignedBCDDword-79999999...+79999999

DoubleToAikenByte

0...99DoubleToAikenWord

0...9999

DoubleToAikenDword

0...99999999

DoubleToSignedAikenByte-9...+9

DoubleToSignedAikenWord-999...+999

DoubleToSignedAikenDword-9999999...+9999999

DoubleToExcessByte

0...99DoubleToExcessWord

0...9999

DoubleToExcessDword

0...99999999

DoubleToSignedExcessByte-9...+9

DoubleToSignedExcessWord-999...+999

DoubleToSignedExcessDword-9999999...+9999999

DoubleToS5Timer

10...9990000

DoubleToS5Float+-1.701411e+38

5.3.4.5

AS データタイプによってソートされたフォーマット調整

はじめに
外部タグの設定時に、すべての数値データタイプ用に他のフォーマットを調整する必要があります。
データタイプによって WinCC 側のデータフォーマットが決定されます。フォーマット
の調整で、WinCC フォーマットから AS フォーマットへの変換も定義します。定義を転送の両方向に適用します。
以下の選択ボックスで、必要な AS データタイプを選択します。それぞれの可能なフォーマット調整のリストと値範囲が、以下の表で提供されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

183

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
AS データタイプ
タイプ変換と値の範囲:
表 5-9

AikenByte

タイプ変換”AikenByte”

値の範囲

ByteToAikenByte

0...99

CharToAikenByte

0...99DoubleToAikenByte

0...99DwordToAikenByte

0...99FloatToAikenByte

0...99

LongToAikenByte

0...99

ShortToAikenByte

0...99WordToAikenByte

0...99

表 5-10AikenWord

タイプ変換”AikenWord”

値の範囲

ByteToAikenWord

0...255

CharToAikenWord

0...127

DoubleToAikenWord

0...9999

DwordToAikenWord

0...9999

FloatToAikenWord

0...9999

LongToAikenWord

0...9999

ShortToAikenWord

0...9999

WordToAikenWord

0...9999

表 5-11

AikenDWord

タイプ変換”AikenDWord”

値の範囲

ByteToAikenDword

0...255

CharToAikenDword

0...127

DoubleToAikenDword

0...99999999

DwordToAikenDword

0...99999999

184

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
タイプ変換”AikenDWord”

値の範囲

FloatToAikenDword

0...9,999999e+07

LongToAikenDword

0...99999999

ShortToAikenDword

0...32767

WordToAikenDword

0...65535

表 5-12

BCDByte

タイプ変換”BCDByte”

値の範囲

ByteToBCDByte

0...99

CharToBCDByte

0...99DoubleToBCDByte

0...99DwordToBCDByte

0...99FloatToBCDByte

0...99

LongToBCDByte

0...99

ShortToBCDByte

0...99WordToBCDByte

0...99

表 5-13

BCDWord

タイプ変換”BCDWord”

値の範囲

ByteToBCDWord

0...255

CharToBCDWord

0...127

DoubleToBCDWord

0...9999

DwordToBCDWord

0...9999

FloatToBCDWord

0...9999

LongToBCDWord

0...9999

ShortToBCDWord

0...9999

WordToBCDWord

0...9999

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

185

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-14BCDDWord

タイプ変換”BCDDWord”

値の範囲

ByteToBCDDword

0...255

CharToBCDDword

0...127

DoubleToBCDDword

0...99999999

DwordToBCDDword

0...99999999

FloatToBCDDword

0...9.999999e+07

LongToBCDDword

0...99999999

ShortToBCDDword

0...32767

WordToBCDDword

0...65535

表 5-15

Doubleタイプ変換”Double”

値の範囲

DoubleToDouble+-1.79769313486231e+308(変換なし)

FloatToDouble

表 5-16+-3.402823e+38

ExcessByte

タイプ変換”ExcessByte”

値の範囲

ByteToExcessByte

0...99

CharToExcessByte

0...99DoubleToExcessByte

0...99DwordToExcessByte

0...99FloatToExcessByte

0...99

LongToExcessByte

0...99

ShortToExcessByte

0...99WordToExcessByte

0...99186

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-17

ExcessWord

タイプ変換”ExcessWord”

値の範囲

ByteToExcessWord

0...255

CharToExcessWord

0...127

DoubleToExcessWord

0...9999

DwordToExcessWord

0...9999

FloatToExcessWord

0...9999

LongToExcessWord

0...9999

ShortToExcessWord

0...9999

WordToExcessWord

0...9999

表 5-18

ExcessDWord

タイプ変換”ExcessDWord”

値の範囲

ByteToExcessDword

0...255

CharToExcessDword

0...127

DoubleToExcessDword

0...99999999

DwordToExcessDword

0...99999999

FloatToExcessDword

0...9.999999e+07

LongToExcessDword

0...99999999

ShortToExcessDword

0...32767

WordToExcessDword

0...65535

表 5-19ExtSignedBCDByte

タイプ変換”ExtSignedBCDByte”

値の範囲

CharToExtSignedBCDByte-79...+79

DoubleToExtSignedBCDByte-79...+79

FloatToExtSignedBCDByte-79...+79

LongToExtSignedBCDByte-79..+79

ShortToExtSignedBCDByte-79...+79

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

187

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-20

ExtSignedBCDWord

タイプ変換”ExtSignedBCDWord”

値の範囲

CharToExtSignedBCDWord-128...+127

DoubleToExtSignedBCDWord-7999...+7999

FloatToExtSignedBCDWord-7999...+7999

LongToExtSignedBCDWord-7999...+7999

ShortToExtSignedBCDWord-7999...+7999

表 5-21

ExtSignedBCDDWord

タイプ変換”ExtSignedBCDDWord”

値の範囲

CharToExtSignedBCDDword-128...+127

DoubleToExtSignedBCDDword-79999999...+79999999

FloatToExtSignedBCDDword-7.999999e+07...+7.999999e+07

LongToExtSignedBCDDword-79999999...+79999999

ShortToExtSignedBCDDword-32768...+32767

表 5-22

Float

タイプ変換”Float”

値の範囲

DoubleToFloat+-3.402823e+38

FloatToFloat+-3.402823e+38(変換なし)

表 5-23

MSBByte

タイプ変換”MSBByte”

値の範囲

CharToMSBByte-127...+127

DoubleToMSBByte-127...+127

FloatToMSBByte-127...+127

LongToMSBByte-127...+127

ShortToMSBByte-127...+127

188

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-24MSBWord

タイプ変換”MSBWord”

値の範囲

CharToMSBWord-128...+127

DoubleToMSBWord-32767...+32767

FloatToMSBWord-32767...+32767

LongToMSBWord-32767...+32767

ShortToMSBWord-32767...+32767

表 5-25MSBDWord

タイプ変換”MSBDWord”

値の範囲

CharToMSBDword-128...+127

DoubleToMSBDword-2147483647...+2147483647

FloatToMSBDword-2.147483e+09...+2.147483e+09

LongToMSBDword-2147483647...+2147483647

ShortToMSBDword-32768...+32767

表 5-26

S5Float

タイプ変換”S5Float”

値の範囲

DoubleToS5Float+-1.701411e+38

FloatToS5Float+-1.701411e+38

表 5-27

S5Timer

タイプ変換”S5Timer”

値の範囲

DoubleToS5Timer

10...9990000

FloatToS5Timer

10...9990000

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

189

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-28SignedByte

タイプ変換”SignedByte”

値の範囲

ByteToSignedByte

0...127

CharToSignedByte-128...+127(変換なし)

DoubleToSignedByte-128...+127

DwordToSignedByte

0...127

FloatToSignedByte-128...+127

LongToSignedByte-128...+127

ShortToSignedByte-128...+127

WordToSignedByte

0...127

表 5-29SignedWord

タイプ変換”SignedWord”

値の範囲

ByteToSignedWord

0...255

CharToSignedWord-128...+127

DoubleToSignedWord-32768...+32767

DwordToSignedWord

0...32767

FloatToSignedWord-32768...+32767

LongToSignedWord-32768...+32767

ShortToSignedWord-32768...+32767(変換なし)

WordToSignedWord

表 5-30

0...32767

SignedDWord

タイプ変換”SignedDWord”

値の範囲

ByteToSignedDword

0...255

CharToSignedDword-128...+127

DoubleToSignedDword-2147483648...+2147483647

DwordToSignedDword

0...2147483647

FloatToSignedDword-2.147483e+09...+2.147483e+09

190

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
タイプ変換”SignedDWord”

値の範囲

LongToSignedDword-2147483648...+2147483647(変換なし)

ShortToSignedDword-32768...+32767

WordToSignedDword

0...65535

表 5-31SignedAikenByte

タイプ変換”SignedAikenByte”

値の範囲

CharToSignedAikenByte-9...+9

DoubleToSignedAikenByte-9...+9

FloatToSignedAikenByte-9...+9

LongToSignedAikenByte-9...+9

ShortToSignedAikenByte-9...+9

表 5-32SignedAikenWord

タイプ変換”SignedAikenWord”

値の範囲

CharToSignedAikenWord-128...+127

DoubleToSignedAikenWord-999...+999

FloatToSignedAikenWord-999...+999

LongToSignedAikenWord-999...+999

ShortToSignedAikenWord-999...+999

表 5-33SignedAikenDWord

タイプ変換”SignedAikenDWord”

値の範囲

CharToSignedAikenDword-128...+127

DoubleToSignedAikenDword-9999999...+9999999

FloatToSignedAikenDword-9999999...+9999999

LongToSignedAikenDword-9999999...+9999999

ShortToSignedAikenDword-32768...+32767

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

191

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-34SignedBCDByte

タイプ変換”SignedBCDByte”

値の範囲

CharToSignedBCDByte-9...+9

DoubleToSignedBCDByte-9...+9

FloatToSignedBCDByte-9...+9

LongToSignedBCDByte-9...+9

ShortToSignedBCDByte-9...+9

表 5-35SignedBCDWord

タイプ変換”SignedBCDWord”

値の範囲

CharToSignedBCDWord-128...+127

DoubleToSignedBCDWord-999...+999

FloatToSignedBCDWord-999...+999

LongToSignedBCDWord-999...+999

ShortToSignedBCDWord-999...+999

表 5-36SignedBCDDWord

タイプ変換”SignedBCDDWord”

値の範囲

CharToSignedBCDDword-128...+127

DoubleToSignedBCDDword-9999999...+9999999

FloatToSignedBCDDword-9999999...+9999999

LongToSignedBCDDword-9999999...+9999999

ShortToSignedBCDDword-32768...+32767

表 5-37SignedExcessByte

タイプ変換”SignedExcessByte”

値の範囲

CharToSignedExcessByte-9...+9

DoubleToSignedExcessByte-9...+9

FloatToSignedExcessByte-9...+9192

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
タイプ変換”SignedExcessByte”

値の範囲

LongToSignedExcessByte-9...+9

ShortToSignedExcessByte-9...+9

表 5-38SignedExcessWord

タイプ変換”SignedExcessWord”

値の範囲

CharToSignedExcessWord-128...+127

DoubleToSignedExcessWord-999...+999

FloatToSignedExcessWord-999...+999

LongToSignedExcessWord-999...+999

ShortToSignedExcessWord-999...+999

表 5-39SignedExcessDWord

タイプ変換”SignedExcessDWord”

値の範囲

CharToSignedExcessDword-128...+127

DoubleToSignedExcessDword-9999999...+9999999

FloatToSignedExcessDword-9999999...+9999999

LongToSignedExcessDword-9999999...+9999999

ShortToSignedExcessDword-32768...+32767

表 5-40SimaticCounter

タイプ変換”SimaticCounter”

値の範囲

WordToSimaticCounter

0...999

表 5-41

SimaticBCDCounter

タイプ変換”SimaticBCDCounter”

値の範囲

WordToSimaticBCDCounter

0...999

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

193

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
表 5-42

SimaticTimer

タイプ変換”SimaticTimer”

値の範囲

DwordToSimaticTimer

10...9990000

LongToSimaticTimer

10...9990000

表 5-43

SimaticBCDTimer

タイプ変換”SimaticBCDTimer”

値の範囲

DwordToSimaticBCDTimer

10...9990000

LongToSimaticBCDTimer

10...9990000

表 5-44

UnsignedByte

タイプ変換”UnsignedByte”

値の範囲

ByteToUnsignedByte

0...255(変換なし)

CharToUnsignedByte

0...127

DoubleToUnsignedByte

0...255

DwordToUnsignedByte

0...255

FloatToUnsignedByte

0...255LongToUnsignedByte

0...255

ShortToUnsignedByte

0...255

WordToUnsignedByte

0...255

表 5-45

UnsignedWord

タイプ変換”UnsignedWord”

値の範囲

ByteToUnsignedWord

0...255

CharToUnsignedWord

0...127

DoubleToUnsignedWord

0...65535

DwordToUnsignedWord

0...65535

FloatToUnsignedWord

0...65535

LongToUnsignedWord

0...65535

194

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
タイプ変換”UnsignedWord”

値の範囲

ShortToUnsignedWord

0...32767

WordToUnsignedWord

0...65535(変換なし)

表 5-46

UnsignedDWord

タイプ変換”UnsignedDWord”

値の範囲

ByteToUnsignedDword

0...255

CharToUnsignedDword

0...127

DoubleToUnsignedDword

0...4294967295

DwordToUnsignedDword

0...4294967295(変換なし)

FloatToUnsignedDword

0...4.294967e+09

LongToUnsignedDword

0...2147483647

ShortToUnsignedDword

0...32767

WordToUnsignedDword

0...65535

5.3.4.6

BinWrite メカニズムの原則

はじめに
WinCC では、全ての通信ドライバおよびそのチャンネルユニットが、接続されたオートメーションシステムのアドレス範囲への 直接のビット単位またはバイト単位のアクセス(ショート：ビットアクセス/バイトアクセス)をサポートしているわけではありません。
代わりに、BinWrite メカニズムを使用します。

ビットアクセス/バイトアクセス
ビットアクセス/バイトアクセスの通信ドライバのチャンネルユニットで、必要なビット
またはバイトを直接読み書きできます。
以下の図では、ビット x に、直接のビットアクセス/バイトアクセスを介して、値 = 1 が割り当てられます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

195

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信

BinWrite メカニズム
以下の通信ドライバはビットアクセス/バイトアクセスをサポートしておらず、代わりにそれぞれのチャンネルユニットに対して BinWrite メカニズムを使用します。
● Modbus Serial● SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層● SIMATIC S5 Programmers Port AS511● SIMATIC S5 Serial 3964R● SIMATIC TI Ethernet 第 4 層● SIMATIC TI Serial
ビットまたはバイトを書き込むには、チャンネルユニットは、まず BinWrite メカニズム
でデータワード全体を読み取ります。 アドレス指定対象のデータが、読み込まれたワー
ドで変更されます。 次に、変更されたビットまたはバイトではなく、ワード全体(！)が書き戻されます。
以下の図では、ビット x に、BinWrite メカニズムで値 = 1 が割り当てられます。

196

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信

注記
データのワードが、WinCC で BinWrite メカニズムによってこのデータのワードが読み込まれたのと同時に AS で変わる場合("問題の場合"の図を参照)、WinCC がデータのワー
ドを書き戻すとすぐに、AS でこの変更が失われます。

5.3.4.7

BinWrite 付きタグの設定方法

はじめに
ビットアクセス/バイトアクセスをサポートしない通信ドライバのチャンネルユニットに"2 進タグ"を設定する場合、ダイアログを使って BinWrite メカニズムを有効にして、設定しなければなりません。そうしないと、このメカニズムは存在しません。

必要条件● 必要な通信プロセッサとハードウェアドライバがインストールされている。
● 例えば「SIMATIC S5 Ethernet Layer 4」のような、必要な通信ドライバがインストー
ルされている。ただし、これはビットアクセス/バイトアクセスをサポートしません。
● そのチャンネルユニットに基いて、接続が既に作成されている。

手順
1. タグを設定する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. 次のいずれかのデータタイプを選択します。

– 「2 進タグ」– 「符号なし 8 ビット値」– 「符号付き 8 ビット値」

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

197

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
5. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
この目的で、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックします。
[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開きます。AS のアドレス範囲は、ビットアクセス/
バイトアクセス付きチャンネルのボタンによって設定されます。

6. [1 ビットにアクセス]または[1 バイトにアクセス]チェックボックスを有効にして、通常の設定を行ないます。
このダイアログの表示は、ステップ 2 で選択したデータタイプによって異なります。
7. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

5.3.5

Ethernet 経由のカップリングのポートアドレス

ポートアドレス
注意
Ethernet 通信
Ethernet ベースの通信を使用する場合、自分のデータネットワークのセキュリティはエンドユーザーの責任です。 例えば目標とされる攻撃によってデバイスが過負荷になる
場合、機能は保証されません。

198

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信
Ethernet によって接続される場合、ポートアドレスに関する情報が必要になることがあります。 この情報は、ファイアウォールまたはルーターの設定に必要です。 WinCC ア
プリケーションがデフォルトで使用するポートアドレスが、表に示されています。
ポートアドレス ポートアドレ
TCP/IP
ス
UDP
S7 通信

102

HTTP (通信；転送)80

HTTPS (通信；転送)

443

WebServices (SOAP)

80 HTTP443 HTTPS

OPC-XML (OPC マスタとしての CE)

80 HTTP443 HTTPS

SendEmail25

転送(Ethernet 経由；CE-Stub；PC ローダー；PC)2308
代替 50523

ロギング(Ethernet 経由) CSV ファイル

139, 445

Modbus Ethernet

502

Allen-Bradley Ethernet CIP

44818

Allen-Bradley Ethernet CSP2

2222

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

137, 138199

プロセス通信
5.3 WinCC プロセス通信

200

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1

Allen Bradley - Ethernet IP

6.1.1

WinCC チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"

6

はじめに
チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"は、Allen-Bradley オートメーションシステムをリンクするために使用します。 通信は、Ethernet IP プロトコルで処理されます。
使用する通信ハードウェアに応じて、システムでは以下のチャンネルユニット経由の通信がサポートされます。
● Allen Bradley E/IP PLC5
● Allen Bradley E/IP SLC50x● Allen Bradley E/IP ControlLogix

6.1.2

チャンネルユニットの割り付け

はじめにWinCC から既存のまたは予定のネットワークへの接続を作成するために、チャンネル用のチャンネルユニットを選択しなくてはなりません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

201

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
チャンネルユニットの割り付け
以下の表に、チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"のチャンネルユニットのネットワー
クおよびオートメーションシステム(AS)への割り付けを示します。
チャンネルのチャンネルユニッ 通信ネットワーク
トAS

Allen Bradley E/IP PLC5

Ethernet/IP

Ethernet ポート付き PLC-5

Allen Bradley E/IP SLC50x

Ethernet/IP

SLC5/05 などの Ethernet ポート付き SLC-500

Allen Bradley E/IP ControlLogix Ethernet/IP

6.1.3

ControlLogix 5500

サポートされるデータタイプ

はじめに
論理接続に必要なタグを定義します。以下のデータタイプが、「Allen Bradley - Ethernet
IP」チャンネルによってサポートされます。
● 2 進タグ● 符号付き 8 ビット値
● 符号なし 8 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● テキストタグ、8 ビット文字セット● テキストタグ、16 ビット文字セット

202

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP

6.1.4

チャンネルの設定

6.1.4.1

チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"の設定

はじめに
WinCC では、オートメーションシステム(AS)との WinCC の通信に、論理接続が必要です。 このセクションでは、"Allen Bradley - Ethernet IP"チャンネルをどのように設定するかを示します。
TCP/IP プロトコルの実装時に、論理接続用に AS の IP アドレスを定義します。IP アド
レスは、ドットで区切られた 4 つの数値で構成されます。数値は 0 ～ 255 の範囲でなけ
ればなりません。
注記
タイムアウト動作
TCP/IP プロトコルの使用時には、中断された接続を即座には検出できません。メッセー
ジのチェックバックに 1 分間かかります。

接続可能なコントーラ
以下の Allen-Bradley PLC に対する接続を、実装できます。
● Allen-Bradley ControlLogix 5500
● Allen-Bradley CompactLogix 5300
● Ethernet ポート付き PLC-5● SLC5/05 などの Ethernet ポート付き SLC-500● MicroLogix

リリースされている通信タイプ
以下の通信タイプはシステムテスト済みであり、"Allen Bradley - Ethernet IP"チャンネル
用にリリースされています。
● ポイントツーポイント接続：● オプションの量のコントローラとの、WinCC ステーションからの複数ポイント接続。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

203

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
オンライン設定"Allen Bradley - Ethernet IP"チャンネルのオンライン設定は、サポートされていません。

6.1.4.2[Allen Bradley - Ethernet IP]チャンネル用に接続を設定する方法

はじめに[Allen Bradley - Ethernet IP]チャンネルは、3 つのチャンネルユニット用に設定できます。
● Allen Bradley E/IP ControlLogix● Allen Bradley E/IP PLC5
● Allen Bradley E/IP SLC50x
設定は、3 つすべてのチャンネルユニットについて同一で、次のタスクから構成されています。
1. 接続の設定
2. タグの設定

必要条件● チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"の通信ドライバがインストールされ、プロジ
ェクトに統合されている。

手順
1. タグ管理で、必要なチャンネルユニットを選択します。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
3. 新しい接続を選択します。
[一般]の下にある[プロパティ - 接続]エリアで、接続名を入力します。

204

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
4. ショートカットメニューで[接続パラメータ]接続を選択します。
[Allen Bradley E/IP 接続パラメータ]ダイアログが開きます。

5. コントローラの Ethernet/IP モジュールの IP アドレスを入力します。
デフォルトでは Ethernet IP デバイス用に、ポート 44818 が永久的に設定されています。
6. [通信パス]フィールドで CIP パスを Ethernet モジュールからコントローラに定義します。
直接接続およびルーティング経由の接続を設定できます。
異なる CIP ネットワークに位置していたとしても、PLC と Ethernet モジュールとの間に論理的な接続を作成します。
7. [OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

6.1.4.3

例： 通信パス

例 1:直接接続
同じ Allen-Bradley ラック上の PLC との接続。
通信パス:
● 1,0
番号

意味

1

バックプレーン接続を意味します。

0CPU スロット番号を意味します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

205

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP

例 2:ルーティング経由の接続
PLC を他の Allen-Bradley ラックと接続します。
2 つの Allen-Bradley ラックが Ethernet を使用してネットワーク接続されています。
2 つの同一のチャンネルユニットは、2 つの異なるチャンネルユニットと同じ方法で設定されます。例:● WinCC - Control Logix (1) - Control Logix (2)● WinCC - Control Logix (1) - SLC50x (1)例えば SLC50x または Control Logix へのルーティングには異なるプロトコルが使用されますが、アドレス構造は引き続き同じです。
通信パス:● 1,2,2,172.16.20.106,1,0
番号

意味

1

最初のモジュール「Control Logix (1)」のバックプレーン接続。

2

第 2 の Ethernet モジュールの CPU スロット番号を意味します。

2

Ethernet 接続を意味します。

172.16.20.106

例えば「Control Logix (2)」モジュールの 3 番目の Ethernet モジュー
ルなど、ネットワークのリモート AB ラックの IP アドレス。

1

例えば「Control Logix (2)」または「SLC50x (1)」など、2 番目のモ
ジュールのバックプレーン接続。

0206

CPU のスロット番号

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP

例 3:ルーティングを介した複数モジュールの接続
PLC を他の Allen-Bradley ラックと接続します。
2 つ以上の Allen-Bradley ラックが Ethernet に接続されています。
シナリオ:● WinCC - Control Logix (1) - Control Logix (2) - Control Logix (3)● WinCC - Control Logix (1) - Control Logix (2) - SLC50x (1)例えば SLC50x または Control Logix へのルーティングには異なるプロトコルが使用されますが、アドレス構造は引き続き同じです。
通信パス:● 1,2,2,172.17.32.160,1,4,2,172.17.32.156,1,0
番号

意味

1

最初のモジュール「Control Logix (1)」のバックプレーン接続。

2

第 2 の Ethernet モジュールの CPU スロット番号を意味します。

2

Ethernet 接続を意味します。

172.17.32.160

例えば「Control Logix (2)」モジュールの 1 番目の Ethernet モジュー
ルなど、ネットワークのリモート AB ラックの IP アドレス。

1

2 番目のモジュール「Control Logix (2)」のバックプレーン接続。

4

3 番目の Ethernet モジュールのスロット番号を意味します。

2

Ethernet 接続を意味します。

172.17.32.156

例えば「Control Logix (3)」や「SLC50x (1)」モジュールなど、ネットワークの別のリモート AB ラックの IP アドレス。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

207

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
番号

意味

1

例えば「Control Logix (3)」または「SLC50x (1)」など、3 番目のモ
ジュールのバックプレーン接続。

0

6.1.4.4

CPU のスロット番号

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル[Allen Bradley - Ethernet IP]経由での WinCC とオートメーションシステム(AS)の間の接続用に、異なるデータタイプのタグを WinCC で作成できます。許可されるデータタイプのリストを、このセクションに示します。

タグの更新
複数のタグが同時に PLC からの画像で取得される場合、[Allen Bradley - Ethernet IP]チ
ャンネルは、更新を最適化しようと試みます。ただし、これは以下の条件を満たす場合にのみ達成されます。
● タグが同じアドレス範囲にある。
● アドレス範囲内で、複数のタグができるだけ互いの近くにある。
これらの推奨事項を遵守しない場合は、多量のタグが付いている画像の更新で、顕著な相違が発生します。特定の環境下で、取得サイクルを維持できなくなる可能性があります。

208

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
タグ設定時に以下の規則を守ると、接続のパフォーマンスが最高になります。
● 同時に最大 2000 タグを更新します。
● なるべく少ないスペース(最善は 1 つのアドレス範囲だけ)で、タグを組み合わせます。

有効なデータタイプ
以下のリストのデータタイプを、タグの設定に使用できます。

基本データタイプ
データタイプ

ビットアドレススペース

Bool

-

SInt

0-7

USInt

0-7

Int

0-15

UInt

0-15

DInt

0-31

UDInt

0-31

Real

-

String-アドレス

有効なデータタイプ

配列

SInt、USInt、Int、UInt、DInt、UDInt、Real

配列

アドレス指定アドレス指定タグは、コントローラのアドレスを使って WinCC で一意に参照されます。アドレスは
PLC のタグ名と対応する必要があります。タグアドレスは、最大 128 文字の長さの文字列で定義されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

209

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
文字を使用したアドレス指定
タグのアドレス指定に有効な文字● 文字(a ～ z、A ～ Z)
● 数値(0 ～ 9)
● 下線( _ )タグアドレスは、PLC でタグの指定に使用されるタグ名と他の文字列で構成されます。
タグ名プロパティ:● タグ名の最初の文字には下線を使用できますが、最後の文字には使用できません。
● 連続した下線や空白文字の入った文字列は無効です。
● アドレスの長さは 128 文字を超えることはできません。
注記
タグアドレス指定用に予約されている文字は、プログラム名やタグ名、または他のア
ドレスインスタンスには使用できません。
予約されている文字は次のとおりです。
予約文字

210

ファンクション

.

エレメント区切り文字:

プログラムタグの定義,

多次元配列のアドレス指定用区切り文字/

ビットアドレス指定用予約文字[]

配列エレメントまたは配列のアドレス指定

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
コントローラおよびプログラムタグ"Allen-Bradley E/IP ControlLogix"は、PLC タグのアドレス指定(グローバルプロジェクト
タグ)やプログラムタグ(グローバルプログラムタグ)を可能にします。 プログラムタグ
は、コントローラのプログラム名や実際のタグ名によって宣言されます。 コントローラ
変数は、その名前によってアドレス指定されます。
注記
アドレス指定エラー
アドレス指定エラーは、タグ名とデータタイプが一致しない時に発生します。
WinCC のアドレスフィールドに定義されているタグ名と、コントローラのタグ名が一致する必要があります。 WinCC とコントローラのタグのデータタイプは、一致する必要があります。
注記
例えば入力モジュールや出力モジュールのデータのように、モジュール固有の Tags は
直接アドレス指定できません。 代わりに、コントローラの Alias tag を使用します。
例： Local:3:O.データは、WinCC でアドレス指定できません。
コントローラの Local:3:O に別名"MyOut"が定義されている場合、WinCC で MyOut.Dataを使ってアドレス指定できます。

アドレス指定構文

アドレスの表記
以下のテーブルは、個々のアドレス指定の書き込みの可能性を定義しています。
表 6-1

配列、基本データタイプおよび構造エレメントへのアクセス

データタイプタイプ

アドレス

基本データタイプ

PLC タグ

タグ名

プログラムタグ

Programname:tagname

PLC タグ

配列タグ

プログラムタグプログラム名：配列タグ

PLC タグTagname/bitnumber

プログラムタグ

Programname:tagname/bitnumber

配列

ビット

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

211

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
データタイプタイプ

アドレス

構造エレメント

PLC タグ

構造タグ構造エレメント

プログラムタグプログラム名：構造タグ、構造エレメント

注記
Bool、Real、String のデータタイプのビットアドレス指定はできません。アドレス障害が発生します。

構文の説明
構文の説明：(Programname:)tagname([x(,y)(,z)]){.tagname([x(,y)(,z)])}(/
bitnumber)● "( )"は、オプションの、式の一つのインスタンスを定義します。
● "{ }"は、単一のインスタンスを複数含むオプションの式を定義します。
アドレス文字列の長さは、128 文字を超えることはできません。

アドレス指定のタイプ

配列エレメント
PLC の一次元、二次元、三次元配列のエレメントは、インデックスを設定し、タグエデ
ィタで表記を対応させることでインデックス付けが行われます。エレメントのアドレス指定に有効なすべての基本タイプ配列の配列アドレス指定は、エレメント"0"から始まります。読み書き操作は、配列全体ではなく、アドレスエレメントのみで実行されます。

ビットとビットタグ
ビットアクセスは、Bool、Real、String 以外のすべての基本データタイプで行えます。
配列/構造エレメントでのビットアドレス指定も行えます。 Bool データタイプは WinCC
で、基本データタイプのビットやビットタグのアドレス指定用に定義されます。

212

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
1 プレースのビット番号は、"/x"または"/0x" (x = ビット番号)でアドレス指定されます。
ビット番号は、最高 2 桁まで定義できます。
注記
データタイプが SInt、Int および DInt の"Bool"データタイプでは、指定されたビットの変更後に、タグ全体が PLC に再書き込みされます。その間、タグのその他のビットが変更
されたかどうかについては確認されません。そのために、PLC は指定されたタグへの読み取りアクセス権限しかない場合があります。

構造
ユーザー定義のデータタイプは、構造を使って作成されます。これらの構造は、異なる
データタイプのタグをグループ化します。構造は、基本タイプ、配列および他の構造で構成できます。 WinCC では、構造エレメントとしてアドレス指定できるのは基本デー
タタイプだけあり、構造全体はできません。

構造エレメント
構造エレメントは、構造名と必要な構造エレメントを使って、アドレス指定します。このアドレス指定はピリオドによって区切られます。基本データタイプに加え、構造エレ
メントは配列または他の構造を表すことができます。一次元の配列のみを、構造エレメ
ントとして使用できます。
注記
構造の入れ子の深さは、アドレス最長限界の 128 文字のみで制限されます。

アドレス指定の例

アドレス指定の表の例
以下の表に、コントロール変数に対する基本アドレス指定の種類を示します。組み合わせることにより、他のアドレス指定の変異形を作ることが可能です。
タイプ

タイプ

アドレス

全般

PLC タグ

タグ名

プログラムタグ

Program:tagname

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

213

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
タイプ

タイプ

アドレス

配列

二次元配列のエレメント Arraytag[Dim1,Dim2]
へのアクセス
構造配列(一次元)のエレ

Arraytag[Dim1].structureelement

メント
基本タイプ配列(二次元)

Arraytag[Dim1,Dim2]/Bitのエレメントのビット
構造

Structuretag.arraytag

構造の配列

サブ構造の配列のエレメ Structuretag.structure2.arraytag[element]/bit

ントのビット
注記

プログラムタグは、PLC より抽出されたプログラム名をアドレスの先頭に付け、コロン
で区切ることでアドレス指定できます。
例：Programname:arraytag[Dim1,Dim2]

配列エレメントへのアクセス
タイプ

アドレス

PLC タグ

Arraytag[Dim1]
Arraytag[Dim1,Dim2]
Arraytag[Dim1,Dim2,Dim3]

プログラムタグ

Programname:arraytag[Dim1]
Programname:arraytag[Dim1,Dim2]
Programname:arraytag[Dim1,Dim2,Dim3]

Allen Bradley E/IP ControlLogix チャンネルユニットのタグの設定方法
はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレス範囲におけるチャンネ
ルユニット"Allen Bradley E/IP ControlLogix"のタグの設定方法を、示します。

214

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
必要条件● チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"を、このプロジェクトに統合しなければなりません。
● "Allen Bradley E/IP ControlLogix"チャンネルユニットに、接続を作成しなければなりません。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。 タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
5. [Allen Bradley ControlLogix タグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [アドレス]フィールドに、AS のタグのアドレスを入力します。

注記
アドレス指定エラー
アドレス指定エラーは、タグ名とデータタイプが一致しない時に発生します。
WinCC のアドレスフィールドに定義されているタグ名と、コントローラのタグ名が一致する必要があります。 WinCC のタグのデータタイプとコントローラのデータタ
イプが、一致する必要があります。
7. [OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

Allen Bradley E/IP PLC5 または SLC50x 用の、ビット単位でアクセスするタグを設定する方法
はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアにビット単位でアクセスするための、タグ設定方法を説明します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

215

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
必要条件● チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"を、このプロジェクトに統合しなければなりません。
● "Allen Bradley E/IP PLC5"または"Allen Bradley E/IP SLC50x"チャンネルユニットで、接続を作成しなければなりません。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
5. [Allen Bradley PLC/SLC タグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし6. [ファイル]フィールドでアドレス範囲を選択します。 エントリー N、R、C、T、B、S、I、O、D、A、ST が利用できます。
7. 示唆されているファイル番号と異なる番号の場合は、[ファイル番号]を入力します。
8. [要素]を入力します。
9. [ファイル]フィールドの設定によって、アドレスに"ビット"を定義するか、または"ビット(8進)"または"サブ"の値を選択します。
10.[OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

Allen Bradley E/IP PLC5 または SLC50x 用の、バイト単位でアクセスするタグを設定する方法
はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアへのバイト単位のアクセス用タグの設定方法を、説明します。

216

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
必要条件● チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"を、このプロジェクトに統合しなければなりません。
● "Allen Bradley E/IP PLC5"または"Allen Bradley E/IP SLC50x"チャンネルユニットで、接続を作成しなければなりません。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
5. [Allen Bradley PLC/SLC タグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. A または ST アドレス範囲を、[ファイル]フィールドで選択します。
7. 示唆されているファイル番号と異なる番号の場合は、[ファイル番号]を入力します。
8. [要素]を入力します。
9. [OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

Allen Bradley E/IP PLC5 または SLC50x 用の、ワード単位でアクセスするタグを設定する方法
はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアへのワード単位のアクセス用タグの設定方法を説明します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

217

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
必要条件● チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"を、このプロジェクトに統合しなければなりません。
● "Allen Bradley E/IP PLC5"または"Allen Bradley E/IP SLC50x"チャンネルユニットで、接続を作成しなければなりません。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
5. [Allen Bradley PLC/SLC タグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし6. [ファイル]フィールドでアドレス範囲を選択します。 エントリー N、R、C、T、B、S、I、O、D、A、ST が利用できます。
7. 示唆されているファイル番号と異なる番号の場合は、[ファイル番号]を入力します。 ファ
イル番号は設定"S"用に変更できません。
8. [要素]を入力します。
9. 表示されている場合、[サブ]フィールドの値を 1 つ選択します。 これは[ファイル]フィー
ルドの設定に依存します。
10.[OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

218

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.1 Allen Bradley - Ethernet IP
Allen Bradley E/IP PLC5 または SLC50x のテキストタグの設定方法
はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアへのワード単位のアクセス用タグの設定方法を説明します。

必要条件● チャンネル"Allen Bradley - Ethernet IP"を、このプロジェクトに統合しなければなりません。
● "Allen Bradley E/IP PLC5"または"Allen Bradley E/IP SLC50x"チャンネルユニットで、接続を作成しなければなりません。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
5. [Allen Bradley PLC/SLC タグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. A または ST アドレス範囲を、[ファイル]フィールドで選択します。
7. 示唆されているファイル番号と異なる番号の場合は、[ファイル番号]を入力します。ファ
イル番号は設定"S"用に変更できません。
8. [要素]を入力します。
9. 表示されている場合、[サブ]フィールドの値を 1 つ選択します。これは[ファイル]フィールドの設定に依存します。
10.[OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

219

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet

6.2

三菱製 Ethernet

6.2.1

WinCC チャンネル"三菱製 Ethernet"

はじめに「三菱製 Ethernet」チャンネルは、WinCC ステーションと三菱製コントローラの間の通信用です。
通信は MELSEC 通信プロトコル(MC プロトコル)によって行われます。

チャンネルユニット
WinCC チャンネル「三菱製 Ethernet」には、次のチャンネル単位があります。
● 三菱製 FX3U シリーズ
● 三菱製 Q シリーズ
● 三菱製 iQ-R シリーズ

6.2.2

サポートされるデータタイプ

はじめにWinCC と接続されるコントローラの間の論理接続に必要なタグを定義します。
以下のデータタイプが、"三菱製 Ethernet"チャンネルによってサポートされます。
● 2 進タグ● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● 浮動小数点数 64 ビット IEEE 754● テキストタグ 8 ビット文字セット

220

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet● テキストタグ 16 ビット文字セット● 未処理データタグ

6.2.3

チャンネルの設定

6.2.3.1"三菱製 Ethernet"チャンネルの設定

はじめにWinCC では、オートメーションシステム(AS)との WinCC の通信に、論理接続が必要です。
このセクションでは、"三菱製 Ethernet"チャンネルを設定する方法を説明します。

チャンネルの設定"三菱製 Ethernet"チャンネルを設定するには、以下のステップが必要です:
1. 接続を設定します。
2. タグを設定します。

注記
コントローラの接続設定
三菱製コントローラを使用する場合、コントローラの接続も設定する必要があります。
これを行うには、対応する製造メーカー文書を使用します。

オンライン設定「三菱製 Ethernet」チャンネルは、タグおよび接続のオンライン設定をサポートします。

サポートされる三菱製コントローラ
以下の三菱製コントローラで論理接続を設定できます。
● MELSEC FX3U シリーズ
● MELSEC システム Q● MELSEC システム iQ-R

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

221

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
接続およびタグを設定する場合、両方のコントローラファミリで手順は同じです。この設定は、特定のコントローラファミリの使用可能なアドレスタイプに関してのみ異なります。
情報のルーティングは、MELSEC システム Q と MELSEC システム iQ-R シリーズのモデルのみにサポートされています。

プロトコル
トランスポートプロトコルとして TCP/IP または UDP/IP プロトコルを使用して、AS との接続を確立できます。
「三菱製 Ethernet」チャンネルの論理接続を設定します。
● AS の IP アドレスと IP ポート番号を入力します
IP アドレスは、ドットで区切られた 4 つの数値で構成されます。数値は 0 ～ 255 の範囲でなければなりません。
● トランスポートプロトコルとして UDP または TCP を選択します
注記
タイムアウト動作
TCP/IP プロトコルの使用時には、中断された接続を即座には検出できません。
フィードバックが長くなる場合があり、オペレーティングシステムから独立です。

下記も参照"三菱製 FX3U シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法 (ページ 222)
"三菱製 Q シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法 (ページ 224)
「三菱製 iQ シリーズ」チャンネルユニット接続を設定する方法 (ページ 225)
タグの設定 (ページ 227)6.2.3.2"三菱製 FX3U シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法

はじめに
このセクションでは、"三菱製 FX3U シリーズ"チャンネルユニットの接続を設定する方法を説明します。

222

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
必要条件● "三菱製 Ethernet"チャンネルの通信ドライバがインストールされ、プロジェクトに統合されている。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、"三菱製 Ethernet"通信ドライバのツリーの[三菱製FX3U シリーズ]チャンネルユニットを選択します。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
3. 接続の名前を入力します。
4. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

5. コントローラの IP アドレスを入力します。
6. TCP/IP 接続に使用するポートを入力します。
値の有効範囲は 0 ～ 65535 です。
7. 使用するポート(「TCP」または「UDP」)を選択します。

注記
推奨事項:UDP
デフォルトのプロトコルである"UDP"を使用することを推奨いたします。このプロトコルの方がタイムアウト動作に優れています。
UDP を使用できない場合にのみ TCP を使用してください。
8. PC 番号を入力します。
PC 番号を入力したくない場合は、255 または 0 のどちらかの値を入力する必要があります。
9. 接続を確立するには、[接続の確立]を選択します。
10.どの場合も、[OK]を押してダイアログを閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

223

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
下記も参照"三菱製 Ethernet"チャンネルの設定 (ページ 221)
タグの設定方法 (ページ 229)

6.2.3.3"三菱製 Q シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法

はじめに
このセクションでは、"三菱製 Q シリーズ"チャンネルユニットの接続を設定する方法を説明します。

必要条件● "三菱製 Ethernet"チャンネルの通信ドライバがインストールされ、プロジェクトに統合されている。

手順「三菱製 Ethernet」通信ドライバのツリーの「三菱1. タグ管理のナビゲーションエリアで、製 Q シリーズ」チャンネルユニットを選択します。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
3. 接続の名前を入力します。
4. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

5. コントローラの IP アドレスを入力します。
6. TCP/IP 接続に使用するポートを入力します。
値の有効範囲は 0 ～ 65535 です。

224

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
7. 使用するポート(「TCP」または「UDP」)を選択します。

注記
推奨事項:UDP
デフォルトのプロトコルである"UDP"を使用することを推奨いたします。このプロトコルの方がタイムアウト動作に優れています。
UDP を使用できない場合にのみ TCP を使用してください。
8. ネットワーク番号を入力します。
デフォルト設定は 0 です。
9. PC 番号を入力します。
PC 番号を入力したくない場合は、255 または 0 のどちらかの値を入力する必要があります。
10.接続を確立するには、[接続の確立]を選択します。
11.[OK]をクリックして、それぞれのダイアログボックスを閉じます。

下記も参照"三菱製 Ethernet"チャンネルの設定 (ページ 221)
タグの設定方法 (ページ 229)

6.2.3.4「三菱製 iQ シリーズ」チャンネルユニット接続を設定する方法

はじめに
このセクションでは、「三菱製 iQ シリーズ」チャンネルユニットの接続を設定する方法を説明します。

必要条件● "三菱製 Ethernet"チャンネルの通信ドライバがインストールされ、プロジェクトに統合されている。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、「三菱製 Ethernet」通信ドライバのツリーの「三菱製 iQ シリーズ」チャンネルユニットを選択します。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
3. 接続の名前を入力します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

225

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
4. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

5. コントローラの IP アドレスを入力します。
6. TCP/IP 接続に使用するポートを入力します。
値の有効範囲は 0 ～ 65535 です。ポート 1025 はデフォルトで設定されています。
7. 使用するポート(「UDP」または「TCP」)を選択します。

注記
推奨事項:UDP
デフォルトのプロトコルである"UDP"を使用することを推奨いたします。このプロトコルの方がタイムアウト動作に優れています。
UDP を使用できない場合にのみ TCP を使用してください。
8. ネットワーク番号を入力します。
デフォルト設定は 0 です。
9. PC 番号を入力します。
PC 番号を入力したくない場合は、255 または 0 のどちらかの値を入力する必要があります。
10.接続を確立するには、[接続の確立]を選択します。
11.[OK]をクリックして、それぞれのダイアログボックスを閉じます。

下記も参照"三菱製 Ethernet"チャンネルの設定 (ページ 221)
タグの設定方法 (ページ 229)

226

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
6.2.3.5

タグの設定

タグの設定

はじめに
"三菱製 Ethernet"チャンネルによる WinCC と自動システムの間の接続に対して、WinCCで異なるデータタイプのタグを作成できます。
以下のセクションでは、タグの設定方法について説明します。

アドレスタイプ、アドレス範囲およびデータタイプ
次の表は、タグおよび構造タグを設定するときに使用できるアドレスタイプ、アドレス
範囲およびデータタイプを示します。
さらに、それぞれのアドレスタイプでサポートされているオートメーションシステム(AS)が指定されています。
● FX:MELSEC FX3U シリーズ
● Q:MELSEC システム Q● iQR:MELSEC システム iQ-R
注記
WinCC データタイプはアドレスタイプに依存します
特定の WinCC データタイプを使用する場合は、選択したアドレスタイプを考慮しなけ
ればなりません。たとえば、アドレスタイプ"D"は WinCC データタイプ"バイナリ"をサ
ポートしません。

アドレスタイプ

コード

アドレス範囲表示

データタイプ サポートされるAS

B

000000...001FFF

16 進数

ビット

Q、iQR

000000...001FFF

16 進数

ビット

Q、iQR

000000...001FFF

16 進数

ビット

Q、iQR

リレー
リンクリレー

入力リレー(ダイレク DX
ト)
出力リレー(ダイレク DY
ト)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

227

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
アドレスタイプ

コード

アドレス範囲表示

データタイプ サポートされるAS

ラッチリレーL

0 ～ 8191

10 進数

ビット

Q、iQR

000000...0007FF

16 進数

ビット

Q、iQR

ビット

Q、iQR

特殊なリンクリレー SB
エッジリレーV

0 ～ 2047

10 進数

入力リレー

X

000000...001FFF

16 進数(FX:8 進 ビット

FX、Q、iQR

数)
出力リレー

Y

000000...001FFF

16 進数(FX:8 進 ビット

FX、Q、iQR

数)
ビットメモリ
エラーフラグF

0 ～ 2047

10 進数

ビット

Q、iQR

ビットメモリM

0 ～ 8191

10 進数

ビット

FX、Q、iQR

ステップフラグS

0 ～ 8191

10 進数

ビット

Q

診断ビットメモリSM

0 ～ 2047

10 進数

ビット

Q、iQR

データレジスタD

0 ～ 12287

10 進数

ワード

FX、Q、iQR

拡張レジスタR

0 ～ 65535

10 進数

16 ビットFX, Q

拡張レジスタ

R

10 進数

ワード

iQR

10 進数

ワード

iQR

0 ～ 2047

10 進数

ワード

Q、iQR

000000...0007FF

16 進数

ワード

Q、iQR

000000...001FFF

16 進数

ワード

Q、iQR

0 ～ 15

10 進数

ワード

Q、iQR

16 進数

ワード

iQR

レジスタ

データ更新レジスタ RD
診断レジスタSD

特殊なリンクレジス SW
タリンクレジスタW

インデックスレジス Z
タ
ファイルレジスタ(シ ZR
リアル番号によるア
クセス)
カウンタ
カウンタ/コイル

CC

0 ～ 1023

10 進数

ビット

Q、iQR

カウンタ/現在値

CN

0 ～ 1023

10 進数

ワード

FX、Q、iQR

カウンタ/コンタクト CS

0 ～ 1023

10 進数

ビット

FX、Q、iQR

10 進数

ビット

iQR

ロングカウンタ(コイ LCC
ル)

228

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
アドレスタイプ

コード

アドレス範囲

ロングカウンタ(現在 LCN

表示

データタイプ サポートされる
AS

10 進数

倍長ワード

iQR

10 進数

ビット

iQR

10 進数

倍長ワード

iQR

10 進数

倍長ワード

iQR

値)
ロングカウンタ(コン LCS
タクト)
タイマ
ロング保持タイマ(現 LSTN
在値)
ロングタイマ(現在LTN

値)
保持タイマ(コイル)SC

0 ～ 2047

10 進数

ビット

Q

保持タイマ(現在値)SN

0 ～ 2047

10 進数

ワード

Q

保持タイマ(コンタク SS

0 ～ 2047

10 進数

ビット

Q

ト)
保持タイマ(コイル)

STC

10 進数

ビット

iQR

保持タイマ(現在値)

STN

10 進数

ワード

iQR

保持タイマ(コンタク STS

10 進数

ビット

iQR

ト)
クロック(OUT コイ TCル)

0 ～ 2047

10 進数

ビット

Q、iQR

クロック(現在値)

TN

0 ～ 2047

10 進数

ワード

FX、Q、iQR

クロック(コンタク

TS

0 ～ 2047

10 進数

ビット

FX、Q、iQR

ト)

下記も参照
タグの設定方法 (ページ 229)

タグの設定方法

はじめに
このセクションでは、自動システム(AS)のアドレスエリアでタグアクセスを設定する方法を説明します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

229

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
必要条件● "三菱製 Ethernet"チャンネルはプロジェクトに統合されます。
● チャンネルユニットの 1 つに接続が作成されます。
– 三菱製 FX3U シリーズ
– 三菱製 Q シリーズ
– 三菱製 iQ-R シリーズ

手順
1. タグを設定する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
この目的で、[アドレス]フィールドをクリックしてから、ボタンをクリックします。

6. アドレスタイプを設定します。
7. 対応するデータ要素を入力します。
値はコントローラの設定に依存します。
8. 必要であれば、未処理のデータの長さを入力します。
9. [OK]をクリックして、[アドレスプロパティ]ダイアログを閉じます。
タグのアドレスは、[タグのプロパティ]ダイアログの[アドレス]フィールドに表示されます。
アドレスは、AS のデータフォーマットに調整されます。

230

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.2 三菱製 Ethernet
下記も参照"三菱製 FX3U シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法 (ページ 222)
"三菱製 Q シリーズ"チャンネルユニット接続を設定する方法 (ページ 224)
「三菱製 iQ シリーズ」チャンネルユニット接続を設定する方法 (ページ 225)
タグの設定 (ページ 227)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

231

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP

6.3

Modbus TCPIP

6.3.1"Modbus TCP/IP"チャンネル

はじめに"Modbus TCPIP"チャンネルは、WinCC ステーションと、Ethernet 経由の Modbus をサポートする PLC の間の、通信用です。 この通信は、Modbus TCP/IP プロトコルで処理されます。

チャンネルユニット"Modbus TCPIP"チャンネルは、"Modbus TCP/IP Unit #1"チャンネルユニットと一緒に
あります。

6.3.2

サポートされるデータタイプ

はじめに接続されるコントローラとの論理接続に必要なタグを定義します。 以下のデータタイプ
が、"Modbus TCPIP"チャンネルによってサポートされます。
● 2 進タグ● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● テキストタグ 8 ビット文字セット● テキストタグ 16 ビット文字セット

232

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP

6.3.3

チャンネルの設定

6.3.3.1"Modbus TCPIP"チャンネルの設定

はじめにWinCC では、オートメーションシステム(AS)との WinCC の通信に、論理接続が必要です。 このセクションでは、"Modbus TCP/IP Unit #1"チャンネルユニットとの通信について説明します。 全ての接続固有のパラメータは、設定時に定義されます。
TCP/IP プロトコルの実装時に、論理接続用に AS の IP アドレスを定義します。IP アド
レスは、ドットで区切られた 4 つの数値で構成されます。数値は 0 ～ 255 の範囲でなけ
ればなりません。
注記
タイムアウト動作
TCP/IP プロトコルの使用時には、中断された接続を即座には検出できません。メッセー
ジのチェックバックに 1 分間かかります。

Modbus TCPIP を使用する有効な通信方法
次の通信タイプはシステムでテスト済みで、承認されています。
● ポイントツーポイント通信● オプションの量のコントローラを使用する WinCC ステーションからの複数ポイント
接続。
注記
WinCC ステーションは Modbus マスターとして動作するので、Modbus ネットワークのブリッジ経由で WinCC ステーションを統合させることはできません。

オンライン設定
オンライン設定はサポートされません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

233

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
6.3.3.2

接続の設定方法

はじめに
チャンネル"Modbus TCPIP"を設定するには、以下のステップが必要です。
1. 接続の構成
2. タグの構成

必要条件● チャンネル"Modbus TCPIP"の通信ドライバがインストールされ、プロジェクトに統合されている。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、"Modbus TCP/IP"通信ドライバのツリーの[Modbus
TCP/IP ユニット#1]チャンネルユニットを選択します。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
3. 接続の名前を入力します。
4. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[Modbus TCPIP のプロパティ]ダイアログが開きます。

5. [CPU タイプ]で、接続された Modicon コントローラを選択します。 以下の CPU から選択
できます。

– 984
CPU 984 用 CPU タイプ(CPU 984A、984B、984X を除く)を使用します。
– Modicon Compact、Modicon Quantum、Modicon Momentum– Modicon Premium、Modicon Micro6. [サーバー]フィールドにコントローラの IP アドレスを入力します。

234

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
7. TCP/IP 接続に使用されるポートを、[ポート]フィールドに入力します。 Modbus TCP/IP
接続のデフォルトのポートは 502 です。
8. ブリッジを使っている場合、リモートコントローラのスレーブアドレスを、[リモートス
レーブアドレス]フィールドに入力します。
ブリッジを使ってない場合、アドレスとしてデフォルトの 255 または 0 を入力しなければなりません。

注記
WinCC ステーションは Modbus マスターとして動作するので、Modbus ネットワークのブリッジ経由で WinCC ステーションを統合させることはできません。
9. 16 ビットレジスタの順番を 32 ビットプロセス値にスワップするには、[ワードを 32 ビッ
ト値にスワップ] を選択します。
10.[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

6.3.3.3

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル"Modbus TCPIP"を経由する WinCC とオートメーションシステム(AS)の間の接続用に、異なるデータタイプのタグを WinCC で作成できます。
以下のセクションでは、タグの設定方法について説明します。 AS でのデータ範囲のア
ドレス指定と WinCC タグのデータタイプは違います。

Modbus TCP/IP プロトコルでのタグの更新
複数のタグが同時に、コントローラからの画面で取得される場合、Modbus TCP/IP チャ
ンネルは、更新を最適化しようと試みます。ただし、これは以下の条件を満たす場合にのみ達成されます。
● タグが同じアドレス範囲にある。
● アドレス範囲内で、複数のタグができるだけ互いの近くにある。
これらの推奨事項を遵守しない場合は、多量のタグが付いている画面の更新で、顕著な相違が発生します。特定の環境下で、取得サイクルを維持できなくなる可能性があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

235

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
タグ設定時に以下の規則を守ると、接続のパフォーマンスが最高になります。
● 最大 2,000 タグを同時に更新します。
● なるべく少ないスペース(最善は 1 つのアドレス範囲だけ)で、タグを組み合わせます。

コントローラのデータタイプとアドレス範囲
次の表は、タグおよび構造タグを設定するときに使用できるデータタイプおよびアドレ
ス範囲を示します。

名称

CPU Premium/Micro による領域

CPU 984、Compact、
Quantum、Momentum による
領域

コイル

%M 1)

0x

ビット

(%1) – Premium/

1x

ビット

3x

Bit,

データタイプ(ディスクリート出力)
ディスクリート入力

Micro では実現しま
せん
入力レジスタ(%IW) – Premium/Micro では実現しま+/- Int, Int

せん
保持レジスタ

%MW

4x

(出力)

Bit 2)、+/- Int、Int、+/- Double、Double、
Float、ASCII

拡張メモリ

--

6x

Bit 2)、("Quantum/Momentum" CPU だけで利+/- Int、Int、用可能)+/- Double、Double、
Float、ASCII

236

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
1)

外部コントローラのシステム特性により、アドレス領域の最後の x ビットにはアクセスできません。

2)

書き込みアクセスの場合の注意：、6x”、"%MW"領域の“ビット”データタイプの場合、指定されたビットを変更した後で、ワー“4x”
ド全体がコントローラに書き戻されます。ワード内で他のビットが変更されたかを判断する確認は行
われません。 結果として、コントローラには、指定されたワードへの読み取りアクセス権限しかありません。
984、Compact、Quantum、Momentum シリーズのコントローラで使用される標準的な
ビットカウント方法(16 LSB - 1 MSB)は、"bit"データタイプの"タグ"エディタでのみこれらの CPU に使用されます。 ビット位置は以下のように割り当てられます。
左バイトタグによるカウント

1

2

3

4

5

右バイト
6

7

8

9

1

1

1

1

1

1 16

0

1

2

3

4

5

WinCC の他の場所へビット番号を入力する場合、WinCC のビット割当(0 LSB - 15 MSB)が適用されます。
ビット位置のカウント方法
WinCC での設定：

左バイト

右バイト

1

1

1

1

1

1

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

このビットカウント方法は、Modicon Premium コントローラおよび Modicon Micro コン
トローラにも適用されます。
"符号付き"用フォーマット

プレースホルダ"+/-"は、データタイプ"Signed Int"および"Signed Double"を意味します。

下記も参照
ビット単位でアクセスするタグの設定方法 (ページ 238)
ワード単位でアクセスするタグの設定方法 (ページ 239)
テキストタグの設定方法 (ページ 240)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

237

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
ビット単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアにビット単位でアクセスするための、タグ設定方法を説明します。

必要条件● チャンネル"Modbus TCPIP"をプロジェクトに統合する必要があります。
● "Modbus TCP/IP Unit #1"チャンネルユニットに、接続を作成する必要があります。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[2 進タグ]を設定します。
5. [Modbus TCP/IP タグのプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. タグのアドレスを[4x]などの個々のアドレスフィールドに入力します。 値はコントローラのコンフィグレーションに依存します。
7. 必要に応じて[ビット]フィールドのビットアドレスを入力します。 エントリが可能か可能でないかは、[送信元エリア]フィールドの選択によります。

238

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
8. [値]フィールドに値[6x 拡張メモリ]を設定している場合、[ファイル]の値を選択します。
9. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

注記[Modbus TCP/IP タグプロパティ]ダイアログを閉じた後に、コントローラの内部タグ
アドレスが[タグプロパティ]ダイアログのフィールド[アドレス]に表示されます。 このアドレスは AS データフォーマットに適合されていますので、入力済みアドレスと異なります。

下記も参照
テキストタグの設定方法 (ページ 240)

ワード単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアへのワード単位のアクセス用タグの設定方法を説明します。

必要条件● チャンネル"Modbus TCPIP"をプロジェクトに統合する必要があります。
● "Modbus TCP/IP Unit #1"チャンネルユニットに、接続を作成する必要があります。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプ[符号なし 16 ビット値]を定義します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

239

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
5. [Modbus TCP/IP タグのプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. タグのアドレスを[4x]などの個々のアドレスフィールドに入力します。 値はコントローラのコンフィグレーションに依存します。
7. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

注記[Modbus TCP/IP タグプロパティ]ダイアログを閉じた後に、コントローラの内部タグ
アドレスが[タグプロパティ]ダイアログのフィールド[アドレス]に表示されます。この
アドレスは AS データフォーマットに適合されていますので、入力済みアドレスと異なります。

テキストタグの設定方法

はじめに
このセクションでは、オートメーションシステム(AS)のアドレスエリアへのワード単位のアクセス用タグの設定方法を説明します。

必要条件● チャンネル"Modbus TCPIP"をプロジェクトに統合する必要があります。
● "Modbus TCP/IP Unit #1"チャンネルユニットに、接続を作成する必要があります。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。

240

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.3 Modbus TCPIP
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[テキストタグ 8 ビット文字セット]を設定します。
5. [Modbus TCP/IP タグのプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし6. アドレスフィールド[4x]にタグのアドレスを入力します。 値はコントローラのコンフィグ
レーションに依存します。
7. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

241

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル

6.4

OPC チャンネル

6.4.1

WinCC OPC チャンネル

はじめに
WinCC は、OPC サーバーとしても OPC クライアントとしても使用できます。OPC チ
ャンネルは、WinCC の OPC クライアントアプリケーションです。
OPC 通信ドライバは、OPC DA クライアント、OPC XML クライアントおよび OPC UA
クライアントとして使用できます。OPC UA クライアントのマニュアルは「OPC UA チ
ャンネル」にあります。
以下の OPC コンポーネントが自動的にインストールされます。
● OPC 通信ドライバ● OPC 項目マネージャ

可能なアプリケーション
OPC DA クライアントとしての WinCC

WinCC を OPC DA クライアントとして使用する場合、WinCC プロジェクトに OPC チ
ャンネルを追加する必要があります。WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェ
クトで、データ交換用接続が作成されます。この接続を使用して、OPC DA サーバーのWinCC タグへのアクセスを処理します。
工程を簡単にするために、OPC 項目マネージャを使用します。WinCC OPC DA クライ
アントは複数の OPC DA サーバーにアクセスできます。この操作をするには、OPC サーバーごとに接続を 1 つ作成する必要があります。このように、WinCC OPC DA クライ
アントを、中央操作およびモニタステーションとして使用できます。

242

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル

注記
WinCC OPC チャンネルは、"OPC_STATUS_RUNNING"ステータスの OPC サーバーへの接続だけを確立します。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

243

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル

6.4.2

OPC 項目マネージャ

はじめに接続および WinCC タグは、OPC サーバーのタグへのアクセスを有効にするために、
WinCC OPC クライアントの WinCC プロジェクトで設定されます。OPC 項目マネージャは、このプロセスを簡素化します。OPC 項目マネージャは、WinCC で自動的にインストールされます。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

必要条件
OPC 項目マネージャを使用して設定するには、以下の必要条件に対応している必要があります。
● OPC サーバーは、OPC DA サーバーまたは OPC XML サーバーです。
● OPC サーバー上でタグが既に設定されています。
● WinCC を OPC サーバーとして使用する場合、WinCC OPC サーバーの WinCC プロ
ジェクトが有効になっている必要があります。有効でない場合は、OPC 項目マネー
ジャは WinCC OPC サーバーにアクセスできません。
● IP アドレスまたは HTTP を使用して、OPC サーバーのコンピュータにアクセスできる必要があります。
● OPC サーバーがブラウザ機能をサポートしている必要があります。サポートしていない場合は、OPC サーバーのタグを手動で設定する必要があります。
注記
OPC 項目マネージャが開いているときに WinCC エクスプローラの言語を変更する場
合は、[サーバーの参照]ボタンをクリックしたときにタグが表示されません。言語を変更する前に、OPC 項目マネージャを終了します。

244

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
OPC 項目マネージャのタスク
OPC 項目マネージャでは、以下のタスクが想定されています。
● OPC サーバーの選択● 接続の作成● タグの選択● タグの追加

OPC サーバーの選択
OPC DA サーバー

OPC 項目マネージャを使用すれば、ネットワークで OPC DA サーバーの名前を決定できます。これらの OPC DA サーバーは、同じコンピュータ上、または接続したネットワーク環境内の異なるコンピュータ上で実行できます。詳細については、「WinCC OPC DA
クライアント」を参照してください。
OPC XML サーバー

OPC XML サーバーの名前をクエリするには OPC 項目マネージャを使用できません。
[OPC Web サーバー]ボタンを使用すれば、OPC XML サーバーを追加できます。詳細については、「WinCC OPC XML クライアント」を参照してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

245

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル

OPC 項目 説明
マネージャ
の
アイコン
インストールされた OPC DA サーバーでは、ネットワーク上のコンピュータはまだ検索されていません。
ネットワークでコンピュータが見つかりません。または、コンピュータにアクセスできません。
インストールされた OPC DA サーバーでは、ネットワーク上のコンピュータが検索されています。
ネットワーク上のコンピュータには、OPC シンボルが指定された OPC
DA サーバーが格納されています。番号は、使用する WinCC OPC DA ク
ライアントの OPC DA 仕様を示しています。
\\<LOCAL> OPC 項目マネージャを実行しているコンピュータを参照します。
OPC XML サーバーの名前です。
http://[OPC Web サーバー]ボタンを使用すれば、OPC XML サーバーを追加でき
ます。

接続の作成
接続の作成時、OPC 項目マネージャによって、必要な設定がすべて設定されます。OPC
サーバーとの接続がすでに作成されている場合、この機能は使用できません。

タグの選択[タグの選択]ダイアログを使用すれば、WinCC OPC クライアントがアクセスする OPC
サーバー上でタグを 1 つ以上選択できます。フィルタ規準を使用すれば、[タグの選択]ダ
イアログ内の選択を制限できます。

246

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
タグの追加[タグの追加]ダイアログで、OPC サーバー上でタグにアクセスする WinCC タグ名を設定できます。
WinCC タグ名は、"接頭語"、"名前"、および"接尾語"で構成されます。"名前"フィールドは、"ExampleTag"テキストで事前設定されています。"ExampleTag"は、WinCC OPC サ
ーバー上の WinCC タグ名を表します。
WinCC OPC クライアント上の WinCC タグ名を、WinCC OPC サーバー上の WinCC タ
グ名と区別するために、接頭辞または接尾辞を割り付けることができます。プロジェク
トモニタを設定する場合、接頭語または接尾語を割り付ける必要があります。
所定の WinCC プロジェクトごとに、タグ名は一度のみ割り付けできます。
例
WinCC OPC DA サーバー上の WinCC タグ名は、"OPC_Server_Tag"と呼ばれます。[接頭語]フィールドに"Client_"と入力し、[接尾語]フィールドに"_xyz"と入力します。WinCC
OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトで、WinCC タグ"Client_OPC_Server_Tag_xyz"が作成されます。
OPC サーバー上のタグ名に特殊文字が指定されている場合、これらの特殊文字はアンダースコア"_"に置換されます。これは、OPC 項目マネージャでは、タグ名に指定される特殊文字の一部がサポートされていないためです。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

247

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル[終了]ボタンをクリックすると、WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに WinCC タグが追加されます。OPC 項目マネージャは、WinCC タグのデータタイプ、
名前、およびアドレスパラメータを自動的に設定します。

下記も参照
OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法 (ページ 270)
OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法 (ページ 251)

6.4.3

サポートされている WinCC データタイプの概要

次のリストでは、WinCC OPC DA クライアントおよび WinCC OPC DA サーバーがサポートするデー
タタイプについてまとめています。
● 2 進タグ● 符号付き 8 ビット値
● 符号なし 8 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● 浮動小数点数 64 ビット IEEE 754● テキストタグ、8 ビット文字セット● テキストタグ、16 ビット文字セット● 未処理データタイプ● 構造タイプ● テキスト参照● 日付/時刻

248

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル

注記
構造タイプ
構造体タイプでは、構造体エレメントのみがサポートされ、構造体自体はサポートされません。ただし、後ほど構造体を設定できます。詳細については、「WinCC OPC DA ク
ライアント上での構造体の使用」トピックを参照してください。
テキスト参照OPC 項目マネージャを使用してテキストタグを作成するとこのテキストタグには、160
文字長が割り付けられます。この長さは、どの長さにも変更できます。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用方法 (ページ 259)

6.4.4

WinCC OPC DA クライアント

6.4.4.1

WinCC OPC DA クライアントの機能

はじめに
OPC チャンネルには、別個の通信モジュールは必要ありません。 OPC チャンネルは、
OPC ソフトウェアインターフェースを利用して OPC DA サーバーを使用してプロセス
データにアクセスするアプリケーションです。
WinCC を OPC DA クライアントとして使用する場合、WinCC プロジェクトに OPC チ
ャンネルを追加する必要があります。
WinCC OPC DA サーバーとの通信が確立すると、WinCC タグの値が交換されます。 この操作を実行するため、WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトで接続が設定されます。この接続を使用して WinCC OPC DA サーバーへのアクセスを処理します。
WinCC OPC DA クライアントが複数の OPC DA サーバーにアクセスする場合には、
WinCC プロジェクトで、各 OPC DA サーバーの接続を設定する必要があります。 チャ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

249

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
ンネルとタグのトラブルシューティングの詳細については、「トラブルシューティング」
を参照してください。
注記
WinCC OPC チャンネルは、"OPC_STATUS_RUNNING"ステータスの OPC サーバーへの接続だけを確立します。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。 プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。 コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

接続のモニタ
WinCC OPC-DA クライアントでは、接続のモニタのために 3 種類のメカニズムが統合されます。 この結果、OPC DA サーバーでネットワークエラーや誤動作が発生した場合、可能な限り適切な対策を実行できます。
1. DCOM 有効化の処理期間が、警告値の 5 秒を超えると、タグに値"アドレス指定エラー"が割り付けられます。 この処理期間が、キャンセル値の 10 秒を超えると、OPC DA サーバ
ーとの接続が割り込まれます。 WinCC エクスプローラの[接続ステータス]ダイアログに、この旨が表示されます。

OPC DA 仕様 3.00 では、"キープアライブ"機能が実現されています。 OPC DA サーバーが OPC DA 仕様 3.00 をサポートしている場合、この機能が使用されます。 この機能を使用すれば、OPC DA サーバーは、タグ値を変更しなくても周期的更新(OnDataChangeの呼び出し)を自動的にトリガできます。 この定期更新を無効にすると、WinCC OPC
DA クライアントは接続を終了します。
OPC DA サーバーが OPC DA 仕様 2.05a をサポートしている場合、同じ動作が適用されます。 OPC DA サーバーとの接続をチェックするには、10 秒ごとに周期的に WinCC
OPC DA クライアントはステータスを要求します。 この定期更新を無効にすると、WinCC
OPC DA クライアントは接続を終了します。
接続が機能できない場合、通常、WinCC OPC DA クライアントは、OPC DA サーバーとの接続を終了します。 WinCC OPC DA クライアントは、10 秒ごとに自動的に繰り返し接続を再確立しようとします。

250

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用方法 (ページ 259)
OPC 項目マネージャによらない WinCC タグへのアクセス (ページ 257)
OPC 項目マネージャによるアクセスの設定 (ページ 253)
サポートされている WinCC データタイプの概要 (ページ 248)
OPC 項目マネージャ (ページ 244)
チャンネルおよびタグの診断 (ページ 591)
OPC 仕様と互換性 (ページ 671)
WinCC OPC DA サーバーの機能 (ページ 681)

6.4.4.2

OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法

OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法
はじめに
WinCC 間に OPC 接続を確立する場合、WinCC タグを使用してデータ交換を実行します。 WinCC OPC DA クライアントは、OPC 接続を使用して、WinCC OPC DA サーバ
ー上で WinCC タグ"OPC_Server_Tag"を読み取ります。 プロセスを簡単にするために、
OPC 項目マネージャを使用します。

必要条件● WinCC プロジェクトをインストールしたコンピュータが 2 台あること。
● IP アドレスを使用して、どちらのコンピュータにもアクセスできる必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

251

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
コンフィグレーションの手順
WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトでは、以下のコンフィグレーションが必要です。
● 接続の作成● WinCC OPCXML クライアント上での、WinCC OPC DA サーバーの WinCC タグにアクセスする WinCC タグ"XMLClient_OPC_Var1_xyz"のコンフィグレーション。

下記も参照
OPC 項目マネージャによるアクセスの設定 (ページ 253)
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)
OPC 項目マネージャによるアクセスの設定 (ページ 271)
WinCC 間の接続例 (ページ 685)

WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定
はじめに
OPC を使用してデータ交換を実行するには、WinCC プロジェクトで OPC チャンネルを設定する必要があります。

手順
1. WinCC OPC DA クライアント上の WinCC Explorer のナビゲーションウィンドウで[タグ管理]アイコンをクリックします。
2. [タグ管理]のショートカットメニューで[新規ドライバの追加]を選択します。 [新規ドライ
バの追加]タﾞイアロクﾞを開きます。
3. [OPC チャンネル]ドライバを選択した後、[開く]ボタンをクリックします。 チャンネルが作成され、[タグ管理]内に通信ドライバが表示されます。

下記も参照
OPC 項目マネージャによるアクセスの設定 (ページ 253)

252

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
OPC 項目マネージャによるアクセスの設定
はじめにこのセクションでは、OPC 項目マネージャを使用して WinCC OPC DA サーバーのWinCC タグ"OPC_Server_Tag"へのアクセスを設定する方法を説明します。

必要条件● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号付き 16 ビット値"データタイプの"OPC_Server_Tag"内部タグが設定されていること。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。
● WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに"OPC"チャンネルが追加されていること。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。 プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。 コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

253

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
手順
1. WinCC OPC DA クライアント上の"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"チャンネルユニットのショートカットメニューで[システムパラメータ]を選択します。[OPC 項目マネージャ]が開きます。

2. 選択ダイアログで、WinCC OPC DA サーバーとして使用するコンピュータの名前を選択します。
表示されたリストで、[OPCServer.WinCC]を選択します。
3. [サーバーの参照]ボタンをクリックします。
[フィルタ規準]ダイアログが開きます。

254

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
4. [次へ]をクリックします。
[OPCServer.WinCC ...]ダイアログが開きます。

5. WinCC タグの[OPC_Server_Tag]を選択します。
[項目の追加]ボタンをクリックします。
6. WinCC OPC DA サーバーとの接続がすでに存在している場合には、引き続き手順 6 に進みます。
接続が作成されていない場合は、メッセージが表示されます。
[はい]ボタンをクリックします。 [新規接続]ダイアログが開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

255

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
7. この接続名として"OPCServer_WinCC"を入力します。 [OK]をクリックします。
[タグの追加]ダイアログが開きます。

8. [接頭語]フィールドに"Client_"を入力し、[接尾語]フィールドには"_xyz"を入力します。
9. 接続"OPCServer_WinCC"を選択します。
[終了]をクリックします。
10.[OPCServer.WinCC ...]ダイアログで[戻る]ボタンをクリックします。
[終了]をクリックして OPC 項目マネージャを閉じます。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)256

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
6.4.4.3

OPC 項目マネージャによらない WinCC タグへのアクセス

はじめに
ブラウザ機能をサポートしていない OPC サーバーでは、アクセスを手動で設定する必要があります。 WinCC 間の OPC 接続例を使用して、WinCC OPC DA クライアント上の WinCC タグのコンフィグレーションを示します。

注記
OPC 項目マネージャを使用せずに WinCC タグにアクセスするには、項目 ID を手動で設定する必要があります。 WinCC タグをアドレス指定する場合、シンボルコンピュータ
名(サーバー接頭語)も指定できます。 項目 ID では、以下の構文が使用されます。 サー
バー接頭語::WinCC tag。 ローカル WinCC プロジェクトの WinCC タグをアドレス指定
する場合には、サーバー接頭語を省略します。
WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトでは、以下のコンフィグレーションが必要です。
1. アクセスする WinCC タグ"OPC_Var1"の選択
2. 接続の作成
3. WinCC OPC DA サーバーの WinCC タグにアクセスする WinCC タ
グ"Client_OPC_Var1_xyz"のコンフィグレーション

必要条件● WinCC プロジェクトをインストールしたコンピュータが 2 台あること。
● IP アドレスを使用して、どちらのコンピュータにもアクセスできる必要があります。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号付き 16 ビット値"データタイプの"OPC_Var1"内部タグが設定されていること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

257

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。
● WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに OPC チャンネルが追加されていること。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。 プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。 コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

手順
1. WinCC OPC DA クライアント上の"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"チャンネルユニットのショートカットメニューで[新規接続]を選択します。 [接続プロパティ]ダイアログが開きます。 対応するフィールドにこの接続の名前を入力します。
2. [プロパティ]ボタンをクリックします。 タイトルにその接続名が表示されたダイアログが表示されます。

WinCC V6x に接続する場合は、[OPC サーバー名]フィールドに"OPCServer.Wi nCC"エントリを入力する必要があります。
3. [このコンピュータ上でサーバーを起動する]フィールドに、OPC DA サーバーとして使用するコンピュータの名前を入力します。 [テストサーバー]ボタンをクリックして、WinCC
OPC DA サーバーとの接続を確認します。
4. 接続のショートカットメニューで[タグの新規作成]を選択します。 [タグのプロパティ]ダ
イアログが開きます。
5. [タグ]フィールドに名前"Client_OPC_Var1_xyz"を入力します。 データタイプを[符号付き16ビット]に設定します。

258

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
6. [タグのプロパティ]ダイアログで[選択]ボタンをクリックします。 [アドレスのプロパティ]
ダイアログが開きます。

[項目名]フィールドに WinCC OPC DA サーバーの WinCC タグの名前を入力します。 [アクセスパス]フィールド内のエントリはそのままにしておきます。 データタイプを[符号付き 16 ビット]に設定します。
7. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

6.4.4.4

WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用

WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用方法
はじめに構造体を使用して、タグとタグタイプを編成して 1 つの論理ユニットを形成します。 この結果、単一の論理名を使用してタグとタグタイプを参照できます。
構造体は、OPC DA 仕様でサポートされていません。 この結果、OPC 項目マネージャを使用して構造体を設定することはできません。設定できるのは、構造体内の個々のタグのみです。 それにもかかわらず、WinCC OPC DA クライアント上で構造体を使用する場合には、サーバータグの関連項目名を使用できるように、WinCC OPC DA クライア
ントの WinCC プロジェクトで引き続きデータ構造体を設定する必要があります。

必要条件● WinCC プロジェクトを持つコンピュータが 2 台あること。
● IP アドレスを使用して、どちらのコンピュータにもアクセスできる必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

259

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
設定の手順
WinCC OPC DA クライアント上で構造体を使用するには、以下の設定の手順が必要です。
● WinCC OPC DA サーバー上での構造体および構造体タグの設定● WinCC プロジェクトにおける WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の設定方法 (ページ 262)
WinCC OPC DA サーバー上での構造体および構造体タグの設定 (ページ 260)

WinCC OPC DA サーバー上での構造体および構造体タグの設定
はじめに
このセクションでは、OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、構造体および構造
体タグを作成します。 OPC DA クライアントが構造体タグにアクセスするには、この設定が必要です。

260

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
手順
1. WinCC OPC DA サーバーで、構造体タイプのショートカットメニューの[構造体タイプの新規作成]を選択します。 [構造体プロパティ]ダイアログが表示されます。
2. [エレメントの新規作成]をクリックして、SHORT データタイプの内部タ
グ"OPCServer_Struct"を作成します。

[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
3. ナビゲーションウィンドウで、タグ管理用アイコンの前に表示されているプラス記号をクリックします。内部タグのショートカットメニューで[タグの新規作成]を選択します。この構造体タイプを指定して"Var"WinCC タグを作成します。
4. WinCC Explorer のデータフレームに、単一タグ"Var"と構造体タグ"Var.OPCServer_Struct"が表示されます。
5. WinCC プロジェクトを有効にすること。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の設定方法 (ページ 262)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

261

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の設定方法
はじめに構造体は、OPC DA 仕様でサポートされていません。 この結果、OPC 項目マネージャを使用して構造体を設定することはできません。 このセクションでは、WinCC OPC DA
サーバーの WinCC プロジェクトにすでに存在している構造体を、WinCC OPC DA クラ
イアントの WinCC プロジェクトに対応して設定します。 WinCC OPC DA クライアント
上で、WinCC OPC DA サーバー上の既存の構造体タグにアクセスする WinCC タグを設
定します。

必要条件
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、"Var.OPCServer_Struct"構造体
および構造体タグが作成されていること。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。
● WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに OPC チャンネルが追加されていること。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。 プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。 コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

手順
1. WinCC OPC DA クライアントで、構造体タイプのショートカットメニューの[構造体タイプの新規作成]を選択します。 [構造体プロパティ]ダイアログが表示されます。
2. [エレメントの新規作成]ボタンをクリックして、外部タグを設定します。 OPC-DA サーバ
ーの WinCC プロジェクトで付けたのとまったく同じようにエレメントに名前を付けます。 [OK]をクリックして、[構造体プロパティ]ダイアログを閉じます。
3. OPC DA サーバーとの接続がすでに存在している場合には、引き続き手順 6 に進みます。
接続が作成されていない場合、チャンネルユニット[OPC]のショートカットメニューで[新規接続]を選択します。 [接続プロパティ]ダイアログが開きます。 対応するフィールドにこの接続の名前を入力します。
4. [プロパティ]ボタンをクリックします。 タイトルにその接続名が表示されたダイアログが表示されます。 WinCC V6x に接続する場合は、[OPC サーバー名]フィールドに"OPCServer.WinCC"エントリを入力する必要があります。

262

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
5. [このコンピュータ上でサーバーを起動する]フィールドに、WinCC OPC DA サーバーとして使用するコンピュータの名前を入力します。 [テストサーバー]ボタンをクリックして、WinCC OPC DA サーバーとの接続を確認します。 [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
6. 接続のショートカットメニューで[タグの新規作成]を選択します。 [タグのプロパティ]ダ
イアログが開きます。 データタイプとして、新たに作成した構造体タイプを選択します。
7. [タグのプロパティ]ダイアログで[選択]ボタンをクリックします。 [アドレスのプロパティ]
ダイアログが開きます。
[項目名]フィールドに、WinCC OPC DA サーバーの構造タグの名前「Var.OPCServer_Struct」を入力します。 [アクセスパス]フィールド内のエントリはそのままにしておきます。
8. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)
WinCC OPC DA サーバー上での構造体および構造体タグの設定 (ページ 260)

6.4.4.5

OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処理

OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処理
はじめに
通信テストの手順は、WinCC の使用方法に関係ありません。

OPC DA サーバーとして使用される WinCC
WinCC OPC DA クライアント上でチャンネル診断機能を使用して、OPC DA サーバーとの接続を確立できるかどうかを決定します。 チャンネルの問題分析の詳細については、「トラブルシューティング」を参照してください。

OPC DA クライアントとして使用される WinCC
WinCC OPC DA クライアント上でチャンネル診断機能を使用して、OPC DA サーバーとの接続を確立できるかどうかを決定します。チャンネルの問題分析の詳細については、「トラブルシューティング」を参照してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

263

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
下記も参照
WinCC は OPC DA クライアントとして使用され、接続が確立されませんでした。 (ページ 268)
WinCC は OPC DA クライアントとして使用され、接続が確立されました。 (ページ 267)
WinCC は OPC DA サーバーとして使用され、接続が確立されませんでした。 (ページ 266)
WinCC は OPC DA サーバーとして使用され、接続が問題なく確立されました。 (ページ 265)"OPC"チャンネルの診断のための機能 (ページ 643)

264

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
OPC DA サーバーとしての WinCC
WinCC は OPC DA サーバーとして使用され、接続が問題なく確立されました。
:LQ&&ቒ23&'$ኒዙክዙቋሺ቉∎䞷ሸቯቡሼᇭ㘴倩ቒ䭉䵚ሸቯቡሼሯᇬኜኍቑ
⊳ቒ㷲ሺሲሥቭቡሾቶᇭ

23&'$ኌ዆ኁቿዐእቑ檔䥽⚜ርቫቖኤዙኜኜኁኴቑነዐኲኀኍዉዙኔዄዐትኞ
ኄአኌሺቡሼᇭ

檔䥽⚜ርቫቖኤዙኜኜኁኴቒ㷲ሺሧቊሼሮ᧻

ሧሧራኅዐእ዇ት≽㷲ሺቡሼᇭቒሧ>ቿኌኘኖኮ
ኖ@ኲኀዙወኦቒ䴉䤌
ቊሼሮ"

ቒሧ

ኅዐእ዇ትⓙ棳ሺቡሼᇭሧሧራ

'&20ቒ㷲
ሺሲ岼⸩ሸቯ቉ሧቡ
ሼሮ"ሧሧራ

:LQ&&'$23&ኒዙክዙቑነዐኲኀኍዉ
ዙኔዄዐት⮘㦃ሺቡሼᇭ崂便㍔⫀቎ቇሧ቉ቒኇ኷ዉዙኣኀዐኍኔኖ
ኣኽቑኦኊዂኾዐእት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧᇭ

ቒሧ:LQ&&ኈኖኜኻዙኒኺዙእ቎ር⟞⚗ሾሲቃሸሧᇭ㷲ሺሧ⊳ሯ嫷
䯉ሸቯ቉ሧቮሮኞኄ
አኌሺቡሼᇭ

ቒሧሶቯቊᇬኤዙኜ抩≰቎23&㘴倩ት∎䞷ቊሰቡሼᇭ

ሧሧራ

23&'$ኌ዆ኁቿዐእትኞ
ኄአኌሺቡሼᇭ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

265

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
WinCC は OPC DA サーバーとして使用され、接続が確立されませんでした。
:LQ&&ቒ23&'$ኒዙክዙቋሺ቉∎䞷ሸቯቡሼᇭ
㘴倩ት䭉䵚ቊሰቡሾቶᇭ

䤊旁ኅኤኀኜት栚ሰቡሼᇭ>䤊旁@ኾከዂዙቊᇬ>ኪአእዌዙኌ䤊旁ቋቑ㘴倩@ትኌ዇አኌሺቡሼᇭ23&'$ኒዙክዙሯ⸮嫛ሸቯ቉ሧቮነዐ኱ዂዙኜቑ⚜ⓜትᇬ>ነዐ኱ዂዙኜ⚜@ኲኀዙወኦ቎⏴┪ሺቡ
ሼᇭ>2.@ኹኜዐትኌ዇አኌሺቡሼᇭ

ሧሧራ

ኪአእዌዙ
ኌቊነዐ኱ዂዙኜ
ሯ∎䞷ቊሰቡሼሮ"ቒሧኪአእዌዙኌቊነዐ኱ዂ
ዙኜት∎䞷ቊሰቮሶቋ
ት䭉崜ሺቡሼᇭ

ሧሧራ

23&'$ኒዙክዙቑ
ኪአእዌዙኌ䤊旁቎㘴倩ቊሰቡሼሮ"ቒሧ
:LQ&&23&'$ኒዙክዙቊ዆ዐኜኁ
ኽሯ㦘╈ቊሼሮ"ሧሧራ:LQ&&ኴዊንኄኌእት
㦘╈቎ሺቡሼᇭ

ቒሧ:LQ&&'$23&ኒዙክዙቑኜኖኌኻኪዙንዀት栚ሰቡሼᇭ>ኴዊኘኖ@ኜኳቊᇬᇷ
623&6(59:LQ&&ᇸኴዊኘኖቒ㦘╈
ቊሼሮ"

ሧሧራ

ኌ዆ኁቿዐእቿ
ኴ዇኎ዙኔዄዐቑ
3URJ,'ርቫቖኒዙክዙ⚜ቒᇬ㷲ሺሲነዐኲኀኍዉዙ
ኔዄዐሸቯ቉ሧ

ቒሧ

ሧሧራ

ቒሧ

ኅዐእ዇ት≽㷲ሺቡሼᇭ:LQ&&'$23&ኒዙክዙቑነዐኲኀኍዉ
ዙኔዄዐት⮘㦃ሺቡሼᇭ'&20ቒ㷲ሧሧራ崂便㍔⫀቎ቇሧ቉ቒኇ኷ዉዙኣኀዐኍኔ
ሺሲ岼⸩ሸቯ቉ሧ
ኖኣኽቑኦኊዂኾዐእት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧ
ቡሼሮ"
ᇭ
ቒሧ
:LQ&&ኈኖኜኻዙኒኺዙእ቎ር⟞⚗ሾሲቃሸሧᇭሶሶቊᇬ抩≰㘴倩ት䭉䵚ቊሰቮሮኞኄአኌሺቡ
ሼᇭቒሧሶቯቊᇬኤዙኜ抩≰቎23&㘴倩ት∎䞷ቊሰቡሼᇭ

ሧሧራ
23&'$ኌ዆ኁቿዐእትኞ
ኄአኌሺቡሼᇭ

266

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
OPC DA クライアントとしての WinCC
WinCC は OPC DA クライアントとして使用され、接続が確立されました。
:LQ&&ቒ23&'$ኌ዆ኁቿዐእቋሺ቉∎䞷ሸቯቡሼᇭ
㘴倩ሯ䭉䵚ሸቯ቉ሧቡሼሯᇬኜኍ⊳ሯ㷲ሺሲሥቭቡሾቶᇭ

23&'$ኒዙክዙ቎ኳ
዆ኃናኁዐኜዙኲኄዙኖሯሥቮ⫃⚗ᇬ23&'$ኒዙክዙቑኜኍሯ23&檔䥽ኻኪዙንዀቊ嫷䯉ሸቯ቉ሧቡሼሮ᧻

ሥቭቍሺ

23&'$ኌ዆ኁቿዐእቑ:LQ&&ኴዊንኄኌእት㦘╈቎ሺቡሼᇭ>ኖኜዙእ@ኾከዂዙሮቬ:LQ&&>ኞዀዐኪወ峉㠼@ት栚ⱚሺቡሼᇭእዉዙኖ㳮厌ት㦘╈቎ሺቡሼᇭ

23&'$ኌ዆ኁቿዐእቑ:LQ&&ኴዊንኄኌእቊᇬ23&'$ኒዙክዙቑኜኍ቎ቿኌኘ
ኖሼቮ:LQ&&ኜኍቑቿኦዉኖኴዊኮኣኀት
栚ሰቡሼᇭ>ቿኦዉኖኴዊኮኣኀ
@ኝኁቿዊኍቊᇬ>檔䥽⚜@ርቫ
ቖ>ኤዙኜኜኁኴ@ኲኀዙወኦቑኅዐእ዇
ቒ㷲ሺሧቊሼሮ᧻

'&20ቒ㷲
ሺሲ岼⸩ሸቯ቉ሧ
ቡሼሮ"

ሥቭ

ቍሺ

ቍሺ

ኅዐእ዇ት≽㷲ሺቡሼᇭ:LQ&&ኈኖኜኻዙኒኺዙእ቎ር⟞ሧ⚗ሾሲቃሸሧᇭ

ሥቭ:LQ&&'$23&ኌ዆ኁቿዐእቑነዐኲኀ
ኍዉዙኔዄዐት⮘㦃ሺቡሼᇭ崂便቎ቇሧ቉ቒᇬኇ኷ዉዙኣኀዐኍኔኖኣ
ኽቑኦኊዂኾዐእት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧᇭ

ሶሶቊᇬ抩≰㘴倩ት䭉䵚ቊሰቮሮኞኄአኌሺቡ
ሼᇭሥቭኤዙኜ慱抐ቊ23&㘴倩ሯ∎䞷ቊሰቮቫሩ቎ቍቭቡሺቂᇭ

ቍሺ
23&'$ኒዙክዙትኞኄአ
ኌሺቡሼᇭ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

267

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
WinCC は OPC DA クライアントとして使用され、接続が確立されませんでした。
:LQ&&ቒ23&'$ኌ዆ኁቿዐእቋሺ቉∎䞷ሸቯቡሼᇭ㘴倩ት䭉䵚ቊሰቡሾቶᇭ

23&'$ኌ዆ኁቿዐእቑ>㘴倩ቑኴዊኮኣኀ@ኝኁቿዊኍ቎䲊╤ሺᇬ>23&
㘴倩@ኜኳቑኅዐእ዇ትኞኄአኌሺቡ
ሼᇭኪአእዌዙኌ
ቊነዐ኱ዂዙኜሯ
∎䞷ቊሰቡሼሮ"ሧሧራኪአእዌዙኌቊነዐ኱ዂዙኜት∎䞷ቊሰቮሶቋት䭉崜ሺቡሼᇭ

ቒሧ

3URJ,'ርቫቖነዐ኱ዂዙኜ⚜ቒ㷲ሺሧቊሼሮ"ሧሧራኅዐእ዇ት≽㷲ሺቡሼᇭቒሧ

'&20ቒ㷲
ሺሲ岼⸩ሸቯ቉ሧ
ቡሼሮ":LQ&&ኈኖኜኻዙኒኺዙእ቎ር⟞⚗ሾሲቃሸሧᇭ

ቒሧሧሧራ

:LQ&&'$23&ኌ዆ኁቿዐእቑነዐኲኀ
ኍዉዙኔዄዐት⮘㦃ሺቡሼᇭ崂便㍔⫀቎ቇሧ቉ቒኇ኷ዉዙኣኀዐኍኔ
ኖኣኽቑኦኊዂኾዐእት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧ
ᇭ㷲ሺሧ⊳ሯ嫷䯉
ሸቯ቉ሧቮሮኞኄአኌሺ
ቡሼᇭቒሧሶቯቊᇬኤዙኜ抩≰቎23&㘴倩ት∎䞷ቊሰቡሼᇭ

ሧሧራ
23&'$ኒዙክዙትኞኄአ
ኌሺቡሼᇭ

268

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル

6.4.5

WinCC OPC XML クライアント

6.4.5.1

WinCC OPC XML クライアントの機能

はじめに
OPC チャンネルには、別個の通信モジュールは必要ありません。 OPC 通信ドライバは、
OPC XML クライアントとしてインプリメントできます。
WinCC を WinCC OPC XML クライアントとして使用するには、WinCC プロジェクトに
OPC チャンネルを追加する必要があります。
WinCC OPC XML クライアントは、OPC XML サーバーに Web ページ形式で OPC プロ
セスデータを提供します。 HTTP を使用すれば、インターネット/イントラネットで Web
ページにアクセスできます。 WinCC OPC XML クライアントがデータを要求すると、
Web サーバーにより Web サービスが自動的に開始されます。
WinCC OPC XML クライアントが複数の OPC XML サーバーにアクセスできるには、
WinCC プロジェクトで、各 OPC XML サーバーと接続する必要があります。
WinCC OPC XML サーバーとの通信が確立すると、WinCC タグの値が交換されます。
WinCC OPC XML サーバーにアクセスする WinCC OPC XML クライアントの WinCC プ
ロジェクトで接続が設定されます。 WinCC OPC XML クライアントの場合、接続モニタは実行されません。
通知
複数のネットワークアダプタおよび有効な TCP/IP を使った操作
複数のネットワークアダプタおよび有効な TCP/IP プロトコルを使用して作業する場「WinCC リリースノート/操作上の注記/ネットワークテクノロジーおよび UPS」お合、よび「コンフィグレーション/分散システム/ランタイムでのシステム動作/複数のネット
ワークアダプタを備えたサーバーを使用した通信の特殊機能」セクションの情報を遵守してください。
注記
WinCC OPC チャンネルは、"OPC_STATUS_RUNNING"ステータスの OPC サーバーへの接続だけを確立します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

269

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。 プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。 コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

下記も参照
サポートされている WinCC データタイプの概要 (ページ 248)
OPC 項目マネージャ (ページ 244)
OPC 仕様と互換性 (ページ 671)
WinCC OPC XML DA サーバーの機能 (ページ 675)

6.4.5.2

OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法

OPC 項目マネージャによる WinCC タグへのアクセス方法
はじめに
WinCC 間に OPC 接続を確立する場合、WinCC タグを使用してデータが交換されます。 WinCC OPC DA クライアントは、OPC 接続を使用して、WinCC OPC XML サーバ
ー上で WinCC タグ"OPC_Server_Tag"を読み取ります。 プロセスを簡単にするために、
OPC 項目マネージャを使用します。

270

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
必要条件● WinCC プロジェクトをインストールしたコンピュータが 2 台あること。
● HTTP を使用して両方のコンピュータにアクセスできること。

設定の手順
WinCC OPC XML クライアントの WinCC プロジェクトでは、以下の設定が必要です。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)
OPC 項目マネージャによるアクセスの設定 (ページ 271)

OPC 項目マネージャによるアクセスの設定
はじめにこのセクションでは、OPC 項目マネージャを使用して WinCC OPC XML サーバーのWinCC タグ"OPC_XMLServer_Tag"へのアクセスを設定する方法について説明します。

必要条件● WinCC OPC XML サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号付き 16 ビット値"データタイプの"OPC_XMLServer_Tag"内部タグが設定されていること。
● WinCC OPC XML サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。
● WinCC OPC XML クライアントの WinCC プロジェクトに OPC チャンネルを追加する必要がある。
注記[OPC]チャンネル
接続名で Unicode はサポートされていません。 プロジェクト内のすべての接続に対して、必ず同じ言語で名前を付けているようにします。 コンピュータのコントロールパネ
ルを開き、Unicode がサポートされていないプログラムで使用するために、この言語のコードページを設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

271

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
手順
1. WinCC OPC XML クライアント上の[OPC グループ(OPCHN Unit#1)]チャンネルユニットのショートカットメニューで[システムパラメータ]を選択します。[OPC 項目マネージャ]が開きます。

2. [OPC Web サーバー]ボタンをクリックします。 [OPC Web サーバーの追加]ダイアログが開きます。 以下の形式で、[URL]フィールドに、WinCC OPC XML サーバーの URL を入力します。 <http://<xxx>/WinCC-OPC-XML/DAWebservice.asmx>。 xxx の部分は IP アド
レスまたは OPC XML Web サービスを実行しているコンピュータ名です。

[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

272

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
3. リストが表示されるので、このリストから"/WinCC-OPC-XML/DAWebservice.asmx>"を選択します。 [サーバーの参照]ボタンをクリックします。 [フィルタ規準]ダイアログが開きます。

4. [フィルタ規準]ダイアログで、[次へ->]ボタンをクリックします。 [http:// ...]ダイアログが開きます。

5. [http:// ...]ダイアログで[XMLOPC_Server_Tag] WinCC タグを選択します。 [項目の追加]ボ
タンをクリックします。
6. WinCC OPC XML サーバーとの接続がすでに存在している場合には、引き続き手順 7 に進みます。 接続が設定されていない場合、対応するメッセージが出力されます。
[はい]をクリックします。[新規接続]ダイアログが開きます。

この接続の名前"OPCXMLServer_WinCC"を入力します。 [OK]をクリックします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

273

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
7. [タグの追加]ダイアログが開きます。
[接頭語]フィールドに文字列"XMLClient_"を入力し、[接尾語]フィールドに"_xyz"を入力します。 [OPCXMLServer_WinCC]接続を選択します。 [終了]をクリックします。

8. [http:// ...]ダイアログで、[<-戻る]ボタンをクリックします。 [終了]をクリックして OPC 項
目マネージャを閉じます。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)

274

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
6.4.5.3

OPC 項目マネージャを使用しない WinCC タグへのアクセス

はじめに
ブラウザ機能をサポートしていない OPC サーバーでは、アクセスを手動で設定する必要があります。 WinCC 間の OPC 接続例を使用して、WinCC OPC XML クライアント上の WinCC タグの設定を示します。
注記
OPC 項目マネージャを使用せずに WinCC タグにアクセスするには、項目 ID を手動で設定する必要があります。WinCC タグをアドレス指定する場合、シンボルコンピュータ名(サーバー接頭語)も指定できます。項目 ID では、以下の構文が使用されます。
server_prefix::<@>WinCC タグ。 ローカル WinCC プロジェクトの WinCC タグをアドレス指定する場合、項目 ID の構文は、以下のとおりです。 <@>WinCC タグ。

設定の手順
WinCC OPC XML クライアントの WinCC プロジェクトでは、以下の設定が必要です。
1. 接続の作成
2. WinCC OPC XML クライアント上で、WinCC OPC DA サーバーの WinCC タグにアクセスする WinCC タグ"XMLClient_OPC_Var1_xyz"を設定する。

前提条件● WinCC プロジェクトを持つコンピュータが 2 台あること。
● HTTP を使用してコンピュータにアクセスできることが必要。
● WinCC OPC XML サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号付き 16 ビット値"データタイプの"XMLOPC_Server_Tag"内部タグが設定されていること。
● WinCC OPC XML サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。
● WinCC OPC XML クライアントの WinCC プロジェクトに OPC チャンネルを追加する必要がある。
注記
OPC チャンネルで外部タグを設定する場合、[タグプロパティ]ダイアログの[タイプ変換]フィールドで、WinCC の事前設定値を変更しないでください。 プロセス内のタグのデータタイプは、[アドレスプロパティ]ダイアログの[データタイプ]フィールドで定義します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

275

通信チャンネル
6.4 OPC チャンネル
手順
1. WinCC OPC XML クライアント上の"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"チャンネルユニットのショートカットメニューで[新規接続]を選択します。[接続プロパティ]ダイアログが開きます。対応するフィールドにこの接続の名前を入力します。
2. [プロパティ]ボタンをクリックします。タイトルにその接続名が表示されたダイアログが表示されます。

[XML DA サーバー]チェックボックスを選択します。WinCC OPC XML サーバーと接続する場合、[OPC サーバー名]フィールドに、WinCC OPC XML サーバーの URL を指定する必要があります。URL では、以下の構文が使用されます。"http://<xxx>/WinCC-OPC-XML/
DAWebservice.asmx"。xxx の部分は IP アドレスまたは OPC-XML Web サービスを実行しているコンピュータ名です。
3. 接続のショートカットメニューで[タグの新規作成]を選択します。[タグのプロパティ]ダイ
アログが開きます。
4. [タグ]フィールドに名前"XMLClient_OPC_Var1_xyz"を入力します。データタイプを[符号付き 16 ビット]に設定します。
5. [タグプロパティ]ダイアログで[選択]ボタンをクリックします。タイトルにそのタグ名が表示されたダイアログが表示されます。

[項目名]フィールドに、WinCC OPC XML サーバーのシンボル"<@>"と WinCC タグ名を入力します。[アクセスパス]フィールド内のエントリはそのままにしておきます。データ
タイプを[符号付き 16 ビット]に設定します。
6. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

276

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

6.5

OPC UA WinCC チャンネル

6.5.1

WinCC チャンネル「OPC UA WinCC チャンネル」

はじめに
WinCC は、OPC UA サーバーとしても OPC UA クライアントとしても使用できます。
「OPC UA WinCC Channel」チャンネルは、WinCC の OPC UA クライアントアプリケー
ションです。
OPC UA (ユニファイドアーキテクチャ)で、WinCC は、OPC のプラットフォーム独立フォローアップテクノロジーをサポートします。OPC UA 仕様および WinCC Information
System の[インターフェース] > [OPC - オープン接続性] > [WinCC OPC UA サーバー]の下に詳細が記載されています。設定には OPC UA の基本的な知識が必要です。
WinCC Information System の[通信] > [OPC チャンネル]の下に OPC-DA クライアントお
よび OPC-XML クライアントのマニュアルがあります。

WinCC OPC UA クライアントの機能
WinCC OPC UA クライアントは、OPC ユニファイドアーキテクチャ仕様に準拠して、すべての OPC UA サーバーへのデータアクセスを可能にします。
OPC Unified Architecture (OPC UA)は、関係するパートナ間の安全な通信の認証および暗号化などの追加機構も提供します。

OPC UA による通信
WinCC を WinCC OPC UA クライアントとして使用するために、OPC UA 通信ドライバ「OPC UA WinCC Channel」を WinCC プロジェクトに挿入します。別の通信モジュールは必要ありません。
WinCC OPC UA クライアントは複数の OPC UA サーバーにアクセスできます。このために各 OPC UA サーバーへの接続を設定できます。WinCC OPC UA クライアントを集中型オペレータ制御および監視ステーションとして使用できます。
WinCC Configuration Studio のタグ管理で設定を実行します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

277

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

ኤዙኜℳ㙪
23&俛䟀

:LQ&&
23&8$&OLHQW:LQ&&
23&8$6HUYHU

6.5.2

UG3DUW\6HUYHU

サポートされているデータタイプの概要

はじめに
データ通信のために、WinCC OPC UA クライアントの WinCC プロジェクトの中の OPC
UA サーバーのタグへのアクセスを構成します。
こうするには、タグ管理で OPC UA ノードを WinCC タグとしてインポートします。

サポートされるデータタイプ
WinCC OPC UA クライアントと WinCC OPC UA サーバーは以下の WinCC データタイ
プをサポートしています。
● 2 進タグ● 符号付き 8 ビット値
● 符号なし 8 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

278

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル● 浮動小数点数 64 ビット IEEE 754● テキストタグ、8 ビットフォント● テキストタグ、16 ビット文字セット● 未処理データタイプ● 構造タイプ● 日付/時刻

6.5.3

OPC UA チャンネルの設定

6.5.3.1

全般シーケンス

はじめに
WinCC と OPC UA サーバーの間の OPC UA リンクにより、WinCC OPC UA クライアン
トは、セキュア接続を介して OPC UA サーバーのタグにアクセスします。OPC UA サー
バーのデータは、この目的のために WinCC タグにマップされます。
タグ管理で設定を実行します。

必要条件● OPC UA サーバーが有効であること。
● コンピュータを TCP 経由で接続する必要があること。
● 通信はファイアウォールでブロックしてはいけないこと。
● OPC UA サーバーのポート番号を有効にする必要があること。

設定手順● WinCC プロジェクトへの OPC UA WinCC チャンネルの挿入 (ページ 280)
● OPC UA サーバーへの接続作成 (ページ 280)
● 証明書による認証の設定。 (ページ 285)
● OPC UA タグの設定 (ページ 293)
● WinCC における OPC UA アラームの使用 (ページ 306)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

279

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
6.5.3.2

WinCC プロジェクトへの OPC UA WinCC チャンネルの挿入

必要条件● WinCC プロジェクトが作成されていること。
● タグ管理が開いていること。

手順
1. ナビゲーションエリアのタグ管理のショートカットメニューを開きます。
2. [新規ドライバの追加] > [OPC UA WinCC Channel]を選択します。

結果
チャンネル OPC UA WinCC Channel が、タグ管理に追加されます。
チャンネルユニット「OPC UA Connections」がチャンネルに作成されます。このチャ
ンネルユニットに、1 つ以上の OPC UA サーバーへの接続を設定します。

6.5.3.3

OPC UA サーバーへの接続作成
OPC UA サーバーに接続するには、サーバーおよびセキュリティ設定に関する情報が必要です。
それぞれの OPC UA サーバーのために WinCC プロジェクトで 1 つの接続を作成できます。
タグ管理で、接続のショートカットメニューのエントリを使って[接続パラメータ]ダイア
ログを開きます。

280

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
接続パラメータ[UA サーバーブラウザ]タブで、OPC UA サーバーとの通信に必要な設定を設定します。

フィールド/設 内容
定UA Server

UA Discovery Server は、使用可能な OPC UA サーバーのリストを提供します。

Discovery
Local

Local Discovery は、ローカルコンピュータ上のすべての OPC UA Server を一覧表示しま

Discovery

す。これらは Local Discovery Server (LDS)に登録されています。
必要条件:LDS がローカルコンピュータにインストールされていること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

281

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
フィールド/設 内容
定CustomCustom Discovery では、ユーザーが接続名を使用して OPC UA Server を手動で入力できDiscoveryます。
これは特に、OPC UA Server がリモートコンピュータ上にある場合に必要です。
OPC UA Server が Discovery Server に登録されていない場合は、以下の形式で OPC UA
Server のディスカバリアドレスを入力します。
● <opc.tcp://Discovery Server のアドレス:ポート番号>
サーバーリストのショートカットメニューで[参照]コマンドを使用してサーバー表示を更
新します。

接続名

OPC UA サーバーの接続名です。
OPC UA サーバーの名前は、このフィールドの影響を受けません。

サーバー URIOPC UA サーバーのアドレス。

セキュリティ

OPC UA サーバーが提供するセキュリティポリシーの 1 つを選択します。

ポリシー

● なし
● Basic128Rsa15● Basic256● Basic256Sha256● 最もセキュアなオプションを自動的に選択

セキュリティ

希望するセキュリティモードを選択します。

モード

● 署名
● 署名と暗号化

認証設定

接続にユーザー ID が必要であるか、匿名アクセスを許可するかを選択します。
ユーザー ID を設定する場合は、WinCC OPC UA クライアントが OPC UA サーバーにアクセスするユーザー名およびパスワードを入力します。
オーソリゼーションが OPC UA サーバーによりチェックされます。
WinCC OPC UA サーバーを使用して、OPC UA サーバーが実行されているパソコンのWindow ユーザー管理を介して、オーソリゼーションは設定されます。

証明書

282

インストールディレクトリで「PKI」フォルダを開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
設定[設定]タブで、OPC UA サーバーとの通信に必要な接続設定を設定します。

フィールド/設定 内容
CallTimeout

読み取り、書き込み、参照、接続、すべての OPC UA 操作のタイムアウト。

(ms)
BrowseTimeout

タグなど、OPC UA オブジェクトの参照のタイムアウト。

(ms)

サイズの大きなオブジェクトツリーの参照には数秒かかる場合があるため、BrowseTimeout は、参照に関して CallTimeout を上書きします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

283

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
フィールド/設定 内容
ConnectTimeout 接続確立のタイムアウト。
(ms)

サーバーは別のパソコンで実行する場合があり、リモートアクセスが可能なため、ConnectTimeout は接続に関して CallTimeout を上書きします。

IndexRange を

リモートアクセスのための IndexRange サポートを有効化または無効化します。

使用しない配列
エントリの書き込み

コンソール[コンソール]出力ウィンドウには、ステータス情報およびエラーメッセージがタイムスタ
ンプとメッセージのタイプと共に含まれます。

284

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
メッセージの削除

次のボタンはすべてのエントリを削除します。
通知
削除:[元に戻す]は使用できません
削除したエントリは回復できません。

メッセージの保存

次のボタンをクリックすると、メッセージをログファイルに保存できます。
ここで開いたダイアログから、保存場所を選択します。
メッセージのショートカットメニューを使って、個別のメッセージをクリップボードにコピーできます。

下記も参照
OPC UA サーバーへの接続の設定方法 (ページ 290)

6.5.3.4

証明書による認証の設定。

サーバー証明書およびクライアント証明書
設定するとき、クライアントとサーバーの認証を区別します。安全な通信は、クライア
ントとサーバーが互いの認証を認識した場合にのみ可能です。
認証は、それぞれのコンピュータにリンクされます。WinCC プロジェクトを別のコンピ
ュータに移動、コピー、または複製した後、個々のコンピュータが他のコンピュータの認証を確認できるように、この手順を繰り返します。
診断コンソールおよび WinCC チャンネル診断を分析のために使用します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

285

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
詳細情報は、以下を参照してください。
● [インターフェース] > [OPC - オープン接続性] > [WinCC OPC UA サーバー] > [OPC
UA のセキュリティコンセプト (ページ 758)]● [通信] > [通信診断] > [診断チャンネル「OPC」 (ページ 643)]

証明書の取り扱い
インストール時に WinCC OPC UA Client の自己署名証明書が作成されます。
サーバーがこのクライアント証明書が信頼できると認める場合のみ、OPC UA Client は、
OPC UA Server に接続できます。
新しい接続を作成するとき、OPC UA Server は、クライアント証明書を確認します。
WinCC チャンネル「OPC UA WinCC Channel」を介する通信では、サーバーは、設定
クライアントおよびランタイムクライアントの証明書を信頼できるものと認識する必要があります。
証明書は、WinCC インストールパスの以下のフォルダにあります。
証明書

opc\UAClient\PKI\OPCUA\certs● Siemens OPC UA Tag Importer
for WinCC● Siemens OPC UA Client for
WinCC Runtime
秘密鍵

opc\UAClient\PKI\OPCUA\private

拒否された証明書

サーバーがクライアント証明書を信頼できると認めない場合は、接続は拒否され赤色でマークされます。
以下のように、メッセージがコンソールで生成されるか、ログファイルに入力されます。
例:● Discovery of UA Server failed - The Certificate is not trusted.
拒否された各証明書は、「PKI\...\Rejected\Certs」フォルダに保存されます。
証明書を信頼する証明書が信頼されていることを指定するには、証明書を「Trusted\Certs」フォルダに移動します。
これを行うには、[UA サーバーブラウザ]タブで[証明書]ボタンをクリックし、「PKI」フ
ォルダを開きます。

286

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

287

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
設定ファイル説明

アプリケーション

設定ファイル

設定クライアント

CCOpcUaImporter.

CCOpcUaImporter.x

証明書: Siemens OPC UA Tag Importer for exe

ml

WinCC
有効なクライアント証明書が見つからない
場合は、接続を確立しようとする試みを中
止します。
保存パス:
● opc\UAClient\UaConfigServer
ランタイムクライアント

CcUaDAS.exe

CcUaDAS.xml

証明書: Siemens OPC UA Client for WinCC
Runtime
有効なランタイム証明書がない場合は、現在の値はランタイムに表示されません。
保存パス:● opc\UAClient\UaDAS
2 つのクライアントの設定ファイルでは、証明書パラメータは<CertificateDescriptor>セクションの<ClientConfiguration>で参照できます。
例:証明書の制御のためのパラメータ288

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
説明

パラメータ

意味

OrganizationUn 説明エレメント
it

パラメータは変更でき、アプリケーションの機能には影響はありませOrganization

ん。

Country
KeyLength

証明書を作成するときに使われた秘密鍵の長さ
長さは署名のアルゴリズムに依存します。
● 1024:OPC UA を介した安全な通信のための最短の長さ● 2048:Sha256 が使用されるときの最短の長さ 1)SignatureAlgorit 証明書に署名するために使用される署名アルゴリズム
hm● 可能な値:Sha1、Sha224、Sha256、Sha384、Sha512● 通常の値:Sha1、Sha256● デフォルト値:鍵の長さが 2048 の Sha256 1)

LifetimeInMonth 証明書の有効期間(月単位)s指定された時間が経過した後、クライアントはこの証明書を使用して操作できなくなります。
● デフォルト値:601) セキュリティポリシー「Basic256Sha256」を使用する OPC UA サーバーへの安全な接続を確立するには、このサーバーおよび OPC UA クライアントには次の値を持つ証明書が必要です。
● KeyLength:最低 2048
● SignatureAlgorithm:Sha256

新しいクライアント証明書の作成
OPC UA クライアントに対して新しい証明書を作成するには、管理者権限が必要です。
新しい証明書を作成するとき、信頼設定がリセットされます。以前に信頼できると認識された証明書は信頼されなくなります。
1. バックアップを作成します。
2. 該当するフォルダにある既存の証明書と関連する秘密鍵を削除します。
3. 設定ファイルで、証明書パラメータを更新し、XML ファイルを保存します。
4. Windows で管理者権限を使用して DOS ウィンドウ「cmd.exe」を開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

289

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
5. 証明書を作成するには、対応する OPC UA アプリケーションのインストールパスに進みます。
6. 対応する呼び出しを入力します。

– CCOpcUaImporter.exe /CreateCertificate– CcUaDAS.exe /CreateCertificate
保存パスに新しい証明書と秘密鍵が作成されます。
新しい証明書が信頼されていることを指定します。

下記も参照
OPC UA のセキュリティ概念 (ページ 758)
OPC UA サーバーへの接続の設定方法 (ページ 290)
"OPC"チャンネルの診断 (ページ 643)

6.5.3.5

OPC UA サーバーへの接続の設定方法

はじめに
このセクションでは、OPC UA サーバーへの接続方法を説明します。

必要条件● OPC UA サーバーが有効であること。
● 通信はファイアウォールでブロックしてはいけないこと。
OPC UA サーバーのポート番号を有効にする必要があること。
● WinCC パソコンから IP アドレスを使用して、OPC サーバーのパソコンにアクセスできる必要があること。
● OPC UA サーバーがクライアント証明書を信頼すること。
● 「OPC UA WinCC Channel」チャンネルが WinCC OPC UA クライアントの WinCC プ
ロジェクトに追加されていること。

手順
1. WinCC Configuration Studio で WinCC タグ管理を開きます。
2. [OPC UA Connections]のショートカットメニューを使用して新しい接続を作成します。

290

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
3. 接続に名前を付けます。

注記
接続の名前はランタイムが無効になったときにのみ変更できます。
4. 作成した接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]ダイアログを開きます。
5. サーバーを選択します。

– ローカル OPC UA サーバーの表示を更新するには、[Local Discovery]のショート
カットメニューで[参照]を選択します。
– OPC UA サーバーの URL を入力するには、[Custom Discovery]の行をダブルクリックします。
次の形式で IP アドレスを入力します。
- opc.tcp://<OPC-UA-Server_Address:Port_Number>

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

291

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
6. 希望の設定を指定し、[OK]を押して入力を確定します。
OPC UA サーバーへの接続が確立され、[UA サーバーブラウザ]タブに緑色でマークされます。

7. 接続確立と接続ステータスのシステムタグを作成するには、接続のショートカットメニュ
ーで[有効化/無効化タグの作成]エントリを選択します。
内部タググループ「ConnectionStates」に以下のタグが作成されます。

– @<Connectionname>@ForceConnectionStateEx– @<Connectionname>@ConnectionStateEx

結果
ランタイムが有効な場合、接続はタグ管理に緑色のチェックマークでマークされます。
クライアント証明書

OPC UA サーバーがクライアント証明書を認識しない場合は、接続は確立されません。
接続が[UA サーバーブラウザ]タブに赤色でマークされます。接続はタグ管理のプロジェ
クトツリーに赤色の感嘆符でマークされます。

292

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
OPC UA サーバーがクライアント証明書を受け入れることを確認してください。

下記も参照[シンボル]の表示 (ページ 297)
OPC UA タグ (ページ 293)
証明書による認証の設定。 (ページ 285)

6.5.3.6

OPC UA タグの設定

OPC UA タグ
サポートされる OPC UA ノード
OPC UA サーバーへの接続が確立されると、OPC UA サーバーのオブジェクトおよび
OPC UA ノードが、[シンボル]ビューにロードされます。
WinCC タグとしてインポートできる OPC UA ノードは、データエリアの[アクセス]列にシンボルにより表示されます。
OPC UA ノードがインポートできるのは 1 回だけです。
データタイプ

以下のデータタイプのあるタグがサポートされています。
OPC UA ノード WinCC タグタイプ
Binary Tag

2 進タグ

Byte

符号付き 8 ビット値または符号なし 8 ビット値

Int16

符号付き 16 ビット値

UInt16

符号なし 16 ビット値

Int32

符号付き 32 ビット値

UInt32

符号なし 32 ビット値

Float

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754 または浮動小数点数 64 ビット
IEEE 754

String

テキストタグ 8 ビット文字セットまたはテキストタグ 16 ビット文字セット

ByteString

未処理データタグ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

293

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
OPC UA ノード WinCC タグタイプ
DateTime

日付/時刻

Enumerations

符号付き 32 ビット値

WinCC タグ名
OPC UA ノードをインポートするとき、WinCC タグの名前が自動的に割り当てられます。
OPC UA ノードのロード後に各接続のプロパティのタグ名を設定します。
OPC UA サーバー上のタグ名に特殊文字が指定されている場合、これらの特殊文字はアンダースコア「_」に置換されます。
名前生成の設定[AS シンボル]プロパティグループの設定を表示するには、[シンボル]ビューで接続名をクリックします。
以下の設定が可能です。
● 名前として、OPC UA ノードのパスが適用されます。
● OPC UA ノードの名前が適用され、必要に応じて接頭語または接尾語が補足されます。
● OPC UA ノードのパスが適用され、必要に応じて接頭語または接尾語が補足されます。
[接頭語]または[接尾語]オプションで、指定した文字列がタグ名に追加されます。プロジェクトモニタリングを設定する場合、接頭語または接尾語を割り当てる必要があります。
名前の構成部分がセパレータにより接続されます。アンダースコアがデフォルトで使用
されます。

294

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

例

パス「Spectrometer/Channel_0/ChannelStateMachine」に OPC UA サーバーの「CurrentState」タグがあります。
「Prefix_」が[接頭語]フィールドに入力され、[_Suffix]が[接尾語]フィールドに入力されています。
以下の WinCC タグが、WinCC OPC UA クライアントの WinCC プロジェクトに作成されています。
設定

WinCC タグ名

接頭語および接尾語 Spectrometer/Channel_0/ChannelStateMachine/CurrentStateのないパス名OPC UA ノードの名 Prefix_CurrentState_Suffix
パス名

Prefix_Spectrometer/Channel_0/ChannelStateMachine/
CurrentState_Suffix

WinCC タグの削除
OPC UA サーバーへの有効な接続は、WinCC OPC UA タグを削除するためには不要です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

295

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
WinCC タグ管理でインポートされた WinCC タグを削除するには、WinCC タグのショー
トカットメニューから[削除]エントリを選択するか、または<Del>キーを使います。
通知
削除するときは、[やり直し]機能はありません。
データエリアのタグを削除する場合は、WinCC プロジェクトのタグが削除されます。
削除は元に戻すことができません。

タググループの作成
接続の下にタググループを作成するには、接続のショートカットメニューで[新規グループ]を選択します。
名前を変更するには、グループ名をクリックします。
WinCC タグをインポートするときにアクションが発生します。
● プロジェクトナビゲーションウィンドウで接続が選択されます。
– 接続のすぐ下に WinCC タグが作成されます。
– [タグ]データエリアには、どのタググループにも割り当てられていないタグだけが表示されます。
● タググループがプロジェクトナビゲーションウィンドウで選択されます。
– WinCC タグがタググループで作成されます。
– [タグ]データエリアには、タググループで作成されたタグだけが表示されます。
注記
WinCC タグを移動できません
インポート後は、WinCC タグをタググループに割り付けることはできません。
タググループの WinCC タグを移動するには、タグを削除してから再インポートします。

WinCC プロジェクトの移行
WinCC V7.4 以前では、WinCC OPC UA 接続が OPC チャンネルで作成されました。
WinCC プロジェクトへの移行では、WinCC OPC UA クライアントの接続およびタグも変更された構造に移行されます。
エクスポートした WinCC OPC UA タグがある場合は、次の順序に従ってください。
1. エクスポートされた WinCC OPC UA タグをインポートします。
2. WinCC プロジェクトを移行します。

296

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
下記も参照[シンボル]の表示 (ページ 297)

[シンボル]の表示

はじめに接続の設定が正常に行われた後には、OPC UA サーバーの OPC UA ノードにアクセスできます。
WinCC タグを作成するには、タグ管理の OPC UA ノードを[シンボル]の表示にロードします。

シンボルの表示
構造ツリーのデータの表示は、OPC UA サーバーの階層に対応しています。
[AS シンボル]タブと[AS 構造]タブで、どの OPC UA ノードを WinCC タグとリンクするかを指定します。
OPC UA サーバー上の OPC UA ノードのプロパティのみを変更できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

297

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル[AS 構造]タブ
ロードされているデータが構造も含んでいる場合、[AS 構造]タブが追加で表示されます。
タブは、接続名がナビゲーションエリアで選択されているときに表示されます。
タグ管理のデフォルト表示で構造割り付けも設定できます。
通信チャンネル[OPC UA WinCC Channel]の接続をクリックして、[AS 構造]タブを表示します。

表示を次へ変更
次のボタンを使用して、タグ管理をデフォルト表示と[シンボル]の表示の間で切り替えます。
ボタンは、データレコードがロードされた後にのみ使用可能になります。
WinCC Configuration Studio が閉じられた後には、[AS シンボル]タブと[AS 構造]タブのある[シンボル]の表示が再度非表示になります。
デフォルト表示では、OPC UA ノードが再度ロードされないと、[AS 構造]タブは再度表示されません。

下記も参照
自動的に生成された構造タイプの使用方法 (ページ 302)
OPC UA ノードを WinCC タグとしてインポートする方法 (ページ 298)
OPC UA サーバーへの接続の設定方法 (ページ 290)
OPC UA タグ (ページ 293)

OPC UA ノードを WinCC タグとしてインポートする方法
はじめに
このセクションでは、OPC UA ノードを WinCC タグとして WinCC タグ管理にインポートする方法を説明します。
OPC UA WinCC チャンネルのタグは、WinCC Configuration Studio の[OPC UA
Connections]チャンネルユニットの下に作成されます。

298

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
必要条件● OPC UA サーバーへの接続が確立されます(緑色の状態)。

手順
1. [OPC UA Connections]のナビゲーションエリアで設定済みの接続を選択します。
2. 接続のショートカットメニューから[OPC サーバーを参照]エントリを選択します。
OPC UA サーバーの利用可能なデータがロードされ、[シンボル]の表示が開かれます。
ロードされているデータが、[AS シンボル]タブのテーブルエリアに表示されます。
ロードされているデータが構造も含んでいる場合、[AS 構造]タブが追加で表示されます。
3. [シンボル]の表示のナビゲーションエリアで接続を選択します。
4. [AS シンボル]グループの[特性-接続]セクションにある WinCC タグ名のオプションを選択します。

– 名前の構成– セパレータ– 適切な場合は接頭語および接尾語
5. ナビゲーションエリアで必要なエントリを選択します。
それぞれ含まれているロード済みの OPC UA ノードが[AS シンボル]タブに表示されます。
6. 必要な AS シンボルに対して WinCC タグを作成するには、それぞれの場合で[アクセス]列を有効にします。
WinCC で選択されたオブジェクトのすべてのサポート対象のタグをインポートするには、[アクセス]列のショートカットメニューから[すべて選択]を選択します。

結果
WinCC タグ管理に新たに設定された WinCC タグが表示されます。
ただし、OPC UA サーバーのプロパティタグのみを変更します。

WinCC タグと OPC UA サーバーとの同期化
コントローラまたはファイルをロードした後、タグ管理は AS シンボルのプロパティをリンクされている WinCC タグと比較します。
シンボルのプロパティが一致しないと、[AS シンボル]タブの[変更済み]フィールドが有効化されます。
それぞれのプロパティフィールドが赤で強調表示されます。フィールドのヒントには追加情報が記載されています。
OPC UA ノードの現在のプロパティを適用するには、[変更済み]フィールドを無効化します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

299

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
または、[アクセス]フィールドを無効化し、WinCC タグを再度作成するために再度有効
化します。

下記も参照
自動的に生成された構造タイプの使用方法 (ページ 302)
[シンボル]の表示 (ページ 297)

6.5.3.7

WinCC における OPC UA タイプの使用

OPC UA タイプを WinCC 構造タイプとしてインポート
はじめに
このセクションでは、OPC UA サーバーのオブジェクトタイプまたはオブジェクトを
WinCC タグ管理にインポートする方法を説明します。
目的は、OPC UA オブジェクトを WinCC に構造タグとして簡単に設定することです。
概要:基本手順
1. オブジェクトタイプの割り付け
2. オブジェクトの設定

インポートされたオブジェクトは WinCC 構造または構造タグとして作成され、次のよ
うにマッピングされます。
OPC UAWinCC

OPC UA オブジェクトタイプ

構造タイプ

Properties/OPC UA オブジェクトタイプの 構造タイプ要素
タグ
OPC UA オブジェクト

構造タグ

Properties/OPC UA オブジェクトのタグ

構造タグ要素設定ステップ 1:オブジェクトタイプの割り付け
接続名が[シンボル]ビューのナビゲーションエリアで選択されている場合、[AS 構造]タブが表示されます。
[AS 構造]タブでは、OPC UA オブジェクトタイプを WinCC 構造タイプとリンクします。

300

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
OPC UA オブジェクトタイプのプロパティとタグが構造タイプ要素とリンクされます。
WinCC 構造タイプと構造タイプ要素を自動的に作成したり、すでに作成されている
WinCC 構造タイプを割り付けたりすることができます。

自動割り付け

WinCC 構造タイプと構造タイプ要素を自動的に作成しています。
OPC UA 構造の名前のある構造タイプが WinCC タグ管理で作成されます。
WinCC でマッピングできる OPC UA オブジェクトタイプのプロパティとタグに対して、構造タイプ要素が作成されます。
OPC UA オブジェクトタイプの階層は、「FillLevelSensor_FillLevel_Definition」のように、構造タイプ要素の名前を通じてマッピングされます。
注記
タグ名の最大長
WinCC タグの名前の最大長は 128 文字ですので注意してください。
構造タグ要素の場合、次の全体の長さがこの制限以内になるように指定します。
● 構造タグ名+ピリオド+構造タイプ要素名。

手動割り付け構造タイプと構造タイプ要素を WinCC タグ管理で作成します。構造タイプ要素のデー
タタイプと対応するプロパティまたはタグの DataType が常に同じであるようにしてください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

301

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
読み込まれる OPC UA オブジェクトタイプを作成される WinCC 構造タイプとリンクします。
構造タイプ要素とプロパティまたはタグが同じ名前とデータタイプの場合、自動的に割り付けられます。
または、構造タイプ要素をプロパティとタグへ個別に割り付けます。

設定ステップ 2:オブジェクトの割り付け[AS シンボル]タブで OPC UA オブジェクトを WinCC 構造タグとして設定します。
OPC UA オブジェクトへのアクセスを有効にすると、構造タグと構造タグ要素は自動的に作成されます。

自動的に生成された構造タイプの使用方法

はじめに
このアプローチでは、OPC UA オブジェクトのインポート時に、WinCC 構造タイプと構造タイプ要素を自動的に作成します。

必要条件● OPC UA サーバーへの接続が確立されます(緑色の状態)。

302

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
手順
1. OPC UA 接続のショートカットメニューから[OPC サーバーを参照]エントリを選択します。
OPC UA サーバーの利用可能なデータがロードされます。
[AS 構造]タブが、OPC UA オブジェクトタイプと共に[シンボル]ビューに表示されます。
タブは、接続名がナビゲーションエリアで選択されているときに表示されます。
オブジェクトタイプの下の要素を表示するには、[名前]フィールドのオブジェクトタイプ
名の前にある矢印をクリックします。
2. OPC UA オブジェクトタイプを選択するには、行番号をクリックします。
複数選択できます。
3. 行のショートカットメニューで[構造を作成]エントリを選択します。

– OPC UA オブジェクトタイプの名前のある構造タイプが WinCC タグ管理で作成されます。
– マッピングできる OPC UA オブジェクトタイプのすべてのプロパティとタグに対して、1 つの構造タイプ要素がそれぞれに作成されます。
– 階層は構造タイプ要素の名前を通じてマッピングされます。
WinCC タグの名前の最大長は 128 文字ですので注意してください。
必要に応じて、構造タグの作成前に、構造タイプ要素の名前を短くします。

4. [タグ管理]ビューで構造タイプと構造タイプ要素を編集するには、次のシンボル をクリックします。
必要に応じて、[構造タグ]で構造タイプまたは構造タイプ要素の名前を変更します。
必要な場合に、必要のない構造タイプ要素を削除します。
変更点は OPC UA 接続の構造タグに適用されます。
5. [シンボル]ビューをもう一度表示するには、OPC UA 接続と次のシンボルます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AAをクリックし303

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
6. OPC UA オブジェクトを表示するには、希望のノードをナビゲーションで選択します。
7. [AS シンボル]タブで OPC UA オブジェクトの[アクセス]フィールドを有効にします。

構造タグが OPC UA オブジェクトのリンクされた構造タイプで作成されます。
OPC UA オブジェクトのプロパティとタグが構造タイプ要素とマッピングされます。

下記も参照
OPC UA ノードを WinCC タグとしてインポートする方法 (ページ 298)
[シンボル]の表示 (ページ 297)

手動で生成された構造タイプの使用方法

はじめに
このアプローチでは、OPC UA オブジェクトのインポートのために WinCC タグ管理で作成された構造タイプと構造タイプ要素を使用します。

必要条件● OPC UA サーバーへの接続が確立されます(緑色の状態)。
● WinCC タグ管理で構造タイプが作成されました。
● 次のプロパティの構造タイプ要素が、構造タイプで設定されます。
– 外部:有効– データタイプ:OPC UA オブジェクトタイプの対応するプロパティまたはタグのDataType

304

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
手順
1. OPC UA 接続のショートカットメニューから[OPC サーバーを参照]エントリを選択します。
OPC UA サーバーの利用可能なデータがロードされます。
[AS 構造]タブが、OPC UA オブジェクトタイプと共に[シンボル]ビューに表示されます。
タブは、接続名がナビゲーションエリアで選択されているときに表示されます。
オブジェクトタイプの下の要素を表示するには、[名前]フィールドのオブジェクトタイプ
名の前にある矢印をクリックします。
2. [WinCC 構造]フィールドで、OPC UA オブジェクトタイプに割り付ける作成済みの構造タ
イプを選択します。
オブジェクトタイプのプロパティまたはタグと同じ名前とデータタイプを保持する構造タ
イプ要素が、自動的に割り付けられます。
3. 別の名前の構造タイプ要素をプロパティまたはタグに割り付けるには、[WinCC 構造]フィールドで要素を選択します。
リストには、まだ割り付けられていない状態で、プロパティまたはタグと同じデータタイ
プを保持しているすべての構造タイプ要素が含まれています。

4. OPC UA オブジェクトを表示するには、希望のノードをナビゲーションで選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

305

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
5. [AS シンボル]タブで OPC UA オブジェクトの[アクセス]フィールドを有効にします。

構造タグが OPC UA オブジェクトのリンクされた構造タイプで作成されます。
OPC UA オブジェクトのプロパティとタグが構造タイプ要素とマッピングされます。
6. [タグ管理]の表示で構造タグを編集するには、次のシンボルをクリックします。
必要に応じて、[構造タグ]で構造タイプ、構造タイプ要素、構造タグの名前を変更します。
変更点は OPC UA 接続の構造タグに適用されます。

6.5.3.8

WinCC における OPC UA アラームの使用[監視オブジェクト]の表示
Event Notifier とアラーム
接続の設定が正常に行われた後には、OPC UA サーバーの Event Notifier にアクセスできます。
Event Notifier が、出力を WinCC メッセージとして保持できるアラームまたはイベントをトリガします。
WinCC メッセージを OPC UA アラームに対して設定するには、アラームロギングのEvent Notifier を[監視オブジェクト]の表示にロードします。
通知
ローカルの WinCC OPC UA サーバーは許可されません。
この機能はローカルの WinCC OPC UA サーバーで有効ではありません。
WinCC メッセージをローカルの WinCC OPC UA サーバーの Event Notifier とリンクすると、設定が不適切な場合に、アラームロギングの無限ループが発生することがあります。

WinCC アラームロギングの OPC Event Notifier[OPC UA WinCC Channel]通信チャンネルで接続を作成すると、すぐに[OPC メッセー
ジ]エントリが[アラームロギング]エディタで作成されます。

306

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
作成済みの接続がエントリの下にリストされます。
接続済みの OPC UA サーバーの Event Notifier を[監視オブジェクト]の表示にロードできます。
WinCC メッセージのトリガ

Event Notifier が WinCC プロジェクトでトリガされることを通知するアラームを表示す
るには、Event Notifier を WinCC メッセージとリンクします。
次いで、WinCC メッセージが、Event Notifier によってトリガされるすべてのアラーム、
ならびにその階層的に従属しているノードによりトリガされます。これは、メッセージの数が激増する可能性があることを意味しています。
どの OPC UA アラームが WinCC メッセージをトリガするかを特定するには、フィルタを使用できます。
これにより、トリガされるメッセージの数が減り、関連のイベントに対してのみアラー
ムを受信できます。
注記
システムパフォーマンス:Event Notifier「Server」を避けてください。
WinCC メッセージを上位レベルの Event Notifier「サーバーオブジェクト」とリンクすると、多数のメッセージが生成されることがあります。
OPC UA イベントの数を減らすフィルタが使用されている場合でも、このような手順はパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。
WinCC メッセージの割り付け

Event Notifier と WinCC メッセージは、メッセージ番号を通じてリンクします。
メッセージ番号がアラームロギングですでに作成されている場合、このメッセージはリンクされます。それ以外の場合は、指定の番号のあるメッセージがアラームロギングで作成されます。
同じメッセージを複数の Event Notifier とリンクできます。
しかし、1 つの WinCC メッセージは常に 1 つの OPC UA 接続に対してしか使用できません。複数の OPC UA 接続を作成していると、各接続は別の WinCC メッセージを使用します。
複数の WinCC メッセージの割り付け

1 つの Event Notifier を複数の WinCC メッセージにリンクできます。
アラームがトリガされると、メッセージとフィルタは上から下まで処理されます。メッ
セージ番号は、WinCC メッセージがトリガされるシーケンスには影響を与えません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

307

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
メッセージの順番を変更するには、フィルタを折りたたんで、行のショートカットメニ
ューで[上へ移動]または[下へ移動]を選択します。

シンボルの表示
構造ツリーのデータの表示は、OPC UA サーバーの階層に対応しています。
[フィルタ]タブで、どの WinCC メッセージを Event Notifier とリンクするかを指定します。
各メッセージに対して、トリガされるアラームのために 1 つ以上のフィルタを定義できます。
選択された Event Notifier のプロパティは、[特性-フォルダ]エリアに表示されます。OPC
UA サーバーのプロパティしか変更できません。

表示を次へ変更
次のボタンを使用して、アラームロギングでデフォルト表示と[監視オブジェクト]の表示の間を切り替えます。
ボタンは、データレコードがロードされた後にのみ使用可能になります。

308

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
WinCC Configuration Studio が閉じられた後には、[監視オブジェクト]の表示が再度非表示になります。
デフォルト表示の[アラームロギング]では、[監視オブジェクト]タブは表示されたままです。

アラームロギング:[割り付け]タブ[OPC メッセージ]をクリックして、アラームロギングのデフォルト表示の[割り付け]タブを表示します。
ここでは、OPC UA アラームの属性に対して割り付けを設定します。
設定済みのルールはすべての OPC UA 接続に適用されます。
割り付けルールの設定トリガされた OPC UA アラームが WinCC メッセージにリンクされていると、属性がプ
ロセス値ブロック 1 ～ 10 に適用されます。
この目的のために、プロセス値ブロックをアラームロギングの[メッセージブロック]で[使用済み]として設定します。
プロセス値ブロック 1 には常に OPC UA アラームのメッセージテキストが含まれています。
プロセス値ブロック 2 ～ 10 のそれぞれに対して、ドロップダウンリストボックスで希望する属性を選択します。
デフォルトルール[Default]を変更することはできません。

アラームロギング:[監視オブジェクト]タブ
アラームロギングのデフォルト表示で[監視オブジェクト]タブを表示するには、[OPC メ
ッセージ]の接続をクリックします。
WinCC メッセージとそのフィルタにリンクされている Event Notifier が表示されます。
割り付けのルールの割り付け

このタブで、Event Notifier の割り付けルールを選択します。[Default]ルールがデフォル
トで割り付けられます。
同じ割り付けルールが Event Notifier の全アラームとその階層上で従属しているノードに使用されます。
デフォルト表示でフィルタを編集[監視オブジェクト]タブでフィルタを編集することもできます。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

309

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル変更されたフィルタは、[フィルタ]タブの[監視オブジェクト]の表示で使用されます。
しかし、デフォルト表示では、フィルタ基準が一貫性あるか、あるいは正確に入力されているかはチェックされません。
変更されたフィルタをテストして、必要に応じて[監視オブジェクト]の表示でフィルタを修正します。

下記も参照
Event Notifier を WinCC メッセージとしてインポートする方法 (ページ 314)
OPC UA アラームのフィルタ (ページ 310)

OPC UA アラームのフィルタ
OPC UA アラームのフィルタリング
Event Notifier とリンクするそれぞれの WinCC メッセージに対して 1 つ以上のフィルタを指定できます。
Event Notifier は、複数のアラームまたはイベントをトリガし、通常は WinCC メッセー
ジに対して一部のアラームまたはイベントのみが必要です。
フィルタにより、ユーザーはトリガされたメッセージを関連イベントに絞り込むことができます。
注記
システムパフォーマンス:Event Notifier「Server」を避けてください。
WinCC メッセージを上位レベルの Event Notifier「サーバーオブジェクト」とリンクすると、多数のメッセージが生成されることがあります。
OPC UA イベントの数を減らすフィルタが使用されている場合でも、このような手順はパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。
WinCC メッセージ:固有の割り付け
OPC UA アラームまたはイベント、ならびに WinCC メッセージをできるだけ明確に割り付ける特定のフィルタを定義してください。
WinCC メッセージは、アラームまたはイベントのプロパティとマッピングされるように設定する必要があります。例えば、確認のポリシーとメッセージソース(Source)というようにです。

310

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネルフィルタの設定
フィルタを使用して、どの OPC UA アラームまたは OPC UA イベントが WinCC メッセージをトリガするかを定義することができます。
1 つのメッセージを複数の Event Notifier にリンクできますが、別々のアラームでフィル
タします。
[フィルタ]タブの[監視オブジェクト]の表示でフィルタを設定します。
フィルタを作成するには、メッセージ番号の前にある矢印をクリックします。表示される行で、フィルタ基準、演算子、値を選択します。
フィルタ基準のデータタイプは自動的に追加され、変更することはできません。
オンライン設定

ランタイムでフィルタを変更すると、すぐに適用されます。

フィルタ基準と演算子
フィルタ規準により、Event Notifier のアラームのどの条件を満たし、リンクされたメッ
セージをトリガできるようにする必要があるかを、ユーザーは特定できます。
演算子は選択されているフィルタ基準により異なります。
フィルタ基準演算子

説明

EventType=タイプのドロップダウンリスト

ConditionNam =フリーテキスト入力

e

演算子「contains」:

contains

SourceName

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA● 入力されたテキストが含まれています。
プレースホルダは使用されません。

311

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
フィルタ基準演算子

説明

Severity

=

～に等しい

数値入力

!=

～に等しくない

値の範囲:

>

より大きい

● 1 ～ 1000<

未満

WinCC メッセージでのマッピング:

>=

～以上

● 優先度 0 = Severity 1

<=

～以下

betwe

● 優先度 1 ～ 15 = 0 と 1000 の間の線形補間

範囲(開始、終了)● 優先度 16 = Severity 1000

en

例「between」:● 100、200
100 ～ 200 の Severity に相当(それぞれ指定された値を含む)

フィルタ基準の組み合わせフィルタのフィルタ基準を組み合わせたり、同じフィルタ規準を複数回使用したりできます。
● 別のフィルタ基準は「AND」でリンクされます。
● 同じフィルタ基準は「OR」でリンクされます。
● フィルタの階層はありません。入力されるフィルタ基準の順番はフィルタの適用に影響を与えません。

例:[アラームロギング]の表示
アラームロギングのデフォルト表示で、WinCC メッセージとリンクされている Event
Notifier が各接続に対してリストされます。
Event Notifier のノードで、メッセージ番号が表示されます。それぞれの場合で、下にフィルタが表示されます。
この表示を使用して、複数の Event Notifier のフィルタ間で同期をとることもできます。
この例では、[OPCUAServer1]接続の設定済みの Event Notifier を確認できます。

312

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

フィルタ例● EventType = AlarmConditionType● EventType = DeviceFailureEventType● Severity >= 500
この例は、次の条件に相当します。
● (EventType=AlarmConditionType OR EventType=DeviceFailureEventType) AND
Severity>=500

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

313

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
下記も参照[監視オブジェクト]の表示 (ページ 306)
Event Notifier を WinCC メッセージとしてインポートする方法 (ページ 314)

Event Notifier を WinCC メッセージとしてインポートする方法
はじめに
このセクションでは、OPC UA サーバーの Event Notifier を WinCC メッセージと接続する方法を説明します。
Event Notifier の OPC UA アラームは、ランタイムの WinCC アラームロギングでメッセージをトリガします。これらは、WinCC AlarmControl にアーカイブされ、表示されます。
概要:基本手順
1. WinCC アラームロギングに OPC UA Event Notifier をロードします。
2. Event Notifier を WinCC メッセージ番号とリンクします。
3. オプション:Event Notifier のトリガされたアラームに対するフィルタを特定します。
4. オプション:割り付けルールを定義
5. それぞれの Event Notifier に対して割り付けルールを指定します。
6. オプション:WinCC メッセージのプロパティ、表示、アーカイブを設定します。

注記
システムパフォーマンス:Event Notifier「Server」を避けてください。
WinCC メッセージを上位レベルの Event Notifier「サーバーオブジェクト」とリンクすると、多数のメッセージが生成されることがあります。
OPC UA イベントの数を減らすフィルタが使用されている場合でも、このような手順はパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。
WinCC メッセージ:固有の割り付け
OPC UA のアラームまたはイベント、ならびに WinCC メッセージを割り付ける特定のフィルタを、できるだけ明確に定義してください。
WinCC メッセージは、アラームまたはイベントのプロパティとマッピングされるように設定する必要があります。例えば、確認のポリシーとメッセージソース(Source)というようにです。

314

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
通知
ローカルの WinCC OPC UA サーバーは許可されません。
この機能はローカルの WinCC OPC UA サーバーで有効ではありません。
WinCC メッセージをローカルの WinCC OPC UA サーバーの Event Notifier とリンクすると、設定が不適切な場合に、アラームロギングの無限ループが発生することがあります。

必要条件● OPC UA サーバーへの接続が確立されます(緑色の状態)。
● プロセス値ブロックが使用のために有効化されます。

手順
1. [OPC メッセージ]の[アラームロギング]エディタで設定済みの接続を選択します。
2. OPC UA 接続のショートカットメニューから[OPC サーバーを参照]エントリを選択します。
OPC UA サーバーの利用可能なデータがロードされます。[監視オブジェクト]の表示が開かれます。
ナビゲーションエリアで、Event Notifier が接続名の下に表示されます。
3. ナビゲーションエリアで Event Notifier を選択します。
4. データエリアで 1 つ以上の WinCC メッセージ番号を入力します。
すべての従属する Event Notifier もリンクされたメッセージをトリガするため、階層の最高レベル[Server]のリンクは避けてください。トリガされるメッセージの多数のパフォー
マンスに悪影響を及ぼすことがあります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

315

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
5. フィルタを定義するには、メッセージ番号の前にある矢印をクリックします。
表示される行で、フィルタ基準、演算子、値を選択します。
フィルタ基準のデータタイプは自動的に追加され、変更することはできません。
6. [アラームロギング]の表示でメッセージを編集するには、次のシンボルをクリックします。
7. 割り付けルールを表示するには、[OPC メッセージ]をクリックし、[割り付け]タブを選択します。
8. [デフォルト]ルールの[名前]フィールドに新しいルールの名前を入力します。

9. それぞれの場合で、Event Notifier の希望の属性を、プロセス値フィールドのドロップダ
ウンリストから選択します。
属性は対応するプロセス値ブロックにリンクされます。
10.[OPC メッセージ]の接続名をクリックします。
OPC UA 接続のメッセージとフィルタが表示されます。
11.Event Notifier に対してそれぞれの割り付けのルールを選択します。
[デフォルト]ルールがデフォルトでリンクされます。

316

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
12.WinCC メッセージを表示するには、[OPC メッセージ]をクリックします。
メッセージとそのプロパティが、[メッセージ]タブに表示されます。
13.メッセージクラス、メッセージのタイプ、アーカイブなど、WinCC メッセージのプロパ
ティを設定します。
ユーザーテキストブロックのプロセス値ブロックの内容にアクセスするには、「@1%」フォーマットを使用します。
プロセス値ブロックの詳細については、WinCC 情報システムの「WinCC での作業」 >「メッセージシステムのセットアップ」 > 「メッセージシステムの設定」 > 「メッセージ
での作業」を参照してください。

– 「メッセージのテキストの指定方法」– 「ユーザーテキストブロックでのプロセス値の挿入方法」

下記も参照[監視オブジェクト]の表示 (ページ 306)
OPC UA アラームのフィルタ (ページ 310)

6.5.4

OPC UA WinCC チャンネルの OPC UA 配列

6.5.4.1

WinCC の配列
WinCC は OPC UA 配列の設定をサポートします。この文脈では、WinCC タグは単一の配列エレメントにのみ対応できます。つまり、完全な OPC UA 配列値を 1 つのみの
WinCC タグにマッピングできません。

WinCC Configuration Studio の配列の表示
WinCC Configuration Studio の「AS シンボル」作業エリアでデータエントリを展開する
ときに配列が表示されます。配列タイプおよび寸法が OPC UA DataType 列に表示されます。
[名前]列で対応する配列シンボルをクリックして、個別の配列エレメントへのアクセスを取得します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

317

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

WinCC タグとして配列エレメントをマッピングするため、[アクセス]列でチェックボッ
クスを有効化します。

データタイプ
WinCC は任意の寸法の、次の OPC UA 配列データタイプをサポートします。
● Boolean● SByte● Byte● Int16● UInt16● Int32● UInt32● Float● Double● String● DateTime● ByteString

318

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

注記
サーバーがサポートされない配列データタイプを出力する場合、WinCC Configuration
Studio でタグを設定できません。

IndexRange を使用しない配列エントリの書き込み
OPC UA 配列を読み取りおよび書き込みするとき、使用される OPC-UA 基準で指定される IndexRange ファンクションによって、OPC UA クライアントは配列全体またはその一部のみにアクセスすることができます。
たとえば、クライアントは、インデックス範囲として、「3,10」を指定することで、配列のエレメント 3 ～ 10 のみを読み取りまたは書き込みすることができます。または、
IndexRange として「5」を指定することで、配列エレメント 5 のみを読み取りおよび書
き込みします。
OPC UA 仕様に一致する OPC UA サーバーは、配列を読み取るときに IndexRange をサポートする必要があります。逆に、IndexRange を使用した配列の書き込みはサポートできません。
WinCC は、常に、IndexRange を使用して配列エレメントの読み取りまたは書き込みを試みます。配列エレメントを IndexRange を使用して読み取れない場合、WinCC は配列
全体の読み取りおよび WinCC で設定された配列エレメントの抽出を試みます。配列エ
レメントを IndexRange を使用して書き込めない場合、WinCC はフォールバック戦略[IndexRange を使用しない配列エントリの書き込み]を使用します。これはデータの不一
致を引き起こすことがあるため、初期設定では無効にされています。
[接続パラメータ]ダイアログの[設定]タブで「IndexRange を使用しない配列エントリの書き込み]機能を有効にします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

319

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル

通知
データの不一致
この機能を有効にすると、データの不一致を引き起こすことがあります。

制限事項
データの一貫性ランタイムでは、WinCC で設定されている OPC UA 配列値のデータの一貫性を保証することはできません。
配列データは、特に、次の場合に一貫性を失うことがあります。
● 異なる読み取りサイクルのいくつかの配列エレメントを読み取るとき。
● 配列全体を読み取りおよび更新するとき([IndexRange を使用しない配列エントリの書
き込み]セクションを参照)。

320

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
パフォーマンス

WinCC を配列値全体を読み取り、設定された配列エレメントを抽出する必要があるた
め、OPC サーバーが IndexRange をサポートしない場合、配列のいくつかのエレメントを読み取るときにパフォーマンスの問題が発生することがあります。
ダイナミック配列

OPC-UA 配列の長さは、動的にすることができ、ランタイム中に変更できます。たとえば、配列値が期待されたよりも短い場合、WinCC タグ値の品質が低下することがあります。
互換性

一部の OPC UA サーバーが OPC UA 基準との完全な互換性がないため、結果的に WinCC
Configuration Studio が配列エレメントを表示できなくなります。この場合、配列タグを手動で作成して、配列アドレスを変更する必要があります。
そのため、それらのサーバーの配列を設定できるようにするには、サーバー固有の知識が必要です。
手動設定に関する追加情報は、「OPC UA 配列を手動で作成および設定する方法 (ページ 321)」セクションで参照できます。

6.5.4.2

OPC UA 配列を手動で作成および設定する方法
OPC UA サーバーが基準に従って配列を表示しない場合、WinCC が OPC UA 配列の配列エレメントを表示できなくなることがあります。この場合、WinCC タグ管理で、配列
エレメントを手動で作成および設定する必要があります。この目的で、サーバー固有の知識が必要です。

必要条件● OPC UA サーバーへの接続が確立されていること。
● タグ管理が開いていること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

321

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
手順
1. [タグ]作業エリアのショートカットメニューを介して既存のタグをコピーおよび挿入する
ことで新しいタグを作成します。

注記
タグのコピーと挿入
すべてのプロパティと一緒にタグをコピーするには、タグ名のみでなく、行全体にマークを付ける必要があります。この目的で、先頭の番号をクリックします。
2. 該当する場合、新たに作成されたタグの名前を変更します。
3. [AS シンボル]作業エリアの対応する配列値のアドレスをクリップボードにコピーします。

4. [AS シンボル]作業エリアの対応する配列値のアドレスをコピーされたタグの「アドレス]
列に挿入します。

322

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.5 OPC UA WinCC チャンネル
5.

ボタンを使用して、タグのプロパティで[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。

6. 必要な設定を実行し、[OK]で確定します。

6.5.5

エラー処理

6.5.5.1

OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処理

はじめに
通信テストの手順は、WinCC の使用方法に関係ありません。
チャンネル診断の詳細は、[通信] > [通信診断]を参照してください。

OPC UA サーバーとして使用する WinCC
WinCC OPC UA クライアントでチャンネル診断を使用して、接続が WinCC OPC UA サーバーへ確立できるか確認します。

OPC UA クライアントとして使用する WinCC
WinCC OPC UA クライアントでチャンネル診断を使用して、接続が WinCC OPC UA サーバーへ確立できるか確認します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

323

通信チャンネル
6.6 PROFIBUS DP

6.6

PROFIBUS DP

6.6.1

WinCC チャンネル"PROFIBUS DP"

内容[PROFIBUS DP]チャンネルは PROFIBUS DP-Master としての WinCC ステーションと、
ET200 などの対応する周辺アセンブリの間の通信に使用されます。
通信には PROFIBUS DP プロトコルが使用されます。
この章では、以下のトピックについて説明します。
● [PROFIBUS DP]チャンネルによるデータ転送を設定する方法● 接続およびタグの設定方法

現行バージョンの PROFIBUS DP における変更点
現行バージョンの PROFIBUS DP には、文書に記載されていないいくつかの変更点が含
まれています。
● CP5412 は提供されません。
● PROFIBUS DP Master はアプリケーション OPC サーバーとして使用されます。

6.6.2

WinCC ドライバ Profibus DP のプロパティ

プロパティ
WinCC ドライバ Profibus DP には次のプロパティがあります。
● 通信プロセッサ(= CP)を使用する WinCC PC は、Profibus の DP マスタです。
● すべての DP 標準スレーブをアドレス指定できます。
● 最大 4 つの CP カードを初期化して、CP モジュールごとに最大 123 個の DP スレー
ブステーションと設定できます。

324

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.6 PROFIBUS DP
他の Profibus バスパートナーへの通信は、ドライバがこれを許可する場合に、他のプロトコルを使用して行うことができます。
注記
1 つの DP マスタのみ同一のスレーブにアドレス指定している他の DP マスタを Profibus バスで接続することはできません。
CP5412(A2)の制限事項
制限値は、より新しいバージョンで変更可能であるため、コミッショニング前にチェックされる必要があります。
● 最大 62 スレーブが許可されます。
● ジョブの読み取りおよび書き込みに関する各パートナーステーションのデータ容量は最大240 バイトです。

6.6.3「Profibus DP」ドライバの統合

規格
Profibus 分散 I/O (DP)規格に準拠しています。
● DIN 19245-3、または● pr EN 50170 に準拠

必要条件
ハードウェア:● WinCC ドライバの Profibus DP を使用するには、Profibus の接続用の通信プロセッサ
CP 5412 (A2)または CP 5613 が必要です。
これを使用して、すべての DP 標準スレーブをアドレス指定できます。
● 使用される通信プロセッサの数は、PC の空きの割り込みに依存しています。
ソフトウェア:● 通信プロセッサをインストールおよび設定するには、ドライバ(DP-5412 またはDP-5613)および設定ソフトウェアが必要です。
これは SIMATIC NET CD で入手可能です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

325

通信チャンネル
6.6 PROFIBUS DP
手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、[Profibus DP]通信ドライバを選択します。
チャンネルユニットが作成されます。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[システムパラメータ]を選択します。
設定ダイアログが開きます。
3. CP 基板番号およびモニタリング時間を指定します。
4. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
5. 接続の名前を入力します。
6. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
設定ダイアログが開きます。
7. スレーブアドレスを選択し、[OK]で確定します。

6.6.4「PROFIBUS DP」ドライバの設定

システムパラメータの設定
CP 基板番号PC での CP カードの番号です(設定ツールから)。
値の範囲:
● 1～4
● 0 = インストールされていない
ウォッチドッグ時間

通信カードの WinCC のモニタリング時間の係数を入力します。モニタリング時間は、どの場合でも 0.4 秒の倍数です。
この機能は出力データと一緒に提供可能なスレーブに対してのみ有効です。
● 入力 0:モニタリングが無効にされます。
● 入力 > 0:
これ以上書き込みアクセスがない場合、時間が経過するにつれて、出力が 0 に設定されます。
これは、適切な WinCC 設定によって確証される必要があります。

326

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.6 PROFIBUS DP
接続パラメータの設定
スレーブアドレス

読み取りまたは書き込み対象のスレーブのアドレス
値の範囲:● 1 ～ 127

タグアドレスの設定
タグアドレスを設定するには、[プロパティ - タグ]ウィンドウの空の[アドレス]フィール
ドをクリックします。
次のシンボルを使用して設定ダイアログを開きます。
注記
接続のパフォーマンス
電源やスループットが正常に機能しない場合、次に注意します。
アクセスが Profibus の全体の DP デバイスにのみ可能であるため、タグの相互接続の更新時間が接続に影響します。

プロセスタグのプロパティ

フィールド 意味
入力

スレーブの入力範囲

出力

スレーブの出力範囲

長さ(ビッ

タグサイズの表示(ビット単位)

ト)

値は、以前に選択されたデータタイプに基づいています。
例外:未処理データタグ

バイトオフ タグのコンテンツが保存された後のバイト数
セット

値の範囲:0 から長さ-1

ビットオフ [2 進タグ]データタイプを使用した場合のみ有効
セット

2 進タグが入力された、上記で指定されたバイトのビット数
値の範囲:0 ～ 7より大きい値は、バッファの長さが超過しない場合に可能です。

バイト配列 無効:リトルエンディアン(初期設定)の変更

アクティブ:ビッグエンディアン

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

327

通信チャンネル
6.6 PROFIBUS DP
未処理データタグのプロパティ

フィールド 意味
入力

スレーブの入力範囲

出力

スレーブの出力範囲

長さ(ビッ

無効

ト)
バイトオフ タグのコンテンツが保存された後のバイト数
セット

値の範囲:0 から長さ-1

ビットオフ 無効セット
長さ(バイこのフィールドに必要なブロック長を入力します。

ト)

このフィールドの長さの単位はバイトです。

ブロックの 定義されたデータブロックは、WinCC からのリクエスト後に送信または
送信/受信

328

受信されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

6.7

S5 Ethernet 第 4 層

6.7.1

WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"

はじめに
通信ドライバは、例えばオートメーションシステム SIMATIC S5-115U/H、SIMATIC
S5-135U、SIMATIC S5-155U/H を ISO トランスポートプロトコルまたは TCP/IP プロト
コルで接続するために、使用されます。
使用される通信プロトコルによって異なりますが、以下の通信パートナが実装されます。
通信プロトコル

WinCC 側ISO トランスポートプロトコル CP1612 A2 (3Com 互換)

SIMATIC S5 側
CP1430 TF

CP1613 A2
CP1623
TCP/IP (RFC1006 に適合)

CP1612 A2 (3Com 互換)

CP1430 TCP

CP1613 A2
CP1623
このチャンネルを使う場合、ローカルデータベースは不要です。

チャンネルユニット
通信ドライバには、最大 2 つのチャンネルユニット CP1612 A2、CP1613 A2 またはCP1623 を操作できる 2 つのチャンネルユニット「CP1413-x」があります。チャンネル
ユニットの機能は同じです。2 つの CP の論理デバイス名が異なるだけです。CP1623 はCP1613 A2 と同じですが、PCI Express で動作します。
3 番目のチャンネルユニット「TCP/IP」を使用して、CP1612 A2、CP1613 A2 またはCP1623 で TCP/IP プロトコルを介して通信を確立できます。
論理デバイス名は、チャンネルユニットのシステムパラメータで変更できます。ここで、使用されるプロトコルのパラメータを設定することもできます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

329

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
以下のアプリケーション機能があります。
● SIMATIC Industrial Ethernet (CP 1612 A2/1613 A2/1623)の通信モジュール用チャンネ
ルユニット「S5-Transport (CP 1413-1)」。
● SIMATIC Industrial Ethernet (CP 1612 A2/1613 A2/1623)の通信モジュール用チャンネ
ルユニット「S5-Transport (CP 1413-2)」。
● SIMATIC Industrial Ethernet (CP 1612 A2/1613 A2/1623)の通信モジュール用のチャンネルユニット「S5-Transport (TCP/IP)」。

6.7.2

タグのデータタイプ

はじめに論理接続に必要なタグを定義します。WinCC の観点から、以下のデータタイプにアクセスできます。
● 2 進タグ● 符号なし 8 ビット値
● 符号付き 8 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● テキストタグ、8 ビット文字セット● 未処理データタイプ

330

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

6.7.3

チャンネルの設定

6.7.3.1

チャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"の設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"の設定には、以下のステップが必要です。
1. 接続の設定
2. タグの設定
3. システムパラメータの設定

6.7.3.2

接続の設定方法

はじめに
接続パラメータは、使用するすべてのプロトコルでほとんど同一です。 以下の例のように、チャンネルユニット"CP1413-x"と ISO トランスポートプロトコルを使用して、通信が説明されます。
TCP/IP プロトコルを実装するとき、Ethernet アドレスの代わりに AS の IP アドレスが入力されます。 IP アドレスは、ドットで区切られた 4 つの数値で構成されます。 数値
は 0 ～ 255 の範囲でなければなりません。
論理接続に対して、WinCC は、1 つの読み取り用接続("READ ファンクション"エリア)と
1 つの書き込み用接続("WRITE ファンクション"エリア)を、トランスポートレイヤに確立します。 両方のファンクションのアドレスパラメータが、ダイアログで定義されます。
両方の接続が確立された場合のみ、論理接続も"確立済"と表示されます。

READ ファンクションの割り付け
WinCC 側SIMATIC S5 側

FETCH-アクティブ

READ-パッシブ([READ-アクティブ]要求)([READ-パッシブ]要求)

FETCH-パッシブ

WRITE-アクティブ([WRITE-パッシブ]要求)([WRITE-アクティブ]要求)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

331

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

注記AS からデータがアクティブで送信され、接続パラメータの READ ファンクションに[FETCH パッシブ]が設定されている場合、AS のデータエリアで 2 進変数もバイト変数
も書き込みできません。
少なくとも 1 つのテレグラムが AS から WinCC へ送信された場合のみ、[FETCH パッシブ]接続に[OK]ステータスが割り付けられます。

WRITE ファンクションの割り付け

332

WinCC 側SIMATIC S5 側[WRITE アクティブ]要求[WRITE パッシブ]要求

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
手順
1. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

2. [Ethernet アドレス AG]フィールドで、産業用 Ethernet バスの SIMATIC S5 のステーショ
ンアドレスを入力します。 TCP/IP プロトコルを実装するとき、ここで[IP アドレス AG]
フィールドに IP アドレスを入力します。
3. WinCC システムの READ ファンクションのパラメータを定義します。 これらは SIMATIC
S5 で使用する要求とは、無関係です。
4. 次に、CP1430 TF の設定中に[リモートパラメータ]で"TSAP"として設定された、割り付
け済フィールド[自分の TSAP]に、値を入力します。
5. そこで、CP1430 TF の設定中に[ローカルパラメータ]で"TSAP"として設定された、割り付け済フィールド[リモート TSAP]に、値を入力します。
6. WRITE ファンクションについて、パラメータ[自分の TSAP]および[リモート TSAP]を、適切に定義します。

注記"TSAP"の入力では、空白は使えません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

333

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
6.7.3.3

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"経由での WinCC と AS の接続用に、異なるデータタイプのタグを WinCC で作成できます。以下に、これらのデータタイプのタグの設定方法を説明します。
● タグのアドレス● ビット単位でアクセスするタグの設定● バイト単位でアクセスするタグの設定● ワード単位でアクセスするタグの設定● 未処理データタグの設定

タグのアドレス

はじめに
SIMATIC S5 のアドレス構造に準じてタグアドレスを入力します。
タグタイプによって、AS でのメモリ領域へのアクセスはビット単位、バイト単位あるいはワード単位となります。この目的で、書込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメモリ領域が AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータ領域で AS によって行なわれた変更は、データ領域に書き戻された時点
で上書きされます。
AS からデータがアクティブで送信され、接続パラメータの READ ファンクションに[FETCH パッシブ]が設定されている場合、AS のデータ領域で 2 進変数もバイト変数も書き込みできません。

334

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
タグのアドレスの設定は、タグタイプとは独立して行なわれます:● [2 進]や[8 ビット値]のタグの場合、最初に[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、そこで AS のメモリ領域へのアクセスがビット単位かバイト単位かを定義します。
その後、AS メモリのタグのアドレスは、[アドレスプロパティ]ダイアログで定義されます。
● ワード指向のタグでは、AS メモリのタグのアドレスは、[アドレスプロパティ]ダイア
ログで定義されます。
AS メモリへのアクセスがワード単位なので、[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログは開きません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

335

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
ビット単位でアクセスするタグの設定方法

手順
1. 接続を選択して、ショートカットメニューから[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログウィン
ドウを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックします。
2. [選択]ボタンをクリックします。 [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開きます。

3. チェックボックスを使って、メモリエリアの特定のビットを読み書きするために、アクセスを有効にするべきかどうかを定義します。
4. [選択]フィールドで、AS メモリのアドレス指定方法を、例えば"ワード"または"バイト"のように選択します。
5. [選択]フィールドで変更するビット数を選択します。
6. [選択]ボタンを使用して、AS のタグアドレスを定義する[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。

336

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

注記
S5 の場合、フラグ、入力、出力はバイト単位でアドレス指定し、データブロック(DB、DX)はワード単位でアドレス指定します。
[ビットにアクセス]チェックボックスを有効にすると、[アドレスプロパティ]ダイアログのフィールドの表示に影響します。
ワード指向タグの場合、タグアドレスと PLC メモリへのアクセスがワード単位なので、上記の[ビットタグ/バイトタグ]は開きません。

バイト単位でアクセスするタグの設定方法

手順
1. タグを選択してから、[データタイプ]フィールドで、データタイプ[符号なし 8 ビット値]または[符号付き 8 ビット値]を選択します。
2. 接続を選択して、ショートカットメニューから[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログウィン
ドウを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

337

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
3. [選択]ボタンをクリックします。 [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開きます。

4. チェックボックスを使って、メモリエリアの特定のバイトを読み書きするために、アクセスを有効にするべきかどうかを定義します。
5. [選択]フィールドでは、AS メモリのアドレス指定タイプとして、"ワード"だけが表示されます。
6. [選択]フィールドで変更するバイト数を、選択します。
7. [選択]ボタンを使用して、AS のタグアドレスを定義する[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。

注記
S5 の場合、フラグ、入力、出力はバイト単位でアドレス指定し、データブロック(DB、DX)はワード単位でアドレス指定します。
[バイトにアクセス]チェックボックスを選択すると、[アドレスプロパティ]ダイアログのフィールドの表示に影響します。
ワード指向タグの場合、タグアドレスと PLC メモリへのアクセスがワード単位なので、上記の[ビットタグ/バイトタグ]は開きません。

338

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

ワード単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
AS のタグのアドレスは、ここで説明するダイアログで定義されます。
● [2 進]や[8 ビット値]のタグの場合、最初に[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、そこで AS のメモリエリアへのアクセスがビット単位かバイト単位かを定義します。
● ワード指向タグの場合、タグアドレスと AS メモリへのアクセスがワード単位なので、[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログは開きません。

手順
1. タグを選択してから、[データタイプ]フィールドで、タグに必要なデータタイプ(符号付き16 ビット値など)を選択します。
2. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

ボタンをクリックし339

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
3. タグが、[アドレス]タブの[データエリア]フィールドの、データブロック、フラグエリアエ
リア、入力エリアまたは出力エリアアのどれに位置するかを、選びます。
4. タグがデータブロックにある場合、[DB 番号]フィールドも表示されます。 ここで、データブロック番号を入力します。
5. [アドレス指定]フィールドで、アドレス指定のタイプを入力します。 通常は、デフォルト
定義を使えます。
6. 個別フィールド(例、[DW])にアドレスを入力します。

注記"2 進"または"8 ビット値"タイプのタグの場合、このダイアログのフィールドの表示は、[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログの[ビット/バイトへのアクセス]での選択によって異なります。
ワード指向データエリアのタグに書き込む場合、開始アドレスが残存バイトにあり、タ
グ長は偶数であることが必要です。

未処理データタグの設定方法

はじめに
以下に、未処理データタグのアドレスの定義方法を説明します。
注記
ワード指向データエリアのタグに書き込む場合、開始アドレスが残存バイトにあり、タ
グ長は偶数であることが必要です。

340

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
手順
1. タグを選択してから、[データタイプ]フィールドで、[未処理データタイプ]エントリを選択します。
2. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

3. タグが、[データエリア]フィールドの、データブロック、フラグ、入力エリアまたは出力
エリアのどれに位置するかを、選びます。
4. タグがデータブロックにある場合、[DB 番号]フィールドも表示されます。 ここで、データブロック番号を入力します。
5. [アドレス指定]フィールドで、アドレス指定のタイプを入力します。 通常、デフォルトの定義を使用できます。
6. 下のフィールドにデータアドレスを入力します。 このフィールドのラベルは、[アドレス指定]フィールドのエントリによって異なります(例: ワードアドレス指定の場合は[DBW])。
7. [長さ]フィールドに、未処理データブロックの長さをバイト単位で入力します。
8. どのタイプの未処理データタグが、[未処理データタイプ]エリアで対象となるかを定義します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

341

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
6.7.3.4

システムパラメータ

チャンネルユニットのシステムパラメータ

はじめにWinCC の標準設定とは異なる設定が必要な場合は、チャンネルユニットの[システムパ
ラメータ]ダイアログを使用して、必要な変更をすべて実行することができます。
システムパラメータは、使用するすべてのプロトコルでほとんど同一です。 TCP/IP プ
ロトコルの実装時に、インストール中のデバイス名が違うだけです。
以下の個別ポイントを変更できます。
● デバイス名● トランスポートパラメータ
注記
システムパラメータは、AS の全ての CP に適用されます。

デバイス名
WinCC とオートメーションシステム間の通信は、論理デバイス名を介して実行されます。 これらの名前は通信モジュールのインストール中に割り当てられ、ユニットに固有です。 デバイス名は論理デバイス名を示します。 論理デバイス名はデフォルト定義として、ISO トランスポートプロトコルで"/CP_H1_1:/ SCP"の名前を、TCP/IP プロトコル
で"/TCP_IP:/SCP"の名前を、与えられます。
注記
TCP/IP プロトコルを使用する場合、WinCC でのデバイス名が、[PG/PC インターフェー
スの設定]ダイアログの[アプリケーションのアクセスポイント]と一致することを、必ず確認してください。 デバイス名は、[PG/PC インターフェースの設定]でも変更しなければなりません。

トランスポートパラメータ
PDU サイズ、設定試行などチャンネルユニットの固有設定は、トランスポートパラメー
タで実行します。

342

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
デバイス名の変更方法

はじめに
チャンネルユニットのパラメータは、例えば論理デバイス名またはトランスポートパラ
メータなどのシステムパラメータで、設定されます。
システムパラメータは、使用するすべてのプロトコルでほとんど同一です。
以下の例のように、チャンネルユニット"CP1413-x"と ISO トランスポートプロトコルを使用して、通信が説明されます。
TCP/IP プロトコルの実装時に、インストール中のデバイス名が違うだけです。

手順
1. コンテキストメニューからチャンネルユニットを選択して、[システムパラメータ]ダイア
ログウィンドウを開きます。
2. [デバイス名]タブを選択します。

3. ここで、太字で表示されているデバイス名をマウスで選択し、デバイス名の[名前]フィールドでマウスクリックすることによって、変更できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

343

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

注記
デバイス名は、ハードウェアドライバのインストール中に定義されます。他の望ましくない名前を定義した場合に限り、デバイス名を変更してもかまいません。

トランスポートパラメータの変更方法

手順
1. コンテキストメニューからチャンネルユニットを選択して、[システムパラメータ]ダイア
ログウィンドウを開きます。
2. [トランスポートパラメータ]タブを選択します。

3. "PDU サイズ"の値を、通信モジュール CP 1430 で設定された値に設定します。
4. [設定試行]フィールドで、接続確立の試行回数を定義します。
5. [送信繰り返し期間]領域で[無限]を選択します。
6. [確認時間]フィールドに例えば値 30 を入力すると、通信パートナがこの時間内に応答しなかった場合(例えば AS が"停止"状態)、最大 30 秒後にタグのステータスが通知されます。

344

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層

6.7.4

付録

6.7.4.1

付録

はじめにチャンネル"SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層"に関する追加情報を、付録で提供します。

6.7.4.2

内部エラーコードと定数

内部エラーコードと定数

はじめに
以下の表に、最も重要なエラーコードと定数を示します。 この情報は"内部関係者"を対象としたものです。 従って、エラーコードと定数の意味について、これ以上詳細に述べたことはありません。
● 接続障害中のエラーコード● iNA960 メッセージ● SCI メッセージ

接続障害中のエラーコード

はじめに最も重要なエラーコードが、このセクションにリストされています。 エラーコードがこの表に記載されていないエラーが発生した場合は、WinCC ホットラインにお電話ください。

Fehler_0002-INVALID_RQ
障害のあるリクエストブロック。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

345

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
Fehler_0004-NO_RESOURCES
CP に空いているリソースがありません。

Fehler_0006-UNKNOWN_REFERENCE
間違ったオープン参照が定義されました。

Fehler_0008-BUFFER_TOO_SHORT
ユーザーバッファが短すぎます。

Fehler_0010-BUFFER_TOO_LONG
ユーザーバッファが長すぎます。

Fehler_0012-ILLEGAL_REQ
間違った"negot_options"が定義されました。

Fehler_0014-REM_ABORT
リモートステーションによって接続が中断されました。

Fehler_0016-LOC_TIMEOUT
タイムアウト。

Fehler_0018-UNKNOWN_CONN_CLASS
未知の接続クラス。

Fehler_0020-DUP_REQ
接続は既に確立されています。

Fehler_0022-CONN_REJECT
接続要求がリモートによって拒否されました。

346

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
Fehler_0024-NEGOT_FAILED
接続が、欠陥のある"negot-option"によって中断されました。

Fehler_0026-ILLEGAL_ADDRESS
欠陥のあるトランスポートアドレス。

Fehler_0028-NETWORK_ERROR
バスまたは CP が中断されました。

Fehler_0030-PROTOCOL_ERR
プロトコルエラー。

Fehler_0032-ILLEGAL_RB_LENGTH
リクエストブロック長が間違っています。

Fehler_0784-E_NO_HW
通信ハードウェアが見つかりません。
● 通信モジュールに欠陥があります。
● 通信モジュールが正しくインストールされていません。
● 間違ったポートアドレスが定義されました。

Fehler_0786-E_CNF
ドライバが間違って設定されているか、またはレジストリに無効なパラメータがあります。

Fehler_0787-E_BAUDRATE
ボーレートまたは割り込みベクトルの定義が間違っています。

Fehler_0788-E_HSA
HSA(最上位ステーションアドレス)の定義が間違っています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

347

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
Fehler_0789-E_TS
定義されたローカル参加者番号(TS_ADR)は既に割り当られています。

Fehler_0791-E_INT_NOT_PROV
定義された割り込みベクトル(IRQ)は、通信モジュールでは使用できません。

Fehler_0792-E_INT_BUSY
定義された割り込みベクトル(IRQ)は、通信モジュールで既に占有されています。

Fehler_0800-E_NO_FILE
選択された通信ドライバをロードできません；ファイルが見つかりませんでした。
● 通信ドライバが正しくインストールされていません。

Fehler_0897-E_LOGDEV
論理デバイスが、レジストリで定義されていません。
● 通信ドライバが正しくインストールされていません。
● レジストリのエントリーが壊れているか、あるいは削除されています。
● [PG/PC インターフェースの設定]プログラムで、論理デバイス名の設定を確認してください。
● "システムパラメータ - デバイス"マスクの論理デバイス名の設定を、確認してください。

Fehler_0898-E_L2DRIVER
エントリ"L2DRIVER"がレジストリにありません。
● モジュールエラー、またはモジュールが間違ってインストールされています。

Fehler_0900-E_L4DRIVER
エントリ"L4DRIVER"がレジストリにありません。
● モジュールエラー、またはモジュールが間違ってインストールされています。

348

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
Fehler_30000-EC_WATCHDOG
ウオッチドッグエラー。

Fehler_30001-EC_PDUERRORPDU は予定されていません。

Fehler_30005-EC_ONLERROR
S7-Online-DLL のローディング障害。

iNA960 メッセージ
一般的な iNA960 メッセージ
OK_RESP

1

0x01

エラーなしで要求が実行されました

OK_EOM_RESP

3

0x03

エラーなしでデータブロックが受信されました

OK_DECIDE_REQ_RES

5

0x05

エラーなしで要求が実行されました

7

0x07

ローカルユーザーによって接続が中断されP
OK_CLOSED_RESP

ました

iNA960 エラーメッセージINVALID_REQ

2

0x02

障害のあるリクエストブロック

NO_RESOURCES

4

0x04

CP に空いているリソースがありません

UNKNOWN_REFEREN

6

0x06

間違ったオープン参照が定義されました

BUFFER_TOO_SHORT

8

0x08

ユーザーバッファが短すぎます

BUFFER_TOO_LONG

10

0x0A

ユーザーバッファが長すぎます

ILLEGAL_REQ

12

0x0C

間違った"negot_options"が定義されました

REM_ABORT

14

0x0E

リモートステーションによって接続が中断

CE

されました

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

349

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
LOC_TIMEOUT

16

0x10

タイムアウトUNKNOWN_CONN_CL

18

0x12

未知の接続クラス

DUP_REQ200x14

接続は既に確立されています

CONN_REJECT

22

0x16

接続要求がリモートによって拒否されまし

ASSた
NEGOT_FAILED

24

0x18

接続が、欠陥のある"negot-option"を中断します

ILLEGAL_ADDRESS

26

0x1A

欠陥のあるトランスポートアドレス

NETWORK_ERROR

28

0x1C

バスまたは CP が中断されました

PROTOCOL_ERR

30

0x1E

プロトコルエラーILLEGAL_RB_LENGTH

32

0x20

リクエストブロック長が間違っています

SCI メッセージ『SINEC 通信インターフェース SCI』マニュアル(A/5 ～ 15)の説明を参照して下さい。

SCI メッセージ
SCP_OK

0

0x00

エラーなし

SCP_INCONS

201

0xC9

マイナーデバイス番号が 00 ではありません

SCP_RESOURCE

202

0xCA

DPRAM リクエストが無効です

SCP_CONFIG

203

0xCB

設定エラー(NUM_PROCS)

SCP_NOCONFIG

204

0xCC

SCP ドライバが設定されていません

SCP_PARAM

206

0xCE

間違ったモード

SCP_DEVOPEN

207

0xCF

既に開かれています

SCP_BOARD

208

0xD0

ボードが挿入/認識されていません

SCP_SOFTWARE

209

0xD1

IRQ エラー、またはソフトウェアが見つ
かりません

SCP_MEM

210

0xD2

DPRAM の低メモリ

SCP_MODE

211

0xD3

ダウンロードプロセスが終了していません

SCP_LOADER

350

212

0xD4

ローダーから応答がありません

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
SCP_SIGNAL

213

0xD5

プロセスが非同期で開始しました

SCP_NOMESS

215

0xD7

プロセスのメッセージが到着していません

SCP_USERMEM

216

0xD8

length_of_buffer が小さすぎます。

SCP_WINDOW

217

0xD9

SEND コールが多すぎます

SCP_TIMEOUT

219

0xDB

SCP でタイムアウト

SCP_ATTACH

220

0xDC

リセットが実行されていません/チャンネ
ルがまだアクティブです

SCP_ILLEGAL_REQUE

221

0xDD

無許可のリクエスト

223

0xDF

バッファが scp_receive で取得されていま

ST
SCP_ERECOVERF

せん
SCP_ECLOSED

224

0xE0

全てのバッファが接続に割り当てられています

EUSERMAX

225

0xE1

SCP_EINTR

226

0xE2

SCP_BOARD_OPEN

231

0xE7

SCP_NO_WIN_SERV

233

0xE9

EPROTECT

234

0xEA

ライセンスが見つかりません

SCI メッセージ
SCP_DB_FILE_DOES_NOT_EXIST

240

0xF0

SCP_DB_FILE_CLOSE_NOT_OK

241

0xF1

SCP_SEND_NOT_SUCCESSFUL

242

0xF2

SCP_RECEIVE_NOT_SUCCESSFUL

243

0xF3

SCP_NO_DEVICE_AVAILABLE

244

0xF4

SCP_ILLEGAL_SUBSYSTEM

245

0xF5

SCP_ILLEGAL_OPCODE

246

0xF6

SCP_BUFFER_TOO_SHORT

247

0xF7

SCP_BUFFER_1_TOO_SHORT

248

0xF8

SCP_ILLEGAL_PROTOCOL_SEQUENCE

249

0xF9

SCP_ILLEGAL_PDU_ARRIVED

250

0xFA

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

351

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
SCP_REQUEST_ERROR

251

0xFB

SCP_NO_LICENSE

252

0xFC

SCP インターフェースの追加オンライン DLL メッセージ
E_TIMER_INIT

768

0x0300WIN タイマー設定リクエストが失敗しました

E_INIT_COM

769

0x0301

E_NO_HW

784

0x0310

MPI モジュールが見つかりません

E_HW_DEFEKT

785

0x0311

ハードウェアの問題

E_CNF

786

0x0312

間違った設定パラメータ

E_BAUDRATE

787

0x0313

間違ったボーレート/間違った IntVector

E_HSA

788

0x0314

間違って設定された HSA

E_TS

789

0x0315設定されたアドレスは既に割り当てられていま
す

E_OCC

790

0x0316

HW_Device は既に割り当てられています

E_INT_NOT_PRO

791

0x0317

割り込みは利用できません

E_INT_BUSY

792

0x0318

割り込みは占有されています

E_SAP

793

0x0319

SAP が無効です： SAP は占有されていません

E_UNPLUGGED

794

0x031aリモートステーションが見つかりません

E_SYNI

795

0x031bSyni エラーが発生しました。

E_AMPRO796

0x031c

AMPRO 2 でシステムエラーがレポートされまV

した
E_BUFFSIZE

797

0x031d

このサイズのバッファは作成されていません

E_NO_FILE

800

0x0320DLL/VxD ファイルが見つからないか、またはレ
ジストリのエントリが壊れています

E_NO_ENTRY

801

0x0321DLL にアドレスが存在しません

E_VERSION

816

0x0330

SMC ドライバと SMC ファームウェアでバージ
ョンが矛盾しています

352

E_COMCNF

817

0x0331

COM ポートの設定に問題があります

E_NO_SMC

818

0x0332

SMC が応答しません

E_COMMBADID

819

0x0333

COM ポートが設定されていません

E_COMMOPEN

820

0x0334

COM ポートを使用できません

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.7 S5 Ethernet 第 4 層
E_SMCBUSY

821

0x0335

シリアルドライバは、現在他の設定に使われています

E_SMCMODEM

822

0x0336

PC/MPI ケーブルへの接続が存在しません。

E_SMCNOLEG

823

0x0337

PC/MPI ケーブルがリクエストを拒否し、必要なオーソリゼーションがありません

E_ONLINE

896

0x0380IOCTL インターフェースで内部エラー

E_LOGDEV

897

0x0381

論理デバイスがレジストリにありません

E_L2DRIVER

898

0x0382

L2DRIVER エントリがレジストリにありません

E_L4DRIVER

900

0x0384

L4DRIVER エントリがレジストリにありません

E_SYSERROR

1023 0x03FF

システムエラー

EC_WATCHDOG

30000

0x7530

ウオッチドッグエラー

EC_PDUERROR

30001

0x7531PDU は予定されていません

EC_ONLERROR

30005

0x7535

S7-Online-DLL のローディング失敗

チャンネル固有のエラーコード

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

353

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL

6.8

S5 PROFIBUS FDL

6.8.1

WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"

はじめに「SIMATIC S5 Profibus FDL」チャンネルは、WinCC ステーションと SIMATIC S5 オート
メーションシステムの間の通信に使用されます。この場合、PROFIBUS (プロセスフィ
ールドバス)ネットワークタイプと FDL(フィールドデータリンク)が使われます。
PROFIBUS は、中小規模のデータボリューム用のネットワークです。最大 127 の接続可能なノードを使用して、幅広いオートメーションタスクに対応できます。

タグは、要求フレームと応答フレームを使用した FDL プロトコルを使用して、PROFIBUS
経由で読み込み/書き込みされます。要求フレームは、WinCC からオートメーションデ
バイスへ送信されます。AS は応答フレームで応答します。
FDL 接続は、ローカルおよびリモート接続エンドポイント(サービスアクセスポイント)で指定されます。
ここでは以下を説明します。
● 「SIMATIC S5 Profibus FDL」チャンネルを使用したデータ転送の設定方法。
● サンプルプロジェクトの作成方法

354

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
チャンネルユニット FDL (CP5412/A2-1)
使用する通信プロセッサにかかわらず、「FDL (CP5412/A2-1)」チャンネルユニットを介して SIMATIC S5 に接続する可能性があります。
このチャンネルユニットは、最大 24 接続までをサポートします。チャンネルが機能する
ためには、チャンネルユニットと接続を作成する必要があります。

サービスアクセスポイント
SAP は、PROFIBUS ノード内のローカルなデータインターフェースです。SAP は、
WinCC および AS で設定する必要があります。サービスアクセスポイントで、一意の IDが定義されます。この一意の ID は、WinCC と AS の間の通信に必要です。

アクティブ接続
アクティブ接続は、Fetch (取り出し)接続とも呼ばれます。これは、アクティブなパート
ナが通信パートナからデータをフェッチする接続です。データをフェッチする通信パー
トナをパッシブパートナと呼びます。

パッシブ接続アクティブな AS が要求フレームなしでパッシブな WinCC パートナに非同期にデータを送信する場合、パッシブ接続が存在します。

6.8.2

サポートされるデータタイプおよびデータ範囲

はじめに
特定のデータタイプおよびデータ範囲だけが、PROFIBUS FDL 経由の SIMATIC S5 からの通信でサポートされます。

サポートされるデータタイプ
WinCC データタイプ

SIMATIC S5 データタイプ

2 進タグ

ビット

符号付き 8 ビット値

SIMATIC S5 に存在せず

符号なし 8 ビット値

バイト

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

355

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
WinCC データタイプ

SIMATIC S5 データタイプ

符号付き 16 ビット値

WORD

符号なし 16 ビット値

WORD

符号付き 32 ビット値

DWORD

符号なし 32 ビット値

DWORD

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

DWORD

浮動小数点数 64 ビット IEEE 754

SIMATIC S5 に存在せず

テキストタグ、8 ビット文字セット

バイト配列

テキストタグ、16 ビット文字セット

SIMATIC S5 に存在せず

未処理データタイプ

バイト配列

SIMATIC S5 タグへのアクセス
SIMATIC S5 タグへのアクセスは、ワード単位でデータブロック DB あるいは拡張デー
タブロック DX に対して行なわれます。 これは読み取りおよび書き込みアクセスを許可します。

データタイプがビットの SIMATIC S5 タグへのアクセス
データタイプがビットの SIMATIC S5 タグは、読み取りアクセスのみを許可します。 この制限は、アクティブあるいはパッシブ接続に適用されます。

データタイプがバイトの SIMATIC S5 タグへのアクセス
データタイプが BYTE の SIMATIC S5 タグは、読み取りアクセスのみを許可します。
バイトタグを設定するには、アドレス指定に、16 ビットデータワードの"左バイト"または"右バイト"を選択する必要があります。

データタイプがバイト配列の SIMATIC S5 タグへのアクセス
データタイプがバイト配列の SIMATIC S5 タグは、読み取りアクセスのみを許可します。

356

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL

6.8.3

WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"の機能

はじめに
WinCC から PROFIBUS の通信ドライバを経由する通信の能力を、以下に示します。すべてのサポートされるデータタイプと、それぞれのタイプ変換能力もリストされています。
注記
タグを書き込むときの特徴
WinCC で設定する場合、オートメーションシステムのデータ領域に 2 つ以上のタグを書き込む際に、全てのタグが個別に転送されることを確認します。
この動作は、スクリプトなどに「SetTagMultiWait」機能で複数のタグを書き込む場合に特に重要です。この機能は、それに転送されたすべてのタグの送信が完了したときにのみ実行されるため、タグの数が多いと著しく長い待ち時間が発生することがあります。
タグの数が多い場合に「待機」機能の使用が必要かどうかを判断するための確認が必要です。この場合、特にデータが AS データ領域で連続的である場合、未処理データタグの使用も良い考えです。

タイプ変換
特定の値の範囲や、例えば 10 進から BCD(「符号なし 8 ビット値」から「ByteToBCDWord」への変換)へのような変換の場合、タイプ変換が必要です。デフォル
トではタイプ変換は実行されません。
以下の表に、サポートされている WinCC データタイプとタイプ変換のそれぞれの機能を示します。
WinCC データタイプ

タイプ変換

2 進タグ

いいえ

符号付き 8 ビット値

S5 では利用できません

符号なし 8 ビット値

はい

符号付き 16 ビット値

はい

符号なし 16 ビット値

はい

符号付き 32 ビット値

はい

符号なし 32 ビット値

はい

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

はい

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

357

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
WinCC データタイプ

タイプ変換

浮動小数点数 64 ビット IEEE 754

S5 では利用できません

テキストタグ、8 ビットフォント

いいえ

テキストタグ、16 ビットフォント

S5 では利用できません

未処理データタイプ

いいえ

WinCC 側
通信ドライバ SIMATIC S5 Profibus FDL は、次の通信プロセッサを使用した通信をサポートしています。
通信プロセッサバスタイプ

CP 5613 A3

PCI

CP 5614

PCI

AS 側
プログラマブルロジックコントローラは、一般的に 2 つの異なる方法で PROFIBUS ネ
ットワークに接続できます。
接続は、中央モジュールの統合インターフェース経由または特別な通信モジュールを使用して行われます。
システム

モジュール

S5-90U、S5-95U、S5-100U

CPU95U

S5-115U、S5-135U、S5-155U

CP5431 FMS/DP

注記
L2-SS による S5-95U への接続では、WinCC はパッシブパートナにしかなれないので、フェッチ接続はできません。

358

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL

6.8.4

チャンネルの設定

6.8.4.1

チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"の設定方法

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"を設定するステップを、このセクションおよび以降のセクションで説明します。
このセクションに、チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をどのように設定するかを示します。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、[タグ管理]ノードのショートカットメニューから、[新規ドライバの追加]エントリを選択します。
2. "SIMATIC S5 Profibus FDL"ドライバを選択します。 チャンネルが作成され、[タグ管理]に通信ドライバが表示されます。

6.8.4.2

チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"

はじめに「SIMATIC S5 Profibus FDL」通信ドライバには、「FDL (CP5412/A2-1)」チャンネルユニ
ットのみが含まれています。
WinCC と SIMATIC S5 プログラマブルロジックコントローラ間の通信は、「FDL (CP5412/
A2-1)」チャンネルユニットを介して行われます。
1 つのチャンネルユニットに、最大 24 の接続を作成できます。設定された接続ごとに特別な接続パラメータを設定する必要があります。それぞれの設定済みタグを、タグパラ
メータで定義する必要があります。
注記「FDL (CP5412/A2-1)」チャンネルユニットの名前は、通信ドライバ「SIMATIC S5Profibus FDL.CHN」にバインドされ、使用される通信プロセッサとは無関係です。
例えば、CP5613 A3 を通信プロセッサとして使用できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

359

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
タグパラメータ
それぞれの設定済みタグに対して、以下のタグパラメータを指定する必要があります。
● データ領域(DB など)● データブロック番号● アドレス指定(例、"左バイト")● 開始アドレス(例えば、アドレス指定に"左バイト"が選択されている場合、DL 0)

接続パラメータ
それぞれの設定済み接続に対して、以下の接続パラメータを指定する必要があります。
● AS のステーションアドレス● 優先度● 自分および外部の SAP(サービスアクセスポイント)が、読み取りおよび書き込み機能に対して指定されなくてはなりません。
接続をアクティブまたはパッシブ接続にするかどうかは、読み取り機能用にも設定する必要があります。アクティブ読み取り接続の場合、値は WinCC ステーションによって要求されます。パッシブ接続の場合には、WinCC ステーションへの値の転送が AS によって起動されます。

6.8.4.3

接続の設定方法

必要条件● チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。

手順
1. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"を選択します。
2. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
3. 接続の名前を入力します。

360

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
4. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

5. [PLC ステーションアドレス]フィールドで、AS の一意のアドレスを入力します。
6. [優先度]オプションボタンは、FDL 接続に対して必ず"低"に設定する必要があります。
7. WinCC ステーションのファンクションは、[WinCC がアクティブパートナなら OS アクテ
ィブ]または[WinCC がパッシブパートナなら OS パッシブ]フィールドで定義されます。
必要なオプションボタンを有効にします。
8. [自分の SAP]および[他人の SAP]フィールドで、読み込みおよび書き出しアクセスに設定されている SAP アドレスを、入力します。 SAP の値範囲は 2 ～ 54 です。
9. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。
10.接続のショートカットメニューから[新規タグ]オプションを選択します。 [タグのプロパテ
ィ]ダイアログが開きます。 タグを設定します。
11.[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

361

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
6.8.4.4

タグの設定

タグの設定

はじめに
WinCC と AS の間の、チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"を経由した通信用に、データタイプ 2 進、バイト、ワードを、WinCC 内で定義できます。以下に、これらのデータ
タイプのタグの設定方法を説明します。

ビット単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
このセクションでは、AS のアドレスエリアにビット単位でアクセスするためのタグの設定方法を説明します。
注記
タグへのビット単位のアクセスは、読み取りアクセスだけです。

必要条件
1. チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。
2. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"で接続を定義する必要があります。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[2 進タグ]を設定します。

362

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし6. フィールド[D]にバイトアドレスを、フィールド[ビット]にビットアドレスを入力します。 この左側のフィールドのラベルは、[データエリア]フィールドのエントリによって異なります(例、データエリア[DB]およびタグのデータタイプ 2 進タグに対して、[D])。
7. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

注記[アドレス指定]フィールドの[ビット]エントリは、WinCC タグの 2 進タグデータタイプによって定義されているため、変更できません。

バイト単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
このセクションでは、AS のアドレスエリアにバイト単位でアクセスするためのタグの設定方法を説明します。
注記
タグへのバイトでのアクセスは、読み取りアクセスだけです。

必要条件
1. チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。
2. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"で接続を定義する必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

363

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 8 ビット値]に設定します。
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [アドレス指定]フィールドで、[左バイト]と[右バイト]のいずれかを選択できます。
7. [DL]フィールドにバイトアドレスを入力します。 このフィールドのラベルは、[アドレス指定]フィールドのエントリによって異なります(例、[左バイト]アドレス指定の場合は[DL])。
8. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

ワード単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
このセクションでは、AS のアドレスエリアにワードでアクセスするためのタグの設定方法を説明します。
注記
タグへのワード単位のアクセスは、読み取りおよび/または書き込みアクセスです。

364

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
必要条件
1. チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。
2. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"で接続を定義する必要があります。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 16 ビット値]に設定します。
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし6. 下のフィールドにワードアドレスを入力します。 このフィールドのラベルは、[アドレス指定]フィールドのエントリによって異なります(例:[ワード]アドレス指定の場合は[DW])。
7. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

注記[アドレス指定]フィールドの[ワード]エントリは、WinCC タグの[符号なし 16 ビット値]
データタイプによって定義されているため、変更できません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

365

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
6.8.4.5

システムパラメータ

チャンネルユニットのシステムパラメータ

はじめにWinCC の標準設定とは異なる設定が必要な場合は、チャンネルユニットの[システムパ
ラメータ]ダイアログを使用して、必要な変更をすべて実行することができます。
以下の個別ポイントを変更できます。
● デバイス名● 書き込み/読み取りモニタ時間

デバイス名
WinCC とオートメーションシステム間の通信は、論理デバイス名を介して実行されます。これらの名前は通信モジュールのインストール中に割り当てられ、ユニットに固有です。デバイス名は論理デバイス名を示します。 このフィールドは、デフォルトではエントリ"/CP_L2_1:/SCP"で定義されます。

書き込み/読み取りモニタ時間
書き込み/読み取りモニタ時間は、AS の書き込み/読み取り応答に対する最長待ち時間を、秒単位で表したものです。 定義された時間内に AS から応答が無い場合、接続が切断されます。 このフィールドには、デフォルトでは待ち時間値 30 秒が割り当てられます。
注記
システムパラメータは、AS の全ての CP に適用されます。

デバイス名の変更方法

必要条件● チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。

366

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
手順
1. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[システムパラメータ]を選択します。
[システムパラメータ]ダイアログが開きます。

2. [デバイス名]フィールドに、アクセスポイントの名前を入力します。 この名前は、Windowsの[スタート][設定][コントロールパネル][PG/PC インターフェースの設定]で行なった設定と、一致しなければなりません。
3. [OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

注記
WinCC を再起動しないと変更は有効になりません。

プロセス値の書き込み/読み取りモニタ時間の変更方法

必要条件● チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。

手順
1. チャンネルユニットのショートカットメニューで、[システムパラメータ]を選択します。
[システムパラメータ]ダイアログが開きます。

2. [最長待ち時間]フィールドに、必要な値を秒単位で入力します。 1 ～ 3600 秒の範囲で値を定義できます。 このフィールドには、デフォルト値 30 秒が割り当てられます。
3. [OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

367

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL

注記
WinCC を再起動しないと変更は有効になりません。

6.8.5

特殊ファンクション

6.8.5.1"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの特殊ファンクション

はじめに"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルには特殊ファンクションがあり、その機能について、この章で説明します。

6.8.5.2[SIMATIC S5 Profibus FDL]チャンネルの未処理データタグ[SIMATIC S5 Profibus FDL]チャンネルの未処理データタグ
はじめに
タイプ[未処理データタイプ]のタグは、データテレグラムです。
未処理データタグは、AS との間のユーザーデータブロックの転送に必要です。
SIMATIC S5 Profibus FDL が使用する未処理データタグは、最長で 220 バイトの長さです。

バイト配列としての未処理データタグ
バイト配列としての未処理データタグは、データブロックのアドレスおよび長さ(例、DB100、DW20、長さ 40 バイト)を使用してアドレス指定される普通のプロセスタグと同じように、扱われます。

スクリプトを使用した未処理データタグの書き込み
WinCC で設定されたタグ長さよりも長い未処理データタグが VB スクリプトを使用してS5 に書き込まれると、書き込みプロセスが中断します。

368

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
その代わりに、[SetTagRaw]ファンクションを使用して、C スクリプト経由で未処理データタグを書き込みます。 このファンクションでは、書き込まれるタグの長さを指定します。

未処理データタグの設定方法

必要条件
1. チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。
2. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"で接続を定義する必要があります。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、[未処理データタイプ]を選択します。
5. [選択]ボタンをクリックして、[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックしてください。

6. [未処理データ]チェックボックスをマークします。
7. [長さ]フィールドに、未処理データブロックの長さを入力します(単位はバイト)。
8. [データエリア]で、データが位置する PLC のデータエリアを設定します。 [DB]をデータ
エリアに選択した場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック番号を入力します。
9. [アドレス指定]フィールドで、アドレス指定のタイプを設定します。 WinCC タグのデー
タタイプ[未処理データタイプ]では、[左バイト]、[右バイト]、[ワード]、[ダブルワード]の入力が可能です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

369

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
10.下のフィールドには、開始アドレスの値を入力します。 この左側のフィールドのラベル
は、[データエリア]および[アドレス指定]フィールド内のエントリによって異なります(例、アドレス指定タイプのデータエリアが[DB]、[ワード]の場合は[DW])。
11.[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

6.8.5.3

通信タイプの設定

通信タイプの設定

はじめに
FDL 接続は、WinCC がアクティブパートナまたはパッシブパートナとして実行されるよ
うに、設定できます。
WinCC をアクティブパートナとして設定した場合、値は WinCC ステーションによって要求されます。
WinCC をパッシブパートナとして設定した場合、WinCC ステーションへの値の転送は、
AS によって起動されます。

アクティブなデータ転送の設定方法

はじめに
このセクションでは、AS のアドレスエリアへのアクティブなデータ転送の設定方法を、示します。
注記
2 つ以上の接続を設定する場合、SAP は一度だけ割り付けできることに注意してください。

必要条件
1. チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。
2. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"で接続を定義する必要があります。
3. AS で定義された SAP アドレスを知っている必要があります。

370

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
手順
1. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。

2. [接続]タブの[PLC ステーションアドレス]フィールドに、AS のステーションアドレスを入力します。
3. 以下のように[読み取り － ファンクション]エリアに設定します。
4. [WinCC がアクティブパートナなら OS アクティブ]オプションを有効にします。
5. [自分の SAP]フィールドに WinCC ステーションの SAP-ID を入力します。
6. [他人の SAP]フィールドに AS の SAP-ID を入力します。
7. 以下のように[書き込み － ファンクション]エリアに設定します。
8. [自分の SAP]フィールドに WinCC ステーションの SAP-ID を入力します。
9. [他人の SAP]フィールドに AS の SAP-ID を入力します。
10.[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

371

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
パッシブなデータ転送の設定方法

はじめに
このセクションでは、AS のアドレスエリアへのパッシブなデータ転送の設定方法を、示します。
注記
2 つ以上の接続を設定する場合、SAP は一度だけ割り付けできることに注意してください。

必要条件
1. チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。
2. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"で接続を定義する必要があります。
3. AS で定義された SAP アドレスを知っている必要があります。

372

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
手順
1. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。

2. [接続]タブの[PLC ステーションアドレス]フィールドに、AS のステーションアドレスを入力します。
3. 以下のように[読み取り － ファンクション]エリアに設定します。
4. [WinCC がパッシブパートナなら OS パッシブ]オプションを有効にします。
5. [自分の SAP]フィールドに WinCC ステーションの SAP-ID を入力します。
6. [他人の SAP]フィールドに AS の SAP-ID を入力します。
7. 以下のように[書き込み － ファンクション]エリアに設定します。
8. [自分の SAP]フィールドに WinCC ステーションの SAP-ID を入力します。
9. [他人の SAP]フィールドに AS の SAP-ID を入力します。
10.[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

373

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL

6.8.6"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの設定例

6.8.6.1"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの設定例

はじめに
この例では、グラフィックデザイナの I/O フィールドを設定し、AS のデータ処理ブロックに必要な値を割り当てます。

6.8.6.2

AS のデータ処理ブロックの設定方法

はじめに
このセクションでは、AS の標準ファンクションブロック OB 21 (L2ANLAUF)および OB
1 (L2SNDRCV)を、設定します。
デフォルトでは、PROFIBUS FDL による SIMATIC S5 接続のデータトラフィックは、以下のブロックを使用して処理されます。
この例の中で、以下の SAP 番号が使用されます。
WinCC

プログラマブルコントローラ

読み取り機能の SAP 番号

12

6

書き込み機能の SAP 番号

11

4

ブロック
機能

ブロック

スタートアップ OB 20、21、22 用

FB-L2ANLAUF (FB 9)

サイクリック操作 OB 1 用

FB-L2SNDRCV (FB 10)

両方の FB の内部作業データブロックとし DB-L2DBVC3 (DB 10)て
DB-L2DBVC4 (DB 11)
DB-L2DBVC5 (DB 12)

スタートアップブロック
起動ブロックでは、通信パラメータが指定され、作業 DB が登録され、通信プロセッサが同期されます。

374

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
例えば、これらの作業ステップは、呼び出しファンクションブロック FB9 L2ANLAUFによって実行されます。

サイクリックブロック
フレームトラフィックは、サイクリック FB で処理されます。
受信フレームは、宛先データブロックに入力されます。この実行中にエラーが発生すると、フレームは拒否され、エラーメッセージが発行されます。
ユーザーは、標準データ処理ブロックと同様の方法で、送信されるフレームを指定します。
転送が完了した後にフィードバックが発生します。

必要条件● データ処理ブロック SYNCHRON、CONTROL、SEND、RECEIVE が、AS で使用可
能でなければなりません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

375

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
手順
1. スタートアップブロック(OB 20、21、22)は STEP5 ソフトウェアで、メニュー項目[エディタ][STEP5 ブロック][プログラムファイル中]を使用することによって、作成されます。
例の中で、プログラムブロックの名前は「L2ANLAUF」です。
2. 以下のパラメータが、事前に割り付けられている必要があります。

– CP (例えば CP5431)のインターフェース番号(SSNR)– WinCC コンピュータの通信プロセッサ CP 5613 A3 の PROFIBUS アドレス(RADR)
この番号は、ネットワークで一意であることが必要です。
– 例えば、WinCC ステーションの SAP を指定する RVC4 (書き込み用)と RVC5 (読み取り用)パラメータなど、要求タイプを使用する接続パラメータ。これらの SAP
は、WinCC で接続が作成されたときに指定されます。
– 通信プロセッサ用の FDL 接続の設定時に設定されるリクエスト番号(ANR4 とANR5)– 作業データブロック DBX4(書き込み用)および DBX5(読み取り用)の番号

3. OB 1(サイクリック操作)は STEP5 ソフトウェアで、メニュー項目[エディタ][STEP5
ブロック][プログラムファイル中]を使用することによって、作成されます。
例の中で、プログラムブロックの名前は「L2SNDRCV」です。

376

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
4. WinCC との通信は、例えば通信プロセッサ CP5431 や機能ブロック FB10 L2SNDRCV を使用して実行されます。
WinCC がデータを送信および要求する場合は、この目的で 2 つの関連する入出力パラメータのみを指定する必要があります。これらは、使用される要求タイプの 2 つの作業デー
タブロックの番号を指定するパラメータ DBX4(書き込み用)と DBX5(読み取り用)です。これらの SAP は、WinCC で接続が作成されたときに指定されます。

5. STEP 5 プログラムをプログラマブルロジックコントローラにダウンロードします。
これは STEP 5 ソフトウェアで、メニュー項目[オブジェクト][ブロック][転送][PLC ファイル]を使用することによって、実行されます。
以前作成されたブロックのすべてをオートメーションシステムにダウンロードするためには、[選択]フィールドで[すべてのブロック]オプションを選択します。

6.8.6.3

I/O フィールドの設定方法

はじめに
このセクションでは、I/O フィールドを設定します。

必要条件● チャンネル"SIMATIC S5 Profibus FDL"をプロジェクトに統合する必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

377

通信チャンネル
6.8 S5 PROFIBUS FDL
手順
1. チャンネルユニット"FDL (CP5412/A2-1)"のショートカットメニューから[新規接続]オプシ
ョンを選択し、"TestFDL"と呼ばれる接続を設定します。
2. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。
AS のステーションアドレスを、[PLC ステーションアドレス]フィールドに入力します。
WinCC がアクティブパートナーあるいはパッシブパートナーになるように、FDL 接続を構成できます。 WinCC をアクティブパートナとして設定した場合、値は WinCC ステー
ションによって要求されます。 WinCC をパッシブピアと設定した場合、WinCC ステーシ
ョンへの値の転送は AS によって起動されます。
[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。
3. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
4. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
"FDLWord1_Test"を名前として入力します。
5. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 16 ビット値]に設定します。
6. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

7. [データエリア]で、データが位置する PLC のデータエリアを設定します。 [DB]をデータ
エリアに選択した場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック番号を入力します。
[DW]フィールドにバイトアドレスを入力します。
8. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。
9. スマートオブジェクト"I/O フィールド"を、グラフィックデザイナの画像に統合する必要があります。
10.[I/O フィールド]を設定済タグに接続します。
11.ツールバーにある[ランタイムを有効にする]ボタンをクリックするか、または[ファイル]メ
ニューから[ランタイムを有効にする]を選択して、プロジェクトを有効にします。 設定済
タグへの全ての変更が、ランタイムの[I/O フィールド]に表示されます。

378

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511

6.9

S5 Programmers Port AS511

6.9.1

WinCC チャンネル"SIMATIC S5 Programmers Port AS5111"

はじめに通信ドライバ"SIMATIC S5 Programmers Port AS511"は、SIMATIC S5 オートメーショ
ンシステムへの、TTY インターフェース経由のシリアル接続で活用されます。
この章の内容● "SIMATIC S5 Programmers Port AS5111"チャンネルによるデータ転送の設定方法。
● 接続およびタグの設定方法。

チャンネルユニット
通信ドライバには 1 つのチャンネルユニットがあり、シリアル接続用に COM ポートを制御します。
以下の機能を使用できます。
● "Siemens 固有"プロトコル経由のシリアル通信用チャンネルユニット S5-AS511

6.9.2

タグのデータタイプ

はじめに論理接続に必要なタグを定義します。WinCC の観点から、以下のデータタイプにアクセスできます。
● 2 進タグ● 符号なし 8 ビット値
● 符号付き 8 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 32 ビット値

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

379

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511● 符号付き 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● テキストタグ、8 ビット文字セット● 未処理データタイプ

6.9.3

チャンネルの設定

6.9.3.1"SIMATIC S5 Programmers Port AS51"チャンネルの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 Programmers Port AS511"の設定には、以下のステップが必要です。
● 接続の設定● タグの設定

6.9.3.2

接続の設定方法

はじめに
シリアル接続を使用したプロセス接続は、SIMATIC S5 オートメーションシステムで使用可能です。 AS 511 通信プロセッサは、オートメーションシステムで使用します。
WinCC では、追加の通信モジュールは不要です。 通信は、PG 760 の TTY ポートある
いはシステムの標準装置の一部である COM ポート経由で、設定されます。 後者の場合、追加のポートコンバータ V.24/V.28 <---> TTY が必要です。
このシリアルリンクは、最大伝送レート 19200 ボーまでをサポートします。
PC のシリアルポートの 1 つを AS511-NT ドライバに割り付けるには、以下の手順を使えます。
注記"AS511"チャンネル経由の WinCC と S5 オートメーションシステムの間の通信中は、AS
でデータブロックを転送、作成あるいは削除できません。 S5 のメモリも圧縮できません。 この最後の制限は、S5 におけるメモリの絶対アドレス指定の結果です。 変更が必要な場合は、WinCC への接続を切断しなければなりません。

380

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
手順
1. チャンネルユニット"S5-AS511"の下で接続を選択します。
2. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。

3. [ポート]フィールドで、シリアルリンクに使用するポートを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

381

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
6.9.3.3

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 Programmers Port AS511"経由での WinCC と AS の間の接続では、WinCC で異なるデータタイプのタグを作成できます。これは以下のセクションで説明されています。
注記
WinCC では、タグアドレスの正当性を確認しません。AS で使用できないアドレスを使用する場合、ステータス[アドレス指定エラー]が設定されます。
DB および DX データブロックでは、読み取りと書き込みができるのは、アドレス 255
までだけです。
回数は書き込めません。

タグのアドレスの設定方法

はじめにSIMATIC S5 のアドレス構造に準じてタグアドレスを入力します。

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックしてから、タグを選択します。
3. [全般]タブからタグに必要なデータタイプ(符号付き 8 ビット値など)を選択します。

382

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
4. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。
[SYSVAR]タブを選択します。

ボタンをクリックし

5. [選択]フィールドをクリックして、タグが"PLC タイプ"、現在のステータス("PLC ステー
タス")あるいは他のデータ("PLC データ")を転送するかどうかを、選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

383

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
6. "PLC データ"を選択した場合のみ、[アドレス]タブをクリックしてタグの S5 アドレスを定義する必要があります。

7. タグが、[データエリア]フィールド内でデータブロック、拡張データブロック、フラグエ
リア、入力範囲または出力範囲に位置するかどうかを選択します。
8. タグがデータブロックにある場合、[DB 番号]フィールドも表示されます。ここで、データブロック番号を入力します。
9. [アドレス指定]フィールドで、アドレス指定のタイプを入力します。 通常、デフォルトの定義を使用できます。
10.個別フィールド(例、[DW])にアドレスを入力します。

多くの場合、PLC のメモリへのアクセスは、バイト単位またはワード単位でしか実行できません。 2 進および[8 ビット]タグを使用すると、[アドレスプロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、PLC のメモリ内の個別ビットの変更にも使用できます。 この目的で、書き込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメ

384

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
モリエリアが PLC から読み取られ、対応するビットおよび/またはバイトが修正されます。
その後、このデータが PLC のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで PLC に行なわれた変更は、データエリアに書き戻された時点で上書きされます。
タグのタイプによって、オートメーションシステムのメモリにビット単位かバイト単位でアクセスできます。
WinCC では、タグアドレスの正当性を確認しません。 AS で使用できないアドレスを使用する場合、ステータス[アドレス指定エラー]が設定されます。
DB および DX データブロックでは、読み取りと書き込みができるのは、アドレス 255
までだけです。
回数は書き込めません。

ビットでアクセスするタグの設定方法

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[2 進タグ]を設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

385

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
5. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
7. [選択]フィールドで PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
8. [選択]フィールドで変更するビット数を選択します。

バイト単位でアクセスするタグの設定方法

手順
1. タグを構成する接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 8 ビット値]または[符号付き 8 ビ
ット値]に設定します。

386

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.9 S5 Programmers Port AS511
5. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
7. [選択]フィールドで PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
8. [選択]フィールドで変更するバイト数を選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

387

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R

6.10

S5 Serial 3964R

6.10.1

WinCC チャネル"SIMATIC S5 Serial 3964R"

はじめに
通信ドライバ"SIMATIC S5 Serial 3964R"は、WinCC ステーションと SIMATIC S5 オー
トメーションシステムの間のシリアルリンクのために、実装されます。
この章の内容● "SIMATIC S5 Serial 3964R"チャンネルによるデータ転送の設定方法。
● 接続およびタグの設定方法。

チャンネルユニット
通信ドライバには 1 つのチャンネルユニットがあり、シリアルリンク用に COM ポート
を制御します。
以下の機能を使用できます。
● 3964R または 3964 プロトコルを使用したシリアル通信用のチャンネルユニット S5RK512 (3964R)。

6.10.2

タグのデータタイプ

はじめに論理接続に必要なタグを定義します。WinCC の観点から、以下のデータタイプにアクセスできます。
● 2 進タグ● 符号なし 8 ビット値
● 符号付き 8 ビット値
● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 32 ビット値

388

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R● 符号付き 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● テキストタグ、8 ビット文字セット● 未処理データタイプ

6.10.3

チャンネルの設定

6.10.3.1"SIMATIC S5 Serial 3964R"チャンネルの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 Serial 3964R"の設定には、以下のステップが必要です。

6.10.3.2

接続の設定方法

はじめに
シリアル接続を使用したプロセス接続は、SIMATIC S5 オートメーションシステムで使用可能です。 オートメーションシステムでは、通信プロセッサ CP 544 または 2 番目のプラグインのシリアルポートが、CPU モジュール(モジュールレセプタクル SI2)で使用されます。
WinCC では、追加の通信モジュールは不要です。 通信は、システムで利用できるデフォルトの COM ポートによって行なわれます。
このシリアルリンクは、最大伝送レート 19200 ボーまでをサポートします。
注記
SIMATIC S5 がジョブタイプ"Pseudowrite"でアクティブに送信している場合、メッセー
ジの長さが 64 ワードを超えてはいけません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

389

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R
手順
1. 接続を選択し、ショートカットメニューから[接続パラメータ]を選択します。
2. [Serial 3964R]タブを選択します。

3. [ポート]フィールドで、接続用の通信ポート(COM1 または COM2)を選択します。
4. データ転送速度を、[手順パラメータ]エリアの[ボーレート]フィールドで使用される値に、設定します。 起動時に矛盾(WinCC とオートメーションシステムによるラインの同時ビッド)がある場合の優先度を、[優先度]フィールドに設定します。
優先度の設定は、SIMATIC S5 で設定されている優先度と異なっていることが必要です。
5. [手順データ]エリアで、"3964"または"3964R"のどちらかのラインプロトコルを選択します。 例外的な場合に、手順データ(確認時間、文字遅延時間など)のデフォルト値だけを変更します。 オートメーションシステムのパラメータと一致することを確認します。

390

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R
6. ここで[オプション]タブを選択します。

7. サイクリックなライフビートのモニタを無効にし、[オプション]タブで自動再接続を無効にすることができます。

6.10.3.3

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC S5 3964R"経由の WinCC と AS の間の接続では、データタイプ 2
進およびバイトを、WinCC 内で定義できます。以下に、これらのデータタイプのタグの設定方法を説明します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

391

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R
タグのアドレスの設定方法

はじめにSIMATIC S5 のアドレス構造に準じてタグアドレスを入力します。

手順
1. タグを選択してから、[データタイプ]フィールドで、タグに必要なデータタイプ(符号付き8 ビット値など)を設定します。
2. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックしてください。

3. タグが、[データエリア]フィールド内でデータブロック、拡張データブロック、フラグエ
リア、入力範囲または出力範囲に位置するかどうかを選択します。
4. タグがデータブロックにある場合、[DB 番号]フィールドも表示されます。ここで、データブロック番号を入力します。
5. [アドレス指定]フィールドで、アドレス指定のタイプを入力します。 通常、デフォルトの定義を使用できます。
6. 個別フィールド(例えば[DL])にアドレスを入力します。

392

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R

注記
入力、出力、タイマ、カウンタのアドレスエリアへの、読み取りアクセスのみが可能です。 データブロック(DB、DX)への読み取りおよび書き込みアクセスが可能です。
255 より大きなデータワードアドレスは使用しないでください。 RK512 のシステム特性
から、0 ～ 255 のデータワードアドレスだけが許可されます。
これより大きいアドレスを構成することは可能ですが、接続で構成された全てのタグでデータの破損が発生します。

多くの場合、PLC のメモリへのアクセスは、バイト単位またはワード単位でしか実行できません。2 進および[8 ビット]タグを使用すると、[アドレスプロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、PLC のメモリ内の個別ビットの変更にも使用できます。この目的で、書き込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメ
モリエリアが PLC から読み取られ、対応するビットおよび/またはバイトが修正されます。
その後、このデータが PLC のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで PLC に行なわれた変更は、データエリアに書き戻された時点で上書きされます。
タグのタイプによって、オートメーションシステムのメモリにビット単位かバイト単位でアクセスできます。

ビットでアクセスするタグの設定方法

手順
1. タグを選択してから、[データタイプ]フィールドで、データタイプを[2 進タグ]に設定します。
2. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

3. [選択]ボタンをクリックします。 [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

393

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R
4. [ビットのアクセス]チェックボックスを選択して、ビットアドレス指定を定義します。

5. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
6. [選択]フィールドで PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
7. [選択]フィールドで変更するビット数を選択します。

注記
S5 では、フラグ、入力、出力はバイト単位でアドレス指定され、データブロック(DB、DX)はワード単位でアドレス指定されます。
入力、出力、タイマ、カウンタのアドレスエリアへは、読み取りアクセスのみが可能です。 データブロック(DB、DX)への読み取りおよび書き込みアクセスが可能です。

394

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R
バイト単位でアクセスするタグの設定方法

手順
1. タグを選択してから、[データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 8 ビット
値]または[符号付き 8 ビット値]に設定します。
2. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

3. [選択]ボタンをクリックします。 [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開きます。
4. [バイトのアクセス]チェックボックスを選択して、バイトアドレス指定を定義します。

5. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
6. [選択]フィールドで PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
7. [選択]フィールドで変更するバイト数を選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

395

通信チャンネル
6.10 S5 Serial 3964R

注記
S5 では、フラグ、入力、出力はバイト単位でアドレス指定され、データブロック(DB、DX)はワード単位でアドレス指定されます。
入力、出力、タイマ、カウンタのアドレスエリアへは、読み取りアクセスのみが可能です。 データブロック(DB、DX)への読み取りおよび書き込みアクセスが可能です。

396

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

6.11

SIMATIC S7 Protocol Suite

6.11.1

WinCC チャンネル"SIMATIC S7 Protocol Suite"

はじめに"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルは、WinCC ステーションと SIMATIC S7 オート
メーションシステム間の通信をサポートします。このスイートは、各種のネットワーク
プロトコルおよびネットワークタイプをサポートします。
このセクションでは、以下の方法について説明します。
● チャンネルに関する各種の接続およびタグを設定する● サンプルプロジェクトを作成する● AR_SEND 機能、未処理データタグ、ソフトウェアの冗長化など、このチャンネル専
用の機能を使用する

動作の原則
チャンネル"SIMATIC S7 Protocol Suite"は、SIMATIC S7-300 と SIMATIC S7-400 オート
メーションシステムをリンクするために、使用されます。
使用する通信ハードウェアに応じて、システムでは以下のチャンネルユニット経由の通信がサポートされます。
● Industrial Ethernet および Industrial Ethernet (II):SIMATIC NET Industrial Ethernet を使用する通信プロセッサ(CP 1612 A2、CP 1613 A2 など)を経由する通信用。
● MPI(マルチポイントインターフェース)：MPI 通信プロセッサまたは通信モジュール(例: CP 5613 A3)を介してプログラミング装置(例: PG 760/PC RI45)の内部 MPI イン
ターフェースを経由する通信用。
● 名前指定接続：シンボル接続を経由する STEP 7 での通信用。これらのシンボル接続
は、STEP 7 を使用して設定され、例えば、H/F システムを冗長化と組み合わせた AS
S7-400 との高可用性通信のために必要になります。
● PROFIBUS および PROFIBUS (II)：SIMATIC NET PROFIBUS を使用する通信プロセッサ(CP 5613 A3 など)を経由する通信用。
● スロット PLC：WinCC コンピュータの PC カードとしてインストールされるスロット PLC (例: WinAC Pro)との通信用。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

397

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite● ソフト PLC：WinCC コンピュータのアプリケーションとしてインストールされるソフトウェア PLC (例: WinAC Basis)との通信用。
● TCP/IP：TCP/IP プロトコルを使用するネットワークとの通信用。
チャンネルおよびタグの診断の詳細については、「通信診断」を参照してください。

詳細手順
追加情報およびチャンネル設定の詳細な例は、次の「WinCC V6 通信マニュアル」を参照してください。
● http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21320307 (http://
support.automation.siemens.com/WW/view/en/21320307)
チャンネルおよびタグの診断に関する追加情報は、「通信診断 (ページ 591)」を参照して
ください。

下記も参照
ソフトウェアの二重化 - 接続固有内部タグ (ページ 493)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネル - コンフィグレーション (ページ 403)
サポートされているデータタイプの概要 (ページ 402)
チャンネルユニットの選択 (ページ 399)
チャンネルおよびタグの診断 (ページ 591)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21320307 (http://
support.automation.siemens.com/WW/view/en/21320307)

398

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

6.11.2

チャンネルユニットの選択

はじめに
既存または計画されたネットワークへの通信接続を作成するには、以下のものを選択する必要があります。
● チャンネルのいずれかのチャンネルユニット● WinCC ステーションに適した通信プロセッサ● 特定のオートメーションシステムに適した通信モジュール
このセクションには、各種バリエーションの概要を示します。
WinCC 用の通信プロセッサには 2 種類があります。
● いわゆるハードネット用の通信プロセッサ。これらの通信プロセッサには専用のマイクロプロセッサがあり、コンピュータ CPU に対する負荷を軽減します。同時に 2 種類のプロトコルを使用することが可能です(マルチプロトコルオペレーション)。
● いわゆるソフトネット用の通信プロセッサ。これらの通信プロセッサには、専用のマ
イクロプロセッサはありません。一度に 1 つのプロトコルしか使用できません(モノプロトコルオペレーション)。

チャンネルユニットの割り付け
以下の表は、ネットワークとオートメーションシステムに対する、「SIMATIC S7 Protocol
Suite」チャンネルのチャンネルユニットの割り付けを示しています。
チャンネルのチャンネルユニッ 通信ネットワーク
ト

AS

MPI

MPI

S7-300 および S7-400

PROFIBUS + PROFIBUS (II)PROFIBUS

S7-300 および S7-400

Industrial Ethernet + Industrial

Industrial Ethernet

S7-300 および S7-400

TCP/IP 経由の

S7-300 および S7-400

Ethernet (II)TCP/IP

Industrial Ethernet
名前指定接続Industrial Ethernet また S7-400 H/F システムは PROFIBUS

Slot PLC"ソフト K バス" (内部)PC 内部Soft-PLC"ソフト K バス" (内部)PC 内部

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

399

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol SuiteMPIMPI を介した S7-300 と S7-400 オートメーションシステムとの通信のために、「MPI」
チャンネルユニットは「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルで利用できます。
MPI ネットワークは主に、指定されたパラメータおよびノード数と伝送速度の制限を持
つ PROFIBUS ネットワークに対応しています。MPI 経由の通信には、PROFIBUS ネッ
トワーク用と同じ通信プロセッサとモジュールが使用されます。また、同じ通信プロト
コルも使用されます。
オートメーションシステムの通信接続

MPI ネットワークを介した S7-300 と S7-400 オートメーションシステムの通信は、AS内部 MPI インターフェースを介して、または適切な通信モジュールを使用して行うことができます。以下の表に、推奨されるコンポーネントを示します。
システム

CPU または通信モジュール(推奨)S7 -300

CPU 31x
CP 342-5
CP 343-5

S7-400

CPU 41xCP 443-5 Ext.
CP 443-5 Basic

WinCC 用の通信プロセッサ

以下の表に、WinCC ステーションを MPI ネットワークに接続する場合に推奨される通信プロセッサを示します。MPI 通信の場合、WinCC コンピュータ 1 台あたり使用できる
通信プロセッサは 1 つだけです。各カードには、それぞれの通信プロトコルに適したド
ライバソフトウェアもあります。
通信プロセッサ(WinCC)

デザイン/タイプ

CP 5613 A3

PCI カード/ハードネット

CP 5612

PCI カード/ソフトネット

PROFIBUS
PROFIBUS を介した S7-300 と S7-400 オートメーションシステムとの通信では、「PROFIBUS」と「PROFIBUS II」チャンネルユニットが「SIMATIC S7 Protocol Suite」
チャンネルで使用できます。

400

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
これらのチャンネルユニットは、ハードネットモジュールおよびソフトネットモジュー
ルを使用した通信をサポートします。
オートメーションシステムの通信接続

PROFIBUS ネットワークを介した S7-300 と S7-400 オートメーションシステムの通信
は、AS 内部インターフェースを介して、または通信モジュールを使用して行うことができます。以下の表に、推奨されるコンポーネントを示します。
システム

CPU または通信モジュール

S7 -300

CPU 31x
CP 342-5
CP 343-5

S7-400

CPU 41xCP 443-5 Ext.
CP 443-5 Basic

WinCC 用の通信プロセッサ

以下の表に、WinCC ステーションを PROFIBUS に接続する場合に推奨される通信プロ
セッサを示します。「PROFIBUS」チャンネルユニットは、ハードネットカードおよびソ
フトネットカードを使用した通信をサポートします。WinCC ステーションでは、これらのモジュールを最大 2 つ使用することができます。各通信プロセッサには、それぞれの通信プロトコルに適したドライバソフトウェアもあります。
通信プロセッサ(WinCC)

デザイン/タイプ

CP 5613 A3

PCI カード/ハードネット

CP 5612

PCI カード/ソフトネット

Industrial Ethernet および TCP/IP
WinCC では、Industrial Ethernet を介した通信用の複数のチャンネルユニットが「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルで利用できます。
● S7 機能を使用した「ISO」プロトコルの場合は「Industrial Ethernet」および「Industrial Ethernet (II)」チャンネルユニット● S7 機能を使用した「ISO-on-TCP」プロトコルの場合の「TCP/IP」チャンネルユニッ
ト
これらのチャンネルユニットは、ハードネットモジュールおよびソフトネットモジュー
ルを使用した通信をサポートします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

401

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
オートメーションシステム用通信モジュール「ISO」または「ISO-on-TCP」プロトコルを備えた Industrial Ethernet を介した S7-300
または S7-400 オートメーションシステムの通信には、適切な通信モジュールが装備されています。以下の表に、推奨されるコンポーネントを示します。
システム

Industrial Ethernet 用通信モジュール TCP/IP プロトコル用通信モジュール

S7 -300

CP 343-1

CP 343-1 TCP

S7-400CP 443-1

CP 443-1 TCP
CP 443-1 IT

WinCC 用の通信プロセッサ

Industrial Ethernet を介した WinCC ステーションの「ISO」または「ISO-on-TCP」プロ
トコルによる通信は、表に示す推奨通信プロセッサを使用して行われます。
各通信プロセッサには、それぞれの通信プロトコルに適したドライバソフトウェアもあります。

6.11.3

通信プロセッサ(WinCC)

デザイン/タイプ

CP 1612 A2

PCI カード/ソフトネット

CP 1613 A2

PCI カード/ハードネット

サポートされているデータタイプの概要

はじめにタグをコンフィグレーションする場合、AS 内のデータフォーマットでデータタイプと変換を定義する必要があります。
以下の表に、このチャンネルでサポートされるデータタイプと、タイプ変換の使用法を示します。

サポートされるデータタイプ

402

データタイプ

タイプ変換

2 進タグ

いいえ

符号付き 8 ビット値

はい

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データタイプタイプ変換

符号なし 8 ビット値

はい

符号付き 16 ビット値

はい

符号なし 16 ビット値

はい

符号付き 32 ビット値

はい

符号なし 32 ビット値

はい

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

はいテキストタグ、8 ビットフォント

いいえ

未処理データタイプ

いいえ

タイプ変換の詳細については、「通信」でも説明します。

6.11.4

チャンネルのコンフィグレーション

6.11.4.1"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネル - コンフィグレーション

はじめに
このセクションでは、"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのコンフィグレーション
方法について説明します。
1. チャンネルのインストール
2. チャンネルユニットの選択
3. 接続をコンフィグレーション
4. タグのコンフィグレーション

システムパラメータコンフィグレーション
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してく
ださい。

下記も参照
チャンネルユニットのシステムパラメータ (ページ 440)
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのチャンネルユニット (ページ 414)
チャンネルおよびタグの診断 (ページ 591)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

403

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
6.11.4.2"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのインストール方法について説明します。
1. チャンネルのインストール
2. チャンネルユニットの選択
3. 接続の作成
4. タグの挿入
5. カスタマイズされた WinCC インストールでのシステムパラメータの設定

必要条件:● 通信モジュールが組み込まれていること。
● ハードウェアドライバがインストールされていること。
● AS とのケーブル接続が存在すること。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、[タグ管理]ノードのショートカットメニューから、[新規ドライバの追加]エントリを選択します。
2. ドライバ"SIMATIC S7 Protocol Suite"を選択します。
チャンネルが作成されます。
通信ドライバと関連するチャンネルユニットがタグ管理に表示されます。
3. 必要なチャンネルユニットを選択し、ショートカットメニューから[新規接続]エントリを選択します。
4. 接続の名前を入力します。
5. 接続確立と接続ステータスのシステムタグを作成するには、接続のショートカットメニュ
ーで[有効化/無効化タグの作成]エントリを選択します。
内部タググループ「ConnectionStates」に以下のタグが作成されます。

– @<Connectionname>@ForceConnectionStateEx– @<Connectionname>@ConnectionStateEx
6. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
7. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。

404

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
8. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
[プロパティ]領域で、タグの開始値と代替値を定義するオプションがあります。
特定のチャンネルユニットの接続のタグを設定するための詳細な説明が必要な場合は、ダイアログを閉じて、関連するチャンネルユニット内のトピック「タグの設定」に進みます。
9. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
この目的で、[アドレス]フィールドをクリックしてから、ボタンをクリックします。

10.[OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。
11.WinCC システムおよび通信ハードウェアが標準のものではない場合、システムパラメー
タを非標準値に設定する必要があります。
詳細については、「システムパラメータ」を参照してください。

下記も参照
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法 (ページ 405)

6.11.4.3

AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法

はじめに
以下の S7 チャンネルをオフラインで設定できます。
● SIMATIC S7 Protocol Suite● SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
この目的に対して、例えば、既存の TIA Portal プロジェクトからデータレコードをエク
スポートし、エクスポートファイルを WinCC プロジェクトにロードします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

405

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
サポートされているエクスポートフォーマット

以下のファイルフォーマットがインポートでサポートされます。
フォーマッ 内容
ト*.bin

2 進データ説明
WinCC タグ管理からのエクスポート:● [タグ管理]の表示 > 接続のショートカットメニュー:[AS シンボル] > [ファイルに保存]「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルによりサポートされていません。

*.sdz

ストラクチャー WinCC タグ管理からのエクスポート:
ドエクスポート ● [シンボル]の表示 > [メニュー]:[編集] > [エクスポート]

また、ナビゲーションエリアから構造情報をエクスポー
トします。
*.zip

TIA Portal エク[SIEMENS SIMATIC SCADA Export]ツールを使用してスポートファイ TIA Portal からエクスポート
ル

TIA Portal の「SIEMENS SIMATIC SCADA Export」
データレコードを TIA Portal プロジェクトからエクスポートするには、「SIEMENSSIMATIC SCADA Export」ツールを使用します。
TIA Portal プロジェクトにおいて、PLC のショートカットメニューで[SIMATIC SCADAにエクスポート]エントリを選択します。
各種 TIA Portal バージョン用のツールを Industry Online Support でダウンロードして使用することができます。
● 「SIMATIC SCADA Export」ダウンロード (ID 109748955) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748955)● 「SIMATIC SCADA Export」ドキュメント (ID 101908495) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101908495)

必要条件● AS が TIA Portal でコンパイルされていること。
● PLC の対応する設定データがエクスポートされ、.zip ファイルなどで利用可能になり
ます。

406

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite● 通信プロセッサと関連するハードウェアドライバが WinCC プロジェクトにインストールされていること。
● 接続が「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」または「SIMATIC S7 Protocol Suite」
で作成されていること。
● [タグ管理]エディタが開いていること。

手順
1. 接続のショートカットメニューで[AS シンボル] > [ファイルからロード]を選択します。

2. ロード対象の希望するデータレコードを選択します。
利用可能なコントローラデータがロードされます。

結果
設定がインポートされ、[シンボル]の表示が開かれます。
ロードされたデータがテーブルエリアの[AS シンボル]タブに表示され、後続の処理に対して利用できるようになります。
ロードされているデータが構造も含んでいる場合、[AS 構造]タブが追加で表示されます。
エディタが閉じられた後に、[AS シンボル]と[AS 構造]タブが再度非表示になります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

407

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

シンボルの表示
次のボタンを使用して、タグ管理をデフォルト表示と[シンボル]の表示の間で切り替えます。
ボタンは、データレコードがロードされた後にのみ使用可能になります。
ナビゲーションエリア

構造ツリーのデータの表示は、TIA Portal からの階層に対応しています。
テーブルエリア検出された WinCC タグが AS タグに一致しないとき、[変更済み]列のチェックボックス
は、自動的に選択されます。また、ユーザーがこれらを使用してフィルタリングできる
ようにします。
[アクセス]列のチェックボックスを選択することで、検出された AS タグから WinCC タグを作成します。

408

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite[タグ管理]の AS シンボル
[AS シンボル]タブを介した[タグ管理]の AS シンボルへのアクセス権限もあります。
データブロック特有の[シンボル]の表示とは対照的に、コントローラのすべての利用可能
なタグがここに表示されます。
この表示はまた、AS にもはや存在していない以前に設定されていたタグも表示します。

下記も参照
AS 構造の構成方法 (ページ 410)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)
AS プロジェクトデータのエクスポート方法 (ページ 412)
「SIMATIC SCADA Export」ドキュメント (ID 101908495) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101908495)「SIMATIC SCADA Export」ダウンロード (ID 109748955) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748955)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

409

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
6.11.4.4

AS 構造の構成方法

はじめに
AS シンボルをロードする場合、コントロールシステムの構造もインポートされます。
手順は通信チャンネルに依存します。
● SIMATIC S7 Protocol Suite:– ファイルからのロード● SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel– ファイルからのロード– AS からのロード

タグ管理の AS 構造
AS 構造は、デフォルトビューおよび[AS 構造]タブの[シンボル]ビューで表示されます。
WinCC で AS 構造を使用するには以下の方法があります。
● AS 構造タグ用に WinCC 構造タイプを作成します。
構造が、WinCC タグ管理の[構造タグ]に、構造タイプとして作成されます。
また、構造タイプ要素は、含まれている[タグタイプメンバ]それぞれに対して作成されます。
● WinCC 構造タイプを AS 構造タグに割り付けます。
次いで、各[タグタイプメンバ]に対して選択された構造タイプの構造タイプ要素を選択します。
タグ管理で、WinCC 構造タイプの名前および構造タイプ要素の名前を変更します。AS
構造の割り付けは、自動的に調整されます。

必要条件● 次の方法のいずれかによって、PLC の設定データにアクセスしていること。
– PLC への接続がランタイム時に確立された。
– エクスポートされた設定データが、例えば zip ファイルとして使用可能である。
● 接続が「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」または「SIMATIC S7 Protocol Suite」
で作成されていること。

410

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
手順
1. [AS から読み取り]または[ファイルからロード]を介して AS シンボルをロードします。
ロードされたメッセージは、[シンボル]タグ管理ビューに表示されます。
ロードされた構造は、[AS 構造]タブで表示されます。
AS からロードするとき、構造名は転送されません。ID が、[構造タグタイプ]の名前として表示されます。

2. [AS 構造]をクリックします。
構造の要素を表示するには、構造名の前の矢印をクリックします。
3. 構造の行全体を選択し、ショートカットメニューから[構造を作成]エントリを選択します。

あるいは、WinCC タグ管理で作成済みの構造タイプを選択します。
次いで、構造タイプ要素を[タグタイプメンバ]に割り付けます。

構造タイプが、AS 構造の各[構造タグタイプ]に対して、WinCC タグ管理で作成されます。
構造タイプ要素が、各[タグタイプメンバ]に対して作成されます。
4. [タグ管理]ビューの[AS シンボル]タブを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

411

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. 構造タグとメンバタグのみを表示させるには、[構造タイプ名]列で希望する AS 構造にフィルタを掛けます。

6. WinCC タグ管理で AS 構造タグにアクセスするには、[アクセス]フィールドを有効にします。
含まれているメンバタグが自動的に有効になります。
AS 構造タグは、構造タグとして、WinCC タグ管理で作成されます。

結果
WinCC タグ管理の構造タイプおよび構造タグを介して、AS 構造タグにアクセスできます。
このようにして、例えば、WinCC フェイスプレートタイプの AS 構造にアクセスし、フェイスプレートインスタンスで表示することができます。

下記も参照
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法 (ページ 405)
AS プロジェクトデータのエクスポート方法 (ページ 412)

6.11.4.5

AS プロジェクトデータのエクスポート方法

AS シンボルのエクスポート
オフライン設定にエクスポートファイルを使用します。

412

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
AS プロジェクトデータを次のフォーマットでエクスポートできます。
通信チャンネル

エクスポートされたデー エクスポートファイルのフォーマ
タット

SIMATIC S7-1200,

AS シンボルおよび AS

2 進データ: *.bin

S7-1500 Channel

構造

構造化されたエクスポート: *.sdz

SIMATIC S7 Protocol

AS シンボルおよび AS

構造化されたエクスポート: *.sdz

Suite

構造

必要条件
● 接続が「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」または「SIMATIC S7 Protocol Suite」
で作成されていること。
● AS プロジェクトデータをロードし、WinCC で設定しています。

手順:2 進データのエクスポート
1. タグ管理で接続を選択します。
2. ショートカットメニューから、[AS シンボル] > [ファイルに保存]エントリを選択します。
[エクスポート]ダイアログが開きます。
3. 保存パスを選択して、ファイル名を入力します。
[エクスポート]ボタンを押してダイアログを閉じます。
設定データが 2 進データセットとして.bin ファイルにエクスポートされます。

手順:構造化済みデータのエクスポート
1. タグ管理で[シンボル]ビューを選択します。
2. [編集] > [エクスポート]メニューコマンドを選択します。
3. 保存パスを選択して、ファイル名を入力します。
[エクスポート]ボタンを押してダイアログを閉じます。
設定データは*.sdz ファイルにエクスポートされます。
構造化済みのエクスポートには、ナビゲーションエリアからの構造情報も含まれます。

下記も参照
AS 構造の構成方法 (ページ 410)
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法 (ページ 405)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

413

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
6.11.4.6

チャンネルユニット"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのチャンネルユニット
はじめに
次の章では、チャンネルユニットと対応する接続のコンフィグレーション方法を説明しています。同一のチャンネルユニットに複数の接続をコンフィグレーションすることが
できます。

下記も参照
"TCP/IP"チャンネルユニット (ページ 430)
"ソフト PLC"チャンネルユニット (ページ 429)
"スロット PLC"チャンネルユニット (ページ 427)
チャンネルユニット"PROFIBUS(I + II)" (ページ 423)
"名前指定接続"チャンネルユニット (ページ 420)
"マルチポイントインターフェース"チャンネルユニット (ページ 417)
チャンネルユニット"工業用イーサネット" + "工業用イーサネット(II)" (ページ 414)

"工業用イーサネット(I+II)" チャンネルユニット
チャンネルユニット"工業用イーサネット" + "工業用イーサネット(II)"

動作の原則
チャンネルユニット「Industrial Ethernet」は、Industrial Ethernet 経由で WinCC と S7
オートメーションシステムを接続するのに使用されます。CP 343-1 経由のオートメーションシステム S7-300 や、CP 443-1 経由の S7-400 の場合などには、通信モジュール(CP)による通信が可能です。
WinCC では、異なる通信プロセッサ(例: CP 1613 A2)を使用できます。2 番目の通信プ
ロセッサは、「Industrial Ethernet (II)」チャンネルユニットを介してアドレス指定することができます。通信は「ISO」トランスポートプロトコルによって行われるため、ローカルデータベースに論理接続を設定する必要はありません。
これらのチャンネルユニットに関するファンクションと設定はすべて同じです。

414

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
ユニット固有の用語
通信プロセッサ

通信プロセッサ(CP)とは、WinCC コンピュータと特定のネットワークとの通信が行われるモジュールです。
"ISO"トランスポートプロトコル

ISO トランスポートは ISO-OSI 参照モデルのレイヤーの 1 つで、接続によるデータ転送に関するサービスを提供します。トランスポートレイヤーでは、データフローコントロ
ール、ブロッキング、承認などのタスクを扱います。
プロトコルは、物理回線上の内容に関するデータトラフィックの構造体を定義します。
特に、オペレーションモード、接続確立時のプロシージャ、データのバックアップ、伝送速度を定義します。
Industrial Ethernet

Industrial Ethernet は、工業環境の中でも最も効率的なサブネットです。工業用イーサネ
ットは工場や小室レベルに適しており、多数のユーザー間による長距離を介した大量のデータ交換を助長します。
Industrial Ethernet は、IEEE 802.3 標準に準拠したオープンな通信ネットワークとして標準化されています。工業用イーサネットの主要な利点は、そのスピード、シンプルな
拡張可能性、開放性に加え、高い可用性とワールドワイドな実用性です。また設定プロ
セスにもあまり手間がかかりません。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"工業用イーサネット"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 415)"工業用イーサネット"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法

はじめに
WinCC が PLC と通信するには、このチャンネルユニットに加えて論理接続も必要です。
特定のパラメータはすべて、論理接続の確立時に定義されます。
S7 オートメーションシステムでは、通信モジュールが通信に使用されます(例: S7-300の場合は CP 343-1、S7-400 の場合は CP 443-1)。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

415

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
WinCC では、CP 1613 A2 などの通信プロセッサが使用されます。2 番目の通信プロセッサは、チャンネルユニット「Industrial Ethernet (II)」経由でアドレス指定/追加できます。
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してください。
注記
S7-300/S7-400:CPU のラック/スロット番号
外部通信モジュールで S7-300 または S7-400 を使用する際には、CPU のラック/スロッ
ト番号を入力する必要があります。
間違ったラック番号またはスロット番号を入力すると、通信リンクが確立されません。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。

手順
1. チャンネルユニット「Industrial Ethernet」のショートカットメニューで[新規接続]エント
リを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名を入力します(例: 「Test_Ind_Eth」)。
3. ショートカットメニューで[接続パラメータ]接続を選択します。
[接続パラメータ - Industrial Ethernet]ダイアログが開きます。

4. [Ethernet アドレス]フィールドに、バス上のオートメーションシステムのステーションア
ドレスを入力します。

416

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [ラック番号]フィールドに、アドレス指定される CPU が配置されているラックの番号を入力します。
6. 指定したラックの CPU のスロット番号を、対応する[スロット番号]フィールドに入力する必要があります。
7. この接続を使用して BSEND/BRCV データブロックを転送したい場合は、[未処理データ
ブロックの送信/受信]チェックボックスを有効にします。
このチェックボックスが有効な場合は、[接続リソース]フィールドが編集可能になります。
接続リソースに対しては、16 進数値を入力してください。
この接続リソースは、PLC で接続を設定する際に STEP7 によって割り付けられます。
8. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)
チャンネルおよびタグの診断 (ページ 591)

"マルチポイントインターフェース"チャンネルユニット"マルチポイントインターフェース"チャンネルユニット

動作の原則
MPI チャンネルユニットは、WinCC を MPI 経由でオートメーションシステム SIMATIC
S7-300 および S7-400 に接続するのに使用されます。
これを実行するには、WinCC で以下のものが使用されます。
● プログラミングデバイスの内部 MPI インターフェース(例: PG 760/PC RI45)● 通信プロセッサ(例: CP 5613 A3) (PCI カード)
いわゆる MPI モジュール(ISA カード)も使用できます。ただし、もはや入手できません。
この代わりに通信プロセッサが使用されるようになっています。
AS の場合は、接続が CPU の MPI インターフェースまたは対応する通信モジュール経由
で行われます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

417

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
ユニット固有の用語
MPI

MPI とはマルチポイントインターフェースのことで、複数のノードが可能な通信接続です。通信ネットワークへの接続は、次のように行われます。
● AS の場合は、CPU の MPI インターフェースまたは通信モジュールを使用して行われます。
● WinCC の場合は、ビルトインの MPI インターフェース(例: プログラミングデバイス)
または通信プロセッサ(ネットワークカード)を使用して行われます。
通信プロセッサ

通信プロセッサ(CP)とは、WinCC コンピュータと特定のネットワークとの通信が行われるモジュールです。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"マルチポイントインターフェース"チャンネルユニット接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 418)

"マルチポイントインターフェース"チャンネルユニット接続をコンフィグレーションする方法

はじめに
WinCC が PLC と通信するには、このチャンネルユニットに加えて論理接続も必要です。
特定のパラメータはすべて、論理接続の確立時に定義されます。
S7-300 および S7-400 PLC は、いずれも内部 MPI インターフェースまたは通信モジュール(例: CP 342-5 (SIMATIC S7-300)または CP 443-5 (SIMATIC S7-400))を使用します。
WinCC が PG 760/PC RI45 にインストールされている場合は、内部 MPI インターフェースを使用できます。使用しない場合、ビルトインの MPI モジュールがある必要があります。また、通信モジュールを使用することもできます。

418

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してください。
注記
S7-300/S7-400:CPU のラック/スロット番号
外部通信プロセッサで S7-300 または S7-400 を使用する際には、CPU のラック/スロッ
ト番号を入力する必要があります。
正しくないラック番号またはスロット番号を入力すると、通信接続は確立されません。
S7-300 を使用する場合は、CPU の内部 MPI インターフェース経由で接続するのであれ
ば、ラック/スロット番号として 0 を入力する必要があります。

必要条件● (通信)ドライバ"SIMATIC S7 Protocol Suite"をプロジェクトに統合して下さい。

手順
1. チャンネルユニット[MPI]のショートカットメニューで[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名として"Test_MPI"と入力します。
3. ショートカットメニューで[接続パラメータ]接続を選択します。
[接続パラメータ - MPI]ダイアログが開きます。

4. 適切なフィールドにあるバス上のオートメーションシステムの[ステーションアドレス]フィールドにステーションアドレスを入力します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

419

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [セグメント ID]フィールドは現在サポートされていません。この値は"0"のままにしておく必要があります。
6. [ラック番号]フィールドに、アドレス指定される CPU が配置されているラックの番号を入力します。
7. 指定したラックに CPU の[スロット番号]を入力します。
8. この接続を使用して BSEND/BRCV データブロックを転送したい場合は、[未処理データ
ブロックの送信/受信]チェックボックスを有効にします。
このチェックボックスが有効な場合は、[接続リソース]フィールドも有効になります。
接続リソースに対しては、16 進数値を入力してください。
この接続リソースは、PLC で接続を設定する際に STEP7 によって割り付けられます。
9. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

"名前指定接続"チャンネルユニット"名前指定接続"チャンネルユニット

動作
このチャンネルユニットは、STEP 7 を使用して設定されるシンボル接続をセットアップするために使用されます。これにより、シンボル接続名を使用して WinCC を二重化
接続および非二重化接続にアドレス指定することができます。これらのシンボル接続は、
H/F システムを二重化するとともに S7-400 PLC を使用して高可用性通信を実現する場
合などに必要となります。
STEP 7 では、NETPRO アプリケーションを使用してシンボル接続名が設定されます。
接続名、接続パラメータ、アプリケーション名はデータベース(*.XDB)に保存されます。
このデータベースは PLC/OS エンジニアリングツールの「Mapper」によって自動的に対

420

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
応する WinCC プロジェクトディレクトリに保存されます。ただし、「Mapper」を使用していない場合などに、このディレクトリ以外の場所にコピーすることもできます。
注記
WinCC システムでは、通信参加者につき 1 つの XDB ファイルしか作成することができません。
そのため、XDB ファイルは複数の WinCC コンピュータ上でコピーすることも、使用することもできません。
WinCC でこのデータベースを有効にするには、次のようなオプションがあります。
● XDB ファイルがプロジェクトディレクトリに保存されていない場合は(「Mapper」ツールを使用しなかったためなど)、WinCC を起動する前に、STEP 7 の[設定]タブの[PG/PC インターフェースの設定] (コントロールパネル)で、XDB ファイルのパスと名前を入力する必要があります。
WinCC を起動したときに、プロジェクトディレクトリにファイルがない場合は、この外部ディレクトリから XDB ファイルが読み込まれます。この方法は、複数のプロジェクトで中央に保存された同一データベースを使用する場合に役立ちます。
● 「Mapper」ツールを使用した場合は、XDB ファイルは WinCC プロジェクトディレク
トリに自動的にコピーされます。WinCC が起動してプロジェクトが開くと、S7 チャンネルからデータが読み取られ、Windows のレジストリデータベースに入力されます。
その後、選択したアプリケーション名にシンボル接続名を割り付けることで、WinCC での接続を設定できます。
注記
アプリケーション名および接続名をここに手動で入力することも可能です。
CS モードでは名前がチェックされないため、名前の綴りが STEP 7 で設定したとおりになっていることを確認する必要があります。
これは、たとえば、次の場合に必要です。
● シンボル接続名に使用可能な XDB ファイルはありません。この場合、設定を直接「コンポーネント設定ツール」に転送します。
● プロジェクトは別のコンピュータに転送されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

421

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
ユニットに関する一般用語
通信プロセッサ

通信プロセッサ(CP)とは、PLC と特定のネットワーク間の通信をサポートするモジュー
ルを言います。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"名前指定接続"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 422)"名前指定接続"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法

はじめに
シンボル接続経由で WinCC が S7-400 PLC と通信するには、このチャンネルユニットに加えて論理接続も必要です。
論理接続のセットアップ時には、[接続名]フィールドにリストされたシンボル接続名のいずれかが選択したアプリケーション名に割り付けられます。
シンボル接続名とアプリケーション名は STEP 7 で構成されます。
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してください。
注記
アプリケーション名および接続名をここに手動で入力することも可能です。
CS モードでは名前がチェックされないため、名前の綴りが STEP 7 で設定したとおりになっていることを確認する必要があります。
これは、たとえば、次の場合に必要です。
● シンボル接続名に使用可能な XDB ファイルはありません。この場合、設定を直接「コンポーネント設定ツール」に転送します。
● プロジェクトは別のコンピュータに転送されます。

必要条件● 「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルがプロジェクトに統合されていること。

422

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
手順
1. チャンネルユニット[名前指定接続]のショートカットメニューで[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名を入力します(たとえば、"Test_NC")。
3. 接続のショートカットメニューで[接続パラメータ]を選択します。
[接続パラメータ - 名前指定接続]ダイアログが開きます。

4. [アプリケーション名]フィールドに、STEP 7 で構成されたアプリケーションの名前を入力します。デフォルト値は WinCC です。
5. [接続名]フィールドに、STEP 7 で構成されたシンボル接続の名前を入力します。
6. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

"PROFIBUS (I+II)"チャンネルユニット
チャンネルユニット"PROFIBUS(I + II)"

動作の原則
このチャンネルユニットは、PROFIBUS ネットワーク経由で WinCC を SIMATIC S7-300
および S7-400 オートメーションシステムに接続するのに使用されます。
S7 オートメーションシステムでは、通信モジュールが使用されます(例: S7-300 の場合
は CP 342-5、S7-400 の場合は CP 443-5)。
WinCC では、CP 5613 A3 などの通信プロセッサが使用されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

423

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
2 番目の通信プロセッサは、チャンネルユニット"PROFIBUS II"経由でアドレス指定できます。結果として、最大接続数を増やすことができます。

ユニット固有の用語
PROFIBUS

PROFIBUS は、セルとフィールドレベル用のオープンでベンダーニュートラルな通信シ
ステムで、最大 127 ノードまで接続できるように設計されています。PROFIBUS は、欧州規格 EN 50170、Volume 2、PROFIBUS に基づいています。PROFIBUS は、アクセス方法として低レベルのマスタスレーブを使用するトークンパッシングを使用します。
通信プロセッサ

通信プロセッサ(CP)とは、WinCC コンピュータと特定のネットワークとの通信が行われるモジュールです。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"PROFIBUS"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 424)

"PROFIBUS"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法
はじめに
チャンネルユニットに加えて、PLC と通信するために WinCC にも論理接続が必要です。
特定のパラメータはすべて、論理接続の確立時に定義されます。
S7 オートメーションシステムでは、通信モジュールが使用されます(例: S7-300 の場合
は CP 342-5、S7-400 の場合は CP 443-5)。
WinCC では、CP 5613 A3 などの通信プロセッサが使用されます。2 番目の通信プロセッサは、チャンネルユニット"PROFIBUS II"経由でアドレス指定できます。

424

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してください。
注記
オフ状態での接続
PROFIBUS 通信のスタートアップ時に、WinCC コンピュータの電源がオンの状態で通信プロセッサを PROFIBUS に接続すると、PROFIBUS エラーが発生します。
このため、PROFIBUS を接続する前に、コンピュータの電源をオフにすることをお奨めします。
この指示に従わなかった場合は、複数のトークンが(PROFIBUS 標準に従って)バスで発生する可能性があり、その結果、バスエラーが発生します。
S7-300/S7-400:CPU のラック/スロット番号
外部通信モジュールで S7-300 または S7-400 を使用する際には、CPU のラック/スロッ
ト番号を入力する必要があります。
間違ったラック番号またはスロット番号を入力すると、通信リンクが確立されません。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。

手順
1. チャンネルユニット[PROFIBUS]のショートカットメニューで[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名として"Test_PROFIBUS"と入力します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

425

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
3. ショートカットメニューで[接続パラメータ]接続を選択します。
[接続パラメータ - PROFIBUS]ダイアログが開きます。

4. 適切なフィールドに、バス上のオートメーションシステムの[ステーションアドレス]を入力します。
5. [セグメント ID]フィールドは現在サポートされていません。この値は"0"のままにしておく必要があります。
6. アドレス指定される CPU が配置される[ラック番号]を入力します。
7. 指定したラックに CPU の[スロット番号]を入力します。
8. この接続を使用して BSEND/BRCV データブロックを転送したい場合は、[未処理データ
ブロックの送信/受信]チェックボックスを有効にします。
このチェックボックスが有効な場合は、[接続リソース]フィールドも有効になります。
接続リソースに対しては、16 進数値を入力してください。
この接続リソースは、PLC で接続を設定する際に STEP7 によって割り付けられます。
9. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

426

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite"スロット PLC"チャンネルユニット"スロット PLC"チャンネルユニット

操作原理
チャンネルユニット"スロット PLC"は、WinCC と WinCC コンピュータにインストール
された最大 4 つのスロット PLC (WinAC Pro)との通信を提供します。スロット PLC は統合インターフェースを備えているため、追加の通信ハードウェアを必要とせずに WinCCとスロット PLC 間を接続することができます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"スロット PLC"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 427)"スロット PLC"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法

はじめに
WinCC がインストールされている SPS カードと通信するには、このチャンネルユニッ
トに加えて論理接続も必要です。特定のパラメータはすべて、論理接続の確立時に定義されます。
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してく
ださい。

必要条件
● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● 複数のスロット PLC を構成する場合は、スロット PLC バージョン 3.4 が必要です。

手順
1. チャンネルユニット[スロット PLC] のショートカットメニューで[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名を入力します(たとえば、"Test_SPLC")。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

427

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
3. ショートカットメニューの[接続パラメータ]接続を選択します。
[接続パラメータ - スロット PLC]ダイアログが開きます。

4. [ステーションアドレス]フィールドに、ソフト K バス上のスロット PLC のステーション
アドレスを入力します。
5. [スロット番号]フィールドに、スロット PLC がインストールされるスロットの番号を入力します。
6. この接続を使用して BSEND/BRCV データブロックを転送したい場合は、[未処理データ
ブロックの送信/受信]チェックボックスを有効にします。
7. このチェックボックスが有効な場合は、[接続リソース]フィールドも有効になります。接続リソースに対しては、16 進数値を入力してください。この接続リソースは、PLC で接続を設定する際に STEP 7 によって割り付けられます。
8. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

注記
接続パラメータの[ステーションアドレス]と[スロット番号]はインストールされている複数のスロット PLC と同一で、[スロット番号][3]から始まらなければなりません。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

428

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite"ソフト PLC"チャンネルユニット"ソフト PLC"チャンネルユニット

操作原理
チャンネルユニット"スロット PLC"は、WinCC と WinCC コンピュータにインストール
されたソフト PLC (WinAC Basic)との通信を提供します。WinCC とソフト PLC 間の接続には、その他の通信ハードウェアは必要ありません。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"ソフト PLC"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 429)

"ソフト PLC"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法

はじめに
チャンネルユニットに加えて、ソフト PLC と通信するために WinCC にも論理接続が必要です。特定のパラメータはすべて、論理接続の確立時に定義されます。
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してく
ださい。

必要条件
● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。

手順
1. チャンネルユニット[ソフト PLC] のショートカットメニューで[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名を入力します(たとえば、"Test_SOFTPLC")。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

429

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
3. ショートカットメニューの[接続パラメータ]接続を選択します。
[接続パラメータ - スロット PLC]ダイアログが開きます。

4. [ステーションアドレス]フィールドに、ソフト K バス上のソフト PLC のステーションア
ドレスを入力します。
5. [スロット番号]フィールドに、スロットの番号を入力します。 このスロット番号は、ソフト PLC のハードウェア構成中に構成され、同一 WinCC コンピュータで複数のソフト PLCを使用する際に必要です。
6. この接続を使用して BSEND/BRCV データブロックを転送したい場合は、[未処理データ
ブロックの送信/受信]チェックボックスを有効にします。
7. このチェックボックスが有効な場合は、[接続リソース]フィールドも有効になります。接続リソースに対しては、16 進数値を入力してください。この接続リソースは、PLC で接続を設定する際に STEP 7 によって割り付けられます。
8. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

"TCP/IP"チャンネルユニット"TCP/IP"チャンネルユニット
動作の原則
チャンネルユニット「TCP/IP」は、「ISO-on-TCP トランスポート」プロトコルを使用した Industrial Ethernet 経由で、WinCC とオートメーションシステム SIMATIC S7-300 お
よび S7-400 を接続するのに使用されます。

430

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
プロトコルは、拡張 RFC 1006 を使用する標準 TCP/IP に対応しています。TCP/IP はデータのブロックがない場合に通信を使用するため、この拡張が必要です。
オートメーションシステム S7-300 の場合、通信は通信モジュール(CP 343-1 TCP など、
S7-400 の場合は CP 443-1 TCP または CP 443-1 IT)経由で行われます。
WinCC では、CP 1613 A2 などの通信プロセッサが使用されます。
通信は ISO-on-TCP トランスポートプロトコルによって行われるため、ローカルデータ
ベースに論理接続を設定する必要はありません。

ユニット固有の用語
通信プロセッサ

通信プロセッサ(CP)とは、WinCC コンピュータと特定のネットワークとの通信が行われるモジュールです。
ISO トランスポートプロトコル

ISO トランスポートは ISO-OSI 参照モデルのレイヤーの 1 つで、接続によるデータ転送に関するサービスを提供します。トランスポートレイヤーでは、データフローコントロ
ール、ブロッキング、承認などのタスクを扱います。
プロトコルは、物理回線上の内容に関するデータトラフィックの構造体を定義します。
特に、オペレーションモード、接続確立時のプロシージャ、データのバックアップ、伝送速度を定義します。
Industrial Ethernet

Industrial Ethernet は、工業環境の中でも最も効率的なサブネットです。工業用イーサネ
ットは工場や小室レベルに適しており、多数のユーザー間による長距離を介した大量のデータ交換を助長します。
Industrial Ethernet は、IEEE 802.3 標準に準拠したオープンな通信ネットワークとして標準化されています。工業用イーサネットの主要な利点は、そのスピード、シンプルな
拡張可能性、開放性に加え、高い可用性とワールドワイドな実用性です。また設定プロ
セスにもあまり手間がかかりません。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"TCP/IP"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法 (ページ 432)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

431

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite"TCP/IP"チャンネルユニットの接続をコンフィグレーションする方法
はじめに
WinCC が PLC と通信するには、このチャンネルユニットに加えて論理接続も必要です。
特定のパラメータはすべて、論理接続の確立時に定義されます。
オートメーションシステム S7-300 の場合、通信は通信モジュール(CP 343-1 TCP など、
S7-400 の場合は CP 443-1 TCP または CP 443-1 IT)経由で行われます。
WinCC では、CP 1613 A2 などの通信プロセッサが使用されます。
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してください。
注記
S7-300/S7-400:CPU のラック/スロット番号
外部通信モジュールで S7-300 または S7-400 を使用する際には、CPU のラック/スロッ
ト番号を入力する必要があります。
間違ったラック番号またはスロット番号を入力すると、通信リンクが確立されません。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。

手順
1. [TCP/IP]チャンネルユニットのショートカットメニューで[新規接続]エントリを選択します。
新しい接続が作成されます。
2. 接続名として"Test_TCP"と入力します。

432

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
3. ショートカットメニューで[接続パラメータ]接続を選択します。
[接続パラメータ - TCP/IP]ダイアログが開きます。

4. [IP アドレス] フィールドに、バス上のオートメーションシステムのインターネットプロト
コルアドレスを入力します。
5. [ラック番号]フィールドに、アドレス指定される CPU が配置されているラックの番号を入力します。
6. 指定したラックの CPU のスロット番号を、対応する[スロット番号]フィールドに入力する必要があります。
7. この接続を使用して BSEND/BRCV データブロックを転送したい場合は、[未処理データ
ブロックの送信/受信]チェックボックスを有効にします。
このチェックボックスが有効な場合は、[接続リソース]フィールドも有効になります。
接続リソースに対しては、16 進数値を入力してください。
この接続リソースは、PLC で接続を設定する際に STEP7 によって割り付けられます。
8. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照
タグのコンフィグレーション (ページ 434)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

433

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
6.11.4.7

タグのコンフィグレーション

タグのコンフィグレーション

はじめに
以下のセクションでは、タグをコンフィグレーションする方法について説明します。これは PLC のデータエリアへアクセスする方法や WinCC タグのデータタイプとは異なります。
チャンネル、接続、タグの診断に関する詳細情報については、「通信診断」を参照してく
ださい。

下記も参照
テキストタグのコンフィグレーション方法 (ページ 438)
ワード単位のアクセスによるタグのコンフィグレーション方法 (ページ 437)
バイト単位のアクセスによるタグのコンフィグレーション方法 (ページ 435)
ビット単位でアクセスするためのタグのコンフィグレーション方法 (ページ 434)

ビット単位でアクセスするためのタグのコンフィグレーション方法

はじめに
このセクションでは、PLC のアドレスエリアにビット単位でアクセスするためのタグのコンフィグレーシ ョン方法を説明します。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● "工業用 Ethernet"などのチャンネルユニットに"Test_Ind_Eth"などの接続を作成しておくこと。

手順
1. 接続[Test_Ind_Eth]を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。

434

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
[名前]フィールドに、タグ用の名前として"ETH_Var1_bit"を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[2 進タグ]を設定します。
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックしてください。
[データエリア]で、データ指定されるオートメーションシステムのデータエリアを設定します。 [DB]をデータエリアに選択した場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック
番号を入力します。

6. [アドレス]フィールド内の[ビット]エントリは、WinCC タグの[2 進変数]データタイプによって定義されているため、修正できません。
7. 下の 2 つのフィールドにバイトアドレスとビットアドレスを入力します。 この左側のフィールドのラベルは、[データエリア]フィールド内のエントリによって異なります(例: データエリア[DB]およびタイプ[2 進変数]の場合は[D])。
8. タグに品質コードがあり、WinCC で使用する場合は、[品質コード]チェックボックスを有効にします。この場合、コードは PLC にも存在しなければなりません。チェックボック
スは、データエリアに[DB]が選択されている場合のみ有効にします。
9. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

下記も参照"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

バイト単位のアクセスによるタグのコンフィグレーション方法

はじめに
このセクションでは、PLC のアドレスエリアにバイト単位でアクセスするためのタグのコンフィグレーション方法を説明します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

435

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● "工業用 Ethernet"などのチャンネルユニットに"Test_Ind_Eth"などの接続を作成しておくこと。

手順
1. 接続[Test_Ind_Eth]を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
[名前]フィールドに、タグ用の名前として"ETH_Var1_byte"を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 8 ビット値]に設定します。
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックしてください。
[データエリア]で、データ指定されるオートメーションシステムのデータエリアを設定します。 [DB]をデータエリアに選択した場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック
番号を入力します。

6. [アドレス]フィールド内の[ビット]エントリは、WinCC タグの[符号なし 8 ビット値]データ
タイプによって定義されているため、修正できません。
7. 下のフィールドにバイトアドレスを入力します。 この左側のフィールドのラベルは、[データエリア]フィールド内のエントリによって異なります(例: データエリア[DB]およびタイプ[符号なし 8 ビット値]の場合は[D])。
8. タグに品質コードがあり、WinCC で使用する場合は、[品質コード]チェックボックスを有効にします。この場合、コードは PLC にも存在しなければなりません。チェックボック
スは、データエリアに[DB]が選択されている場合のみ有効にします。
9. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

436

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
下記も参照"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

ワード単位のアクセスによるタグのコンフィグレーション方法

はじめに
このセクションでは、PLC のアドレスエリアにワード単位でアクセスするためのタグのコンフィグレーション方法を説明します。
この手順は、長さが 4 バイト("ダブルワード")以上のタグにも適用されます。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● "工業用 Ethernet"などのチャンネルユニットに"Test_Ind_Eth"などの接続を作成しておくこと。

手順
1. 接続[Test_Ind_Eth]を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
[名前]フィールドに、タグ用の名前として"ETH_Var3_word"を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 16 ビット値]に設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

437

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックしてください。
[データエリア]で、データ指定されるオートメーションシステムのデータエリアを設定します。 [DB]をデータエリアに選択した場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック
番号を入力します。

6. [アドレス]フィールド内の[ワード]エントリは、WinCC タグの[符号なし 16 ビット値]デー
タタイプによって定義されているため、修正できません。
7. [アドレス指定]フィールドには、アドレスの数値を入力します。 この左側のフィールドのラベルは、[データエリア]フィールド内のエントリによって異なります(例: タイプ[符号なし 16 ビット値]の場合は[DBW])。
8. タグに品質コードがあり、WinCC で使用する場合は、[品質コード]チェックボックスを有効にします。この場合、コードは PLC にも存在しなければなりません。チェックボック
スは、データエリアに[DB]が選択されている場合のみ有効にします。
9. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

テキストタグのコンフィグレーション方法

はじめに
このセクションではテキストタグのコンフィグレーション方法について説明します。

438

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol SuiteSIMATIC S7 Protocol Suite チャネルのテキストタグについては、WinCC ではコントロールワードと文字列の実際のユーザデータで構成される S7 文字列タイプのみをサポートしています。
● WinCC でテキストタグを構成するには、PLC メモリにあるコントロールワードのア
ドレスをユーザデータの前に入力します。 コントロールワードの第 1 バイトにはカスタマイズされた最大文字列長が格納され、第 2 バイトには実際の長さが格納されます。
● PLC メモリにデータ構造体を入力する場合、WinCC でテキストタグ用に構成された
長さは、2 バイトのコントロールワードが増加することに注意してください。 テキス
トタグのデータ構造体がメモリ内で次々と直接入力されると、後続データが上書きされます。
● V5.0 より前のバージョンではテキストタグのコンフィグレーション時にユーザデー
タのアドレスが入力されるのに対し、バージョン V5.0 以降からはコントロールワー
ドのアドレスを入力する必要があるため、PCS-7 のバージョンを V4.01 から V5.0
SP1 に切り替える際には、マッピングを再度実行する必要があります。
● 読取り時には、コントロールワードとユーザデータが一緒に読み取られ、第 2 バイトにある現在の長さが評価されます。 第 2 コントロールバイトに格納された現在の長さに対応するユーザデータのみが、WinCC テキストタグに転送されます。
● 書込み時には、文字列の実際の長さが決定され("0"文字)、現在の長さが格納されているコントロールバイトがユーザデータと一緒に PLC に渡されます。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● "工業用 Ethernet"などのチャンネルユニットに"Test_Ind_Eth"などの接続を作成しておくこと。

手順
1. 接続[Test_Ind_Eth]を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
[名前]フィールドに、タグ用の名前として"ETH_Var3_Text"を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[テキストタグ 8 ビットフォント]を設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

439

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、 ボタンをクリックしてください。
[データエリア]で、データ指定される PCL のデータエリアを設定します。 [DB]をデータ
エリアに選択した場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック番号を入力します。

6. [アドレス指定]フィールドのエントリは、[バイト]または[ワード]にしか変更できません。
これは、これらのエントリが WinCC タグのデータタイプ[テキストタグ 8 ビットフォン
ト]によって決定されているためです。
7. [アドレス指定]フィールドには、アドレスの数値を入力します。 コントロールワードのア
ドレスを入力します。 この左側のフィールドのラベルは、[データエリア]フィールド内のエントリによって異なります(例: タイプ[ワード]の場合は[DBW])。
8. タグに品質コードがあり、WinCC で使用する場合は、[品質コード]チェックボックスを有効にします。この場合、コードは PLC にも存在しなければなりません。チェックボック
スは、データエリアに[DB]が選択されている場合のみ有効にします。
9. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 404)

6.11.4.8

システムパラメータ

チャンネルユニットのシステムパラメータ

はじめにWinCC の標準設定とは異なるコンフィグレーションが必要な場合は、チャンネルユニッ
トの[システムパラメータ]ダイアログを使用して、必要な変更をすべて実行することがで
きます。

440

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
以下のものを修正できます。
● 論理デバイス名● AS でのサイクリック読取りサービスの使用

論理デバイス名
WinCC とオートメーションシステム間の通信は、論理デバイス名を介して実行されます。これらの名前は通信カードのインストール中に割り当てられ、ユニット固有のものです。このフィールドには、デフォルトのユニット固有エントリ(例:チャンネルユニット"マルチポイントインターフェース"の場合は"マルチポイントインターフェース")が指定されます。

PLC でのサイクリック読取りサービスの使用
S7-PLC のサイクリック読取りサービス(サイクリックタグサービスとも呼ばれる)を使用
するかどうかを指定できます。これらのサイクリック読取りサービスは、周期的に読み取られるタグを個々の要求にグループ化して、それらを PLC に転送します。PLC は、要求を受け取った直後と、サイクル時間が経過するたびに必要なデータを転送します。
サイクリック読取りサービスが有効になっている場合、修正転送も使用することができます。この場合、値を変更した時のみデータが転送されます。このファンクションは PLC
によってサポートされている必要があります。
注記
SIMATIC S7 およびユニットのタブ上のシステムパラメータは、ユニット固有なので、チャンネルユニット内で各チャンネルごとに別々に設定できます。

下記も参照
論理デバイス名の変更方法 (ページ 445)
システムパラメータのコンフィグレーション方法 (ページ 443)
PLC のサイクリック読み取りサービス (ページ 442)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

441

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
PLC のサイクリック読み取りサービス
はじめに"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのシステムパラメータでは、S7-AS のサイクリ
ック読取りサービス(AS サイクリックタグサービスとも呼ばれる)を使用すべきかどうかを指定できます。これらのサイクリック読取りサービスは、周期的に読み取られるタグを個々の要求にグループ化して、それらを PLC に転送します。PLC は、要求を受け取った直後と、サイクル時間が経過するたびに必要なデータを転送します。要求されたデータが必要でなくなったときには(画面が変更された場合など)、WinCC により PLC 内のサ
イクリック読取りサービスが削除されます。
通常は、PLC でサイクリック読取りサービスが使用されます。このため、チャンネルユ
ニットのシステムパラメータでは、対応するチェックボックスがすでに有効になっています(デフォルト設定)。この設定は、サイクリックサービスを使用したくない場合にのみ変更してください。
サイクリック読取りサービスが有効になっている場合、修正転送のみ使用することができます。この場合、値を変更した場合のみ、AS サイクルごとに 1 度だけ AS からデータが転送されます。このファンクションは PLC によってサポートされている必要があります。
読取り要求は継続して AS に送られて処理される必要がないため、サイクリック読取り
サービスおよび修正転送を使用すれば、AS と AS-OS ともに通信が緩和されます。
非周期読取りサービスの場合は、読み取られるタグが個々の要求に結合され、PLC に転送されます。PLC は、必要なデータを 1 度だけ送信します。要求のサイクルは、WinCC
によって形成されます。
CPU でのサイクリック読取りサービスの数

サイクリック読取りサービスの数は、S7-PLC で使用可能なリソースによって決まります。S7-300 max.では、最大 4 つのサイクリックサービスが使用可能で、S7-416 またはS7-417 では、最大 32 のサイクリックサービスが可能です。この数字は、PLC と通信するすべての人に適用されます。すなわち、複数の WinCC システムが S7-PLC と通信している場合は、使用可能なリソースを共有する必要があります。リソースの最大数を超えると、それ以上のサイクリック読取りサービスへのアクセスが拒否されます。この場
合、WinCC は非周期読取り要求を使用してこのデータを要求するとともに、サイクル形成を実行しなければなりません。
スクリプトでの外部タグの要求

選択しているピクチャに、"GetTagWord()"ファンクションを使用して外部タグを要求するスクリプトが含まれていない場合は、サイクリック読取りサービスを利用しても、そ442

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suiteのピクチャを開いた後の初期更新には影響しません。ピクチャが開くときに"GetTagWord()"を使用してスクリプトが実行される場合は、このスクリプトに誤ったコ
ンフィグレーションがあると、ピクチャの変更に従って新しいタグ要求がこのチャンネ
ルに繰り返し送信される可能性があります。スクリプトで外部タグが要求されている場
合は、トリガイベントとして"タグ"を入力する必要があります。

システムパラメータのコンフィグレーション方法

はじめに
このセクションでは、"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのシステムパラメータをコンフィグレーションする方法について説明します。
[システムパラメータ]ダイアログは、以下の 2 つのタブで構成されます。
● SIMATIC S7 タブ● 単位タブSIMATIC S7 およびユニットのタブ上のシステムパラメータは、ユニット固有なので、チャンネルユニット内で各チャンネルごとに別々に設定できます。
これらのタブは、S7 チャンネルのすべてのユニットで同一です。したがって、チャンネ
ルユニット"マルチポイントインターフェース"用のダイアログをすべての例で使用します。
パラメータ値に対する変更は、WinCC の再起動後に有効になります。
注記
プロジェクトを別のコンピュータにコピーする際には、[ユニット]タブ上の設定は保持されますが、[SIMATIC S7]タブ上の設定は保持されません。

前提条件● "SIMATIC S7 P rotocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

443

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
手順
1. [タグ管理]で[SIMATIC S7 Prot ocol Suite]チャンネルを選択します。必要なチャンネルユ
ニットのポップアップメニューを使用して、[システムパラメータ]ダイアログを開きます。
2. [SIMATIC S7]タブを選択します。チャンネルによるタグのサイクリック読取りを有効にして、修正転送を使用する場合は、[AS による]および[操作中の転送を修正]チェックボック
スにチックを入れます。使用可能であれば、PLC のサイクリックサービスがここで使用されます。詳細については、「PLC のサイクリック読取りサービス」を参照してください。

3. ライフビートモニタリングのファンクションを使用する場合は、[ライフビートモニタリ
ング]エリアの[有効化]チェックボックスを有効にしてください。[間隔]フィールドに、ライフビートテレグラムの転送時間間隔値(秒数)を入力します。
[モニタ時間]フィールドに、ライフビートテレグラムの応答をモニタする時間(秒数)を入力します。
4. WinCC が、S7-CPU が停止ステータスになっているときに通信エラーを示す必要がある
場合は、[CPU 停止モニタ]エリアの[有効化]チェックボックスを有効にします。

444

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [ユニット]タブを選択します。[論理デバイス名]フィールドに表示される名前は、インストールされている通信プロセッサによって異なります。この名前を変更するのは、通信プロ
セッサのインストール時に別の名前を選択した場合だけにしてください。詳細について
は、「論理デバイス名の変更」を参照してください。

6. この通信タイプに対して通信プロセッサが 1 つしかインストールされていない場合で、ランタイムの開始時に自動的にデバイス名を設定する必要がある場合は、[自動設定]チェックボックスを有効にします。
7. 書込み要求処理を読取り要求処理よりも優先する必要がある場合は、[書込み優先]チェックボックスを有効にします。
8. [OK]ボタンを押してダイアログを閉じます。

下記も参照
論理デバイス名の変更方法 (ページ 445)
PLC のサイクリック読み取りサービス (ページ 442)

論理デバイス名の変更方法

はじめに
S7 との通信は、論理デバイス名を介して実行されます。これらの名前は通信プロセッサのインストール中に割り当てられ、ユニット固有のものです。
インストール済みの通信プロセッサによって決まるデバイス名に対しては、いくつかの事前設定が確立されています。下記の「デフォルトのデバイス名」表に、これらの名前をリストします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

445

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
タブは S7 チャンネルのすべてのユニットで同一なので、この説明ではチャンネルユニ
ット"マルチポイントインターフェース"用のダイアログを示します。

デフォルトのデバイス名
チャンネルユニット

デフォルトのデバイス名

工業用イーサネット

CP_H1_1:

工業用イーサネット(II)CP_H1_2:

MPI

MPI

名前指定接続VM/

PROFIBUS

CP_L2_1:

PROFIBUS(II)CP_L2_2:

スロット PLC

SLOT_PLC

ソフト PLCSOFT_PLC

TCP/IP

CP-TCPIP

前提条件● "SIMATIC S7 P rotocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● チャンネルユニット(例: "マルチポイントインターフェース")との接続を作成して下さい。

手順
1. タグ管理で、必要なチャンネルユニットを選択します。
2. ポップアップメニューを使用して、[システムパラメータ]ダイアログウィンドウを開きます。
3. [ユニット]タブを選択します。
4. [論理デバイス名]フィールドにデバイス名を指定します。選択リストからエントリを選択
するか、新規の名前を手動で入力することができます。
使用可能な名前はすべて、"PG/PC インターフェースのコンフィグレーション"(コントロールパネル)ツールによって決定されます。このツールがインストールされていない場合
は、現在設定されているデバイス名のみが表示されます。別の論理デバイス名を指定した
場合は、メッセージが表示されます。
手動で入力を行うのは、コンフィグレーション側のステーションにインストールされていない通信カードをターゲットステーションが使用している場合だけにしてください。
5. [OK]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。

446

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

注記
論理デバイス名は、デバイス設定と完全に一致しなければなりません。この場合、たとえば"工業用イーサネット"や"PROFIBUS"に対するデフォルトの論理デバイス名には、名前の末尾にコロンが付きます。
パラメータ値に対する変更は、WinCC の再起動後に有効になります。

6.11.5

特殊ファンクション

6.11.5.1"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの特殊ファンクション

はじめに
SIMATIC S7 Protocol Suite はいくつかの特殊ファンクションを持っています。この章ではこれらのファンクションについて説明します。

下記も参照
ソフトウェアの二重化 (ページ 491)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの未処理データタグ (ページ 482)
S7 ファンクションブロック AR_SEND によるデータ交換 (ページ 447)

6.11.5.2

S7 ファンクションブロック AR_SEND によるデータ交換

S7 ファンクションブロック AR_SEND によるデータ交換
はじめに
S7-400 AS のファンクションブロック AR_SEND が、プロセス値をプロセス値アーカイ
ブに転送するために使用されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

447

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
動作原理
PLC プロセス値を WinCC のプロセス値アーカイブに転送するには、S7-400 PLC に SFB
37 "AR_SEND"と呼ばれる統合ファンクション構成要素がなければなりません。
AR_SEND 構成要素の基本ファンクションは、データをアーカイブタグに供給できます。
AR_ID-Subnumber を使用すると、データを複数のタグに供給できます。AR_SEND 構成
要素を使用する場合、プロセス値はアーカイブに個々に送信されるのではなく、PLC に蓄積されてからパケットで転送されます。これにより、使用されるネットワーク上の負荷を軽減します。
PLC では、AR_SEND 構成要素の CPI に従属した番号(たとえば CPU 416 max. 32
AR_SEND)を使用できます。AR_ID を、順に各 AR_SEND 構成要素に割り当てることができます。各 AR_ID には 4095 までのサブ番号を使用できるため、転送可能なプロセス
データの量を増やすには、サブ番号を使用します。
実際には、AR_SEND 構成要素ごとのアーカイブタグの数は、転送するデータ領域の最大の長さまでに制限されます。"データブロック構造の構造とパラメータ"についての詳細情報は、"プロセス値の数"パラメータの説明を参照してください。
AR_ID および AR_ID サブ番号は、PLC 内のデータとアーカイブタグへの割り当てを確立するために使用され、PLC 内のデータベースのデータ構造を設定する間に、その他のパラメータを使用して定義されます。
この割り当ては WinCC で設定されますが、その他のパラメータは自動的に評価されます。
WinCC における設定は PLC 内のこれらの値がベースとなるので、PLC で SFB 37"AR_SEND"を最初に設定して、データブロックを構築しておく必要があります。
AR_SEND ファンクション構成要素の設定の詳細は、S7-400 PLC のマニュアルを参照してください。

448

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
AR_SEND 変異形の概要
変異形：
AR_SEND 用...

AR _SEND ごとのプロ 使用目的
セスコントロールされたアーカイブタグの数

1 つのアーカイブ 1
タグ

アーカイブタグのプロセス値を転送するため。プロセス値も非常に短い時間間隔で読み取ることができます。

複数のアーカイブ AR_ID サブ番号の数に複数のアーカイブタグのプロセス値を転タグ送するため。プロセス値も非常に短い時

対応間間隔で読取ることができます。
複数のアーカイブ AR_ID サブ番号の数に最大数のアーカイブタグにサイクリック

タグ(最適化)

データを、一度にそれぞれに 1 つずつの対応データを供給するために、使用します。

下記も参照
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形 (ページ 464)
アーカイブタグが複数の場合に AR _SEND 変数形をコンフィグレーションする方法 (ページ 480)
アーカイブタグが 1 つの場合に AR _SEND 変数形をコンフィグレーションする方法 (ページ 478)
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形（最適化） (ページ 476)
アーカイブタグが 1 つの場合の AR_SEND 変数形 (ページ 459)

データブロック - 構造体とパラメータ

はじめに「AR_SEND」ファンクションブロックを使用してデータが転送される前に、AS で 1 つ以上のデータブロックとして転送対象のデータが提供されます。データブロックの構造
は、各種のパラメータによって異なります(たとえば、使用する AR_SEND 変数形で、タイムスタンプまたはプロセス値のデータタイプを使用)。
以下に、データブロックで使用されるパラメータについて説明します。個々のパラメー
タ値は、AS 内のデータブロックおよび「AR_SEND」ファンクションブロックのパラメータ化で設定されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

449

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
パラメータ化は、WinCC でデータブロックが評価されるときにチェックされます。WinCC
がデータブロックの構造の中でエラーを検出するか、アーカイブタグの設定と受信デー
タが一致しない場合は、WinCC 診断ログブックに、以下の構造を持つエントリが記録されます。
「日付、時間、1003080、4、ユーザー名、コンピュータ名、NRMS7PMC、PdeReceive:
接続 connectionname から不明のパラメータ AR_SEND ...+ エラーについて説明しているその他の情報」
メッセージシステムが WinCC システムメッセージで設定されている場合、この診断エントリは 1003080 と番号の付いた OS プロセスコントロールメッセージもトリガします。ログブックエントリのテキストは、このメッセージのコメントで見つかります。

データブロックの構造
各データブロックは、ヘッダーとユーザーデータエリアで構成されています。
● ヘッダーには、プロセス値およびそのサイクル、場合によってはタイムスタンプに関する情報が含まれます。
● ユーザーデータエリアには、実際のプロセス値が含まれます。
転送されるデータエリアは、1 つ以上のデータブロックで形成されます。

注記
データブロックでは、各行が 2 バイトを表します。プロセス値の長さは、データタイプ
によって 1 バイトか複数バイトになります。詳細については、「プロセス値の数」パラメ
ータの説明を参照してください。

450

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
パラメータの内容
ヘッダータイプ

ヘッダータイプは、ヘッダーに含まれる情報のタイプを定義します。
AR_ID サブ番号

ヘッダー
タイプ

タイムスタンプ0

タイムスタンプなしのヘッダー AR_ID サブ番号なしのヘッダー

1

タイムスタンプのあるヘッダー AR_ID サブ番号なしのヘッダー

8

タイムスタンプなしのヘッダー AR_ID サブ番号のあるヘッダー

9

タイムスタンプのあるヘッダー AR_ID サブ番号のあるヘッダー

注記
ヘッダータイプ 0 および 8 の場合、タイムスタンプのバイトはヘッダーに含まれません。
これらのバイトはデータブロック内でも予約されないため、ヘッダーは 8 バイトだけ短くなります。
AR_ID サブ番号

AS ユーザーデータと WinCC アーカイブタグ間の割り付けを指定し、2 つの位置で設定されます。
● WinCC では、プロセスコントロールされたアーカイブタグの設定時● PLC では、転送するユーザーデータエリアの設定時
サブ番号は、ヘッダータイプ 8 または 9 にのみ関係します。サブ番号に有効な値の範囲
は 1 ～ 4095 です。パラメータは、16 進数値(1 - 0FFF)として WinCC で出力されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

451

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
タイムスタンプ

タイムスタンプには、日付と時刻が SIMATIC S7 BCD フォーマットで格納されます。週日エントリは WinCC では評価されません。
注記
夏時間/標準時間:オートメーションシステムの時間設定
オートメーションシステム S7 は、夏時間/標準時間の切り替えを認識しません。タイム
スタンプの夏時間または標準時間への修正は、標準 DLL によって WinCC で実行されます。こうして修正された時間および夏時間/標準時間の ID は、WinCC アプリケーション
で使用可能になります。修正された時間および ID は、タグロギングなどのアーカイブに追加されます。
正確な時間設定を確証するため、AS で[WinCC エクスプローラ] > [コンピュータプロパティ] > [パラメータ] > [PLC 時間設定]の WinCC コンピュータプロパティと同じ時間設定
を選択します。

サイクル

プロセス値が読み取られるサイクル。このパラメータは、単位(範囲)で指定された時間
単位のファクタです。データの長さ:ダブルワード。
たとえば、「サイクル」 = 10、「単位(範囲)」 = 4 には次の意味があります。プロセス値の読み取り
サイクル = 10 秒
単位(タイプ)

時間情報のタイプを指定し、[プロセス値の数]パラメータに影響します。
番号

意味

1

プロセス値は等しい時間間隔で読み取られます。
開始時間はヘッダーのタイムスタンプに入力されており、必須です。プロセス
値の間の時間間隔は、[単位(範囲)]およびファクタ[サイクル]の時間単位により定義されます。

2

各プロセス値には、タイムスタンプがあります。
ヘッダーで割り付けられている可能性のあるタイムスタンプは評価されません。フォーマットは、8 バイトの長さのヘッダーのタイムスタンプに対応して
います。

452

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
番号

意味

3

各プロセス値には、2 ワードのデータ長の時間単位での相対時間差があります。
絶対時間は、ヘッダー(=開始時間)のタイムスタンプと、[単位(範囲)]に設定される時間単位の相対時間差の、合計です。ヘッダーのタイムスタンプエントリ
は必須です。
各プロセス値には AR_ID サブ番号が含まれます。

4

ヘッダーで与えられるタイムスタンプが、プロセス値に適用されます。ヘッダ
ーのタイムスタンプエントリは必須です。

単位(範囲)

単位(タイプ)用に使用される時間の単位を指定する = 1 または 3。
番号 意味
1

予備

2

予備

3

ミリ秒

4

秒

5

分

6

時間

7

日

プロセスデータのデータタイプ

プロセス値は S7 フォーマットに直接格納されます。
番号

S7 データタイプ

WinCC データタイプ

0

BYTE

BYTE

1

WORD

WORD

2

INT

SWORD

3

DWORD

DWORD

4

DINT

SDWORD

5

REAL

FLOAT

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

453

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
プロセス値の数転送されたデータエリアには特定の数のプロセス値が含まれ、これは[単位(タイプ)]のエントリによって異なります。この数は、転送されたデータエリアの最大の長さ(16 キロバイト)に制限されます。
S7 ファンクション「AR_SEND」および「BSEND/BRCV」を使用して S7-400 と通信する際のリソースの制限が考慮に入れられます。これは、AR_SEND ファンクションや
BSEND/BRCV ファンクションを使用して AS から WinCC に一度に送信できるデータの最大量は 16 KB であることを意味しています。
注記
AR_SEND 変数形「複数のアーカイブタグ」の場合、このパラメータには以下の制限が適用されます。
さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、必ずワードバウンダリで始まる必要があります。したがって、「データタイププロセス値」 = 0 (BYTE)と「単位(タイプ)」 = 1(等しく空いている時間間隔のプロセス値)の組み合わせの場合、偶数のプロセス値(=バイト)が「プロセス値の数」パラメータに入力される必要があります。この制限は、この
AR_SEND 変数形、およびデータタイプと「単位(タイプ)」のこの組み合わせの場合にのみ、適用されます。
例:
1x 最大 16 KB の BSENDまたは 1x 8 KB の AR_SEND + 1x 8 KB の BSENDまたは 1x 10 KB の AR_SEND + 1x 2 KB の AR_SEND + 1x 4 KB の BSEND
単位
プロセス値の数の意味(タイプ)
1

等間隔でのプロセス値の読み取り:
WORD または INT のデータタイプのプロセス値は最大で 8000、または
DWORD、DINT または REAL のデータタイプでは 4000 の値を転送できます。

2

タイムスタンプ付きのプロセス値:
ユーザーデータエリアの各エレメントは、タイムスタンプ(8 バイト)と値で構成されます。したがって、WORD または INT のデータタイプのプロセス値は最大で 1600、また DWORD、DINT または REAL のデータタイプでは 1333の値を転送できます。

454

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
単位
プロセス値の数の意味(タイプ)
3

時間差付きのプロセス値:
ユーザーデータエリアの各エレメントは、タイムスタンプ(4 バイト)と値で構成されます。したがって、WORD または INT のデータタイプのプロセス値は最大で 2666、また DWORD、DINT または REAL のデータタイプでは 2000の値を転送できます。

4

プロセス値は AR_ID サブ番号(複数変数の AR-SEND - 最適化)を含みます。
タイプ 4 では、プロセス値は AR_ID サブ番号付き 1 ワード(値範囲：1 0x0FFF)と 1 つの値で構成されます。このように、ユーザーデータエリアは、
AR_ID サブ番号が先行するプロセス値の配列で構成されます。したがって、
WORD または INT のデータタイプのプロセス値は最大で 3992、また
DWORD、DINT または REAL のデータタイプでは 2660 の値を転送できます。

注記
データブロックで与えられた AR_ID サブ番号は、すべて WinCC で設定される必要があります。設定されていないサブ番号が見つかると、WinCC はユーザーデータの解釈を停止します。
さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、必ずワードバウンダリで始まる必要があります。したがって、データタイプ BYTE と「単位(タイプ)」 = 1 (等しい間隔の時間
間隔のプロセス値)では、偶数のプロセス値(=バイト)をパラメータ「プロセス値の数」に入力する必要があります。この制限は、この AR_SEND 変数形、およびデータタイプと「単位(タイプ)」のこの組み合わせの場合にのみ、適用されます。

下記も参照
アーカイブタグが複数の場合に AR _SEND 変数形をコンフィグレーションする方法 (ページ 480)
アーカイブタグが 1 つの場合に AR _SEND 変数形をコンフィグレーションする方法 (ページ 478)
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形（最適化） (ページ 476)
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形 (ページ 464)
アーカイブタグが 1 つの場合の AR_SEND 変数形 (ページ 459)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

455

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
AR_SEND 変数形のプロパティの概要
はじめに
例の基礎として、表には様々な AR_SEND 変数形のプロパティと可能なパラメータが示されています。
この表は、使用可能な組み合わせのすべてを表示しているわけではありません。
"ヘッダータイプ"列から"プロセス値データタイプ"列までは、ヘッダーに現れる順に表示
してあります。
注記
AR_ID サブ番号および AR_ID サブ番号の値は、ファンクションブロック"AR_SEND"および AS 内のデータブロックのデータ構造体のコンフィグレーション時に、その他のパラメータの値と一緒に設定されます。

アーカイブタグの変数形
例/
プロパテ
ィ

例ヘッダ データ/時 サイク ユニ
番号 ー
間
ル
ット
タイプ （ヘッダー ファク （タイのタイム タプ）
スタンプ）

1 つのタイ 1

0

ムスタン

存在

0

2

ユニッ
ト
(範囲)

AR_ID プロセ
ス値のサブ番 データ
タイプ
号

プロセ
ス値の
最大
数

例の
プロセス値
構造体

0

0

0

3200

8 バイトタ

1; 2

1600

イムスタン

3; 4; 5

1333

プ

しない

プ付き各
プロセス

+1 バイト

値（バイ

プロセス値

ト）
0

16000

1 ワードの

タイムス

1; 2

8000

プロセス値

タンプ付

3; 4; 5

4000

等間隔の

2

1

関係あり

>=1

1

3～7

0

きのプロ
セス値

456

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
例/
プロパテ
ィ

例ヘッダ データ/時 サイク ユニ
番号 ー
間
ル
ット
タイプ （ヘッダー ファク （タイのタイム タプ）
スタンプ）

1 つのタイ 3

1

ムスタン

該当

0

2

ユニッ
ト
(範囲)

AR_ID プロセ
ス値のサブ番 データ
タイプ
号

プロセ
ス値の
最大
数

例の
プロセス値
構造体

0

0

0

3200

8 バイトタ

1; 2

1600

イムスタン

3; 4; 51333

プ+1 ワー

なし

プ付き各
プロセス

ドプロセス

値（ワー

値

ド）
0

5332

8 バイトタ

きの各プ

1; 2

2666

イムスタン

ロセス値

3; 4; 5

2000

プ

時間差付

4

1

関係あり

>=1

3

3～7

0

+1 バイト
プロセス値

複数のアーカイブタグの変数形
例/
プロパテ
ィ

例ヘッダ データ/時 サイク ユニ
番号 ー
間
ル
ット
タイプ （ヘッダー ファク （タイのタイム タプ）
スタンプ）

1 つのタイ 5

8

ムスタン

存在

0

2

ユニッ
ト
(範囲)

AR_ID プロセ
ス値のサブ番 データ
タイプ
号

プロセ
ス値の
最大
数

例のプロセ
ス値構造体

0

1～

0

3200

8 バイトタ

4095

1; 2

1600

イムスタン

3; 4; 5

1333

プ

しない

プ付き各
プロセス

+1 バイト

値（バイ

プロセス値

ト）
等間隔の

6

9

関係あり

>=1

タイムス
タンプ付

1

3～7

1～

0

16000

1 ワードの

4095

1; 2

8000

プロセス値

3; 4; 5

4000

きのプロ
セス値

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

457

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
例/
プロパテ
ィ

例ヘッダ データ/時 サイク ユニ
番号 ー
間
ル
ット
タイプ （ヘッダー ファク （タイのタイム タプ）
スタンプ）

1 つのタイ 7

9

ムスタン

該当

0

2

ユニッ
ト
(範囲)

AR_ID プロセ
ス値のサブ番 データ
タイプ
号

プロセ
ス値の
最大
数

例のプロセ
ス値構造体

0

1～

0

3200

8 バイトタ

4095

1; 2

1600

イムスタン

3; 4; 5

1333

プ

なし

プ付き各
プロセス

+1 ワード

値（ワー

プロセス値

ド）
時間差付

8

9

関係あり

0

3

3～7

きの各プ

1～

0

5332

8 バイトタ

4095

1; 2

2666

イムスタン

3; 4; 5

2000

プ

ロセス値

+1 バイト
プロセス値

複数のアーカイブタグの変数形 - 最適化
例/
プロパテ
ィ

例ヘッダ データ/時 サイク ユニ
番号 ー
間
ル
ット
タイプ （ヘッダー ファク （タイのタイム タプ）
スタンプ）

AR_ID サ 9
ブ番号付

1

関係あり

0

4

ユニッ
ト
(範囲)

AR_ID プロセス プロセス 例の値の値の最大 プロセス値
構造体
サブ番 データタ 数
イプ
号

0

0

1; 2

3992

1 ワードの3; 4; 5

2660

サブ番号

き各プロ

+ 1 ワード

セス値

のプロセス
値

下記も参照
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形（最適化） (ページ 476)
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形 (ページ 464)
アーカイブタグが 1 つの場合の AR_SEND 変数形 (ページ 459)

458

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
アーカイブタグが 1 つの場合の AR_SEND 変数形

はじめにこの変数形を使用して、プロセス値とともにアーカイブタグを指定します。旧バージョンの WinCC (V5.0 以前)でも使用できます。

この変数形のプロパティは以下のとおりです。
● ヘッダータイプは、0 または 1 でなければならない(AD_ID Subnumber なしおよびタ
イムスタンプ付き/なし)。
● ヘッダーの AR_ID Subnumber の値は求められない。
● WinCC の場合、アーカイブタグのプロセス値が転送されるため、アーカイブタグ名には AR_ID Subnumber は含まれない。

データ領域の構造体の例
転送されるデータ領域は、1 つのデータブロックで構成されています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

459

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
下記も参照
データブロック構造体の例 4:1 つのアーカイブタグ; 相対タイムスタンプ(時間差)付きの各プロセス値 (ページ 463)
データブロック構造体の例 3:1 つのアーカイブタグ; 専用タイムスタンプ付き各プロセス
値 (ページ 462)
データブロック構造体の例 2:1 つのアーカイブタグ; 等間隔のタイムスタンプ (ページ 461)
データブロック構造体の例 1:1 つのアーカイブタグ; タイムスタンプ付き各プロセス値(ページ 460)
AR_SEND 変数形のプロパティの概要 (ページ 456)

データブロック構造体の例 1:1 つのアーカイブタグ; タイムスタンプ付き各プロセス値

はじめに
この例では、プロセス値が 1 つのアーカイブタグのみに対して転送されます。ヘッダーにはタイムスタンプがないので、対応するバイト数は確保されません。従って、各プロ
セス値（1 バイト）はタイムスタンプ（8 バイト）が先行します。
プロセス値のデータタイプはバイトです。

460

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

データブロック構造体の例 2:1 つのアーカイブタグ; 等間隔のタイムスタンプ

はじめに
この例では、プロセス値が 1 つのアーカイブタグ対して転送されます。
1 秒の等間隔のタイムスタンプは、パラメータ"サイクル" =1 および"ユニット(範囲)" = 4( = 秒)を使用して作成されます。
プロセス値のデータタイプは WORD です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

461

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

データブロック構造体の例 3:1 つのアーカイブタグ; 専用タイムスタンプ付き各プロセス値

はじめに
この例では、プロセス値が 1 つのアーカイブタグのみに対して転送されます。ヘッダー
内のタイムスタンプは重要ではありません。従って、各プロセス値（1 ワード）はタイ
ムスタンプ（8 バイト）が先行します。
プロセス値のデータタイプは SWORD です。

462

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

データブロック構造体の例 4:1 つのアーカイブタグ; 相対タイムスタンプ(時間差)付きの各プロセス値

はじめに
この例では、アーカイブタグに対してタイムスタンプ付きでプロセス値が転送されます。
パラメータ"ユニット(タイプ)" = 3 を使用して、各プロセス値にはヘッダー内のタイムス
タンプと相対する時間差(4 バイト)が付きます。時間差のユニットは、パラメータ"ユニット(範囲)" = 4 を使用して秒に設定されます。
プロセス値のデータタイプは DWORD です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

463

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形

はじめにこの変数を使用して、1 つ以上のアーカイブタグにプロセス値を指定します。各アーカ
イブタグでは、AR_ID Subnumber を割り付け、転送されるデータエリア内でデータブロ
ックを作成します。
"x"プロセス値は、各 AR_ID Subnumber 用に転送できます。"データブロック構造の構造
体とパラメータ"についての詳細情報は、"プロセス値の数"パラメータの説明を参照して
ください。

464

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
任意の"装置(タイプ)"および"装置(範囲)"に従って、アーカイブタグの値のタイムスタン
プを受け取る、あるいは転送されるデータエリアから導き出します。そして WinCC プ
ロセス値アーカイブに送られます。

この変数形のプロパティは以下のとおりです。
● ヘッダータイプは、8 または 9 でなければならない(タイムスタンプ付き/なし、および AR_ID Subnumber 付き)。
● すべての AR_ID Subnumber で、転送されるデータエリア内でデータブロックを作成する必要がある。
● 各データブロックの AR_ID サブ番号は、1 以上でなければならない。
● WinCC では、アーカイブタグ名には AR_ID サブ番号が付いている。
注記
データブロックに与えられた AR_ID サブ番号は、すべて WinCC でコンフィグレーショ
ンされる必要があります。コンフィグレーションされていないサブ番号が見つかると、
WinCC はユーザーデータのインタープリタを停止します。
さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、必ずワードバウンダリで始まる必要があります。したがって、"データタイププロセス値" = 0 (バイト)と"ユニット(タイプ)" =1 (等しく空いている時間間隔のプロセス値)の組み合わせの場合、偶数のプロセス値(=バイト)が"プロセス値の数"パラメータに入力される必要があります。この制限は、この
AR_SEND 変数、およびデータタイプと"装置(タイプ)"のこの組み合わせの場合にのみ適用されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

465

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ領域の構造体の例
転送されるデータエリアは、指定されるアーカイブタグの数に対応して、1 つ以上のデータブロックで構成されます。

466

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

467

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
下記も参照
データブロック構造体の例 8:複数のアーカイブタグ; 相対タイムスタンプ(時間差)付きの各プロセス値 (ページ 474)
データブロック構造体の例 7:複数のアーカイブタグ; 専用タイムスタンプ付き各プロセス
値 (ページ 472)
データブロック構造体の例 6:複数のアーカイブタグ; 等間隔のタイムスタンプ (ページ 470)
データブロック構造体の例 5:複数のアーカイブタグ; 専用タイムスタンプ付き各プロセス
値 (ページ 468)
AR_SEND 変数形のプロパティの概要 (ページ 456)

データブロック構造体の例 5:複数のアーカイブタグ; 専用タイムスタンプ付き各プロセス値

はじめに
この例では、複数のアーカイブタグに対するプロセス値が転送されます。
さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、順々に配置されます。データブロック
ごとに異なる AR_ID-サブ番号が入力されます。
ヘッダーにはタイムスタンプがないので、対応するバイト数は確保されません。従って、各プロセス値（1 バイト）はタイムスタンプ（8 バイト）が先行します。
プロセス値のデータタイプはバイトです。

468

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

469

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データブロック構造体の例 6:複数のアーカイブタグ; 等間隔のタイムスタンプ

はじめに
この例では、複数のアーカイブタグに対するプロセス値が転送されます。さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、順々に配置されます。データブロックごとに、ヘッ
ダー内に異なる AR_ID-サブ番号が入力されます。
1 秒の等間隔のタイムスタンプは、パラメータ"サイクル" =1 および"ユニット(範囲)" = 4( = 秒)を使用して作成されます。
プロセス値のデータタイプは WORD です。

470

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

471

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データブロック構造体の例 7:複数のアーカイブタグ; 専用タイムスタンプ付き各プロセス値

はじめに
この例では、複数のアーカイブタグに対するプロセス値が転送されます。さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、順々に配置されます。データブロックごとに異なる
AR_ID-サブ番号が入力されます。
ヘッダー内のタイムスタンプは重要ではありません。従って、各プロセス値（1 ワード）
はタイムスタンプ（8 バイト）が先行します。
プロセス値のデータタイプは SWORD です。

472

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

473

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

データブロック構造体の例 8:複数のアーカイブタグ; 相対タイムスタンプ(時間差)付きの各プロセス値

はじめに
この例では、アーカイブタグに対してタイムスタンプ付きでプロセス値が転送されます。
さまざまなアーカイブタグのデータブロックは、順々に配置されます。データブロック
ごとに異なる AR_ID-サブ番号が入力されます。
パラメータ"ユニット(タイプ)" = 3 を使用して、各プロセス値にはヘッダー内のタイムス
タンプと相対する時間差(4 バイト)が付きます。各アーカイブタグとそのデータブロックには、"ユニット(範囲)"パラメータによって時間差単位が個々に定義されます。
プロセス値のデータタイプは DWORD です。

474

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

475

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形（最適化）

はじめにこの変数形は、最大数のアーカイブタグにそれぞれのプロセス値を 1 度に指定する必要がある時に使用します。この場合、転送されるデータエリアは 1 つのデータブロックだけで構成され、各プロセス値には AR_ID サブ番号とそれに関連する値があるだけです。
このデータブロックでは、データタイプはすべてのアーカイブタグのプロセス値と同じです。

この変数形のプロパティは以下のとおりです。
● ヘッダータイプは、1 でなければならない(タイムスタンプ付き、および AR_ID サブ
番号なし)。
● データブロックの関連するプロセス値の AR_ID サブ番号は、1 以上でなければならない。ヘッダーの AR_ID Subnumber の値は求められない。
● "装置(タイプ)"パラメータは 4 でなければならない。 すなわち、プロセス値には AR_ID
サブ番号がある。
● "装置(範囲)"パラメータは 0 でなければならない。 すなわち、ヘッダーのタイムスタ
ンプはすべてのプロセス値に対して有効で、相対時間はない。
● WinCC では、アーカイブタグ名には AR_ID サブ番号が付いている。
注記
プロセス値に、WinCC アーカイブタグが見つからない AR_ID サブ番号があると、WinCC
診断ログへエントリされます。残りのプロセス値は、継続して処理されます。

476

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ領域の構造体の例
転送されるデータエリアは、1 つのデータブロックだけで構成されています。

下記も参照
AR_SEND 変数形のプロパティの概要 (ページ 456)
データブロック構造体の例 9:複数のアーカイブタグ；最適化 (ページ 477)

データブロック構造体の例 9:複数のアーカイブタグ；最適化

はじめに
この例では、アーカイブタグに対してタイムスタンプ付きでプロセス値が転送されます。
このタイムスタンプはすべてのアーカイブタグに適用されます。
各プロセス値の前に対応する AR_ID-サブ番号が入力されます。
プロセス値のデータタイプは WORD です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

477

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
データ構成要素のデータブロック構造体

下記も参照
データブロック - 構造体とパラメータ (ページ 449)

アーカイブタグが 1 つの場合に AR _SEND 変数形をコンフィグレーションする方法

はじめに
AR_SEND ファンクションを使用したデータ交換には、多数の変数形があります。"1 つのアーカイブタグ"変数形の場合、AR_ID だけが使用されます。AR_ID サブ番号は使用されません。
AR_ID は、AS 内のデータのアーカイブタグへの割り付けを確立するために使用され、AS 内のデータブロック SFB 37 "AR_SEND"ファンクションブロックを構成する間に、その他のパラメータと一緒に構成されます。
WinCC では、プロセスコントロールされるタグのプロパティの中で、この割り付けが行われます。この割り付けは、WinCC で必要な唯一の設定です。このセクションでは、この割り付けについて説明します。

478

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
WinCC のその他のパラメータは、自動的に評価されるため、構成する必要はありません。
注記
AR_ID サブ番号だけが付いたこの変数形を使用するには、ヘッダータイプを 0 または 1として構成する必要があります。AR_ID サブ番号は 0 に設定する必要があります。
これには AR_ID サブ番号が付いていないため、WinCC バージョン V5.0 以前に構成されたすべてのアーカイブタグはこの変数形を使用できます。
WinCC バージョン 5.1 Hotfix 4 以降は、プロセスコントロールされたタグでアーカイブ
タグ名のエイリアスを指定する、あるいはシステムによって生成された内部名を使用することができます。バージョン V5.1 HF4 以降では、システムによって生成された名前には、未処理データ ID の代わりに割り付けられた未処理データタグの名前が含まれます。V5.1 HF4 からバージョンを移行したプロジェクトは、アーカイブタグ名をそのオリジナルフォーマットに使用する、あるいは変換することができます。この名前は、プロ
セスコントロールされたアーカイブタグのプロパティダイアログボックスを 1 度開いて閉じることにより変換されます。エイリアスは割り付ける必要はありません。
プロジェクト内で"AS-OS-Transfer"ファンクションを使用して外部タグをすべて再マッピングした場合、アーカイブタグ名をすぐに新規構造体に変換する必要があります!この後、新規構造体が保持されます。

必要条件● 「AR_SEND」ファンクションブロックおよびデータブロック構造体を、まず AS に構成する必要があり、この設定情報は以下の手順の間は使用可能にすること。
● 「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● 「工業用 Ethernet」などのチャンネルユニットに「Test_Ind_Eth」などの接続を作成
しておくこと。
● [タグロギング]エディタでプロセス値アーカイブを構成しておくこと。

手順
1. [SIMATIC S7 Protocol Suite]チャンネルで、データ転送に使用すべき接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前「Var_raw_arsend」を入力します。この名前は 24 文字を超えないでくださ
い。未処理データタグ名は、プロセスコントロールタグの設定中にアーカイブタグ名の一部となるため、この長さに制限されます。
4. [データタイプ]フィールドで、[未処理データタイプ]を選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

479

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [未処理データ]チェックボックスを選択します。[未処理データタイプ]エリアで、タイプとして[アーカイブデータリンク]を選択します。[OK]をクリックして、開いているダイアロ
グをすべて閉じます。
7. [タグロギング]エディタを開きます。[タグロギング]エディタのナビゲーションエリアで、[プロセス値アーカイブ]フォルダを選択します。テーブルエリアで[プロセスコントロール
タグ]タブを選択し、未処理データタグ「Var_raw_arsend」を追加します。
8. [プロパティ]エリアでプロパティを編集します。
9. [変換 DLL]フィールドで、「nrms7p mc.nll」エントリを選択します。
10.[ブロック ID]に 16 進数値で AR_ID を入力します。この値は、AS の設定で定義されています。
この AR_SEND 変数形ではサブ番号が使用されないため、[サブ番号]には何も入力しないでください。
11.[タグ名]フィールドに、システムによって生成された内部アーカイブタグ名が表示されます。割り付けられた未処理データタグおよび AR_ID の名前が含まれています。[アーカイブタグ名]で、必要に応じてこのアーカイブタグのエイリアスを定義できます。エイリア
スが入力されない場合は、プロセス値アーカイブの管理および WinCC へのアーカイブタ
グのアドレス指定には内部アーカイブタグ名が使用されます。
12.タグロギングを閉じます。

アーカイブタグが複数の場合に AR _SEND 変数形をコンフィグレーションする方法

はじめに
アーカイブタグが複数の場合に AR_SEND ファンクションを使用したデータ交換には、多数の変数形があります。
● 「複数のアーカイブタグ」変数形を使用して、複数の値をそれぞれ異なる時間に複数のアーカイブタグに指定します。
● 「複数のアーカイブタグ - 最適化」変数形を使用して、1 つの値を 1 度に最大数のアー
カイブタグにそれぞれ指定します。
どちらの変数形も、AR_ID と AR_ID サブ番号を使用します。
AR_ID と AR_ID サブ番号は、AS 内のデータとアーカイブタグ間の割り付けを確立します。これらは、データブロックおよびファンクションモジュール SFB 37 「AR_SEND」を構成する時に AS 内でその他のパラメータと定義されます。
WinCC では、プロセスコントロールされるタグのプロパティの中で、この割り付けが行われます。この割り付けは、WinCC で必要な唯一の設定です。このセクションでは、この割り付けについて説明します。

480

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
WinCC のその他のパラメータは、自動的に評価されるため、構成する必要はありません。
注記
AR_ID サブ番号を使用するには、ヘッダータイプを 8 または 9 として構成する必要があります。
WinCC バージョン V5.0 で構成されたアーカイブタグには AR_ID サブ番号がないため、「1
つのタグ」変数形でのみ使用可能です。
WinCC バージョン 5.1 Hotfix 4 以降は、プロセスコントロールされたタグでアーカイブ
タグ名のエイリアスを指定する、あるいはシステムによって生成された内部名を使用することができます。バージョン V5.1 HF4 以降では、システムによって生成された名前には、未処理データ ID の代わりに割り付けられた未処理データタグの名前が含まれます。V5.1 HF4 からバージョンを移行したプロジェクトは、アーカイブタグ名をそのオリジナルフォーマットに使用する、あるいは変換することができます。この名前は、プロ
セスコントロールされたアーカイブタグのプロパティダイアログボックスを 1 度開いて閉じることにより変換されます。エイリアスは割り付ける必要はありません。
プロジェクト内で"AS-OS-Transfer"ファンクションを使用して外部タグをすべて再マッピングした場合、アーカイブタグ名をすぐに新規構造体に変換する必要があります!この後、新規構造体が保持されます。

必要条件● 「AR_SEND」ファンクションブロックおよびデータブロック構造体を、まず AS に構成する必要があり、この設定情報は以下の手順の間は使用可能にすること。
● 「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● 「工業用 Ethernet」などのチャンネルユニットに「Test_Ind_Eth」などの接続を作成
しておくこと。
● [タグロギング]エディタでプロセス値アーカイブを構成しておくこと。

手順
1. [SIMATIC S7 Protocol Suite]チャンネルで、データ転送に使用すべき接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前「Var_raw_arsend」を入力します。この名前は 24 文字を超えないでくださ
い。未処理データタグ名は、プロセスコントロールタグの設定中にアーカイブタグ名の一部となるため、この長さに制限されます。
4. [データタイプ]フィールドで、[未処理データタイプ]を選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

481

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [SIMATIC S7 Protocol Suite]チャンネルで、データ転送に使用すべき接続を選択します。
接続のショートカットメニューから[新規タグ]オプションを選択します。[タグのプロパテ
ィ]ダイアログが開きます。
6. [名前]フィールドにタグの名前として「Var_raw_arsend」を入力します。この名前は 24
文字を超えないでください。未処理データタグ名は、プロセスコントロールタグの設定中にアーカイブタグ名の一部となるため、この長さに制限されます。
7. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

8. [未処理データ]チェックボックスを選択します。[未処理データタイプ]エリアで、タイプとして[アーカイブデータリンク]を選択します。[OK]をクリックして、開いているダイア
ログをすべて閉じます。
9. [タグロギング]エディタを開きます。[タグロギング]エディタのナビゲーションエリアで、[プロセス値アーカイブ]フォルダを選択します。テーブルエリアで[プロセスコントロール
タグ]タブを選択し、未処理データタグ「Var_raw_arsend」を追加します。
10.[プロパティ]エリアでプロパティを編集します。
11.[変換 DLL]フィールドで、「nrms7p mc.nll」エントリを選択します。[ブロック ID]に 16 進
数値で AR_ID を入力します。この値は、AS の設定で定義されています。[サブ番号]に 16進数値で AR_ID サブ番号を入力します。この値は、AS の設定で指定されています。
12.[タグ名]フィールドに、システムによって生成された内部アーカイブタグ名が表示されます。割り付けられた未処理データタグおよび AR_ID の名前が含まれています。[アーカイブタグ名]で、必要に応じてこのアーカイブタグのエイリアスを定義できます。エイリア
スが入力されない場合は、プロセス値アーカイブの管理および WinCC へのアーカイブタ
グのアドレス指定には内部アーカイブタグ名が使用されます。
13.タグロギングを閉じます。

6.11.5.3"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの未処理データタグ"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの未処理データタグ
はじめに● 未処理データタイプのタグはトランスポートレベルのデータテレグラムです。未処理
データタグの内容は固定されていないため、送信者と受信者のみが転送データを解読できます。このデータタイプでは WinCC のフォーマット変更はありません。データの最大長は 65535 バイトです。
● WinCC は 2 種類の未処理データタグを区別しています。自由にアプリケーションで使用できる未処理データタグと S ７ファンクションを処理するための未処理データタ
グです。

482

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
自由にアプリケーションで使用できる未処理データタグ
自由にアプリケーションで使用できる未処理データタグは、WinCC と PLC 間でユーザ
データブロックを転送するのに使用されます。 この未処理データタグはユーザデータしか処理しません。これは以下を区別します。
バイト配列としての未処理データタグ
BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データタグ

S7 ファンクションを処理するための未処理データタグ
これらの未処理データタグにはチャンネル固有のヘッダーがなく、一般に WinCC 内のメッセージ/プロセスデータ記録システムで使用されます。
これらはチャネル内部のタグ/ファンクションであるため、これ以上の説明はここで必要ありません。

下記も参照
S7 通信の BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データタグ (ページ 487)
バイト配列としての未処理データタグ (ページ 483)

バイト配列としての未処理データタグ

はじめに
バイト配列としての未処理データタグは、WinCC と PLC 間でユーザーデータブロック
を転送するのに使用されます。この未処理データタグはユーザーデータしか処理しません。
バイト配列としての未処理データタグは、データ領域のアドレスおよび長さ(例: DB100、
DW20、長さ 40 バイト)によってアドレス指定される普通のプロセスタグと同じように
チャンネル内で扱われます。
未処理データの長さは転送可能なデータブロック 1 つに限定されており、PDU（プロトコルデータユニット）を使用して完全に転送可能でなければなりません。 通信ドライバが送信できるデータブロックの最大長は、接続ステップ時に取り決められた PDU の長さから、ヘッダーおよび追加情報を差し引いた長さによって決まります。 従って SIMATIC
S7 で通常使用される PDU の長さは、次の最大長になります。
● S7-300 システム：PDU の長さ 240 バイト、データブロックの最大長 208 バイト● S7-400 システム： PDU の長さ 480 バイト、データブロック最大長さ 448 バイト
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

483

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
これより長いデータブロックが転送された場合は、データがブロックされます。 PLC では、S7 ソフトウエアによりブロックされます。WinCC ではスクリプトによりブロック
されます。

バイト配列としての未処理データタグをコンフィグレーションする方法
データブロックの転送に対応した未処理データタグは、アドレスと長さを指定した[送信/受信ブロック]タイプの未処理データとしてコンフィグレーションされます。
以下の図に、データワード 20 で始まるデータ構成要素 100 に、長さ 40 バイトのデータ領域をコンフィグレーションする場合の例を記載します。

バイト配列としての未処理データタグの読取り
未処理データタグは、"通常"のプロセスタグと同じ方法で読み取られます。 データを受信すると、対応するデータブロックが AS から要求され、ユーザーに転送されます。
転送は必ず、WinCC が自発的に実行します。 この身処理データタグを使用しても、ASが自発的にデータの突発的受信またはイベントコントロール型受信を実行

バイト配列としての未処理データタグの書き込み
未処理データタグは、"通常"のプロセスタグと同じ方法で書き込まれます。 データブロ
ックを送信し、AS から肯定的な確認応答を受信すると、データマネージャのイメージ内にデータブロックが転送されます。

484

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
下記も参照
バイト配列としての未処理データタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 485)

バイト配列としての未処理データタグをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの未処理データをバイト配列として構成する方法について説明します。
コンフィグレーションは、チャンネルのすべてのユニットで同一です。この例では MPI
チャンネルユニットとその接続を使用します。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● チャンネルユニット(例: "マルチポイントインターフェース")との接続を作成して下さい。

手順
1. [SIMATIC S7 Protocol Suite]チャンネルで、データ転送に使用すべき接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前"Var1_raw_byte"を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、[未処理データタイプ]を選択します。
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [未処理データ]チェックボックスをマークします。 [未処理データタイプ]エリアで、タイプとして[送信/受信ブロック]を選択します。 この設定により、[アドレス記述]エリア内のフィールドと、[未処理データ]チェックボックスの横のフィールドの表示が決まります。
7. [長さ]フィールドに、未処理データブロックの長さを入力します(単位はバイト)。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

485

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
8. [データエリア]で、データ指定される PCL のデータエリアを設定します。 データエリア
が[DB]として選択されている場合、有効[DB 番号]フィールドにデータブロック番号を入力します。
"マルチポイントインターフェース"チャンネルユニットに接続する場合は、[CPU]フィールドは無効になります。

9. [アドレス指定]フィールドで、アドレス指定のタイプを設定します。 WinCC タグのデー
タタイプ[未処理データタイプ]では、[バイト]、[ワード]、[ダブルワード]の入力が可能です。
10.下のフィールドには、開始アドレスの値を入力します。 この左側のフィールドのラベル
は、[データエリア]および[アドレス指定]フィールド内のエントリによって異なります(例:データエリア[DB]およびアドレス指定タイプ[バイト]の場合は[DBB])。
11.[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

注記
未処理データの長さは転送可能なデータブロック 1 つに限定されており、PDU（プロトコルデータユニット）を使用して完全に転送可能でなければなりません。 通信ドライバが送信できるデータブロックの最大長は、接続ステップ時に取り決められた PDU の長さから、ヘッダーおよび追加情報を差し引いた長さによって決まります。 従って SIMATIC
S7 で通常使用される PDU の長さは、次の最大長になります。
● S7-300 システム: PDU の長さ 240 バイト、データブロック最大長さ 208 バイト● S7-400 システム: PDU の長さ 480 バイト、データブロック最大長さ 448 バイト

間違った長さでは読み取り/書き込みが拒絶され、標示されます。

486

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
S7 通信の BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データタグ
はじめに"BSEND/BRCV"ファンクションの未処理データタグは、WinCC と AS 間でユーザーデー
タブロックを転送するのに使用されます。 この未処理データタグはユーザーデータしか処理しません。
この身処理データタイプは S7 通信の"BSEND/BRCV"ファンクションへのアクセスに使用できます。
指定接続を使用した「BSEND/BRCV」未処理データ通信は、以下のオートメーションシ
ステムに対してサポートされています。
● S7-400● S7-300– CPU319-3 PN/DP V2.5 以降– CPU317-2 PN/DP V2.6 以降– CPU315-2 PN/DP V3.1 以降
S7-300 コントローラでは、ファームウェアバージョン V3.x 以降を推奨します。
● WinAC RTX 2010
データ転送は常に送信パートナーの責任で自発的に実行されます。従って"BSEND/BRCV"
ファンクションはイベントコントロール型または突発的なデータブロック送信の実行にも使用できます。
リソース上の理由から、BSEND/BRCV 未処理データタグの数を小さく抑えることが推奨されます。
S7 ファンクション"AR_SEND"および"BSEND/BRCV"の使用のリソース制限

AR_SEND ファンクションや BSEND/BRCV ファンクションを使用して AS から WinCCに一度に送信できるデータの最大量は以下のようになります。
● S7-400 は 16KB まで● S7-300 は 8 KB まで
S7-400 での例:
● 1x 最大 16 KB の BSEND● 1x 8 KB の AR_SEND + 1x 8 KB の BSEND● 1x 10 KB の AR_SEND + 1x 2 KB の AR_SEND + 1x 4 KB の BSEND

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

487

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

注記
書込み用のデータブロックを AS に転送しても、そのデータブロックの全部または一部
が AS の受信バッファから削除されない場合は、エラーが表示されるとともに、それ以降の書込みが拒否されます。このようなエラーが標示される間は、R_ID > 0x8000 0000の書き込みジョブは接続固有のキューに書き込まれ、システムは書き込みジョブを 6 秒
間繰り返そうとします。
転送の時間調整を行うのはユーザーの責任です。短い間隔で書き込みを送信する際には、この点を考慮する必要があります。

"BSEND/BRCV"ファンクションを使用する PBK 接続の構成"BSEND/BRCV"ファンクションは、"ハード構成接続"、いわゆる PBK 接続(プログラム
コンポーネント通信)でしか使用できません。ハード構成接続を設定するには、接続パラメータで接続リソースを指定する必要があります(16 進数：10 ～ DF)。この接続リソー
スは、PLC で接続を設定する際に STEP 7 によって割り付けられます。接続はオートメ
ーションシステムで受動接続エンドポイントとして構成る必要があります。
ハード構成接続では、"通常"の読取り/書込みを実行できます。この接続で非常に大きい
データエリアを転送する必要がある場合は、いくつかの PDU でデータブロックが送信されます。パフォーマンスの理由から、"BSEND/BRCV"ファンクション専用の接続を作成することをお勧めします。

488

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データタグの構成"BSEND/BRCV"データブロックを転送するための未処理データタグは、"R_ID"を持つ"BSEND/BRCV"タイプの未処理データとして構成されます。データ長は、送信/受信されたデータ量から黙示的に引き出されます。

"R_ID"パラメータ"BSEND/BRCV"ファンクションでは、32 ビット長の R_ID を 16 進数として指定する必要があります。R_ID は AD でのコンフィグレーション時に割り付けられ、複数のデータ
ブロック転送を 1 つの転送で区別する際に使用されます。送受信の呼び出しは常に、基本的な通信サブシステム（SIMATIC デバイスドライバ）ではこの R_ID を指す参照が 通知されます。したがって、未処理データタグには固有の R_ID が割り付けられます。

"BSEND/BRCV"未処理データタグの送信"BSEND/BRCV"未処理データタグは、"通常"のプロセスタグが書き込まれるのと同じ方法で送信されます。データブロックを送信し、AS から肯定的な確認応答を受信すると、
データマネージャのイメージ内にデータブロックが転送されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

489

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite"BSEND/BRCV"未処理データタグの受信
伝送は AS によって開始されるため、"BSEND/BRCV"の未処理データはチャンネルを介して散発的に送信されます。したがって、S7 の未処理データタグを明示的に読み取ることは不可能です。
BSEND/BRCV 機能には、同期化ファンクションは含まれていません。スタートアップ
段階で、データを受信するユーザーが誰もログオンしていない場合は、AS によって送信されたデータブロックが受信側で破棄されます。したがって、ユーザーは、自分で同期化(データワードにフラグを設定することで、AS への送信指示を解除するなど)を実行しなければなりません。

下記も参照
BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データタグをコンフィグレーションする方法(ページ 490)

BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データタグをコンフィグレーションする方法
はじめに
このセクションでは、"BSEND/BRCV"ファンクション用の"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの未処理データを構成する方法について説明します。
コンフィグレーションは、チャンネルのすべてのユニットで同一です。この例では MPI
チャンネルユニットとその接続を使用します。

必要条件● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルをプロジェクトに統合してください。
● チャンネルユニット(例: "マルチポイントインターフェース")との接続を作成して下さい。

手順
1. [SIMATIC S7 Protocol Suite]チャンネルで、データ転送に使用すべき接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前"Var2_raw_bsend"を入力します。
4. [データタイプ]フィールドで、[未処理データタイプ]を選択します。

490

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

6. [未処理データ]チェックボックスをマークします。 [未処理データタイプ]エリアで、タイプとして[BSEND/BRCV]を選択します。 [アドレス記述]エリアのフィールド表示はこれで無効化されます。
7. [R_ID]フィールドに ID の 16 進数値を入力します。 R_ID は、コンフィグレーション時にAS に割り付けられています。

8. [OK]ボタンをクリックして、両方のダイアログを閉じます。

6.11.5.4

ソフトウェアの二重化

ソフトウェアの二重化

はじめに
ソフトウェアの二重化は、システムの安全関連部分をモニタするコスト効率のよいオプ
ションを提供します。この場合のシステムには、2 つのオートメーションシステム S7-300と S7-400 の二重接続を通して時間の限界がありません。
注記
このチャンネルにおけるソフトウェアの二重化では、SIMATIC S7-400 H の H レイヤー
二重化と同じ機能は提供されません。
ファンクションには AS および WinCC でのコンフィグレーションが要求されます。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

491

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol SuiteAS

2 つのオートメーションシステムの間に二重接続が存在する場合は、AS の失敗時にもう一方がモニタを行います。モニタでは、プロセス全体またはプロセスの一部のみを扱うことができます。
アプリケーションプログラムのほかに、ソフトウェアの二重パッケージが両方のオートメーションシステムにインストールされています。このプログラムパッケージは、WinCC
パッケージの範囲には含まれていません。一致するデータでは、２つのオートメーショ
ンシステムの間にマルチポイントインターフェース、PROFIBUS-DP、または工業用イーサネットを使用した、既存の通信リンクも使用できる二重接続が必要になります。
WinCC

二重化接続のコンフィグレーションは、同じチャンネルユニット上で接続を使用する場
合にも実行できます。コンフィグレーション時には、1 つの接続、いわゆるメイン接続
のみがコンフィグレーションされます。予備接続は、ダイナミックウィザード"二重化接続の設定"を使用してのみ挿入されます。

492

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
このウィザードは、接続固有内部タグおよびスクリプトも挿入します。これはランタイ
ム中の接続と対応するメッセージの切り替えをコントロールします。
ランタイム中は、エラーが発生したときにスクリプトを使用して自動的に接続を切り替えることができます。ただし、接続固有内部タグ"@<connection
name>@ForceConnectionAddress"に記述することで、スクリプトを使用せずに手動で切り替えることも可能です。
AS2 では、AS2 の非二重部分からのデータを WinCC で使用する場合、2 番目の固定接続が必要です。
ソフトウェアの二重化を使用しても、ハードコンフィグレーション接続を二重化用にしか使用できないわけではありません。単一接続はそれぞれ二重化なしで使用できます。

下記も参照
WinCC でソフトウェアの二重化を削除する方法 (ページ 500)
ソフトウェアの二重化をコンフィグレーションする方法 (ページ 498)
ソフトウェアの二重化 - 接続固有内部タグ (ページ 493)

ソフトウェアの二重化 - 接続固有内部タグ

はじめに
接続固有内部タグは、二重化接続のコントロールに使用されます。これらのタグはダイ
ナミックウィザード"二重化接続の設定"を使用してセットアップされ、関連する接続の"@<connectionname>"というタググループ内に収集されます。
これらのタグを使用して、接続ステータスを判断したり、接続の確立をコントロールすることができます。したがって、単一接続を介して複数の PLC をアドレス指定するな
ど、他のアプリケーションの実行に使用することも可能です。ただし、これらのタグをソフトウェア二重化パッケージなしで使用する場合は、タグを手動で作成する必要があります。
名前のフォーマット

接続固有の内部タグの名前は、関連接続の名前と識別子で構成されます。
"@<接続名>@<識別子>"
接続名の前には、システムタグとして識別するための"@"記号が付きます。この識別子
は、接続名の前に区切り文字として置かれます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

493

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
例:"@CPU_3@ConnectionState"<接続名> = CPU_3<識別子> = ConnectionState

注記
接続固有内部タグは外部タグとして数えられます（接続ごとに 8 つの外部タグ）。
WinCC のデータマネージャは、関連する接続が可能な場合にのみ、外部タグへのアクセスを許可します。ただし、接続ステータスに関係なく、接続固有内部タグの書き込みや読み取りを行うことは可能です。
ランタイムで、一部の接続固有内部タグの現在値が"WinCC チャンネル診断"ツールを使用して呼び出される場合があります。メインの接続が選択されると、このタグが[カウンタ]列に表示されます。さらに、WinCC Explorers のタグ管理で、タグの現在値をツール
ヒントとして表示することも可能です。

タグの概要
ソフトウェアの二重化の内部タグには、以下の識別子を使用できます。
ConnectionState意味

接続ステータス
このタグは現在の接続ステータスを検出するために使用できま す。

タイプ

ダブルワードアクセス

読み取り

デフォルト値

0 = "不良"値

値 0 = 接続不良
1 = 動作用に接続準備済み
2 = 接続二重化(H システムでの二重化の場合のみ)

494

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
ConnectionError

意味

不良の原因
タグには不良の原因が含まれます。デフォルト = 0、接続がまだ確立されていないかエラーがないことを示します。接続を確立すると、このタグには再度 0(エラーなし)がロードされます。このエラーコードは、
チャンネル固有の方法で解釈されます。S7 チャンネルは、このタグにSIMATIC デバイスドライバのエラーコードを渡します。

タイプ

ダブルワードアクセス

読み取り

デフォルト値

0 = "エラーなし"

値

0 = エラーなし<> 0 = S7 エラーコード

ConnectionErrorString

意味

文字列としての不良の原因
タグには文字列としての接続エラーの原因が含まれます。この文字列は、現在選択されている言語で出力されます。デフォルト = "、接続がまだ確立されていないかエラーがないことを示します。S7 チャンネル
では、選択された言語に関係なく以下のテキストが"英語"で出力されます。

タイプ

TEXT8 [128]

アクセス

読み取り

デフォルト値"" = "エラーなし"

値"エラーなし""エラー hhhh" = エラー hhhh が発生しました (ここで hhhh = 16 進数の S7 エラーコード)

ConnectionErrorCount意味

接続エラーのカウンタ
このタグの値は接続エラーごとに 1 ずつ増えます。カウンタはカウン
タオーバーフロー時に 0 に戻って開始します。

タイプ

ダブルワード

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

495

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
アクセス

読み取り

デフォルト値

0

ConnectionEstablishMode

意味

接続確立モード
このタグは接続を確立するための自動モードを設定するために使用できま す。これが有効な場合、S7 チャンネルは約 4 秒間隔で失敗した接続の再確立を試みます。このタグの値が 0 の場合は、エラー後に 4 秒
間隔の接続の再確立を試みずに、切断されたままになります。

タイプ

ダブルワードアクセス

書き込み

デフォルト値1

値

タグへの書き込みは次のアクションを引き起こします：
0 = 手動接続確立モード
アクション:自動接続確立の無効化<> 0 =自動接続確立モード
アクション:自動接続確立モードの有効化

ForceConnectionState意味

優先接続ステータス
このタグは、優先接続ステータスをチャンネルに通知する際に使用できます。通常は、このタグの値 1(チャンネルが(適用可能な場合は約 4秒の定期間隔で)接続の確立を試みる)になります。このタグに値 0 を書
き込むと、チャンネルは接続に割り込みます。

タイプ

ダブルワードアクセス

書き込み

デフォルト値1

値

タグへの書き込みは次のアクションを引き起こします:
0 = 優先接続ステータス:接続切断
アクション:接続が確立さている場合に、切断を開始します。
1 = 優先接続ステータス:接続切断
アクション:接続が切断されている場合に、接続の確立を開始します。

496

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
ForceConnectionAddress意味

接続アドレスの選択
このタグはどの接続アドレスを接続の確立に使用するかを定義します。

タイプ

ダブルワードアクセス

書き込み

デフォルト値

0

値

ConnectionEstablishMode が"自動"に設定されている場合は、対応するアドレスへの接続が自動的にセットアップされます。
タグへの書き込みは次のアクションを引き起こします:
0 = コンフィグレーションされた接続パラメータによる接続
アクション:@ForceConnectionAddress が以前に 1 に設定されている
場合、切断を開始します。
1 = 代替接続パラメータを使用した接続。
アクション:@ForceConnectionAddress が以前に 0 に設定されている
場合、切断を開始します。

AlternateConnectionAddress意味

代替接続アドレス
このタグには、代替接続アドレス文字列を入力できます。この文字列は、WinCC Explorer で接続パラメータとして表示される文字列と同じです。文字列はチャンネル固有です。システム起動(ランタイム)時には、コンフィグレーション済みのアドレスが S7 チャンネルのデフォル
トとしてここに入力されます。アドレスがまだ設定されていない場合
は、S7 チャンネルに対して"不正なアドレス"というテキストが入力されます。
MPI を使用したステーションアドレス 3 を持つ S7-AS のアドレス詳
細:"MPI,3 0,,0,0,02"

タイプ

TEXT8 [255]

アクセス

書き込み

デフォルト値"..." = "コンフィグレーション済みアドレス値

このタグへの書き込みは以下のアクションを引き起こします:- アドレスが書き込みプロセスにより変更された場合、接続は"代替接続パラメータによる接続"設定で切断されます。
- 接続モードが[自動]に設定されている場合は、接続は自動的に書き込
まれたばかりのアドレスと共に確立されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

497

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite

ソフトウェアの二重化をコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、WinCC で"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの接続に対する
ソフトウェアの冗長化を設定する方法について、説明します。PLC もこのファンクショ
ンを使用するように設定する必要がありますが、これについてはこのマニュアルでは扱
いません。

必要条件
1. "SIMATIC S7 P rotocol Suite"チャンネルを、プロジェクトに統合する必要があります。
2. このチャンネルの、冗長化接続を設定するチャンネルユニットの 1 つで、接続を作成して
おくこと。

手順
1. コンピュータのスタートアップパラメータで、[グローバルスクリプトランタイム]、[アラームロギングランタイム]、[グラフィックランタイム]モジュールを、有効にします。
詳細な情報は、「スタートアップパラメータの確認」を参照してください。
2. WinCC システムメッセージをアラームロギングにロードします。 これらのシステムメッ
セージは、ソフトウェアの冗長化に関するメッセージを含んでいます。
このトピックの詳細については、「アラームロギングで WinCC システムメッセージを読む」を参照してください。
3. グラフィックデザイナの画面を開きます。[ダイナミックウィザード]ウィンドウで、[システムファンクション]タブを選択します。ダブルクリックして、ダイナミックウィザード"冗長化接続の設定"を起動します。

「ようこそ」で簡単に説明しています。[次へ]をクリックし4. ウィザードの使い方の手順は、て、[オプションの設定]ダイアログを開きます。

498

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
5. メイン接続として使用される接続を選択し、[次へ]をクリックします。
これで、ウィザードが接続固有の内部タグを作成し、メイン接続のタググループ"@"に保存します。
6. [パラメータ]フィールドで、予備接続を確立する先の PLC のアドレスを入力します。
[自動スイッチング]チェックボックスをマークして、自動的に接続を切り替えるためのス
クリプトを、ウィザードで生成します。
[次へ]をクリックします。
2 つの PLC への MPI 接続を示す冗長化のグラフィックが、画面に表示されます：

7. 行われた設定すべてが、[終了!]ダイアログに再度表示されます。訂正する場合は、単に[戻る]をクリックします。[終了]をクリックします。
ウィザードがスクリプトを生成し、グローバルスクリプトエディタのディレクトリ[C エディタ|アクション|アクション：<computername>]に、"@<connectionname>.pas"で保存します。

注記
以下の手順では、"冗長化接続の設定"ウィザードが使用されます。このウィザードは、
ステップ 6 の完了時に接続固有内部変数を生成します。この時点でウィザードをキャン
セルしているか、[終了]をクリックして手順を完了していない場合は、これらのタグは変わりません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

499

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
下記も参照
WinCC システムメッセージのアラームロギングへのロード方法 (ページ 501)
WinCC スタートアップパラメータをチェックする方法 (ページ 501)

WinCC でソフトウェアの二重化を削除する方法
はじめにこのセクションでは、WinCC で"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの接続に対して
ソフトウェアの二重化を削除する方法について説明します。この機能を使用して非二重化接続に戻るよう PLC をコンフィグレーションする必要もありますが、これについては
このマニュアルでは扱いません。

前提条件● WinCC プロジェクトが無効になっていること。

手順
ソフトウェアの二重化を削除するステップは以下の 2 つです。
● "タグ管理"で、タグを含むタググループ"@<コンピュータ名>"を削除する。
● "グローバルスクリプト"で、スクリプト"@<接続名>.pas"を削除する。
手順
1. タグ管理で、ソフトウェアの二重化に対するメイン接続としてコンフィグレーションする
接続を選択します。これには、ソフトウェア二重化の接続固有内部タグを持つタググルー
プ"@<接続名>"が含まれています。このタググループを削除します。
2. アクション"@<接続名>.pas"に対するスクリプトを削除します。削除するには、"グローバ
ルスクリプト"の C エディタを開きます。いくつかのサブディレクトリが表示されます。
3. [アクション|アクション :]ディレクトリを選択します。<コンピュータ名>".データウィンド
ウで、[アクション]タイプのスクリプト"@<接続名>.pas"を削除します。
4. "グローバルスクリプト"エディタを閉じます。

500

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.11 SIMATIC S7 Protocol Suite
WinCC スタートアップパラメータをチェックする方法
手順
1. WinCC Explorer で、[コンピュータ]を選択します。
2. ショートカットメニューを開き、[プロパティ]を選択します。
3. [コンピュータリストプロパティ]ダイアログが開きます。[プロパティ]ボタンをクリックします。
4. [コンピュータプロパティ]ダイアログが開きます。
5. [スタートアップ]タブをクリックし、エントリをチェックします。必要に応じ、ランタイ
ムモジュールを有効/無効化するか、または他のアプリケーションをスタートアップリス
トに追加します。
6. 開いているダイアログを閉じます。

WinCC システムメッセージのアラームロギングへのロード方法
はじめに
このセクションでは、WinCC システムメッセージのプロジェクトへのロード方法を説明します。

手順
1. [アラームロギング]を開きます。
2. ナビゲーションエリアで、[システムメッセージ]ノードを選択します。
3. この表エリア、または[プロパティ]エリアのいずれかで使用するシステムメッセージの「使用済み」オプションを有効にします。
4.「システムメッセージ」ノードのショートカットメニューからコマンド[使用される更新]を選択します。

接続障害中のエラーコード
エラーコードのマニュアル

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

501

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel

6.12

SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel

6.12.1「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」チャンネル"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"は、WinCC ステーションと S7-1200 およびS7-1500 オートメーションシステムの間の通信に使用されます。
通信は TCP/IP プロトコルを使用して行われます。

チャンネルユニット"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"には "OMS+" チャンネルユニットが付属しています。
チャンネルの診断

ランタイム時にコントローラの障害とエラーを表示するには、WinCC SysDiagControl を使用します。
詳細については、「通信診断 > 診断」ャンネル SIMATIC S7-1200/S7-1500 (ページ 611)」
を参照してください。

推奨される通信プロセッサ
WinCC ステーションとオートメーションシステム S7 -1200 または S7 -1500 の間の通信には、以下の通信プロセッサが推奨されます:● CP 1612 A2● CP 1613 A2● CP 1623● CP 1628

下記も参照
SysDiagControl によるシステム診断 (ページ 611)

502

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel

6.12.2サポートされているデータタイプの概要

はじめにタグが構成されると、オートメーションシステム(AS)のデータタイプとデータフォーマ
ットに対するフォーマットの適用が指定されます。
以下の表に、このチャンネルでサポートされるデータタイプと、タイプ変換の使用法を示します。

サポートされるデータタイプ/フォーマットの適用
データタイプ

タイプ変換

2 進タグ

いいえ

符号付き 8 ビット値

はい

符号なし 8 ビット値

はい

符号付き 16 ビット値

はい

符号なし 16 ビット値

はい

符号付き 32 ビット値

はい

符号なし 32 ビット値

はい

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

はい浮動小数点数 64 ビット IEEE 754

はいテキストタグ、8 ビットフォント

いいえ

テキストタグ、16 ビット文字セット

いいえ

未処理データタグ

いいえ

日付/時刻

はい

6.12.3

チャンネルのコンフィグレーション

6.12.3.1"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"チャンネルのコンフィグレーション

はじめに
WinCC では、オートメーションシステムとの WinCC の通信に、論理接続が必要です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

503

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
このセクションでは、"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"の構成方法を説明します。
通信チャンネルを設定するには、タグ管理のショートカットメニューから、[新規ドライ
バの追加] > [SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel]を選択します。

接続パラメータ
S7 ネットワークアドレス

選択された製品ファミリーに依存するアドレスです。
● S7-1200 または S7-1500 製品ファミリーの場合、TCP/IP 接続の IP アドレスを入力します。
● 製品ファミリー WinAC S7-1500 の場合、S7-1507S に対してステーションアドレス
を入力します。
アクセスポイントは、選択した製品ファミリーに適しているインターフェースを参照する必要があることに注意してください。
TCP/IP 接続

TCP/IP プロトコルの使用時に、論理接続用にオートメーションシステムの IP アドレスを定義する必要があります。
IP アドレスは、ドットで区切られた 4 つの数値で構成されます。数値は「0 ～ 255」の範囲でなければなりません。
注記
タイムアウト動作
TCP/IP プロトコルの使用時には、中断された接続を即座には検出できません。
メッセージのチェックバックに 1 分間かかります。

ステーションアドレス

ステーションアドレスは、Profibus アドレスの数値範囲内にあります。
S7-1507S の設定中に、[インデックス]の[プロパティ]ダイアログでステーションアドレ
スを検索できます。
アクセスポイントとして、[PC 内部(ローカル)]インターフェースを選択します。

パスワードを使用した接続アクセスの保護
接続に「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」チャンネルを使用している場合、オートメーションシステムへのアクセスをパスワードで保護できます。

504

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
このアクセス保護には、オートメーションシステムでレベル 1、2 および 3 が定義されています。
WinCC での設定中に、必要なレベルに対して設定されたパスワードを適用します。
パスワードを設定しない場合、AS で設定されたレベルが自動的に使用されます。

接続ステータスの指定および決定
各接続について、内部タググループ「ConnectionStates」に以下のシステムタグを作成できます。
● 接続の確立/終了:@<Connectionname>@ForceConnectionStateEx● 接続ステータスの問い合わせ:@<Connectionname>@ConnectionStateEx
詳細は、WinCC 情報システムの[WinCC プロセス通信] > [ランタイム時の接続ステータ
スタグの設定 (ページ 169)]を参照してください。

タグの設定
WinCC とオートメーションシステム間での"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"チャンネルを使用した接続の場合、WinCC で異なるデータタイプのタグが作成されます。対応
する接続に対してプロセスタグを設定するか、オートメーションシステムの AS シンボ
ルを WinCC タグ管理にロードします。
タグの設定は、オートメーションシステムのデータエリアでのアドレス指定によって異なります。
注記
TIA Portal の AS 設定のみ
オートメーションシステムの設定は TIA Portal でのみ変更できます。

下記も参照
ランタイム時の接続ステータスタグの設定 (ページ 169)
未処理データタグの設定 (ページ 506)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

505

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
6.12.3.2

未処理データタグの設定

はじめに"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"チャンネルは「未処理データタグ」データタイプ
をサポートしています。

「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」チャンネルの未処理データタグ
バイト配列としての未処理データタグは、WinCC と PLC 間でユーザデータブロックを転送するのに使用されます。この未処理データタグはユーザデータしか処理しません。
未処理データタグでは、例えば C スクリプト経由のタグ要求などコントローラの非循環
読み取りサービスのみがサポートされます。
「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」チャンネルは、未処理データタグの循環読み取りサービスをサポートしません。

未処理データタグのアドレシング
バイト配列としての未処理データタグは、データ領域のアドレスおよび長さ(例:DB1、DBB10、長さ 100 バイト)によってアドレス指定される普通のプロセスタグと同じようにチャンネル内で扱われます。
WinCC タグの「未処理データタグ」データタイプでは、「バイト」だけが可能です。未処理データ範囲の長さを除いて、パラメータは事前設定されており変更できません。
データブロックの長さ

通信ドライバによって送信できるデータブロックの最大長さを遵守してください。
● S7-1200 / S7-1500:データブロックの長さ最大 8000 バイト

大型のデータボリュームの転送
未処理データを使用してコントローラから WinCC に大容量データを転送できるようにする場合、37873547 がアプリケーション例に書き込まれます。
● S7-300/400/1500 と WinCC 間での大容量データの送受信 (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/37873547)

506

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
下記も参照"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"チャンネルのコンフィグレーション (ページ 503)
S7-300/400/1500 と WinCC 間での大容量データの送受信 (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/37873547)

6.12.3.3

接続の設定方法

はじめに"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"の設定には、以下のステップが必要です。
1. 接続の設定
2. タグの設定

必要条件● "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"の通信ドライバーがインストールされ、プロジ
ェクトに統合されています。
● SIMATIC プロジェクトは、オートメーションシステムで設定し、使用できます。

手順
1. WinCC エクスプローラの[タグ管理]エディタで"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通信
ドライバのメニュー構造を開きます。
2. チャンネルユニット"OMS+"のショートカットメニューで、[新規接続]エントリを選択します。
3. 接続の名前を入力します。
4. 接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続]ダイアログが開きます。
5. [製品ファミリー]から、オートメーションシステムを選択します。
6. オートメーションシステムの IP アドレスまたはステーションアドレスを入力します。
7. [アクセスポイント]を選択します。
アクセスポイントは、選択した製品ファミリーに属しているインターフェースを参照する
必要があります。
8. オートメーションシステムのアクセス保護に使用するパスワードを入力します。

– [変更]をクリックします。
– 必要レベルに使用するパスワードを入力します。
– [パスワードを再入力]フィールドで入力内容を繰り返します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

507

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
9. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
10.接続確立と接続ステータスのシステムタグを作成するには、接続のショートカットメニュ
ーで[有効化/無効化タグの作成]エントリを選択します。
内部タググループ「ConnectionStates」に以下のタグが作成されます。

– @<Connectionname>@ForceConnectionStateEx– @<Connectionname>@ConnectionStateEx

S7-1500 ソフトウェアコントローラの制約
Simatic-Net を使用する S7-1507S の非互換性のため、ソフト PLC への Simatic-Net のイ
ンストールは現在不可能です。
これは、Simatic-Net が欠落しており、追加チャンネルを介した外部オートメーションシ
ステムへの接続が不可能であることを意味しています。
OPC UA などの他のチャンネルを使用可能です。

下記も参照
ランタイム時の接続ステータスタグの設定 (ページ 169)

6.12.3.4

最適化されたブロックアクセスなしでのタグの構成方法

はじめに
このセクションでは、オートメーションシステムのアドレス領域に最適化されたブロッ
ク単位でアクセスしない、WinCC のタグの設定方法を説明します。

必要条件● TIA Portal のデータブロックでは、[ブロックアクセスの最適化]プロパティを無効にしています。
● "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"をプログラムに統合する必要があります。
● 接続は"OMS+"チャンネルユニットで作成する必要があります。

508

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
8 ビットテキストタグの設定に関する注意事項"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"の 8 ビットのテキストタグについては、WinCC ではコントロールワードと文字列のユーザーデータで構成される S7 文字列タイプのみをサポートしています。
● WinCC の 8 ビットのテキストタグを設定するには、オートメーションシステム(AS)
メモリ内のユーザーデータの前に存在するコントロールワードのアドレスを入力します。
コントロールワードの第 1 バイトにはカスタマイズされた最大文字列長が格納され、第 2 バイトには実際の長さが格納されます。
● オートメーションシステムメモリでのデータ構造の作成に関して、WinCC で 8 ビットのテキストタグ用に設定された長さは、2 バイトのコントロールワードが増加することに注意してください。
8 ビットのテキストタグのデータ構造体がメモリ内で次々と直接入力されると、後続データが上書きされます。
● 読取り時には、コントロールワードとユーザーデータが一緒に読み取られ、第 2 バイ
トにある現在の長さが評価されます。
第 2 コントロールバイトに含まれている現在の長さに対応するユーザーデータのみ
が、WinCC の 8 ビットのテキストタグに転送されます。
● 書込み時には、文字列の実際の長さが決定され(「0」文字)、現在の長さが格納されているコントロールバイトがユーザーデータと一緒にオートメーションシステムに渡されます。

手順
1. 必要な接続を選択します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3.「名前」列の一番上の空きセルにタグの名前を入力します。
テーブルエリアで、または[プロパティ - タグ]データエリアの右側で、以下の設定を設定します。
4. サポートされているデータタイプの 1 つを選択します。
5. [アドレス]列でをクリックします。

6. タグアドレスを入力します。
7. タグに品質コードがあり、それを WinCC で使用したい場合、[品質コード]チェックボッ
クスを選択します。
オートメーションシステムにもコードが存在する必要があります。
チェックボックスは、データ領域で[DB]が選択されている場合のみ有効になります。
8. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

509

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
結果
ブロックアクセスが最適化されていないタグは、タグ管理で設定されます。

6.12.3.5

最適化されたブロックアクセスありでのタグの構成方法

はじめに
このセクションでは、オートメーションシステムのアドレス領域に最適化されたブロッ
ク単位でアクセスする、WinCC のタグの構成方法を説明します。
コントローラから WinCC プロジェクトにタグをインポートします。
オンライン変更のロードはできません

オンライン変更のロードを使用して、ランタイム時の[AS へのロード]を介して AS シン
ボルとして作成したタグを転送できません。

必要条件● TIA Portal のデータブロックでは、[ブロックアクセスの最適化]プロパティが有効にされていること。
● "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"がプロジェクトに統合されていること。
● 接続は「OMS+」チャンネルユニットで作成する必要があること。
● この接続をランタイムで確立させる必要があること。

510

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
手順1. 必要な接続を選択します。
2. 接続のショートカットメニューで[AS シンボル] > [AS から読み取り]を選択します。
使用可能なコントローラデータがロードされ、[シンボル]ビューが開きます。
ロードされたデータは、[AS シンボル]タブのテーブルエリアで表示されます。
ロードされているデータが構造も含んでいる場合、[AS 構造]タブが追加で表示されます。

3. AS シンボルは、自動的にはタグ管理に含まれません。
必要な AS シンボルを[タグ]タブへ転送するには、[アクセス]列でそれぞれのチェックボッ
クスを有効にします。
これで、選択したタグが、タグ管理で使用可能になります。

コントローラに接続しないで AS シンボルを編集
コントローラへの接続とは独立して、AS シンボルをオフラインで構成することができます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

511

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
これを行うには、ロードされた AS シンボルをファイルに保存します。
1. 必要な接続を選択します。
2. 接続のショートカットメニューで[AS シンボル]>[ファイルに保存]を選択します。

次に、AS シンボルをオフラインプロジェクトのタグ管理にロードすることができます。
1. 必要な接続を選択します。
2. 接続のショートカットメニューで[AS シンボル] > [ファイルからロード]を選択します。

オフライン設定に関する詳細情報は、「AS シンボルをオフラインでダウンロードする方
法 (ページ 513)」を参照してください。

WinCC タグとコントローラとの同期化
コントローラまたはファイルをロードすると、タグ管理は AS シンボルのプロパティを確認します。
アドレス、データタイプおよびタグ名が WinCC プロジェクトの AS シンボルのプロパティと比較されます。
● シンボルのプロパティが一致しないと、[AS シンボル]タブの[変更済み]フィールドが有効化されます。
それぞれのプロパティフィールドが赤で強調表示されます。フィールドのヒントには追加情報が記載されています。
● WinCC タグがコントローラに見つからない場合は、関連付けられた AS シンボルの行全体が赤でハイライト表示されます。
これはたとえば次の場合に発生します。
● この WinCC プロジェクトは WinCC V7.3 で作成されました。移行されたプロジェク
トにはまだすべての同期情報が含まれていません。
● AS シンボルのアドレスがコントローラで変更されました。これは、TIA Portal での設定の変更などによるものです。
● データタイプまたは AS シンボルの名前が変更されました。
● AS シンボルがコントローラで削除されました。
タグの再インポート

プロパティを同期するには、WinCC プロジェクトで使用している AS シンボルを更新し
ます。

512

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
以下の手順を実行します。
1. [AS シンボル]タブで変更済みの AS シンボルを選択します。
移行されたプロジェクトを更新するには、すべての行を選択します。
2. [変更済み]フィールドの選択を解除します。

AS 設定のパラメータが再び読み取られ、タグ管理で使用されます。
注記
TIA Portal プロジェクトを移行する前に:AS シンボルの更新
TIA Portal バージョンをアップグレードするには、次の順序に従ってください。
1. WinCC タグとして使用しているすべての AS シンボルを更新します。
2. TIA Portal プロジェクトを移行します。
3. コントローラを TIA Portal にロードします。
4. WinCC タグとして使用しているすべての AS シンボルをもう一度更新します。

ロードした後、WinCC タグの AS シンボルへの割り付けが WinCC プロジェクトで維持されていることを確認します。
そうでない場合、割り付けがもはや最新でないため、タグを読み取ることができません。

下記も参照
AS 構造の構成方法 (ページ 518)
AS プロジェクトデータのエクスポート方法 (ページ 520)

6.12.3.6

AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法

はじめに
以下の S7 チャンネルをオフラインで設定できます。
● SIMATIC S7 Protocol Suite● SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
この目的に対して、例えば、既存の TIA Portal プロジェクトからデータレコードをエク
スポートし、エクスポートファイルを WinCC プロジェクトにロードします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

513

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
サポートされているエクスポートフォーマット

以下のファイルフォーマットがインポートでサポートされます。
フォーマッ 内容
ト*.bin

2 進データ説明
WinCC タグ管理からのエクスポート:● [タグ管理]の表示 > 接続のショートカットメニュー:[AS シンボル] > [ファイルに保存]「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルによりサポートされていません。

*.sdz

ストラクチャー WinCC タグ管理からのエクスポート:
ドエクスポート ● [シンボル]の表示 > [メニュー]:[編集] > [エクスポート]

また、ナビゲーションエリアから構造情報をエクスポー
トします。
*.zip

TIA Portal エク[SIEMENS SIMATIC SCADA Export]ツールを使用してスポートファイ TIA Portal からエクスポート
ル

TIA Portal の「SIEMENS SIMATIC SCADA Export」
データレコードを TIA Portal プロジェクトからエクスポートするには、「SIEMENSSIMATIC SCADA Export」ツールを使用します。
TIA Portal プロジェクトにおいて、PLC のショートカットメニューで[SIMATIC SCADAにエクスポート]エントリを選択します。
各種 TIA Portal バージョン用のツールを Industry Online Support でダウンロードして使用することができます。
● 「SIMATIC SCADA Export」ダウンロード (ID 109748955) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748955)● 「SIMATIC SCADA Export」ドキュメント (ID 101908495) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101908495)

必要条件● AS が TIA Portal でコンパイルされていること。
● PLC の対応する設定データがエクスポートされ、.zip ファイルなどで利用可能になり
ます。

514

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel● 通信プロセッサと関連するハードウェアドライバが WinCC プロジェクトにインストールされていること。
● 接続が「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」または「SIMATIC S7 Protocol Suite」
で作成されていること。
● [タグ管理]エディタが開いていること。

手順
1. 接続のショートカットメニューで[AS シンボル] > [ファイルからロード]を選択します。

2. ロード対象の希望するデータレコードを選択します。
利用可能なコントローラデータがロードされます。

結果
設定がインポートされ、[シンボル]の表示が開かれます。
ロードされたデータがテーブルエリアの[AS シンボル]タブに表示され、後続の処理に対して利用できるようになります。
ロードされているデータが構造も含んでいる場合、[AS 構造]タブが追加で表示されます。
エディタが閉じられた後に、[AS シンボル]と[AS 構造]タブが再度非表示になります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

515

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel

シンボルの表示
次のボタンを使用して、タグ管理をデフォルト表示と[シンボル]の表示の間で切り替えます。
ボタンは、データレコードがロードされた後にのみ使用可能になります。
ナビゲーションエリア

構造ツリーのデータの表示は、TIA Portal からの階層に対応しています。
テーブルエリア検出された WinCC タグが AS タグに一致しないとき、[変更済み]列のチェックボックス
は、自動的に選択されます。また、ユーザーがこれらを使用してフィルタリングできる
ようにします。
[アクセス]列のチェックボックスを選択することで、検出された AS タグから WinCC タグを作成します。

516

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel[タグ管理]の AS シンボル
[AS シンボル]タブを介した[タグ管理]の AS シンボルへのアクセス権限もあります。
データブロック特有の[シンボル]の表示とは対照的に、コントローラのすべての利用可能
なタグがここに表示されます。
この表示はまた、AS にもはや存在していない以前に設定されていたタグも表示します。

下記も参照
AS 構造の構成方法 (ページ 518)
AS プロジェクトデータのエクスポート方法 (ページ 520)
「SIMATIC SCADA Export」ドキュメント (ID 101908495) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101908495)「SIMATIC SCADA Export」ダウンロード (ID 109748955) (https://
support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748955)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

517

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
6.12.3.7

AS 構造の構成方法

はじめに
AS シンボルをロードする場合、コントロールシステムの構造もインポートされます。
手順は通信チャンネルに依存します。
● SIMATIC S7 Protocol Suite:– ファイルからのロード● SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel– ファイルからのロード– AS からのロード

タグ管理の AS 構造
AS 構造は、デフォルトビューおよび[AS 構造]タブの[シンボル]ビューで表示されます。
WinCC で AS 構造を使用するには以下の方法があります。
● AS 構造タグ用に WinCC 構造タイプを作成します。
構造が、WinCC タグ管理の[構造タグ]に、構造タイプとして作成されます。
また、構造タイプ要素は、含まれている[タグタイプメンバ]それぞれに対して作成されます。
● WinCC 構造タイプを AS 構造タグに割り付けます。
次いで、各[タグタイプメンバ]に対して選択された構造タイプの構造タイプ要素を選択します。
タグ管理で、WinCC 構造タイプの名前および構造タイプ要素の名前を変更します。AS
構造の割り付けは、自動的に調整されます。

必要条件● 次の方法のいずれかによって、PLC の設定データにアクセスしていること。
– PLC への接続がランタイム時に確立された。
– エクスポートされた設定データが、例えば zip ファイルとして使用可能である。
● 接続が「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」または「SIMATIC S7 Protocol Suite」
で作成されていること。

518

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
手順
1. [AS から読み取り]または[ファイルからロード]を介して AS シンボルをロードします。
ロードされたメッセージは、[シンボル]タグ管理ビューに表示されます。
ロードされた構造は、[AS 構造]タブで表示されます。
AS からロードするとき、構造名は転送されません。ID が、[構造タグタイプ]の名前として表示されます。

2. [AS 構造]をクリックします。
構造の要素を表示するには、構造名の前の矢印をクリックします。
3. 構造の行全体を選択し、ショートカットメニューから[構造を作成]エントリを選択します。

あるいは、WinCC タグ管理で作成済みの構造タイプを選択します。
次いで、構造タイプ要素を[タグタイプメンバ]に割り付けます。

構造タイプが、AS 構造の各[構造タグタイプ]に対して、WinCC タグ管理で作成されます。
構造タイプ要素が、各[タグタイプメンバ]に対して作成されます。
4. [タグ管理]ビューの[AS シンボル]タブを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

519

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
5. 構造タグとメンバタグのみを表示させるには、[構造タイプ名]列で希望する AS 構造にフィルタを掛けます。

6. WinCC タグ管理で AS 構造タグにアクセスするには、[アクセス]フィールドを有効にします。
含まれているメンバタグが自動的に有効になります。
AS 構造タグは、構造タグとして、WinCC タグ管理で作成されます。

結果
WinCC タグ管理の構造タイプおよび構造タグを介して、AS 構造タグにアクセスできます。
このようにして、例えば、WinCC フェイスプレートタイプの AS 構造にアクセスし、フェイスプレートインスタンスで表示することができます。

下記も参照
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法 (ページ 513)
最適化されたブロックアクセスありでのタグの構成方法 (ページ 510)
AS プロジェクトデータのエクスポート方法 (ページ 520)

6.12.3.8

AS プロジェクトデータのエクスポート方法

AS シンボルのエクスポート
オフライン設定にエクスポートファイルを使用します。

520

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.12 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel
AS プロジェクトデータを次のフォーマットでエクスポートできます。
通信チャンネル

エクスポートされたデー エクスポートファイルのフォーマ
タット

SIMATIC S7-1200,

AS シンボルおよび AS

2 進データ: *.bin

S7-1500 Channel

構造

構造化されたエクスポート: *.sdz

SIMATIC S7 Protocol

AS シンボルおよび AS

構造化されたエクスポート: *.sdz

Suite

構造

必要条件
● 接続が「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」または「SIMATIC S7 Protocol Suite」
で作成されていること。
● AS プロジェクトデータをロードし、WinCC で設定しています。

手順:2 進データのエクスポート
1. タグ管理で接続を選択します。
2. ショートカットメニューから、[AS シンボル] > [ファイルに保存]エントリを選択します。
[エクスポート]ダイアログが開きます。
3. 保存パスを選択して、ファイル名を入力します。
[エクスポート]ボタンを押してダイアログを閉じます。
設定データが 2 進データセットとして.bin ファイルにエクスポートされます。

手順:構造化済みデータのエクスポート
1. タグ管理で[シンボル]ビューを選択します。
2. [編集] > [エクスポート]メニューコマンドを選択します。
3. 保存パスを選択して、ファイル名を入力します。
[エクスポート]ボタンを押してダイアログを閉じます。
設定データは*.sdz ファイルにエクスポートされます。
構造化済みのエクスポートには、ナビゲーションエリアからの構造情報も含まれます。

下記も参照
AS 構造の構成方法 (ページ 518)
最適化されたブロックアクセスありでのタグの構成方法 (ページ 510)
AS シンボルをオフラインでダウンロードする方法 (ページ 513)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

521

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層

6.13

SIMATIC TI Ethernet 第 4 層

6.13.1

WinCC チャンネル"SIMATIC TI Ethernet 第 4 層"

はじめに
通信ドライバ「SIMATIC TI Ethernet Layer 4」は、Industrial Ethernet を使用して、WinCC ステーションと SIMATIC TI505 オートメーションシステムの間のリンクを、取り扱います。通信は、ISO トランスポートプロトコルで処理されます。
このセクションでは、以下の方法について説明します。
● 「SIMATIC TI Ethernet Layer 4」チャンネルを使用してデータ転送を設定します。
● 接続とタグを設定します。

チャンネルユニット
最大 2 つの CP 1613 A2 を実行する 2 つのチャンネルユニットがあります。チャンネル
ユニットの機能は同じです。2 つの CP 1613 A2 の論理デバイス名が異なるだけです。
論理デバイス名は、チャンネルユニットのシステムパラメータで変更できます。ここで、ISO トランスポートプロトコルのパラメータを設定することもできます。
以下のアプリケーション機能があります。
● SIMATIC Industrial Ethernet (例: CP 1613 A2)の通信モジュール用チャンネルユニッ
ト 505 Ethernet (CP 1413-1)。
● SIMATIC Industrial Ethernet (例: CP 1613 A2)の通信モジュール用チャンネルユニッ
ト 505 Ethernet(CP 1413-2).

522

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層

6.13.2

タグのデータタイプ

はじめに論理接続に必要なタグを定義します。WinCC の観点から、以下のデータタイプにアクセスできます。
● 2 進タグ● 符号なし 8 ビット値(VMS アドレス指定でのみサポート)● 符号付き 8 ビット値(VMS アドレス指定でのみサポート)● 符号なし 16 ビット値
● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● 未処理データタイプ

6.13.3

チャンネルの設定

6.13.3.1

チャンネル"SIMATIC TI Ethernet 第 4 層"の設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC TI Ethernet 第 4 層"の設定には、以下のステップが必要です。

6.13.3.2

接続の設定方法

はじめに
SIMATIC TI505 オートメーションシステムでは、Industrial Ethernet 経由でプロセス接続が可能です。
オートメーションシステムで、通信モジュール CP 1434 TF を使用します。通信は、ISO
トランスポートプロトコルで処理されます。
WinCC システムで、通信モジュール CP 1613 A2 を使用します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

523

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
通信は ISO トランスポートプロトコルによって行われるため、ローカルデータベースに論理接続を設定する必要はありません。
論理接続用に、WinCC は 1 つの接続をトランスポートレイヤに読み取り用(READ)に、
1 つの接続を書き込み用(WRITE)に、確立します。両方の接続が確立された場合のみ、論理接続も確立済みと表示されます。

READ ファンクションのパラメータ
接続を設定するとき、WinCC の READ ファンクションにパラメータが定義されます。
これらは SIMATIC TI で使用する要求と区別されます。
WinCC 側SIMATIC TI 側

FETCH-アクティブ

READ-パッシブ([READ-アクティブ]要求)([READ-パッシブ]要求)

FETCH-パッシブ

WRITE-アクティブ([WRITE-パッシブ]要求)([WRITE-アクティブ]要求)

WRITE ファンクション用パラメータ"自分の TSAP-ID"および"外部 TSP-ID"

524

WinCC 側SIMATIC TI 側

[WRITE アクティブ]要求[WRITE パッシブ]要求

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
手順1. 必要な接続を選択し、ショートカットメニューから「接続パラメータ」を選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

2. [Ethernet アドレス]フィールドで、Industrial Ethernet バスの SIMATIC TI のステーション
アドレスを入力します。
3. ここで、WinCC システムの READ ファンクションのパラメータを定義します。
これらは SIMATIC TI で使用する要求と区別されます。
4. 次に、CP 1434 TF の設定中に[リモートパラメータ]エリアで"TSAP"として設定された割り当られているフィールド[自分の TSAP-ID]に、値を入力します。
5. そこで、CP1434 TF の設定中に[ローカルパラメータ]で"TSAP"として設定された割り当られているフィールド[外部 TSAP-ID]に、値を入力します。
6. パラメータ"自分の TSAP-ID"および"外部 TSP-ID"を、それぞれ WRITE ファンクション用に定義します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

525

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
6.13.3.3

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC TI Ethernet 第 4 層"経由での WinCC と AS の間の接続用に、異なるデータタイプのタグを WinCC で作成できます。以下に、これらのデータタイプのタ
グの設定方法を説明します。

タグのアドレスの設定方法

はじめにSIMATIC TI505 のアドレス構造に準じてタグアドレスを入力します。

手順
1. タグの選択
2. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。
3. [2 進]タグか[8 ビット]タグの場合、[ビットタグ/バイトタグ]オプションが[プロパティ]エリ
アで利用できます。データを AS メモリに書き込む場合、対応するチェックボックス[ビットアクセス/バイトアクセス]をオンにします。

526

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
4. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

5. オートメーションシステムの[アドレスタイプ]フィールドで、タグの位置を選択します。
選択したアドレスのタイプによっては、さらに多くの定義(例、[データ要素]フィールドのアドレスタイプに"V タグメモリ"など)をする必要があります。
6. [読み取り専用タグ]フィールドで、WinCC で書き込めないタグを指定できます。

注記
構造体タグはサポートされません。
アドレスタイプの説明は SIMATIC TI505 テクニカル文書に記載されています。
AS のメモリエリアへの書き込みアクセスは、チャンネル"TI Ethernet 第 4 層"でビットかバイトでのみ、実行できます。2 進タグおよび[8 ビット]タグを使用する場合、[アドレス
プロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、個別のビッ
トまたはバイトの書き込みアクセスを定義できます。この目的で、書込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメモリエリアが AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。 その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで AS によって行なわれた変更は、データエリアに書き戻された
時点で上書きされます。
タグのタイプによって、AS のメモリに、ビットまたはバイトでアクセスできます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

527

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
ビットでアクセスするタグの設定方法

はじめに
AS のメモリエリアへの書き込みアクセスは、チャンネル"TI Ethernet 第 4 層"でビットかバイトでのみ、実行できます。2 進タグおよび[8 ビット]タグを使用する場合、[アドレス
プロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、個別のビッ
トまたはバイトの書き込みアクセスを定義できます。この目的で、書込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメモリエリアが AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで AS によって行なわれた変更は、データエリアに書き戻された
時点で上書きされます。

手順
1. タグを選択します。
2. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[2 進タグ]を設定します。
3. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

528

ボタンをクリックし

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
4. [ビットのアクセス]チェックボックスを選択して、ビットアドレス指定を定義します。

5. [選択]ボタンをクリックします。[アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
6. [アドレスタイプ]選択フィールドの PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
7. 以下のリストから変更する要素数を選択します。

注記
アドレスタイプの説明は SIMATIC TI505 テクニカル文書に記載されています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

529

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
バイト単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
AS のメモリエリアへの書き込みアクセスは、チャンネル"TI Ethernet 第 4 層"でビットかバイトでのみ、実行できます。2 進タグおよび[8 ビット]タグを使用する場合、[アドレス
プロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、個別のビッ
トまたはバイトの書き込みアクセスを定義できます。この目的で、書込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメモリエリアが AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで AS によって行なわれた変更は、データエリアに書き戻された
時点で上書きされます。

手順
1. タグを選択します。
2. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 8 ビット値]または[符号付き 8 ビ
ット値]に設定します。
3. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

530

ボタンをクリックし

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
4. [バイトのアクセス]チェックボックスを選択して、バイトアドレス指定を定義します。

5. [選択]ボタンをクリックします。[アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
6. [アドレスタイプ]選択フィールドの PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
7. 以下のリストから変更する要素数を選択します。

注記
アドレスタイプの説明は SIMATIC TI505 テクニカル文書に記載されています。

6.13.3.4

システムパラメータ

チャンネルユニットのシステムパラメータ

はじめにWinCC の標準設定とは異なる設定が必要な場合は、チャンネルユニットの[システムパ
ラメータ]ダイアログを使用して、必要な変更をすべて実行できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

531

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
以下の個別ポイントを変更できます。
● デバイス名● トランスポートパラメータ

デバイス名
WinCC とオートメーションシステム間の通信は、論理デバイス名を介して実行されます。これらの名前は通信モジュールのインストール中に割り当てられ、ユニットに固有です。デバイス名は論理デバイス名を示します。 論理デバイス名は、デフォルトとして"/CP_H1_1:/SCP"と初期設定されます。

トランスポートパラメータ
PDU サイズ、設定試行などチャンネルユニットの固有設定は、トランスポートパラメー
タで実行します。
注記
システムパラメータは、AS の全ての CP に適用されます。

デバイス名の変更方法

はじめにSIMATIC TI505 オートメーションシステムでは、Industrial Ethernet 経由でプロセス接続が可能です。
オートメーションシステムで、通信モジュール CP 1434 TF を使用します。通信は、ISO
トランスポートプロトコルで処理されます。
WinCC システムで、通信モジュール CP 1613 A2 を使用します。
通信は ISO トランスポートプロトコルによって行われるため、ローカルデータベースに論理接続を設定する必要はありません。

必要条件● チャンネル「SIMATIC TI Ethernet Layer 4」がこのプロジェクトで統合されていることが必要です。

532

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
手順
1. コンテキストメニューからチャンネルユニットを選択して、[システムパラメータ]ダイア
ログウィンドウを開きます。
2. [デバイス名]タブを選択します。

3. ここで、太字で表示されている論理デバイス名をマウスを使って選択し、[名前]フィール
ドでマウスクリックすることによって、変更できます。
ハードウェアドライバのインストール中に、論理デバイス名は、デフォルトとして「/
CP_H1_1:/SCP」と初期設定されます。
他の望ましくない名前を定義した場合に限り、デバイス名を変更してもかまいません。

トランスポートパラメータの変更方法

はじめにSIMATIC TI505 オートメーションシステムでは、Industrial Ethernet 経由でプロセス接続が可能です。
オートメーションシステムで、通信モジュール CP 1434 TF を使用します。通信は、ISO
トランスポートプロトコルで処理されます。
WinCC システムで、通信モジュール CP 1613 A2 を使用します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

533

通信チャンネル
6.13 SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
通信は ISO トランスポートプロトコルによって行われるため、ローカルデータベースに論理接続を設定する必要はありません。

必要条件● チャンネル「SIMATIC TI Ethernet Layer 4」がこのプロジェクトで統合されていることが必要です。

手順
1. コンテキストメニューからチャンネルユニットを選択して、[システムパラメータ]ダイア
ログウィンドウを開きます。
2. [トランスポートパラメータ]タブを選択します。

3. [PDU サイズ]の値を、CP 1434 TF で設定された値に設定します。
4. [設定試行]フィールドで、接続確立の試行回数を定義します。
5. [送信繰り返し期間]領域で[無限]を選択します。
6. [確認時間]フィールドに値 30 を入力すると、通信パートナがこの時間内に応答しなかった場合(例えば AS が「停止」状態)、最大 30 秒後にタグのステータスが通知されます。

534

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial

6.14

SIMATIC TI Serial

6.14.1

WinCC チャンネル"SIMATIC TI シリアル"

はじめに
通信ドライバ"SIMATIC TI シリアル"は、WinCC ステーションと SIMATIC TI505 オート
メーションデバイスの間のシリアルリンクを確立するために、使用されます。
この章の内容● "SIMATIC TI シリアル"チャンネルによるデータ転送の設定方法。
● 接続およびタグの設定方法。

チャンネルユニット
通信ドライバには 1 つのチャンネルユニットがあり、シリアル接続用に COM ポートを制御します。
以下の機能を使用できます。
● TBP プロトコルまたは NITP プロトコルによるシリアル通信のための、チャンネルユ
ニット"505 シリアルユニット#1"。
注記
1 つのチャンネルユニットを通して、2 つ以上の論理接続(異なる COM ポートで)を実行できます。

6.14.2

タグのデータタイプ

はじめに論理接続に必要なタグを定義します。WinCC の観点から、以下のデータタイプにアクセスできます。
● 2 進タグ● 符号なし 8 ビット値(VMS アドレス指定でのみサポート)● 符号付き 8 ビット値(VMS アドレス指定でのみサポート)● 符号なし 16 ビット値
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

535

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial● 符号付き 16 ビット値
● 符号なし 32 ビット値
● 符号付き 32 ビット値
● 浮動小数点数 32 ビット IEEE 754● 未処理データタイプ

6.14.3

チャンネルの設定

6.14.3.1"SIMATIC TI シリアル"チャンネルの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC TI シリアル"の設定には、以下のステップが必要です。

6.14.3.2

接続の設定方法

はじめに
シリアル接続を使用したプロセス接続は、SIMATIC TI505 オートメーションシステムで使用可能です。 CPU モジュールのシリアルインターフェースは、オートメーションシス
テムで使用されます。
WinCC では、追加の通信モジュールは不要です。 通信は、システムで利用できるデフォルトの COM ポートによって行なうことができます。

536

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
手順1. 必要な接続を選択し、ショートカットメニューの[接続パラメータ]を選択します。
[接続プロパティ]ダイアログが開きます。

2. [シリアルポート]フィールドのシリアルリンクの通信インターフェース(例えば COM1、COM2 または設定済ポート)を選択します。
3. PLC が使用するデータ転送速度とプロトコルを、チャンネルユニットが自動的に検出する必要がある場合は、[自動的に検出]フィールドを選択します。
4. [ボーレート]フィールドおよび[プロトコル]フィールドで、使用するデータ転送速度とプロトコルを設定します。
5. [最適化された要求]フィールドを選択することによって、1 つの要求で複数のタグを転送するデータ転送を、最適化できます。
6. [接続の無効化]フィールドを選択すると、論理接続が無効になります。 コミッショニング
中に一時的に接続を無効にすることは、良い考えです。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

537

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
6.14.3.3

タグの設定

タグの設定

はじめに
チャンネル"SIMATIC TI シリアル"経由での WinCC と PLC の間の接続では、WinCC で異なるデータタイプのタグを作成できます。これは以下のセクションで説明されています。

タグのアドレスの設定方法

はじめにSIMATIC TI505 のアドレス構造に準じてタグアドレスを入力します。

手順
1. タグを選択します。
2. [データタイプ]フィールドで、必要なデータタイプを設定します(符号付き 16 ビット値など)。
3. [2 進]タグか[8 ビット]タグの場合、[ビットタグ/バイトタグ]オプションが[プロパティ]エリ
アで利用できます。データを AS メモリに書き込む場合、対応するチェックボックス[ビットアクセス/バイトアクセス]をオンにします。

538

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
4. [アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

5. オートメーションシステムの[アドレスタイプ]フィールドで、タグの位置を選択します。
選択したアドレスのタイプによっては、さらに多くの定義(例、[データ要素番号]フィール
ドのアドレスタイプに"V タグメモリ"など)をする必要があります。
6. [読み取り専用タグ]フィールドで、WinCC で書き込めないタグを指定できます。

注記
構造体タグは、アドレスエリア V、K、X、Y、C でサポートされます。
アドレスタイプの説明は SIMATIC TI505 テクニカル文書に記載されています。
AS のメモリエリアへの書き込みアクセスは、チャンネル"TI シリアル"でビットまたはバ
イトでのみ、実行できます。2 進タグおよび[8 ビット]タグを使用する場合、[アドレスプ
ロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、個別のビットまたはバイトの書き込みアクセスを定義できます。この目的で、書込み要求が出される
たびにアドレス指定されたメモリエリアが AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。 その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
タグのタイプによって、AS のメモリに、ビットまたはバイトでアクセスできます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

539

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
ビットでアクセスするタグの設定方法

はじめに
AS のメモリエリアへの書き込みアクセスは、チャンネル"SIMATIC TI シリアル"でビッ
トかバイトでのみ実行できます。2 進タグおよび[8 ビット]タグを使用する場合、[アドレスプロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、個別のビットまたはバイトの書き込みアクセスを定義できます。この目的で、書込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメモリエリアが AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで AS によって行なわれた変更は、データエリアに書き戻された
時点で上書きされます。

手順
1. タグを選択します。
2. [データタイプ]フィールドで、データタイプとして[2 進タグ]を設定します。
3. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

540

ボタンをクリックし

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
4. [ビットのアクセス]チェックボックスを選択して、ビットアドレス指定を定義します。

5. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
6. [選択]フィールドで PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します。
7. [選択]フィールドで変更するビット数を選択します。

注記
S5 の場合、フラグ、入力、出力はバイト単位でアドレス指定し、データブロック(DB、DX)はワード単位でアドレス指定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

541

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
バイト単位でアクセスするタグの設定方法

はじめに
AS のメモリエリアへの書き込みアクセスは、チャンネル"SIMATIC TI シリアル"でビッ
トかバイトでのみ実行できます。2 進タグおよび[8 ビット]タグを使用する場合、[アドレスプロパティ]ダイアログに加えて[ビットタグ/バイトタグ]ダイアログが開き、個別のビットまたはバイトの書き込みアクセスを定義できます。この目的で、書込み要求が出されるたびにアドレス指定されたメモリエリアが AS から読み取られ、対応するビットやバイトが修正されます。その後、このデータが AS のメモリに書き戻されます。
注記
読み取りデータエリアで AS によって行なわれた変更は、データエリアに書き戻された
時点で上書きされます。

手順
1. タグを選択します。
2. [データタイプ]フィールドで、データタイプを[符号なし 8 ビット値]または[符号付き 8 ビ
ット値]に設定します。
3. [ビットタグ/バイトタグ]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

542

ボタンをクリックし

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.14 SIMATIC TI Serial
4. [バイトのアクセス]チェックボックスを選択して、バイトアドレス指定を定義します。

5. [選択]ボタンをクリックします。 [アドレスプロパティ]ダイアログが開きます。
6. [選択]フィールドで PLC メモリのアドレス指定タイプを選択します
7. [選択]フィールドで変更するバイト数を選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

543

通信チャンネル
6.15 SIMOTION

6.15

SIMOTION

6.15.1

WinCC チャンネル"SIMOTION"

はじめに"SIMOTION"チャンネルは、WinCC ステーションを SIMOTION オートメーションシステ
ムに接続します。 接続は TCP/IP プロトコルを使って、工業用 Ethernet 経由で確立されます。
SIMOTION は、動作制御アプリケーションと技術タスクに重点を置いた、オートメーシ
ョンおよび駆動ソリューション用のシステムプラットフォームです。
SIMOTION モジュラーシステムは、様々なハードウェアプラットフォームに対応する、SIMOTION SCOUT エンジニアリングシステムおよび共通ランタイムシステムで構成されています。
SIMOTION SCOUT からプロジェクトをエクスポートして、SIMOTION SCOUT プロジ
ェクトのデータにアクセスします。 その後、エクスポートされたファイルから、Simotion
Mapper を使って WinCC プロジェクトを作成します。
WinCC で後刻、SIMOTION オートメーションシステムの設定に対して、特定の変更（IP
アドレスの変更など）を設定することができます。 その他の変更は SIMOTION SCOUT
で設定し、Simotion Mapper を使って再度エクスポートして、転送する必要があります。
注記
WinCC で"SIMOTION"チャンネルを設定するには、SIMOTION SCOUT エンジニアリン
グシステムおよび WinCC の設定に精通している必要があります。

6.15.2サポートされているデータタイプの概要

はじめに
オートメーションシステムのデータフォーマットへのデータタイプとフォーマットの適用は、タグの設定で決定されます。
以下の表に、このチャンネルがサポートするデータタイプと、フォーマットに適応する
アプリケーションを示します。

544

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
サポートされるデータタイプ
データタイプ

タイプ変換

2 進タグ

いいえ

符号付き 8 ビット値

はい

符号なし 8 ビット値

はい

符号付き 16 ビット値

はい

符号なし 16 ビット値

はい

符号付き 32 ビット値

はい

符号なし 32 ビット値

はい

浮動小数点数 32 ビット IEEE 754

はいテキストタグ、8 ビットフォント

いいえ

未処理データタイプ

いいえ6.15.3

チャンネルの設定

6.15.3.1"SIMOTION"チャンネルの設定

はじめに
この章では、"SIMOTION"チャンネルの設定方法を説明します。
注記"SIMOTION"チャンネルを設定するには、SIMOTION SCOUT エンジニアリングシステム
および WinCC の設定に精通している必要があります。
"SIMOTION"チャンネルを設定するには、以下の手順に従います。
1. SIMOTION SCOUT プロジェクトを SIMOTION SCOUT からエクスポートします。
2. Simotion Mapper を使って WinCC プロジェクトを作成します。
3. WinCC プロジェクトを開きます。
4. システムパラメータを設定します。

チャンネルの診断、接続およびタグに関する詳細は、「診断'SIMOTION'チャンネル」の章を参照してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

545

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
6.15.3.2

SIMOTION SCOUT プロジェクトのエクスポート方法

はじめに
このセクションでは、タグとメッセージの定義を SIMOTION SCOUT からエクスポート
する方法を説明します。

必要条件：● SIMOTION SCOUT エンジニアリングシステムに精通していること。
● エクスポートする SIMOTION SCOUT プロジェクトへのアクセス権があること。

手順
1. SIMOTION SCOUT でエクスポートする SIMOTION SCOUT プロジェクトを開きます。
2. [ツール]で[OPC データのエクスポート]を選択します。
3. "SIMATIC NET V6.4"バージョン、希望するスコープ、およびエクスポート用に少なくとも「OPC アラーム/イベント」オプションを選択します。

注記
Simotion Mapper は、"SIMATIC NET V6.4"以外のエクスポートバージョンを処理しません。
4. エクスポート先のディレクトリを選択します。
5. 通信インターフェースを選択します。
プロジェクトがエクスポートされます。
6. 経路指定を使用している場合は、経路指定情報を入力します。

SIMOTION SCOUT プロジェクトがエクスポートされます。"OPC_Data.sti"および"OPC_AE.xml"ファイルが、エクスポート先のディレクトリに保存されます。

546

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
6.15.3.3

Simotion Mapper を使った WinCC プロジェクトの作成方法

はじめに
このセクションでは、Simotion Mapper を使って、エクスポートされたSIMOTION SCOUT プロジェクトから WinCC プロジェクトを作成する方法を説明します。
注記
古いバージョンの SIMOTION SCOUT プロジェクト用に WinCC プロジェクトが既に作成されている場合は、送信で SIMOTION パラメータのみを変更します。 WinCC プロジ
ェクトのこれ以外の全ての設定（アーカイブなど）は変更されません。

前提条件：● SIMOTION SCOUT プロジェクトのエクスポートファイル"OPC_Data.sti"および"OPC_AE.xml"へのアクセス権があること。
● WinCC のインストールディレクトリへのアクセス権があること。
注記
SIMOTION SCOUT のプログラミング環境で、ウォッチテーブルを使って、エクスポートされるタグをフィルタ処理できます。 ウォッチテーブルを使って、WinCC プロ
ジェクト内のタグを少数に維持します。 ウォッチテーブルの詳細については、
SIMOTION SCOUT のオンラインヘルプを参照してください。

手順
1. WinCC のインストールディレクトリにある"SimotionMapper.exe"プログラムを起動します。
2. [開く]をクリックします。 ファイル"OPC_Data.sti"および"OPC_AE.xml"があるディレクト
リに移動します。
データが読み取られ、Simotion Mapper に表示されます。
3. Simotion Mapper Explorer で、WinCC プロジェクトで必要なグループとタグを選択します。
4. [新規 WinCC プロジェクトの作成]を選択します。
5.「WinCC 接続名」を変更する場合は、表示された名前をクリックして、新しい名前を入力します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

547

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
6. 技術アラーム用の「最初の TA メッセージ数」を指定します。 他の通信チャンネルのメッセージと衝突しない値を選択する必要があります。 デフォルト値は 100 です。
Simotion Mapper は、1 つのメッセージと、Simotion の各接続用の指定した数で始まる合
計 6 つのテンプレートメッセージを作成します。
7. [マッピングの開始]をクリックします。 WinCC プロジェクト用の転送先フォルダを選択します。
WinCC プロジェクトが作成されます。 進捗バーが、手順の進捗状況を示します。
8. Simotion Mapper を閉じます。

WinCC プロジェクトが作成され、WinCC で開いて編集することができます。
注記
作成された WinCC プロジェクトを使用するために、WinCC の"SIMOTION"チャンネルのシステムパラメータを設定する必要があります。

6.15.3.4

Simotion Mapper を使った WinCC プロジェクトの変更方法

はじめに
このセクションでは、エクスポートされた SIMOTION SCOUT プロジェクトを、
Simotion Mapper を使って既存の WinCC プロジェクトに追加する方法を説明します。 たとえば、このようにして、同じ Simotion プロジェクトを 1 つの WinCC プロジェクトで複数回使用することができます。
注記
古いバージョンの SIMOTION SCOUT プロジェクト用に WinCC プロジェクトが既に作成されている場合は、送信で SIMOTION パラメータのみを変更します。 WinCC プロジ
ェクトのこれ以外の全ての設定（アーカイブなど）は変更されません。

548

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
前提条件：● SIMOTION SCOUT プロジェクトのエクスポートファイル"OPC_Data.sti"および"OPC_AE.xml"へのアクセス権があること。
● WinCC のインストールディレクトリへのアクセス権があること。
注記
SIMOTION SCOUT のプログラミング環境で、ウォッチテーブルを使って、エクスポートされるタグをフィルタ処理できます。 ウォッチテーブルを使って、WinCC プロ
ジェクト内のタグの数を制限します。 ウォッチテーブルの詳細については、SIMOTIONSCOUT のオンラインヘルプを参照してください。

手順
1. 編集する WinCC プロジェクトを開きます。
2. WinCC のインストールディレクトリにある"SimotionMapper.exe"プログラムを起動します。
3. [開く]をクリックします。 ファイル"OPC_Data.sti"および"OPC_AE.xml"があるディレクト
リに移動します。
データが読み取られ、Simotion Mapper に表示されます。
4. Simotion Mapper Explorer で、WinCC プロジェクトで必要なグループとタグを選択します。
5. [開いたプロジェクトに追加]を選択します。
6. 既に作成済みのグループまたはタグを再度追加する場合は、表示されている名前をクリッ
クして、「WinCC 接続名」を変更する必要があります。
7. 接続用のメッセージ、グループ、タグを転送しない場合、「WinCC 接続名」の選択を解除します。
8. タグを上書きするかどうかを指定します。
9. 技術アラーム用の「最初の TA メッセージ数」を指定します。 他の通信チャンネルのメッセージと衝突しない値を選択する必要があります。 デフォルト値は 100 です。
Simotion Mapper は、1 つのメッセージと、Simotion の各接続用の指定した数で始まる合
計 6 つのテンプレートメッセージを作成します。

注記
既にマップされている「最初の TA メッセージ数」は変更しないでください。 変更すると、メッセージが予測できない動作をすることがあります。
10.[マッピングの開始]をクリックします。 WinCC プロジェクト用の転送先フォルダを選択します。
SIMOTION SCOUT プロジェクトが、開いている WinCC プロジェクトに追加されます。
進捗バーが、手順の進捗状況を示します。
11.Simotion Mapper を閉じます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

549

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
WinCC プロジェクトが SIMOTION SCOUT プロジェクトによって拡張され、変更した設定と共に保存されました。

6.15.3.5

接続パラメータの変更方法

はじめに
このセクションでは、SIMOTION ネットワークアドレスの接続パラメータの変更方法を学習していただきます。
注記
ここに示す接続パラメータのみを変更します。 "SIMOTION"チャンネル用に新しい接続を作成しないでください。 接続が正しく設定されていないと、PLC で制御エラーが発生することがあります。 セクション「"SIMOTION"チャンネルの設定 (ページ 545)」の説
明に従い、新規接続を構成します。

必要条件● SIMOTION 通信ドライバが WinCC プロジェクトに統合されていること。
● 接続は"SIMOTION"チャンネルユニットで作成する必要があります。

550

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
手順
1. [タグ管理]エディタの"SIMOTION"通信ドライバのディレクトリ構造を開きます。
2. [SIMOTION]チャンネルユニット接続のショートカットメニューから[接続パラメータ]エントリを選択します。
[接続パラメータ - SIMOTION]ダイアログが開きます。

3. 各フィールドの SIMOTION ネットワークアドレスの接続パラメータを変更します。
4. [OK]をクリックして、それぞれの開いているダイアログボックスを閉じます。

6.15.3.6

タグアドレスの変更方法

はじめに
このセクションでは、"SIMOTION"チャンネルでのタグアドレスの変更方法を説明します。
注記"SIMOTION"チャンネルのタグアドレスを変更するには、あらゆるポインタの使用方法
を非常によく理解している必要があります。 タグアドレスが正しく入力されないと、通信接続が確立されないことがあります。

必要条件● "SIMOTION"チャンネルが WinCC プロジェクトに統合されていること。
● "SIMOTION"チャンネルユニットでタグとの接続が作成されていること。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

551

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
手順
1. [SIMOTION タグアドレス]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

2. タグアドレスを変更します。

6.15.3.7

システムパラメータ設定

チャンネルユニットのシステムパラメータ

はじめにWinCC のデフォルト設定とは異なる設定が必要な場合は、[システムパラメータ]ダイア
ログボックスでこれを設定します。
以下のシステムパラメータを変更できます。
● 論理デバイス名● AS のサイクリック読み取りサービスを使用するチャンネル

論理デバイス名
WinCC および PLC は、通信プロセッサが PLC にインストールされたときに割り当てられる論理デバイス名を使って通信します。

AS のサイクリック読み取りサービスを使用するチャンネル
PLC サイクリック読み取りサービスは、周期的に読み取られるタグを個々の要求にグループ化して、それらを PLC に転送します。 PLC は、要求を受け取った時に初めて要求されたデータを送信し、以後はサイクル時間が経過するたびに再びデータを送信します。

552

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
サイクリック読み取りサービスが有効な場合、変更駆動型の転送機能を使うことができます。 PLC が変更駆動型の転送をサポートしている場合、データは、値が変更されたときにのみ転送されます。

システムパラメータのコンフィグレーション方法

はじめに
このセクションでは、"SIMOTION"チャンネルのシステムパラメータの設定方法を説明します。
[システムパラメータ]ダイアログは、以下の 2 つのタブで構成されます。
● [SIMOTION]タブ● [ユニット]タブ
注記
プロジェクトが他のコンピュータにコピーされるとき、[ユニット]タブの設定は保持されます。 一方、[SIMOTION]タブの設定は削除されます。

前提条件● "SIMOTION"チャンネルが WinCC プロジェクトに統合されていること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

553

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
手順
1. 変数管理で"SIMOTION"チャンネルを選択します。 "Simotion"チャンネルユニットのショートカットメニューの、[システムパラメータ]ダイアログボックスを開きます。
2. [SIMOTION]タブを選択します。

3. タグのサイクリック読み取りと変更駆動型の転送を有効にするには、[PLC で]および[変更
駆動型の転送]を選択します。

注記[サイクル管理]、[ライフビートモニタリング]および[停止モニタ]機能は、統合
SINAMICS サーボ制御によってサポートされていません。 そのため"SIMOTION"チャンネルは、SINAMICS サーボ制御への接続に対応する設定を無視します。 このチャンネルは、接続を確立するときに、AS がそれぞれの機能をサポートしているかどうかを判断します。
4. 必要に応じて、[ライフビートモニタリング]機能を選択します。
ライフビートモニタリングメッセージを送信する間隔を、秒単位で決定します。
ライフビートモニタリングメッセージへの応答を監視するモニタ時間を、秒単位で決定します。
5. SIMOTION CPU が停止状態のときに、WinCC が通信の障害の信号を送るようにする場合
は、[CPU 停止モニタ]を有効にします。

554

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
6. [ユニット]タブを選択します。
「論理デバイス名」のデフォルトとして、"S7ONLINE"が表示されます。 使用している通
信プロセッサのインストール時に異なる名前が選択されている場合は、デバイス名を変更する必要があります。

7. ランタイムの開始時にデバイス名を自動的に設定するには、[自動的に設定]を選択します。
8. 処理中の書き込みジョブに読み取りジョブより高い優先度を与えるには、[書き込み優先]を選択します。
9. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

注記
WinCC を再起動しないと設定の変更は有効になりません。

論理デバイス名の変更方法

はじめにWinCC および SIMOTION は、論理デバイス名を使用して通信します。 これらの論理デバイス名は、通信プロセッサがインストールされるときに割り当てられてます。

前提条件● "SIMOTION"チャンネルがプロジェクトに統合されていること。
● "SIMOTION"チャンネルユニットで接続が作成されていること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

555

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
手順
1. タグ管理で、SIMOTION チャンネルを選択します。
2. ショートカットメニューで[システムパラメータ]ダイアログボックスを開きます。
3. [ユニット]タブを選択します。
4. [論理デバイス名]フィールドに、デバイス名を入力します。 リストからエントリを選択す
るか、新しい名前を入力することができます。
デバイス名は、"PG/PC インターフェースの設定"ツールによって決定されます。 ツール
はシステム制御で呼び出します。 そのツールがインストールされていない場合、現在設定されているデバイス名のみが表示されます。
異なる論理デバイス名を指定した場合は、メッセージが表示されます。
ターゲットステーションで使用されている通信プロセッサが設定システムにインストール
されていない場合、名前のみを入力します。
5. [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

注記
WinCC を再起動しないと設定の変更は有効になりません。

6.15.4診断"SIMOTION"チャンネル

6.15.4.1"SIMOTION"チャンネルの診断の可能性"SIMOTION"チャンネルとそのタグの診断とエラー検出には、以下の可能性があります。

通信プロセッサの設定のチェック
アクセスポイントのチェック後、通信プロセッサについても「PG/PC インターフェースの設定」アプリケーションでテストできます。 通信プロセッサは、SIMATIC NET で同じ方法でチェックできます。

接続およびタグの設定のチェック
システムおよび接続パラメータの設定にエラーがあります。 間違ったタグのアドレス指定が、間違ったタグ値の原因である場合もあります。

「チャンネル診断」によるチャンネルの診断「チャンネル診断」を使って、ランタイム時のチャンネルおよび接続のステータスを問い合わせることができます。 エラーは「エラーコード」で表示されます。

556

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
チャンネルのタグの診断
タグ管理で、ランタイム時に、現在の値、現在の品質コードおよびタグの最終変更時間
を問い合わせることができます。

6.15.4.2

ログファイルのエントリの説明

はじめに
このチャンネルは、ステータスの重要な変更とエラーをログファイルに入力します。 エントリは通信障害の分析をサポートします。
ファイルのすべてのエントリには、日付とタイムスタンプが、以下のフラグ名と説明と共に含まれています。

ログブックエントリの例：
2009-10-28 12:10:11,467 INFO Log starting ...
2009-10-28 12:10:11,483 INFO | LogFileName : D:\SIEMENS\WINCC\Diagnosis\Simotion_01.LOG
2009-10-28 12:10:11,483 INFO | LogFileCount : 3
2009-10-28 12:10:11,483 INFO | LogFileSize : 1400000
2009-10-28 12:10:11,483 INFO | TraceFlags : fa000000
2009-10-28 12:10:11,498 INFO SIMOTION channel DLL started!
2009-10-28 12:10:11,498 INFO SIMOTION channel with own cycle creation!
2009-10-28 12:10:11,967 INFO Connection "D445": StartRegisterEvVariable for
dwVariableCount = 89
2009-10-28 12:10:11,967 INFO Connection "D445": RegisterEvVariable for Variable"@D445@CheckSum"!
...
2009-10-28 12:10:11,983 INFO Connection "D445": EndRegisterEvVariable
2009-10-28 12:10:12,436 INFO S7DOS release: @(#)TIS-Block Library DLL Version
R8.0.0.0-REL-BASIS
2009-10-28 12:10:12,436 INFO S7DOS version: V8.0 / 0
2009-10-28 12:10:12,436 INFO SIMOTION version: V6.0 / Sep 15 2009 / 08:06:43

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

557

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
2009-10-28 12:10:12,436 INFO SIMOTION channel unit "Simotion" activated!
2009-10-28 12:10:12,451 ERROR Cannot connect to "SINAMICS_Integrated":Errorcode
0xFFDF 42C2!
2009-10-28 12:10:12,451 ERROR Cannot connect to "D445":Errorcode 0xFFDF 42C2!

"INFO"フラグの最も重要なエントリの記述
メッセージテキスト

意味

LogFileName : C:\ Siemens\

パスを付けたログファイル名

WinCC\ Diagnose\"channel_name".LOG
LogFileCount : "n"チャンネルのログファイル数

LogFileSize : "x"

個々のログファイルのサイズ(バイト単位)

TraceFlags : c4000000

トレースファンクションにより使用されるフラグ
を 16 進数で表示します。

SIMOTION チャンネル DLL が起動 開始メッセージ
しました。
SIMOTION チャンネル DLL が終了 終了メッセージ
しました。

558

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.15 SIMOTION"ERROR"フラグの最も重要なエントリの記述
メッセージテキスト

意味<接続名>に接続できません：

通信エラー

エラーコード 0x0000 7<xxx>!

WinCC の起動直後に、SIMOTION への通信を確立できませんでした。
<接続名> = 接続の名前<xxx> 1...fff
S7DOS、下層または AS からのファンクション呼
び出しの結果として、チャンネルはその他のエラー
コードをすべて受け取りました。

Connectionerror <nnn> <接続名>: 通信エラー
WinCC の起動後、SIMOTION への通信を確立できエラーコード 0x0000 7xxx!
ませんでした。 接続が切断されました。
<nnn> = この接続の接続終了数<接続名> = 接続の名前<xxx> 1...fff
S7DOS、下層または AS からのファンクション呼
び出しの結果として、チャンネルはその他のエラー
コードをすべて受け取りました。
チャンネル API エラー: errorstring チャンネル API エラー
チャンネルにより、エラー文字列'errorstri ng'がWinCC Explorer に渡されました。 エラーの関連性に従って、エラー文字列が情報ボックスに表示されます。 エラー文字列の詳細については、API エラ
ーテキストを参照してください。
API エラーの最大数になりました チャンネル API エラー
エラーおよびファンクションにより、API にエラー
- API ログが無効になりましたが周期的に発生する場合があります。 これらのエラーメッセージによりログファイルがいっぱいになるのを避けるために、API エラーに対して出力されるのは最大 32 のメッセージです。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

559

通信チャンネル
6.15 SIMOTION
メッセージテキスト

意味

ストレージデータを書き込めませ 一般のチャンネルエラーメッセージです。
ん!
ストレージデータを読み取れません / デフォルトデータを使用します
ストレージデータが違法または破壊されています / デフォルトデー
タを使用します!
ストレージデータがありません /デフォルトデータを使用します!
"unitname"ユニット内のデバイス

初期化メッセージ

名が"old devicename" から "newdevicename" に変更されました。

注記"SIMOTION"チャンネルのエラーコードは、"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルのエ
ラーコードに対応しています。 エラーコードの詳細については、"SIMATIC S7 Protocol
Suite"チャンネルのヘルプの「接続障害のエラーコード」の章を参照してください。
さらに、一貫性チェックが不合格の場合、SIMOTION はエラーコード 0x000 7301 を報
告します。 エラーメッセージの原因は、AS によって入力されたチェックサムに対するSIMOTION SCOUT からエクスポートされたデータが、接続されているデバイスのチェックサムに一致しないためです。

560

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報

6.16

システム情報6.16.1"システム情報"チャンネル

内容"システム情報"チャンネルは、時間、日付、ディスク容量などのシステム情報を評価するのに使用され、タイマやカウンタなどのファンクションを提供します。
この章では、以下について説明します。
● チャンネル、接続、およびタグをコンフィグレーションする● システム情報をプロセスピクチャへに表示する● システム情報を使用してメッセージをトリガし表示する● システム情報をグラフに表示する● 複数サーバからのシステム情報をマルチユーザーシステムで表示する

6.16.2WinCC システム情報チャンネル原理
システム情報チャンネルは時間、日付、ディスク容量などのシステム情報を評価するために使用され、タイマやカウンタなどのファンクションを提供します。
可能なアプリケーションは以下のとおりです。
● プロセス画像での時間、日付、曜日の表示● スクリプトでのシステム情報の評価によるイベントのトリガ● CPU 負荷のトレンドでの表示● クライアントシステムの異なるサーバーの、使用可能なドライブ容量の表示とモニタ● 使用可能なディスク容量のモニタおよびメッセージのトリガチャンネルは、チャンネルがインストールされているコンピュータのシステム情報に直接アクセスするため、ハードウェアを必要としません。チャンネルが機能するには、接WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

561

通信チャンネル
6.16 システム情報
続を設定する必要があります。接続を追加することもできますが、正常な動作には必要ありません。
チャンネルおよびタグの診断の詳細については、「通信診断」を参照してください。
注記
ライセンシング
システム情報チャンネルに必要なプロセスタグに、ライセンスは必要ありません。このため、このタグはライセンスカウントに入力されません。
ユーザー権限管理者権限を所持していない場合、システム情報チャンネルを使用するには、パワーユーザーおよび[パフォーマンスモニタユーザー]グループのメンバーになる必要があります。
接続ステータスのタグ
タグ@<connection_name>@ForceConnectionStateEx と@<connection_name>@ConnectionStateEx は、「システム情報」チャンネルではサポートされていません。

通信マニュアル通信マニュアルには、チャンネル設定の追加情報と各種の例が記載されています。このマニュアルは、下記のインターネットからダウンロードできます。
● http://support.automation.siemens.com/
アイテム番号による検索:● A5E00391327

下記も参照
マルチユーザーおよびクライアントシステムにおける使用 (ページ 583)
システム情報の呼び出しと評価方法 (ページ 570)
システム情報チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 569)
他のソフトウェアの構成要素 との違い (ページ 568)
サポートされるシステム情報の概要 (ページ 563)
チャンネルおよびタグの診断 (ページ 591)

562

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報

6.16.3サポートされるシステム情報の概要

はじめに[システム情報]ダイアログの[ファンクション]フィールドでは、WinCC タグにどのシステ
ム情報を割り付けるのかを指定できます。[フォーマット]フィールドでは、表示フォーマットを設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

563

通信チャンネル
6.16 システム情報
システム情報をサポートする"システム情報"チャンネル - 概要
機能

データタイプフォーマット

プレビュー

日付

テキストタグ

DD.MM.YYYY

21.10.199

8 ビット文字セット DD.MM.YY

9MM-DD-YYYY

21.10.99

MM-DD-YY

10-21-199

MM/DD/YY

9
10-21-99
10/21/99

日DD

1...31MM

1...12

YYYY

2000

符号なし

テキスト:1

1...7

16 ビット値（月曜）～

テキストタグ7（日曜）符号なし
16 ビット値

月

符号なし
16 ビット値

年

符号なし
16 ビット値

平日

8 ビット文字セット テキスト:月、火、水、

月...日

木、金、土、日時間

テキストタグ

HH:MM:SS

8 ビット文字セット HH:MM

23:45:37
23:45

長さ=10 バイト

HH:MM AM,PM

23:45 PM長さ = 12 バイト

HH:MM:SS AM,PM

23:45:37
PM

時間

符号なし

HH

0...23MM

0...59SS

0...59MSC

0...999

16 ビット値
分

符号なし
16 ビット値

秒

符号なし
16 ビット値

ミリ秒

符号なし
16 ビット値

564

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報機能

データタイプフォーマット

プレビュー

カウンタ

符号付き

ZZZZ

0...9999

総負荷（%）

0...100%

32 ビット値
CPU 負荷浮動小数点数

32 ビット IEEE 754 アイドル負荷（%）
プロセス負荷（%）
タイマ

符号付き

TTTT

0...9999

空き容量（KB）

0...n KB

32 ビット値
空きメインメモリ

浮動小数点数

32 ビット IEEE 754 空き（%）

0...100%

空き（バイト)0...n B

空き

浮動小数点数空き（MB）

0...n MB

ディスク容量32 ビット IEEE 754 空き（%）

0...100%

符号なし

スプーラディスクの0...n %

32 ビット値

使用容量（ローカルディスク）
プリンタモニタ

プリンタステータス

0...n

ジョブステータス

0...n

スプーラディスクの空き

0...n kB

領域（KB）
空き PRT_OUT-

0...n kB

ディスク領域（KB）
スプーラディレクトリの

0...n kB

サイズ（KB）
PRT_OUT ディレクトリのサイズ 0...n kB（KB）
スワップファイル

浮動小数点数

使用済（KB）

0...n kBの

32 ビット IEEE 754 使用済（%）

0...100%

ステータス

使用可能（KB)

0...n kB

カウンタ
このファンクションは、スクリプトのテスト目的に使用できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

565

通信チャンネル
6.16 システム情報
タイマ
このファンクションを選択すると、[システム情報]ダイアログにフィールド[制限]および[終わり]が追加されます。
タイマは秒ごとに加算または減算されます。変更が行われる指示は、フィールド[制限]および[終わり]の初期値および終了値によって決定されます。初期値が終了値より小さい場
合、タイマは加算されます。初期値が終了値より大きい場合、タイマは減算されます。
ランタイム時にタイマとリンクしている I/O フィールドに値が入力されると、初期および現在のタイマ値がこの値に設定されます。例:初期値が 0 で終了値が 60 に設定されているタイマ。ランタイムに 0 が書き込まれると、タイマはリセットされます。
無効にすると、再び元の初期値が適用されます。

CPU 負荷マルチプロセッサ PC に関連する"総負荷（%）および"アイドル負荷（%）フォーマット
の場合は、"0"から始まる CPU 番号を入力します。
"プロセス負荷（%）"については、１つのプロセスにインスタンスが複数ある場合はインスタンス数を入力します。

ディスクの空き容量
システムは、ローカルハードディスクまたはディスケット上の使用可能な容量を決定するだけです。

プリンタモニタ"プリンタステータス"および"ジョブステータス"フォーマットで、サーバー名を[プリンタ]フィールドに入力する必要があります。使用しているプリンタは、このシステム情報を使用可能にするためこのステータス情報をサポートする必要があります。
プリンタステータスを分析する場合は、以下に注意してください。
● ポートモニタにより、プリンタステータスがスプーラに送信されます。選択したプリンタポートにより、異なる Port Monitor DLL がインストールされます。Windows で提供されるポートモニタのうち"TCPMON.DLL"のみが、TCP/IP ポートを使用してプ
リンタステータスを送信できます。LPT ポートを使用した"LOCALMON.DLL"では、プリンタステータスを通信しません。
● プリンタステータスは、印刷ジョブが送信されたあとに限って評価されますが、ポートでのステータスのポーリング中は評価されません。

566

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報"PRT_OUT ドライバ空き容量"および"PRT_OUT ディレクトリサイズ"フォーマットで、
チャンネルは自動的に[ディレクトリ]フィールドのパスを決定します。
"プリンタステータス"フォーマットのエラーコード

ステータス

エラーコードPRINTER_STATUS_PAUSED

0x00000001

PRINTER_STATUS_ERROR

0x00000002

PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION

0x00000004

PRINTER_STATUS_PAPER_JAM

0x00000008

PRINTER_STATUS_PAPER_OUT

0x00000010

PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED

0x00000020

PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM

0x00000040

PRINTER_STATUS_OFFLINE

0x00000080

PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE

0x00000100

PRINTER_STATUS_BUSY

0x00000200

PRINTER_STATUS_PRINTING

0x00000400

PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL

0x00000800

PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE

0x00001000

PRINTER_STATUS_WAITING

0x00002000

PRINTER_STATUS_PROCESSING

0x00004000

PRINTER_STATUS_INITIALIZING

0x00008000

PRINTER_STATUS_WARMING_UP

0x00010000

PRINTER_STATUS_TONER_LOW

0x00020000

PRINTER_STATUS_NO_TONER

0x00040000

PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT

0x00080000

PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION

0x00100000

PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY

0x00200000

PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN

0x00400000

PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN

0x00800000

PRINTER_STATUS_POWER_SAVE

0x01000000

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

567

通信チャンネル
6.16 システム情報"ジョブステータス"フォーマットのエラーコード

ステータス

エラーコードJOB_STATUS_PAUSED

0x00000001

JOB_STATUS_ERROR

0x00000002

JOB_STATUS_DELETING

0x00000004

JOB_STATUS_SPOOLING

0x00000008

JOB_STATUS_PRINTING

0x00000010

JOB_STATUS_OFFLINE

0x00000020

JOB_STATUS_PAPEROUT

0x00000040

JOB_STATUS_PRINTED

0x00000080

JOB_STATUS_DELETED

0x00000100

JOB_STATUS_BLOCKED_DEVQ

0x00000200

JOB_STATUS_USER_INTERVENTION

0x00000400

JOB_STATUS_RESTART

0x00000800

注記"プリンタステータス"および"ジョブステータス"フォーマットのエラーコードは、Visual
C 参照ファイル"Winspool.h"の値に対応しています。

6.16.4

他のソフトウェアの構成要素 との違い

はじめに[システム情報]チャンネルのシステム情報の一部は、ActiveX コントロールを使用している WinCC で評価または表示することもできます。
ActiveX コントロールとの基本的な違いは、"システム情報"チャンネルのシステム情報
は、WinCC タグに割り付けられることです。継続される評価(例: メッセージ、限界値などの評価)は、繰り返し実行でき、個別にコンフィグレーションされます。ActiveX コン
トロールは特定のアプリケーション用ですが、複数ユーザまたはクライアントシステム
でも使用できます。
以下のシステム情報の場合、ActiveX コントロールと'システム情報'チャンネルの間には違いがあります。

568

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
時間
ActiveX コントロール"WinCC デジタル/アナログクロックコントロール"は、WinCC で時間を表示するために使用されます。このコントロールは、時間のアナログ表示もサポートします。このコントロールは、プロセスコントロールシステムオプションで使用される場合でも、システム情報チャンネルを必要としません。コントロールを使用して、WinCC クライアントの時間をそのプロセスピクチャ内に表示することができます。これは常にサーバのシステム時間を表示するため、システム情報チャンネルでは不可能です。

ディスクの空き容量
ActiveX コントロール"IX ディスク容量"は、WinCC で使用可能なディスク容量を表示するために提供されます。この Active コントロールはネットワークドライブの使用可能容量も表示でき、複数の限界値設定などその他の設定オプションをコントロールで直接サ
ポートします。

6.16.5

チャンネルのコンフィグレーション

6.16.5.1

システム情報チャンネルをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、システム情報チャンネルを構成する方法を説明します。

手順
1. タグ管理のナビゲーションエリアで、[タグ管理]ノードのショートカットメニューから、[新規ドライバの追加]エントリを選択します。
2. [システム情報]ドライバを選択します。チャンネルが作成され、[タグ管理]に通信ドライバが表示されます。
3. 関連するシステム情報チャンネルユニットを選択し、ショートカットメニューを呼び出します。 このショートカットメニューで、[新規接続]を選択します。
4. 接続の名前を入力します。
5. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
6. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
このチャンネルの例を使用する場合は、[タグのコンフィグレーション方法]トピックを続けます。
7. [データタイプ]フィールドで、希望するデータタイプを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

569

通信チャンネル
6.16 システム情報

6.16.6

システム情報の評価と表示例

6.16.6.1

システム情報の呼び出しと評価方法
このセクションでは、さまざまな方法でシステム情報を表示し評価する方法を、例を使って説明します。

下記も参照
ステータス表示にプリンタステータスを表示する方法 (ページ 579)
空きディスク容量に関するメッセージの設定方法 (ページ 576)
トレンドウィンドウで CPU 負荷を表示する方法 (ページ 574)
空きディスクスペースを棒グラフで表示する方法 (ページ 573)
I/O フィールドで時間を表示する方法 (ページ 572)
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)

6.16.6.2

システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、システム情報チャンネル内のタグを設定する方法を説明します。
この例ではこれらのタグを使用します。

必要条件"SystemInfo.chn"チャンネルがインストールされていること。

570

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報使用されるデータタイプの表
下記の表はシステム情報チャンネルで使用されるタグのタイプとフォーマットを示して
います。
例

タグ名

システム情報(ファン フォーマット
クション)

I/O フィー

Sysinfo_Time 時間

ルド

データタイプ

時間:分:秒

テキストタグ(HH:MM:SS)

8 ビット文字セッ
トバー、メッ Sysinfo_Drive 空きドライブ容量
セージ(ドライブ:C)_C

数値 0-100%

浮動小数点数(%の空き)

32 ビット IEEE
754

トレンド

Sysinfo_CPU CPU 負荷

数値 0-100%

浮動小数点数(%の総負荷)32 ビット IEEE
754

プリンタス Sysinfo_Print プリンタモニタ
テータス
erstate0-n (16 進数)

符号なし 32 ビッ(プリンタステ

ト値

ータス)

手順
1. 関連するシステム情報チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エン
トリを選択し、"Testinfo"と名前を付けて接続を作成します。
2. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
3. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグ名を入力します。
4. [システム情報]ダイアログを開きます。
この目的で、[アドレス]フィールドをクリックしてから、ボタンをクリックします。

5. 表から、例に適したファンクションおよび表示フォーマットを適用します。
[データタイプ]フィールドは自動的に調整されます。
6. ダイアログを閉じます。

下記も参照
空きディスク容量に関するメッセージの設定方法 (ページ 576)
システム情報チャンネルをコンフィグレーションする方法 (ページ 569)
ステータス表示にプリンタステータスを表示する方法 (ページ 579)
トレンドウィンドウで CPU 負荷を表示する方法 (ページ 574)
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

571

通信チャンネル
6.16 システム情報
空きディスクスペースを棒グラフで表示する方法 (ページ 573)
I/O フィールドで時間を表示する方法 (ページ 572)

6.16.6.3

I/O フィールドで時間を表示する方法

前提条件"Sysinfo_Time"タグを"テキストタグ 8 ビット文字セット"データタイプで設定すること。 このタグは、"HH:MM:SS"表示フォーマットで"時間"システム情報に割り付けられている必要があります。

手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. 画像内に I/O フィールドを追加します。 [スマートオブジェクト]下のオブジェクトリスト
で[I/O フィールド]オブジェクトを選択します。 [I/O フィールドコンフィグレーション]ダ
イアログが開きます。

3. [タグ]フィールドに、名前"Sysinfo_Time"を入力します。
4. 更新を"1 s"に設定します。
5. [出力]にフィールドタイプを設定します。 ダイアログを閉じます。
6. I/O フィールドのショートカットメニューの[プロパティ]をクリックして、[オブジェクト
プロパティ]ダイアログを開きます。
7. [プロパティ]タブで、[出力/入力]を選択します。 [データのフォーマット]属性を[文字列]に設定します。
8. ダイアログを閉じて、画像を保存します。
9. グラフィックデザイナのツールバーの適切なボタンをクリックしてランタイムを有効にし
ます。

572

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報

注記
更新サイクルはコンピュータの負荷に影響するため、十分考慮をして選択する必要があります。 したがって、250 ミリ秒ごとの時間表示の更新は、システムパフォーマンスには好ましくありません。

下記も参照
ランタイムの開始方法 (ページ 582)
I/O フィールドの挿入方法 (ページ 582)
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)

6.16.6.4

空きディスクスペースを棒グラフで表示する方法

前提条件"Sysinfo_Drive_C"タグが"32 ビット浮動小数点番号 IEEE754"データタイプでコンフィグ
レーションされていること。 このタグは、"空き容量(%)"表示フォーマットで、ドライブ"C"の"ディスク空き容量"システム情報に割り付けられる必要があります。

手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. 画像内にバーグラフを挿入します。 これを行うには、オブジェクトパレットの[スマートオブジェクト]から[バー]オブジェクトを選択します。 [バーコンフィグレーション]ダイア
ログを開きます。

3. [タグ]フィールドに、名前"Sysinfo_Drive_C"を入力します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

573

通信チャンネル
6.16 システム情報
4. 更新を"5 s"に設定します。
5. 最大値を"100"、最小値を"0"に設定します。 ダイアログを閉じます。
6. 棒グラフのショートカットメニューの[プロパティ]をクリックして、[オブジェクトプロパ
ティ]ダイアログを開きます。
7. [プロパティ]タブで、[軸]を選択します。 [小数位]属性を[0]に設定します。
8. ダイアログを閉じて、画像を保存します。
9. グラフィックデザイナのツールバーの適切なボタンをクリックしてランタイムを有効にします。

注記
更新サイクルはコンピュータの負荷に影響するため、十分考慮をして選択する必要があります。 したがって、使用可能なドライブ領域の表示を毎秒更新することは、システム
パフォーマンスには好ましくありません。

下記も参照
ランタイムの開始方法 (ページ 582)
バーグラフの挿入方法 (ページ 581)
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)

6.16.6.5

トレンドウィンドウで CPU 負荷を表示する方法

前提条件"Sysinfo_CPU"タグが"32 ビット浮動小数点番号 IEEE754"データタイプでコンフィグレ
ーションされていること。 このタグは、"総負荷(%)"表示フォーマットで"CPU 負荷"シス
テム情報に割り付けられる必要があります。

574

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. 画像内にトレンド表示を挿入します。 これを行うには、[コントロール]オブジェクトパレ
ットから[WinCC オンライントレンドコントロール]オブジェクトを選択します。 [WinCC
オンライントレンドコントロールのプロパティ]ダイアログが開きます。

3. [一般]タブで、[ウィンドウタイトル]フィールドに[Trend1]と名前を入力します。
4. [データソース]フィールドで、[オンラインタグ]を選択します。
5. [トレンド]タブをクリックし、[選択]ボタンをクリックして[タグの設定]ダイアログを開きます。
6. タグの名前として"Sysinfo_CPU"を入力して、サイクル時間に"2 s"を選択します。 ダイア
ログを閉じます。

7. [WinCC オンライントレンドコントロールのプロパティ]ダイアログを閉じて、画像を保存します。
8. グラフィックデザイナのツールバーの適切なボタンをクリックしてランタイムを有効にします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

575

通信チャンネル
6.16 システム情報

注記
更新サイクルはコンピュータの負荷に影響するため、十分考慮をして選択する必要があります。 したがって、500 ミリ秒ごとの CPU 負荷表示の更新は、システムパフォーマ
ンスには好ましくありません。

下記も参照
ランタイムの開始方法 (ページ 582)
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)

6.16.6.6

空きディスク容量に関するメッセージの設定方法

必要条件"Sysinfo_Drive_C"タグが"32 ビット浮動小数点番号 IEEE754"データタイプで設定されていること。このタグは、[空き容量(%)]表示フォーマットで、ドライブ「C」の[使用可能なドライブ容量]システム情報に割り付けられる必要があります。

手順
1. "アラームロギング"エディタを開き、新規メッセージを作成します。
2. [プロパティ]エリアで、以下を定義します。

– 「メッセージテキスト」としてのテキスト「メモリの空き容量」– 「エラーのポイント」としてのテキスト「ハードドライブ」

3. アラームロギングのナビゲーションエリアで、[制限値のモニタリング]ノードを選択します。
4. [制限]データウィンドウで、[Sysinfo_Drive_C]タグに新しい制限値を作成します。

576

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
5. [共有メッセージ]オプションを有効にします。
6. [メッセージ数]フィールドに、新規に作成されたメッセージの数を入力します。
7. [制限]データウィンドウで、矢印記号をクリックして、[Sysinfo_Drive_C]エントリを拡張します。

– 新たに挿入された行で、[下限値]を選択します。
– [比較値]ボックスに値「30」を入力します。

下記も参照
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)
利用可能なディスク容量に関するメッセージを表示する方法 (ページ 578)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

577

通信チャンネル
6.16 システム情報
6.16.6.7

利用可能なディスク容量に関するメッセージを表示する方法

必要条件● [Sysinfo_Drive_C]タグが、[32 ビット IEEE754 浮動小数点数]データタイプであること。タグは、[空き容量(%)]表示フォーマットで、ドライブ「C」の[ディスク空き容量]システム情報に割り付けられる必要があります。
● このタグの制限値をモニタリングするための、メッセージテキストおよび下限値が設定されていること。
● コンピュータの起動パラメータに、[アラームロギングランタイム]が設定されていること。

手順
1. [グラフィックデザイナ]を起動し、画像を開きます。
2. 画像に[メッセージ]ウィンドウを挿入します。[コントロール]オブジェクトパレットから[WinCC アラームコントロール]オブジェクトを選択し、画像内に置きます。
3. [プロパティ]ダイアログの[メッセージブロック]タブで、[既存のメッセージブロック]フィ
ールドにある[メッセージテキスト]および[エラーのポイント]チェックボックスを有効にします。
4. [メッセージリスト]タブの[メッセージ行のエレメント]フィールドに、既存のメッセージブ
ロック[メッセージテキスト]および[エラーのポイント]を移動します。
5. ダイアログを閉じて、画像を保存します。
6. グラフィックデザイナのツールバーの適切なボタンをクリックしてランタイムを有効にし
ます。

下記も参照
WinCC スタートアップパラメータをチェックする方法 (ページ 581)
ランタイムの開始方法 (ページ 582)
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)

578

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
6.16.6.8

ステータス表示にプリンタステータスを表示する方法

はじめに
この例では、"プリンタステータス"表示フォーマットに基づいた"プリンタのモニタ"シス
テム情報の可能な評価を示しています。 プリンタまたはジョブステータスは、プリンタ
またはジョブステータスの単一ビットによってトリガされるメッセージをコンフィグレ
ーションして評価することもできます。

前提条件● "Sysinfo_Printerstate"タグが"符号なし 32 ビット値"データタイプにコンフィグレーシ
ョンされていること。 このタグは、"プリンタステータス"表示フォーマットで"プリンタのモニタ"システム情報に割り付けられる必要があります。
● 使用しているプリンタが、このシステム情報を使用できるようにこれらのステータス
表示をサポートしていること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

579

通信チャンネル
6.16 システム情報
手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. 画像内にステータス表示を挿入します。 [スマートオブジェクト]の下のオブジェクトパレ
ットから[ステータス表示]オブジェクトを選択します。 [ステータス表示コンフィグレーシ
ョン]ダイアログが開きます。

3. [タグ]フィールドに、名前"Sysinfo_Printerstate"を入力します。
4. 更新を"1 s"に設定します。
5. [ステータス]列で値"0"を選択します。 このステータスを[画像の選択]エリア(例: プリンタを示している)からアイコンに割り付けます。 希望するアイコンを選択し、マウスを使ってこの画像を"0"行にドラッグして、[基本画像]列にドロップします。 [画像の選択]エリアに画像が表示されなかったり、希望する画像が現れない場合は、[参照...]ボタンをクリッ
クして選択ダイアログを開くことができます。
6. また[追加]ボタンでビット位置を追加し、他の画像をこれらのステータスに割り付けることができます。
7. ダイアログを閉じて、画像を保存します。
8. グラフィックデザイナのツールバーの適切なボタンをクリックしてランタイムを有効にします。

ランタイムでは、利用可能なプリンタが、ステップ 5 でステータス"0"が割り当てられたアイコンで表示されます。 プリンタにエラーがある場合、またはステップ 6 を実行して580

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報いない場合、画像は表示されません。 ステップ 6 でアイコンを他のビット位置に割り当てた場合は、そのように表示されます。
注記
更新サイクルはコンピュータの負荷に影響するため、十分考慮をして選択する必要があります。したがって、250 ミリ秒ごとの時間表示の更新は、システムパフォーマンスには好ましくありません。

下記も参照
システム情報チャンネル内のタグをコンフィグレーションする方法 (ページ 570)
ランタイムの開始方法 (ページ 582)

6.16.6.9

WinCC スタートアップパラメータをチェックする方法

手順
1. WinCC Explorer で、[コンピュータ]を選択します。
2. ショートカットメニューを開き、[プロパティ]を選択します。
3. [コンピュータリストプロパティ]ダイアログが開きます。[プロパティ]ボタンをクリックします。
4. [コンピュータプロパティ]ダイアログが開きます。
5. [スタートアップ]タブをクリックし、エントリをチェックします。必要に応じ、ランタイ
ムモジュールを有効/無効化するか、または他のアプリケーションをスタートアップリス
トに追加します。
6. 開いているダイアログを閉じます。

6.16.6.10

バーグラフの挿入方法

手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. [スマートオブジェクト]の下の[標準]オブジェクトパレットで、[バー]オブジェクトを選択します。
3. 画像内にバーグラフを挿入します。これを行うには、バーグラフを配置する作業エリア内の位置にマウスポインタを置きます。マウスボタンを押したまま、オブジェクトが希望のサイズになるまでドラッグします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

581

通信チャンネル
6.16 システム情報
4. マウスボタンを放すと、[バーコンフィグレーション]ダイアログが開きます。このダイアログに、WinCC タグの名前を入力し、更新仕様および制限を設定します。さらに、[バー方向]を使用して、表示するバーの方向を設定することができます。
5. ダイアログを閉じます。

6.16.6.11

I/O フィールドの挿入方法

手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. [スマートオブジェクト]の下の[標準]オブジェクトパレットで、[I/O フィールド]オブジェ
クトを選択します。
3. 画像内に I/O フィールドを挿入します。これを行うには、I/O フィールドを配置する作業
エリア内の位置にマウスポインタを置きます。マウスボタンを押したまま、オブジェクト
が希望のサイズになるまでドラッグします。
4. マウスボタンを放すと、[I/O フィールドのコンフィグレーション]ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスに、WinCC タグの名前を入力し、更新およびフィール
ドタイプを設定します。さらに、値の表示に使用する[フォント]も設定することができます。
5. ダイアログを閉じます。

6.16.6.12

ランタイムの開始方法

前提条件
ランタイムを有効にする前にスタートアップ画像が定義されていること。

手順
1. エディタ内で開いているすべてのファイルを保存してから閉じます。
2. WinCC Explorer を選択します。
3. ツールバーにある[有効にする]ボタンをクリックするか、または[ファイル]メニューから[有効にする]を選択して、プロジェクトを有効にします。

582

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報

6.16.7

特殊ファンクション

6.16.7.1

マルチユーザーおよびクライアントシステムにおける使用

マルチユーザーおよびクライアントシステムにおける使用

はじめに
マルチユーザーおよびクライアントシステムでは、システム情報チャンネルを使用してサーバーからのシステム情報をクライアントシステム上で処理することができます。このためクライアントシステムでは、単一 WinCC クライアントで複数のサーバーのモニタが可能です。

下記も参照
WinCC クライアント上の複数のサーバーのシステム情報のモニタ (ページ 583)

6.16.7.2

複数のサーバーからのモニタシステム情報の例

WinCC クライアント上の複数のサーバーのシステム情報のモニタ
はじめに
この例では、単一 WinCC クライアントによる 2 つのサーバーのモニタを示しています。
モニタするシステム情報(使用可能なディスク容量や CPU 負荷など)が WinCC クライア
ントのプロセス画像に表示されます。
これを行うには以下のコンフィグレーションが必要です。
第１サーバーのコンフィグレーション
第 2 サーバーのコンフィグレーション
WinCC クライアント上のタグのインポート
WinCC クライアント上でプロセス画像をコンフィグレーションする方法
プロジェクトの有効化

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

583

通信チャンネル
6.16 システム情報
前提条件
サーバーおよび WinCC クライアントが Windows ネットワークに接続されていること。

下記も参照
プロジェクトを有効化する方法 (ページ 589)
WinCC クライアント上でプロセス画像をコンフィグレーションする方法 (ページ 588)
WinCC クライアントにタグをインポートする方法 (ページ 587)
第 2 サーバーをコンフィグレーションする方法 (ページ 585)
第 1 サーバーをコンフィグレーションする方法 (ページ 584)

第 1 サーバーをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、第 1 サーバーのコンフィグレーションを例を示して説明しています。
1. システム情報チャンネルのタグを構成して、使用可能なドライブ容量および CPU 負荷を表します。
2. パッケージの生成。

使用されるデータタイプの表"システム情報"チャンネル例で使用するタグ名およびフォーマットを下の表に示します。
タグ

機能

データタイプフォーマットSysvar_1_Driv

空きドライブ

浮動小数点数

0-100%（空き%）

e_C

容量

32 ビット IEEE 754

Sysvar_1_CPU CPU 負荷

浮動小数点数

0 ～ 100% (総負荷(%))

32 ビット IEEE 754

手順
1. 第 1 サーバー上に"Testinfo_1"と名前を付けてマルチユーザープロジェクトを作成します。 [システム情報]ドライバをプロジェクトにインストールします。
2. 関連するシステム情報チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エン
トリを選択し、"Connection1"と名前を付けて接続を作成します。

584

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
3. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
4. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前"Sysvar_1_Drive_C"を入力します。
5. [データタイプ]を"32 ビット浮動小数点番号 IEEE 754"に設定します。
6. [システム情報]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

7. [ファンクション]フィールドを[使用可能なドライブ容量]に、[ドライブ]を[C]に、[フォーマット]を[空き容量(%)]にそれぞれ設定します。ダイアログを閉じます。
8. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前"Sysvar_1_CPU"を入力します。
9. [データタイプ]を"32 ビット浮動小数点番号 IEEE 754"に設定します。
10.[システム情報]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

11.[ファンクション]フィールドの値を[CPU 負荷]に、[フォーマット]を[総負荷(%)]にそれぞれ設定します。ダイアログを閉じます。
12.パッケージを作成します。ナビゲーションウィンドウで[サーバ－データ]を選択してから、ショートカットメニューを開きます。メニュー項目[作成]を選択します。パッケージが作成されたメッセージ状態を確認します。

下記も参照
第 2 サーバーをコンフィグレーションする方法 (ページ 585)

第 2 サーバーをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、第 2 サーバーのコンフィグレーションを例を示して説明しています。
1. システム情報チャンネルのタグを構成して、使用可能なドライブ容量および CPU 負荷を表します。
2. パッケージの生成。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

585

通信チャンネル
6.16 システム情報使用されるデータタイプの表"システム情報"チャンネル例で使用するタグ名およびフォーマットを下の表に示します。
タグ

機能

データタイプフォーマットSysvar_2_Driv

空きドライブ

浮動小数点数

0-100%（空き%）

e_C

容量

32 ビット IEEE 754

Sysvar_2_CPU CPU 負荷

浮動小数点数

0 ～ 100% (総負荷(%))

32 ビット IEEE 754

手順
1. 第 2 サーバー上に"Testinfo_2"と名前を付けてマルチユーザープロジェクトを作成します。 [システム情報]ドライバをプロジェクトにインストールします。
2. 関連するシステム情報チャンネルユニットのショートカットメニューで、[新規接続]エン
トリを選択し、"Connection2"と名前を付けて接続を作成します。
3. テーブルエリアの下にある[タグ]タブをクリックします。
4. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
タグに名前"Sysvar_2_Drive_C"を入力します。
5. [データタイプ]を"32 ビット浮動小数点番号 IEEE 754"に設定します。
6. [システム情報]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし

7. [ファンクション]フィールドを[使用可能なドライブ容量]に、[ドライブ]を[C]に、[フォーマット]を[空き容量(%)]にそれぞれ設定します。開いているすべてのダイアログを閉じます。
8. [名前]列の先頭の空きセルをクリックします。
"Sysvar_2_CPU"をタグの名前として入力します。
9. 接続のショートカットメニューで[新規タグ]を選択します。
10.[データタイプ]を"32 ビット浮動小数点番号 IEEE 754"に設定します。
11.[システム情報]ダイアログを開きます。
これを実行するには、[アドレス]フィールドをクリックしてから、てください。

ボタンをクリックし12.[ファンクション]フィールドの値を[CPU 負荷]に、[フォーマット]を[総負荷(%)]にそれぞれ設定します。開いているすべてのダイアログを閉じます。
13.パッケージを作成します。ナビゲーションウィンドウで[サーバ－データ]を選択してから、ショートカットメニューを開きます。メニュー項目[作成]を選択します。パッケージが作成されたメッセージ状態を確認します。

586

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
下記も参照
WinCC クライアントにタグをインポートする方法 (ページ 587)

WinCC クライアントにタグをインポートする方法
はじめに
このセクションでは、WinCC クライアントのコンフィグレーションを例を示して説明しています。
1. 第 1 サーバープロジェクトのパッケージのロード
2. 第 2 サーバープロジェクトのパッケージのロード

前提条件
2 つのサーバープロジェクトパッケージを使用すること。
サーバー

プロジェクトパッケージ

1

Testinfo_1

Testinfo_1_<computer_name>2

Testinfo_2

Testinfo_2_<computer_name>

手順
1. WinCC クライアント上に"mc_info"と名前を付けてクライアントプロジェクトを作成します。
2. サーバーデータのショートカットメニューで、[ロード]を選択します。[開く]ダイアログを開きます。
3. 第 1 サーバープロジェクト"Testinfo_1"が検索されるコンピュータを選択します。
4. "<project_name> \ <computer_name> \ パッケージ"ディレクトリ
の"Testinfo_1_<computer_name>.pck"パッケージを選択します。
5. [開く]ボタンをクリックして、パッケージが開いた後にメッセージを確認します。
6. [Testinfo_2_<computer_name>.pck]パッケージを第 2 サーバーにロードします。これを行
うには、[前提条件]テーブルから取得した第 2 プロジェクトに適切な設定と名前を使用してステップ 2 ～ 5 を繰り返します。.

下記も参照
WinCC クライアント上でプロセス画像をコンフィグレーションする方法 (ページ 588)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

587

通信チャンネル
6.16 システム情報
WinCC クライアント上でプロセス画像をコンフィグレーションする方法
はじめに
このセクションは、WinCC クライアント上のプロセス画像におけるサーバーシステム情報を表示する例を示して、WinCC クライアントのコンフィグレーションについて説明しています。
1. 第 1 サーバーのシステム情報表示のコンフィグレーション
2. 第 2 サーバーのシステム情報表示のコンフィグレーション

前提条件
サーバープロジェクトパッケージがクライアントプロジェクトにロードされていること。
パッケージ

プロジェクトTestinfo_1_<computer_nam Testinfo_1

タグﾞ
Sysvar_1_Drive_Ce>Testinfo_1_<computer_nam Testinfo_1

Sysvar_1_CPUe>Testinfo_2_<computer_nam Testinfo_2

Sysvar_2_Drive_Ce>Testinfo_2_<computer_nam Testinfo_2

Sysvar_2_CPUe>

手順
1. WinCC クライアント上でグラフィックデザイナを開始して、"p_serverinfo"と名前を付けて画像を作成します。
2. 画像内に I/O フィールドを追加します。[スマートオブジェクト]下のオブジェクトリスト
で[I/O フィールド]オブジェクトを選択します。[I/O フィールドコンフィグレーション]ダ
イアログが開きます。
3. タグ選択のボタンをクリックします。[タグ]ダイアログを開きます。
4. 第 1 サーバープロジェクト"Testinfo_1"の"Sysvar_1_Drive_C"タグを選択します。これを行うには、"Testinfo_1_<computer_name>"パッケージの下のディレクトリ構造体を開きます。ダイアログを閉じます。
5. [I/O フィールドのコンフィグレーション]ダイアログで、更新を"5 s"に設定します。
6. [出力]にフィールドタイプを設定します。ダイアログを閉じます。

588

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信チャンネル
6.16 システム情報
7. 画像内に第 2I/O フィールドを挿入し、同じプロジェクトの"Sysvar_1_CPU"タグにこれをコンフィグレーションします。これを行うには、[前提条件]テーブルから取得した適切な設定を使用してステップ 2 ～ 6 を繰り返します。.
8. ステップ 2 ～ 7 を繰り返して、第 2 サーバープロジェクト"Testinfo_2"のタグをコンフィ
グレーションします。
9. ダイアログを閉じて、画像を保存します。

注記
アップデートサイクルはコンピュータの負荷に影響するため、十分考慮のうえ選択する必要があります。したがって、毎秒の日付表示の更新は、システムパフォーマンスには好ましくありません。

下記も参照
プロジェクトを有効化する方法 (ページ 589)

プロジェクトを有効化する方法

はじめに
このセクションは、サーバーおよび WinCC クライアント上でプロジェクトを有効化する方法を示しています。
1. サーバープロジェクト"Testinfo_1"内のスタートアップ画像の作成およびプロジェクトの有効化
2. サーバープロジェクト"Testinfo_2"内のスタートアップ画像の作成およびプロジェクトの有効化
3. WinCC クライアント上のプロジェクト"mc_info"におけるスタートアップ画像の定義およびプロジェクトの有効化

手順
1. サーバー 1 上のプロジェクト"Testinfo_1"のナビゲーションウィンドウで、[グラフィック
デザイナ]を選択し、ショートカットメニューを使用して新規画像を作成します。
2. この画像をスタートアップ画像として設定します。この操作をするには、ショートカット
メニューで[スタートアップ画像に設定]を選択します。
3. ツールバーの[有効化]ボタンをクリックして、プロジェクトを有効化します。
4. サーバー 2 上のプロジェクト"Testinfo_2"のナビゲーションウィンドウで、[グラフィック
デザイナ]を選択し、ショートカットメニューを使用して新規画像を作成します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

589

通信チャンネル
6.16 システム情報
5. この画像をスタートアップ画像として設定します。この操作をするには、ショートカット
メニューで[スタートアップ画像に設定]を選択します。
6. ツールバーの[有効化]ボタンをクリックして、プロジェクトを有効化します。
7. プロジェクト"mc_info"のナビゲーションウィンドウの WinCC クライアント上で、グラフィックデザイナを選択します。プロセス画像"p_serverinfo"がデータウィンドウ内に表示されます。
8. この画像をスタートアップ画像として設定します。この操作をするには、ショートカット
メニューで[スタートアップ画面に設定]を選択します。
9. ツールバーの[有効化]ボタンをクリックして、プロジェクトを有効化します。

590

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

7

通信－診断
7.1

チャンネルおよびタグの診断
このセクションでは、チャンネルおよびそれらのタグの診断、そして内部タグの診断について説明します。
これらの診断は、通信問題または予期しないタグ値が発生した場合に使用できます。
次のドキュメントの内容:● 通信エラーを認識する方法。
● 次の診断ツールを設定および使用する方法:– 「ステータス - 論理接続」– 「WinCC チャンネル診断制御」– 「パフォーマンス」タググループのシステムタグ● チャンネル、接続、それらのタグを診断する方法。
● 内部タグを診断する方法。
● WinCC 通信ハードウェアを確認する方法。

下記も参照"SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルの診断オプション (ページ 632)
タグの品質コード (ページ 656)
グローバルアクションによるタグステータスのモニタ (ページ 666)
モニタ接続ステータスへのタグステータスの使用 (ページ 664)
内部タグの作成方法 (ページ 667)
チャンネル診断 (ページ 593)
エラー検出に関する一般情報 (ページ 592)
"OPC"チャンネルの診断のための機能 (ページ 643)
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネル - 診断オプション (ページ 618)
"システム情報"チャンネル - 診断オプション (ページ 605)
診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」 (ページ 611)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

591

通信－診断7.2 エラー検出に関する一般情報

7.2

エラー検出に関する一般情報
通信リンクを確立する間に発生する障害またはエラーは、一般にランタイムではじめて検出されます。
現在のプロセス値では提供できない WinCC タグを使用してダイナミック化されるオブジェクトは、プロセスピクチャ内では無効と表示されます。このような例としては、I/O
フィールド、スライダオブジェクト、またはバーグラフがあります。
エラーにより接続のいくつかの WinCC タグが影響を受けなかった場合は、WinCC タグの 1 つが問題の原因であることを示しています。この場合、たとえばタグのアドレス指定だけでなく、グラフィックデザイナで使用する場合のタグの綴りについてもチェックする必要があります。
エラーにより接続のすべての WinCC タグが影響を受けた場合は、接続自体にエラーがあることを示しています。
以下のセクションでは、どのような方法や手段を使用するとエラーの原因を特定できるかを説明します。

592

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.3 チャンネル診断

7.3

チャンネル診断7.3.1

チャンネル診断チャンネルとその接続の診断には、次の機能を使用できます。
● 「ステータス - 論理接続」機能● 「パフォーマンス」タググループのシステムタグ● WinCC「チャンネル診断」

下記も参照[ステータス - 論理接続]ファンクションを使用してチャンネルを確認する方法 (ページ 596)
チャンネル診断の原理(ページ 598)
パフォーマンスタグによる接続の確認 (ページ 593)

7.3.2

パフォーマンスタグによる接続の確認
WinCC は、通信チャンネルを分析するために、「@PRF_DMRT_CHNCON_...」システム
タグを提供しています。
この方法で、接続の時間的な動作を評価できます。

パフォーマンスタグの作成
通信ドライバで新しい接続を作成するとすぐに、WinCC タグ管理は、対応するパフォー
マンスタグを作成します。
接続を名前変更するとき、パフォーマンスタグも自動的に名前変更されます。
タグは、［内部タグ］エリアの［パフォーマンス］タググループにあります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

593

通信－診断7.3 チャンネル診断
パフォーマンスタグのタイプ[パフォーマンス]タググループには、次のタグタイプが含まれています。
タグ

データタイプ

アクセス

説明

相対タグ

浮動小数点数 64 読み取り

現在保留中の値や秒ごとの値など、読み取

ビット IEEE

り時間に相対的に適用される値。

754

リセットタグはこれらの値に影響を与えません。
タグ名の接尾辞は次のとおりです。
● ..._PENDING● ..._SECOND
更新サイクル:1 秒

カウンタタ 浮動小数点数 64 読み取りグ

ランタイム有効化以降の絶対値

ビット IEEE

リセットタグを使用して、値を「0」にリ754セットできます。
タグ名の接尾辞は次のとおりです。
● ..._TOTAL
更新サイクル:1 秒

リセットタ 符号なし 32 ビ

読み取り

次のようにスクリプトからリセットタグの

グ

書き込み

値を設定できます。

ット値● 0:無効● 1:すべての関連付けられたカウンタタグの値が「0」にリセットされます。

594

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.3 チャンネル診断
パフォーマンスタグ
システムタグ 1)

説明@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_

リセットタグが、次のパフォーマンスタグの値をリ

RESET

セットします。
● @PRF_DMRT_CHNCON_<...>..._TOTAL● @PRF_DMRT_CHNCON_<...>_RESET
リセットは、同じ接続に対して作成されたすべてのタグに適用されます。

@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T 読み取られたバイト数/秒
AG_READ_BYTES_PER_SECO
ND 2)

ビットはバイトに切り上げられます。
メタデータ(例、タイムスタンプや SetValue コール
バックデータ)は含まれていません。

@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T ランタイムの有効化以降に読み取られたバイト数
AG_READ_BYTES_TOTAL

ビットはバイトに切り上げられます。
メタデータ(例、タイムスタンプや SetValue コール
バックデータ)は含まれていません。

@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T まだ完了していない開始された読み取りリクエスト
AG_READS_PENDING

値が一定に上昇する場合、システムの過負荷を示します。考えられる原因:● データソースまたは接続が、過負荷状態またはブロックされているため、十分な速度で読み取り要求を処理していません。

@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T 読み取られたタグ数/秒
AG_READS_PER_SECOND 2)@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T ランタイムの有効化以降に読み取られたタグ
AG_READS_TOTAL@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T まだ完了していない開始された書き込みリクエスト
AG_WRITES_PENDING

値が一定に上昇する場合、システムの過負荷を示します。考えられる原因:● データソースまたは接続が、過負荷状態またはブロックされているため、十分な速度で書き込
み要求を処理していません。

@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T 書き込まれたタグ数/秒
AG_WRITES_PER_SECOND 2)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

595

通信－診断7.3 チャンネル診断
システムタグ 1)

説明@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T ランタイムの有効化以降に書き込まれたタグ
AG_WRITES_TOTAL@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T 書き込まれたバイト数/秒
AG_WRITTEN_BYTES_PER_SE ビットはバイトに切り上げられます。
COND 2)
メタデータ(例、タイムスタンプや SetValue コール
バックデータ)は含まれていません。
@PRF_DMRT_CHNCON_<...>_T ランタイムの有効化以降に書き込まれたバイト数
AG_WRITTEN_BYTES_TOTAL

ビットはバイトに切り上げられます。
メタデータ(例、タイムスタンプや SetValue コール
バックデータ)は含まれていません。

1) <...>は、通信接続の名前を表します。例、「@PRF_DMRT_CHNCON_S7-417_TAG_READS_PER_SECOND」。
2) [PER_SECOND]の情報は、タグ更新直前の 1 秒に関連しています。

7.3.3[ステータス - 論理接続]ファンクションを使用してチャンネルを確認する方法「論理接続ステータス」機能
WinCC エクスプローラは「論理接続ステータス」機能を使用して、設定されたすべての接続の現在のステータスを簡単な形式で表示するオプションを提供します。
しかし、ステータス表示はランタイム時にのみ可能です。
特定の接続が確立または終了しているかどうかだけを照会する場合は、システムタグ「@<Connectionname>@ConnectionStateEx」を使用します。

必要条件● チャンネルを作成し、このチャンネル内にタグを作成すること。
● WinCC Runtime が有効です。

596

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.3 チャンネル診断
手順
1. WinCC エクスプローラのメニューバーの「ツール」メニューで、「ドライバ接続のステー
タス」エントリを選択します。
[ステータス - 論理接続]ダイアログが開きます。

2. 更新を周期的に行うように[更新]エリアで指定できます。
この指定をしない場合、[更新]ボタンをクリックすると手動で表示の更新を開始することができます。
3. 設定された接続は、[名前]列に表示されます。
[ステータス]列には、それぞれの接続の状態が表示されます。
4. [ステータス]列のエントリをチェックします。
ステータス「未接続」は、設定エラーまたはハードウェアエラーがあることを示しています。
関連するチャンネルの詳細情報は、「チャンネル診断」を参照してください。

下記も参照
ランタイム時の接続ステータスタグの設定 (ページ 169)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

597

通信－診断7.3 チャンネル診断

7.3.4[チャンネル診断]によるチャンネルの診断

7.3.4.1

チャンネル診断の原理

はじめにWinCC の[チャンネル診断]を使用すると、WinCC ユーザーはランタイムに有効な接続のステータスに関する概要をすばやく知ることができます。[チャンネル診断]は、一方ではチャンネルユニットに関するステータスと情報を備え、他方では以下の診断出力の設定に対するユーザーインターフェースとしての役割を果たします。
● 通信(たとえばプロセス画像内)のステータスに関する統計または情報の出力● サービスによるエラー解析と修正のためのログファイルへのテキスト出力● 通信上の問題の原因を特定するときに、ホットラインを支援するためのトレースファ
イルへのテキスト出力診断モジュールは、ActiveX コントロールとしてプロセス画像に挿入したり、独立したア
プリケーションとして Windows で開始することができます。
このモジュールには、診断をサポートするチャンネルに対してのみステータス情報が表示されます。
チャンネルのタグの診断については、チャンネル固有の診断の説明に記載されています。

ログブックファイル[チャンネル診断]では、設定された WinCC チャンネルごとに<ChannelName.log>という名前で呼ばれるログブックファイルが作成されます。これには、重要な情報とエラーが記録されます。テキストの内容の範囲は、チャンネルにより異なります。
ファイルおよび出力テキストの作成を設定することはできません。
ログブックファイルには、開始メッセージと終了メッセージなどの情報、バージョン情報、および通信エラーに関する情報が含まれます。
ファイル内の各エントリは、日付とタイムスタンプ、フラグ名、および説明で構成されます。このファイルは常に入力後すぐに保存され、電圧低下などの事態が発生してもす
べての情報が確実に使用できるようになっています。

598

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.3 チャンネル診断
トレースファイル
追加情報およびエラーが出力される<ChannelName.trc>という名前のトレースファイル
は、設定された各 WinCC チャンネルに対して作成できます。トレースファイルを使用するかどうかはランタイムに選択できます。この機能を有効にすると、リンクのランタ
イムが影響を受けることを警告するメッセージが表示されます。
トレースファイルの各エントリには、タイムスタンプ、続いてフラグ名と説明が含まれます。
トレース機能が有効なとき、ログブックに記録されているすべての情報がトレースファ
イルにも書き込まれます。
トレースファイルに記録される情報は、通信上の問題の原因を特定するときにホットラインを支援することを目的としています。
注記
トレースファイルエントリおよびログファイルエントリは、英語でのみ記録されます。
いずれのファイルも、WinCC ディレクトリ構造の[診断]ディレクトリに保存されま す。
現在のカウンタ値は、これらのファイルに出力されません。

下記も参照
ActiveX コントロールによるチャンネル診断(ページ 599)
ActiveX コントロールとしてのチャンネル診断によるチャンネルのチェック方法 (ページ 600)[チャンネル診断]を使用したチャンネルの診断 (ページ 601)
チャンネル診断によるチャンネルのチェック方法 (ページ 601)
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ランタイムの開始方法 (ページ 603)

7.3.4.2

ActiveX コントロールによるチャンネル診断

はじめに
チャンネルに対するステータス情報は、ActiveX コントロール"WinCC チャンネル診断コ
ントロール"によりプロセス画像に表示することもできます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

599

通信－診断7.3 チャンネル診断
ActiveX コントロールはグラフィックデザイナの[コントロール]オブジェクトパレットで見つけることができ、単に画像に挿入されます。したがって、ユーザーは診断プロセス
画像などを作成することができます。 その中では毎回この配列を再コンフィグレーションする必要なしに、ランタイムに通信のステータスおよびその他の情報を表示することができます。

7.3.4.3

ActiveX コントロールとしてのチャンネル診断によるチャンネルのチェック方法

はじめに
このセクションでは、"WinCC チャンネル診断コントロール" ActiveX コントロー ルを使用するチャンネルの診断方法について示します。

前提条件● チャンネルを作成し、このチャンネル内にタグを作成すること。

手順
1. [グラフィックデザイナ]を開始し、画像を開きます。
2. "WinCC チャンネル診断コントロール" ActiveX コントロールを画像に挿入します。これは、[コントロール]オブジェクトパレットから[ActiveX コントロール]を選択し、それを画像に挿入して要求されたサイズまでドラッグすることにより実行できます。
3. 画像を保存します。
4. グラフィックデザイナのツールバーの適切なボタンをクリックしてランタイムを有効にします。
5. ActiveX コントロールを挿入した画像を選択します。チャンネルに対するステータス情報
が、[チャンネル診断]アプリケーションウィンドウの[チャンネル/接続]タブに表示されます。
6. [コンフィグレーション]タブをクリックします。表示されているチャンネルの 1 つを選択し、関連するログファイルにどのエラーメッセージを記録するかをコンフィグレーション
します。
7. トレースファンクションの有効化に関する詳細情報については、「チャンネルのトレース
ファンクションのコンフィグレーション」を参照してください。

注記[チャンネル診断]では、チャンネル診断をサポートするチャンネルに対してのみステータ
ス情報が表示されます。

600

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.3 チャンネル診断
下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)

7.3.4.4[チャンネル診断]を使用したチャンネルの診断

はじめに
チャンネル診断は、WinCC から独立して、Windows プログラムグループ[Siemens
Automation]からアプロケーションとして開始することもできます。
したがって、[チャンネル診断]は常に使用可能であり、「WinCC チャンネル診断コントロール」と同様にプロセス画像の選択には左右されません。
WinCC がランタイムの場合、ステータス情報は[チャンネル診断]によってのみ表示されます。

7.3.4.5

チャンネル診断によるチャンネルのチェック方法

はじめに
このセクションでは、「チャンネル診断」をアプリケーションとして Windows の[スタート]メニューから開始する方法について説明します。
注記「チャンネル診断」では、チャンネル診断をサポートするチャンネルに対してのみステー
タス情報が表示されます。

必要条件● チャンネルを作成し、このチャンネル内にタグを作成すること。

手順
1. Windows プログラムグループ[Siemens Automation]で、[チャンネル診断]エントリを選択します。
[チャンネル診断]アプリケーションウィンドウが開きます。
ランタイム中の WinCC プロジェクトが現在存在しない場合、[WinCC との接続を確立できません]というメッセージが表示されます。
2. WinCC エクスプローラツールバーからランタイムを有効にします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

601

通信－診断7.3 チャンネル診断
3. ActiveX コントロールを挿入した画像を選択します。
チャンネルに対するステータス情報が、[チャンネル診断]アプリケーションウィンドウの[チャンネル/接続]タブに表示されます。
4. [設定]タブでは、表示されているチャンネルの 1 つを選択します。
5. 関連するログファイルに記録されるエラーメッセージを設定します。
トレース機能の有効化に関する詳細情報については、「チャンネルのトレース機能の設定」
を参照してください。

下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ランタイムの開始方法 (ページ 603)

7.3.4.6

チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法

はじめに
このセクションでは、チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションし、
ランタイムに有効化する方法について説明します。通信のエラーおよびステータスに関するその他の情報は、トレースファイルに記録されます。
注記
トレースファイルに記録される情報は、通信上の問題の原因を特定するときにホットラインを支援することを目的としています。このため、ファイルのデータの判定については説明しません。

前提条件● チャンネル、接続、タグをコンフィグレーションすること。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

標準フラグ - 概要

602

フラグ

説明

致命的なエラー

重大なエラー(ユーザーアクションが必要です)エラー

エラー(例: フレームエラー)

警告

警告（例：チェックサムエラー）

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.3 チャンネル診断
フラグ

説明

情報

情報(例: ファンクション呼び出し)

成功

正常な実行(例: ファンクション呼び出しの完了)

ユーザーフラグのチ [ユーザーフラグ]チェックボックスを有効にしますェック

手順
1. [スタート]メニューから WinCC チャンネル診断を開始します。
2. [コンフィグレーション]タブで、希望のチャンネル選択します。
3. [フラグ]で、トレースファイルに記録するステータスとエラーメッセージを有効にします。
標準フラグの説明については、「デフォルトフラグ - 概要」の表を参照してください。
4. "ユーザーフラグ"をトレースファイルに記録する必要がある場合は、[ユーザーフラグのチ
ェック]チェックボックスを選択します。"ユーザーフラグ"の数および重要度はチャンネルによって異なります。
5. 希望する"ユーザーフラグ"のチェックボックスを選択します。[設定]ボタンまたは[リセット]ボタンをクリックすると、すべての"ユーザーフラグ"を設定またはリセットできます。
6. [トレースファイル]セクションで、[有効化]チェックボックスを選択します。これにより、
このエリアの他のフィールドも有効になります。
7. [最大ファイル]フィールドには、トレースファイルの最大数を入力します。
8. [最大サイズ]フィールドには、個々のトレースファイルのサイズを入力します。
9. ファイルとファイルサイズの最大数に達した後、チャンネルの既存のトレースファイルを(最も古いものから)上書きする必要がある場合、[上書き]フィールドを有効にします。
10.[保存]をクリックすると、設定を保存して変更を有効にすることができます。

7.3.4.7

ランタイムの開始方法

前提条件
ランタイムを有効にする前にスタートアップ画像が定義されていること。

手順
1. エディタ内で開いているすべてのファイルを保存してから閉じます。
2. WinCC Explorer を選択します。
3. ツールバーにある[有効にする]ボタンをクリックするか、または[ファイル]メニューから[有効にする]を選択して、プロジェクトを有効にします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

603

通信－診断7.3 チャンネル診断
下記も参照
チャンネル診断によるチャンネルのチェック方法 (ページ 601)

604

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.4 "システム情報"チャンネルの診断

7.4"システム情報"チャンネルの診断

7.4.1"システム情報"チャンネル - 診断オプション"システム情報"チャンネルまたはそのタグの 1 つを診断するために、以下のオプションが利用可能です。

"チャンネル診断"によるチャンネルの診断"チャンネル診断"は、ランタイム時のチャンネルおよび接続のステータスを問い合わせます。発生したエラーは、"エラーコード"を使用して表示されます。

チャンネルのタグの診断[タグ管理]ではランタイムに、現在値、品質コードの現在値、およびタグが最後に変更された時刻を照会することができます。

下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 609)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 607)

7.4.2

ログファイルのエントリの説明

はじめに
チャンネルにより、エラーおよびステータスの重要な変更がログファイルに記録されます。これらのエントリを使用すると、通信上の問題を分析できます。
ファイルの各エントリには、日付とタイムスタンプ、続いてフラグ名と説明が含まれています。

ログブックエントリの例:
10.03.00 12:00:210.050 INFO Log starting ...
10.03.00 12:00:210.050 INFO | LogFileName :C:\Siemens\WinCC\Diagnose\SYSTEM_INFO_01.LOG

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

605

通信－診断7.4 "システム情報"チャンネルの診断
10.03.00 12:00:210.050 INFO | LogFileCount :3
10.03.00 12:00:210.050 INFO | LogFileSize :1400000
10.03.00 12:00:210.050 INFO | TraceFlags :fa000001
2000-03-10 12:00:21,050 INFO start timer
2000-03-10 12:00:21,360 ERROR Illegal tag type! tag:"Format_0" correct type:"Text Tag
8-Bit Character Set"!

"INFO"フラグのエントリ
メッセージテキスト

説明

Log starting ...

開始メッセージ

LogFileName :C:\ Siemens\ WinCC\

パスを付けたログファイル名

Diagnose\ "channel_name".LOG
LogFileCount :"n"チャンネルのログファイル数

LogFileSize :"x"

個々のログファイルのサイズ(バイト単位)

TraceFlags :fa000001

チャンネルにより使用されるフラグ(16 進数)

start timer

開始メッセージ"ERROR"フラグのエントリ
メッセージテキスト

説明

Illegal tag type! tag:"tag" correct type:" タグの無効なデータタイプ
タグ=無効なデータタイプのタグ名
データタイプ"!
データタイプ＝正しいデータタイプ

7.4.3

無効なタグ値の原因の特定方法

7.4.3.1

無効なタグの原因の特定方法
予期しないタグ値がランタイムに発生した場合は、以下を行い、原因を特定します。
1. チャンネルおよび接続をチェックします
2. チャンネルのタグをチェックします606

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.4 "システム情報"チャンネルの診断
下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 609)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 607)

7.4.3.2

チャンネルおよび接続のチェック方法

はじめに
このセクションでは、ランタイムでの"システム情報"チャンネルとその接続のチェック
方法について説明します。

前提条件● "システム情報"チャンネルに対する接続およびタグを設定すること。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

ステータスメッセージの概要
アイコン説明
チャンネル/接続は無条件で実行可能です。
チャンネル/接続はいくつかの制限付きで実行可能です。
チャンネル/接続ステータスに関して可能性のあるステートメントはありま
せん。
チャンネル/接続は失敗しました。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

607

通信－診断7.4 "システム情報"チャンネルの診断
手順
1. [スタート]メニューから WinCC チャンネル診断を開始します。
2. [チャンネル診断]アプリケーションウィンドウが開きます。 インストールされたすべてのチャンネルとその接続に対するステータス情報が、[チャンネル/接続]タブの左に表示されます。

3. "システム情報"という名前のチャンネルとその接続の前にあるアイコンをチェックします。 チャンネルと接続のステータスが OK の場合は、それぞれのエントリの前に緑のチェックマークが表示されます。 各アイコンの重要性についての詳細は、「ステータスメッ
セージの概要」の表を参照してください。
4. チャンネル名と接続の前に緑のチェックマークがない場合は、左のウィンドウで接続を選択します。 右のウィンドウでは、[アドレスエラー]、[サイズエラー]、および[タイプエラー]のカウンタの値をチェックします。 これらの値は検出されたエラーを示します。
5. チャンネル固有のログファイルを確認します。 これを行うには、テキストエディタを使用して"Siemens\WinCC\Diagnose"ディレクトリ内のファイルを開きます。 "ERROR"フラグが付いている最新のエントリを確認します。 詳細については、「ログファイルのエントリの説明」を参照してください。
6. ログファイルを確認してもエラーを特定できない場合は、[トレース]ファンクションを有効にして、カスタマサポートまでお問い合わせください。
詳細については、「チャンネルのトレースファンクション設定」を参照してください。

608

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.4 "システム情報"チャンネルの診断
下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ログファイルのエントリの説明 (ページ 605)
タグのチェック方法 (ページ 609)

7.4.3.3

タグのチェック方法

はじめに
外部タグにランタイムに予想される値がない場合、以下の手順を使用してタグをチェッ
クできます。

必要条件● "システム情報"チャンネルに対する接続およびタグを構成すること。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

手順
1. WinCC エクスプローラ の[タグ管理]で[システム情報]チャンネルを選択します。
2. データウィンドウで、チェックする外部タグを選択します。 これを実行するには、タグがテーブルエリアに表示されるまでディレクトリ構造を開きます。
3. マウスポインタをチェックするタグの上へ移動させます。ツールヒントウィンドウが開き、現在のタグ値、品質コード、および値が最後に変更された時刻が表示されます。
4. 品質コードをチェックします。値"80"が表示された場合、タグ値は OK です。 他の値についての説明は、「タグの品質コード」に記載されています。
5. 品質コードが"80"でない場合は、[タグ管理]でタグを選択し、ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックして[タグプロパティ]ダイアログを開きます。
6. 上限値または下限値、つまり[制限/レポート機能]タブの初期値または置換値に値が設定されているかどうかをチェックします。これらの値は表示に影響することがあります。
7. タグ値が、設定された値の 1 つの影響を受ける場合、プロジェクトを無効にし、制限値または置換値を変更します。

注記
タグ値、品質コードなどは、ランタイム時にだけ表示されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

609

通信－診断7.4 "システム情報"チャンネルの診断
下記も参照
タグの品質コード (ページ 656)

610

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」

7.5

診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」

7.5.1

SysDiagControl によるシステム診断

概要
システム診断は、S7-1200 と S7-1500 コントローラの障害とエラーを表示します。
WinCC SysDiagControl を使用すると、WinCC は「SIMATIC S7-1200, S7-1500
Channel」通信チャンネルでの迅速なエラーローカライゼーションの概要を提供します。
コントローラのステータスに関するメッセージから SysDiagControl の診断概要への直接ナビゲーションを設定できます。そこにコントローラエラーの詳細が表示されます。

システム診断表示
WinCC SysDiagControl では、以下のビューを使用できます。
● 診断概要● 詳細表示● 診断バッファ表示
システム診断表示では、画面の分割表示もできます。これにより、コントローラおよび関連する詳細情報を一目で確認できます。
上側の領域に概要が、下側の領域に診断バッファが表示されます。下側の領域に詳細表示が表示されます。

診断概要
診断概要で使用可能な全ての S7-1200/1500 チャンネルが表示されます。
コントローラをダブルクリックすると、詳細表示が開きます。
最初の列のシンボルで、コントローラの現在の状態に関する情報が表示されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

611

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」

詳細表示
詳細表示には、選択されたコントローラに関する詳細表示が示されます。
詳細表示のデータが正しいかどうかを点検します。詳細表示のエラーテキストは並べ替
えできません。
以下の図に、診断概要と詳細表示の分割表示が示されています。

612

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」

診断バッファ表示
診断バッファ表示には、コントローラの診断バッファからの現在のデータが表示されます。
診断バッファ表示は、診断概要でのみ呼び出すことができます。
診断バッファ表示を更新するには、[更新]ボタンを選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

613

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」

システム診断表示のボタン
ボタン

機能
設定ダイアログを開きます。ここで、SysDiagControl のプロパティを変更できます。
子デバイスが存在しない場合は、子デバイスまたは詳細表示を開きます。
親デバイスが存在しない場合は、親デバイスまたは詳細表示を開きます。
診断概要を開きます。
診断バッファ表示を開きます
診断概要のみに表示されます。
診断バッファ表示を更新します。
表示される診断概要列のユーザー定義並べ替え基準を設定するためのダイアログを開きます。

614

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」
ボタン

機能表示された値の印刷を開始します。
印刷に使用される印刷ジョブは、設定ダイアログの[全般]タブで定義されます。
このボタンを使用して、すべてまたは選択したランタイムデータを、「CSV」ファイルにエクスポートします。
[ダイアログの表示]オプションが有効な場合、開いたダイアログにエクス
ポートの設定が表示され、エクスポートを開始できます。オーソリゼーシ
ョンごとに、エクスポート用のファイルとディレクトリを選択できます。
ダイアログが表示されている場合、あらかじめ定義されたファイルへのデータのエクスポートが、すぐに開始されます。

下記も参照「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」チャンネル (ページ 502)
システム診断の構成方法 (ページ 615)

7.5.2

システム診断の構成方法

はじめにコントローラの故障およびエラーがランタイムでシステム診断の多様な表示に表示されます。
グラフィックデザイナで、これに対して WinCC SysDiagControl を設定します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

615

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」
必要条件● 接続は「SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel」以下の「OMS+」チャンネルユニッ
トで作成されます。
● アラームロギングはサーバーのスタートアップリストで有効です。
● 診断バッファビューに S7-1500 チャンネルのメッセージとテキストを表示するには、次の追加要件が満たされている必要があります。
– コントローラの AS メッセージと AS テキストリストが WinCC プロジェクトにロードされます。
「使用済み」オプションを選択する必要
アラームロギングの AS メッセージ用に、があります。
– メッセージタイプ「Notify_AP」の診断メッセージ用に、アラームロギングで定義された承認原理を設定する必要があります。
診断メッセージは確認応答を必要としないが、「発信」ステータスを持つメッセー
ジタイプに割り付ける必要があります。
または、S7-1500 アラームの自動更新を使用します。
詳細については、[WinCC での作業] > [メッセージシステムのセットアップ] > [メッセージシステムの設定] > [AS メッセージ]を参照してください。

設定手順
1. グラフィックデザイナのプロセス画像に WinCC SysDiagControl を挿入します。
2. [全般]タブで、SysDiagControl の基本プロパティを設定します。

– 診断ウィンドウのプロパティを編集します。
– コントロールの全般プロパティ– コントロールのタイムベース
3. [列]タブで、システム診断の表示の列または行として、表示するコントローラデータを指定します。
4. 並べ替えダイアログを使用して、データを並べ替える列を決定します。
「AUTOHOTSPOT」から「WinCC UserArchiveControl」の例を使用して、詳細情報を見つけることができます。
5. [パラメータ]、[表示]、[マーカー]タブのテーブルの表示とプロパティを設定します。
詳細については、「AUTOHOTSPOT」を参照してください。
6. それぞれのタブで[テーブル]ウィンドウのツールバーとステータスバーを設定します。
詳細については、「AUTOHOTSPOT」を参照してください。

616

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.5 診断チャンネル「SIMATIC S7-1200/S7-1500」
7. WinCC AlarmControl の AS メッセージから直接 WinCC SysDiagControl へジャンプするスクリプトを画像のボタンに設定します。

– 画像にボタンを挿入します。
例えばイベントとして、マウスクリックで操作を実行するスクリプトを作成します。
– WinCC AlarmContro「AlarmControl_1」と WinCC SysDiagControl「SysDiagControl_1」が同じ画面であるときは、以下のスクリプト例を使用できます。
C の場合:
SetPropChar(lpszPictureName,"SysDiagControl_1","NavigateTo",
GetPropChar(lpszPictureName,"AlarmControl_1","DiagnosticsCon
text"));VBS の場合:
ScreenItems("SysDiagControl_1").NavigateTo =ScreenItems("AlarmControl_1").DiagnosticsContext
8. 設定データを保存します。

下記も参照
SysDiagControl によるシステム診断 (ページ 611)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

617

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断

7.6"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断

7.6.1"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネル - 診断オプション
エラー検出および"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルまたはそのタグの 1 つの診断には次のオプションが利用可能です。

通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック
アクセスポイントのチェックに加え、通信プロセッサについてもアプリケーション"PG/
PC インターフェース"でテストできます。通信プロセッサは、SIMATIC NET で同じ方法
でチェックできます。

接続およびタグのコンフィグレーションのチェック
システムおよび接続パラメータのコンフィグレーションにエラーがあります。タグ値が無効なのは、AS 内のタグの割り付けが間違っていることも原因になっています。

"チャンネル診断"によるチャンネルの診断"チャンネル診断"は、ランタイム時のチャンネルおよび接続のステータスを問い合わせます。発生したエラーは、"エラーコード"を使用して表示されます。

チャンネルのタグの診断[タグ管理]ではランタイムに、現在値、品質コードの現在値、およびタグが最後に変更された時刻を照会することができます。

下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 630)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 628)
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 626)
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック (ページ 625)
通信プロセッサの設定確認方法 (ページ 623)

618

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断

7.6.2

ログファイルのエントリの説明

はじめに
チャンネルにより、エラーおよびステータスの重要な変更がログファイルに記録されます。これらのエントリを使用すると、通信上の問題を分析できます。
ファイルの各エントリには、日付とタイムスタンプ、続いてフラグ名と説明が含まれています。

ログブックエントリの例:
01.04.99 12:00:240.524 INFO Log starting ...
1999-04-01 12:00:24,524 INFO LogFileName :C:\Siemens\WinCC\Diagnose\SIMATIC_S7_Protocol_Suite_01.LOG
1999-04-01 12:00:24,524 INFO LogFileCount :3
1999-04-01 12:00:24,524 INFO LogFileSize :1400000
1999-04-01 12:00:24,524 INFO TraceFlags :c4000000
1999-04-01 12:00:24,524 INFO S7 channel DLL started!
1999-04-01 12:00:26,096 ERROR Illegal tag address "nCPU3_1"!
1999-04-01 12:00:27,428 INFO S7DOS release:@(#)TIS-Block Library DLL Version
C5.0.17.3-REL5,0,17,47,3-BASIS
1999-04-01 12:00:27,428 INFO S7DOS version:V5.0 / 0
1999-04-01 12:00:27,428 INFO S7CHN version:V5.0 / Mar 1 1999 / 22:36:40
1999-04-01 12:00:27,428 INFO S7 channel unit "Industrial Ethernet" activated!
1999-04-01 12:00:27,468 ERROR Cannot connect to "CPU_4":Errorcode 0xFFDF 42C2!
1999-04-01 12:00:27,538 INFO S7 channel unit "MPI" activated!

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

619

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断"INFO"フラグの最も重要なエントリの記述
メッセージテキスト

説明

LogFileName :C:\ Siemens\

パスを付けたログファイル名

WinCC\ Diagnose\"channel_name".LOG
LogFileCount :"n"チャンネルのログファイル数

LogFileSize :"x"

個々のログファイルのサイズ(バイト単位)

TraceFlags :c4000000

トレースファンクションにより使用されるフラグ
を 16 進数で表示します。

S7 channel DLL started!

開始メッセージ

S7 channel DLL terminated!

終了メッセージ

S7 channel unit "unitname"チャンネルユニットが有効化されました

activated!
S7 channel unit "unitname"チャンネルユニットが無効化されました

deactivated!

620

S7DOS version:versionsstring

バージョン情報S7CHN version:versionsstring

バージョン情報

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断"ERROR"フラグの最も重要なエントリの記述
メッセージテキスト

説明"connectionname"に接続できませ 通信エラー
WinCC が有効化された後、通信エラーにより ASん。
エラーコード 0xhhhh ffff!

への接続が直ちに確立できませんでした。過去に少なくとも 1 回エラーなしで接続が確立されている場
合、後でエラーが発生すると以下のメッセージが出力されます。
nnn = この接続の切断回数
connectionname = 接続名
hhh = S7DOS / SAPI-S7（16 進数）での第 1 エラーコード
ffff = S7DOS / SAPI-S7（16 進数）での第 2 エラー
コード"connectionname"に接続できませ 通信エラー
WinCC が有効化された後、通信エラーにより ASん。
エラーコード 0xhhhh ffff!

への接続が直ちに確立できませんでした。この接続は過去に少なくとも 1 回エラーなしで確立されています。

チャンネル API エラー:errorstring チャンネル API エラー
チャンネルにより、エラー文字列'errorstri ng'がWinCC Explorer に渡されました。エラーの重要性
により、エラー文字列が通知ボックスに表示される
場合と表示されない場合があります。エラー文字列の記述については、API エラーテキストを参照してください。
API エラーの最大数になりました－ チャンネル API エラー
エラーおよびファンクションにより、API にエラー
API ログが無効になりましたが周期的に発生する場合があります。これらのエラーメッセージによりログファイルがいっぱいになるのを避けるために、API エラーに対して出力されるのは最大 32 のメッセージです。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

621

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
メッセージテキスト

説明

ストレージデータを書き込めませ 一般のチャンネルエラーメッセージです。
ん!
ストレージデータを読み取れません / デフォルトデータを使用します
ストレージデータが違法または破壊されています / デフォルトデー
タを使用します!
ストレージデータがありません /デフォルトデータを使用します!
"unitname"ユニット内のデバイス

初期化メッセージ

名が"old devicenam e" から"newdevicename" に変更されました。
logbooksize が最大長になりましログファイルが最大長さを超えた場合に送信される

た - Logbook deactivated

メッセージです。
ログ出力は、長さをモニタされます。指定されたサイズに達すると、ログは無効化されます。このメッセージは、メッセージを出力すると最大ファイル長さを超える原因になる場合のみ出力されます。ファイル長さがエディタで変更されるか、INI ファイルで最大ファイル長さが縮小された場合、メッセージは出力されません。

7.6.3

無効なタグ値の原因の特定方法

7.6.3.1

無効なタグの原因の特定方法
予期しないタグ値がランタイムに発生した場合は、以下を行い、原因を特定します。
1. 通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック
2. SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック
3. 接続およびタグのコンフィグレーションのチェック
4. チャンネルおよび接続をチェックします
5. チャンネルのタグをチェックします622

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 630)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 628)
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 626)
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック (ページ 625)
通信プロセッサの設定確認方法 (ページ 623)

7.6.3.2

通信プロセッサの設定確認方法

はじめに
このセクションでは、"PG/PC ポート"プログラムを使用して通信プロセッサを確認する
方法について説明します。この例では、PROFIBUS 通信に「CP 5613 A3」タイプのプ
ロセッサを使用します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● 関連した通信ドライバをインストールすること。
● CP 5613 A3 を設定すること。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

623

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
手順
1. [コントロールパネル]で[PG/PC ポートの設定]アイコンをクリックします。[PG/PC ポートの設定]ダイアログが開きます。
2. アクセスポイントのエントリをチェックします。CP 5613 A3 がインストールされたときに、Profibus 接続用のアクセスポイント「CP_L2_1:」が自動的に追加されます。このアクセスポイントに対するエントリを選択します。[プロパティ]をクリックして、[プロパティ - CP5613A3.PROFIBUS.1]ダイアログを開きます。

図 7-1

設定例:CP 5623

3. [PROFIBUS]タブのエントリを確認します。
4. [オペレーション状態]タブをクリックします。[テスト]をクリックすると、CP 5613 A3 で機能テストを実行します。テスト結果は、下の出力フィールドに表示されます。テスト結果に応じて、[再起動]ボタンをクリックして、リセットと CP 5613 A3 の完全な再起動を実行することができます。
5. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 626)
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック (ページ 625)

624

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
7.6.3.3

SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック

はじめに
このセクションでは、SIMATIC NET ソフトウェアで「PC ステーションの設定」プログ
ラムを使用して、通信プロセッサをチェックする方法について説明します。
この例では、「SIMATIC S7 Protocol Suite」チャンネルへの PROFIBUS 通信に、「CP 5613 A3」タイプを使用します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● SIMATIC NET ソフトウェアをインストールすること。
● SIMATIC NET で CP 5613 A3 を設定すること。

手順
1. メニュー項目[PC ステーションの設定]を SIMATIC NET 設定で開きます。
[設定コンソール PC ステーション]ダイアログが開きます。
2. アクセスポイントのエントリをチェックします。ナビゲーションウィンドウで、[アクセスポイント]ディレクトリを選択します。既存のアクセスポイントがデータウィンドウに表示されます。CP 5613 A3 のインストール中、アクセスポイント「CP_L2_1:」は Profibus
接続のために自動的に挿入されます。データウィンドウで、このアクセスポイントを選択します。ショートカットメニューから[プロパティ]メニュー項目を使用して、[CP_L2_1 のプロパティ:]ダイアログを開きます。
3. [割り付けられたインターフェースパラメータ]フィールドのエントリをチェックします。
PROFIBUS ネットワークの CP 5613 A3 の場合、エントリ「CP5613A3.PROFIBUS.1」
を選択する必要があります。
4. ナビゲーションウィンドウを開き、「Components」ディレクトリを選択し、「CP5613 A3」
サブディレクトリを選択します。
5. [ネットワーク診断]ディレクトリを選択します。[テスト]をクリックすると、CP 5613 A3で機能テストを実行します。結果は出力ウィンドウに表示されます。テスト結果に応じて、「General」ディレクトリの[再起動]をクリックして、リセットと CP 5613 A3 の完全な再起動を実行することができます。
6. [Bus Particip ants]ディレクトリのリストで、PROFIBUS に接続している参加者のリストをチェックします。この表示に基づき、ユーザー自身のステーションおよび接続している
他の参加者の、ファンクションとステータスを特定することができます。
7. ダイアログを閉じます。
8. 通信プロセッサの設定でエラーが検出された場合、修正を行うことができるのは、SIMATIC
NET ツールを使用する設定に対してだけです。詳細情報については、SIMATIC NET を参照してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

625

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
下記も参照
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 626)

7.6.3.4

接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法

はじめに
このセクションでは、システムパラメータと、接続およびタグの設定をチェックする方法について説明します。この例では、PROFIBUS 通信に「CP 5613 A3」通信プロセッ
サを使用します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● 関連した通信ドライバをインストールすること。
● CP 5613 A3 を設定すること。
● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルに対する接続およびタグを設定すること。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

626

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
手順
1. WinCC エクスプローラの[タグ管理]で"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルを選択します。データウィンドウで、"PROFIBUS"チャンネルユニットを選択します。チャンネルユ
ニットのショートカットメニューで、[システムパラメータ]をクリックします。[システムパラメータ - PROFIBUS]ダイアログが開きます。
2. "ユニット"タブで、[論理デバイス名]フィールドのエントリをチェックします。デフォル
トでは、これはアクセスポイント"CP_L2_1:"に設定されています。アクセスポイントは、
通信プロセッサの CP 5613 A3 システムへのインストール中に割り付けられます。ダイア
ログを閉じます。

3. [タグ管理]ナビゲーションウィンドウで、"PROFIBUS"チャンネルユニットを選択します。
データウィンドウで、チェックする接続を選択します。ショートカットメニューで[プロパティ]をクリックして、[接続のプロパティ]ダイアログを開きます。
4. [プロパティ]ボタンをクリックして、[接続パラメータ - PROFIBUS]ダイアログを開きます。
5. [接続]タブの設定をチェックします。開いているダイアログを閉じます。
6. ナビゲーションウィンドウで、チェックした接続を選択します。データウィンドウで、チェックするタグを選択します。ショートカットメニューで[プロパティ]をクリックして、[タグのプロパティ]ダイアログを開きます。[タイプ変換]および[データタイプ]フィールドの値を変更します。
7. [選択]ボタンをクリックして、[アドレスプロパティ]ダイアログを開きます。AS のタグをアドレス指定する設定をチェックします。
8. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 628)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

627

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
7.6.3.5

チャンネルおよび接続のチェック方法

はじめに
このセクションでは、"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルおよびその接続をランタ
イムにチェックする方法について説明します。

必要条件● WinCC コンピュータに、PROFIBUS 通信用の CP 5613 A3 などの通信プロセッサを
インストールすること。
● 関連した通信ドライバをインストールすること。
● CP 5613 A3 を設定すること。
● STEP7 プロジェクトを作成します。
● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルに対する接続およびタグを設定すること。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

ステータスメッセージの概要
アイコン説明
チャンネル/接続は無条件で実行可能です。
チャンネル/接続はいくつかの制限付きで実行可能です。
チャンネル/接続ステータスに関して可能性のあるステートメントはありま
せん。
チャンネル/接続は失敗しました。

628

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
手順
1. [スタート]メニューから WinCC チャンネル診断を開始します。
2. [チャンネル診断]アプリケーションウィンドウが開きます。インストールされたすべてのチャンネルとその接続に対するステータス情報が、[チャンネル/接続]タブの左に表示されます。

3. "SIMATIC S7 Protocol Suite"という名前のチャンネルの前になるアイコンをクリックします。チャンネルと接続が OK の場合は、それぞれのエントリの前に緑のチェックマークが表示されます。各アイコンの重要性についての詳細は、「ステータスメッセージの概要」の表を参照してください。
4. チャンネル名と接続の前に緑のチェックマークがない場合は、左のウィンドウで接続を選択します。右のウィンドウでは、[はじめのエラーコード]および[最新のエラーコード]のカ
ウンタのエントリをチェックします。これらの値は検出されたエラーを示します。表示される値のショートカットメニューをクリックすると[ダイレクトヘルプ]にアクセスできます。
5. [設定]タブで、ログファイルに出力するステータスとエラーメッセージを選択します。これを実行するには、"SIMATIC S7 Protocol Suite"を選択し、エラー表示を設定します。詳細については、「チャンネルのログファイルの設定」を参照してください。
6. チャンネル固有のログファイルを確認します。これを行うには、テキストエディタを使用
して"Siemens\WinCC\Diagnose"ディレクトリ内のファイルを開きます。"ERROR"フラグが付いている最新のエントリを確認します。詳細については、「ログファイルのエントリの説明」を参照してください。
7. ログファイルをチェックしてもエラーを特定できない場合は、[トレース]ファンクションを有効にして、カスタマサポートに問い合わせてください。
詳細については、「チャンネルのトレースファンクションの設定」を参照してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

629

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ログファイルのエントリの説明 (ページ 619)
タグのチェック方法 (ページ 630)

7.6.3.6

タグのチェック方法

はじめに
外部タグにランタイムに予想される値がない場合、以下の手順を使用してタグをチェッ
クできます。
"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルで、接続固有の内部タグを使用することもできます。この手順は、これらのタグのチェックにも使用できます。

必要条件● WinCC コンピュータに、MPI 通信用の CP 5613 A3 などの通信モジュールをインストールすること。
● 関連した通信ドライバをインストールすること。
● CP 5613 A3 を設定すること。
● STEP7 プロジェクトを作成します。
● "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルに対する接続およびタグを設定すること。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

手順
1. WinCC エクスプローラの[タグ管理]で"SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルを選択します。
2. データウィンドウで、チェックする外部タグを選択します。これを実行するには、タグがテーブルエリアに表示されるまでディレクトリ構造を開きます。
3. マウスポインタをチェックするタグの上へ移動させます。ツールヒントウィンドウが開き、現在のタグ値、品質コード、および値が最後に変更された時刻が表示されます。
4. 品質コードをチェックします。値"80"が表示された場合、タグ値は OK です。他の値についての説明は、「タグの品質コード」に記載されています。
5. 品質コードが"80"でない場合は、[タグ管理]でタグを選択し、ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックして[タグプロパティ]ダイアログを開きます。

630

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.6 "SIMATIC S7 Protocol Suite"チャンネルの診断
6. 上限値または下限値、つまり[制限/レポート機能]タブの初期値または置換値に値が設定されているかどうかをチェックします。これらの値は表示に影響することがあります。
7. タグ値が、設定された値の 1 つの影響を受ける場合、プロジェクトを無効にし、制限値または置換値を変更します。

注記
ランタイムには、"WinCC チャンネル診断"を使用して、接続固有内部タグの現在値を詳細に表示することができます。メイン接続が選択されると、[カウンタ]列にタグが表示されます。
タグ値、品質コードなどは、ランタイム時にだけ表示されます。

下記も参照
タグの品質コード (ページ 656)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

631

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断

7.7"SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断

7.7.1"SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルの診断オプション
エラー検出および"SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルまたはそのタグの 1 つの診断には次のオプションが利用可能です。

通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック
アクセスポイントのチェックに加え、通信プロセッサについてもアプリケーション"PG/
PC インターフェース"でテストできます。通信プロセッサは、SIMATIC NET で同じ方法
でチェックできます。

接続およびタグのコンフィグレーションのチェック
システムおよび接続パラメータのコンフィグレーションにエラーがあります。タグ値が無効なのは、AS 内のタグの割り付けが間違っていることも原因になっています。

"チャンネル診断"によるチャンネルの診断"チャンネル診断"は、ランタイム時のチャンネルおよび接続のステータスを問い合わせます。発生したエラーは、"エラーコード"を使用して表示されます。

チャンネルのタグの診断[タグ管理]ではランタイムに、現在値、品質コードの現在値、およびタグが最後に変更された時刻を照会することができます。

下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 641)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 639)
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 637)
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック (ページ 636)
通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック (ページ 634)

632

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断

7.7.2

ログファイルのエントリの説明

はじめに
チャンネルにより、エラーおよびステータスの重要な変更がログファイルに記録されます。これらのエントリを使用すると、通信上の問題を分析できます。
ファイルの各エントリには、日付とタイムスタンプ、続いてフラグ名と説明が含まれています。

ログブックエントリの例:
03.05.00 14:43:480.733 INFO Log starting ...
03.05.00 14:43:480.733 INFO | LogFileName :d:\Siemens\WinCC\Diagnose\SIMATIC_S5_PROFIBUS_FDL_01.LOG
03.05.00 14:43:480.733 INFO | LogFileCount :3
03.05.00 14:43:480.733 INFO | LogFileSize :1400000
03.05.00 14:43:480.733 INFO | TraceFlags :fa017fff"INFO"フラグのエントリの説明
メッセージテキスト

説明

Log starting ...

開始メッセージ

LogFileName :C:\ Siemens\ WinCC\

パスを付けたログファイル名

Diagnose\ "channel_name".LOG
LogFileCount :"n"チャンネルのログファイル数

LogFileSize :"x"

個々のログファイルのサイズ(バイト単位)

TraceFlags :fa017fff

トレースファンクションにより使用されるフラグを 16 進数で表示します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

633

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断

7.7.3

無効なタグ値の原因の特定方法

7.7.3.1

無効なタグの原因の特定方法
予期しないタグ値がランタイムに発生した場合は、以下を行い、原因を特定します。
1. 通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック
2. SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック
3. 接続およびタグのコンフィグレーションのチェック
4. チャンネルおよび接続をチェックします
5. チャンネルのタグをチェックします

下記も参照
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 637)
タグのチェック方法 (ページ 641)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 639)
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック (ページ 636)
通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック (ページ 634)

7.7.3.2

通信プロセッサのコンフィグレーションのチェック

はじめに
このセクションでは、"PG/PC ポート"プログラムを使用して通信プロセッサを確認する
方法について説明します。この例では、PROFIBUS 通信に「CP 5613 A3」タイプのプ
ロセッサを使用します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● 関連した通信ドライバをインストールすること。
● CP 5613 A3 を設定すること。

634

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
手順
1. [コントロールパネル]で[PG/PC ポートの設定]アイコンをクリックします。[PG/PC ポートの設定]ダイアログが開きます。
2. アクセスポイントのエントリをチェックします。CP 5613 A3 がインストールされたときに、Profibus 接続用のアクセスポイント「CP_L2_1:/SCP」が自動的に追加されます。このアクセスポイントに対するエントリを選択します。[プロパティ]をクリックして、[プロパティ - CP5613A3.PROFIBUS.1]ダイアログを開きます。

図 7-2

設定例:CP 5623

3. [PROFIBUS]タブのエントリを確認します。
4. [オペレーション状態]タブをクリックします。[テスト]をクリックすると、CP 5613 A3 で機能テストを実行します。テスト結果は、下の出力フィールドに表示されます。テスト結果に応じて、[再起動]ボタンをクリックして、リセットと CP 5613 A3 の完全な再起動を実行することができます。
5. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 637)
SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック (ページ 636)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

635

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
7.7.3.3

SIMATIC NET での通信プロセッサのチェック

はじめに
このセクションでは、SIMATIC NET ソフトウェアで「PC ステーションの設定」プログ
ラムを使用して、通信プロセッサをチェックする方法について説明します。
この例では、「SIMATIC S5 PROFIBUS FDL」チャンネルへの PROFIBUS 通信に、「CP 5613 A3」タイプを使用します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● SIMATIC NET ソフトウェアをインストールすること。
● SIMATIC NET で CP 5613 A3 を設定すること。

手順
1. メニュー項目[PC ステーションの設定]を SIMATIC NET 設定で開きます。
[設定コンソール PC ステーション]ダイアログが開きます。
2. アクセスポイントのエントリをチェックします。ナビゲーションウィンドウで、[アクセスポイント]ディレクトリを選択します。既存のアクセスポイントがデータウィンドウに表示されます。CP 5613 A3 のインストール中、アクセスポイント「CP_L2_1:」は Profibus
接続のために自動的に挿入されます。データウィンドウで、このアクセスポイントを選択します。ショートカットメニューから[プロパティ]メニュー項目を使用して、[CP_L2_1 のプロパティ:]ダイアログを開きます。
3. [割り付けられたインターフェースパラメータ]フィールドのエントリをチェックします。
PROFIBUS ネットワークの CP 5613 A3 の場合、エントリ「CP5613A3.PROFIBUS.1」
を選択する必要があります。
4. ナビゲーションウィンドウを開き、「Components」ディレクトリを選択し、「CP5613 A3」
サブディレクトリを選択します。
5. [ネットワーク診断]ディレクトリを選択します。[テスト]をクリックすると、CP 5613 A3で機能テストを実行します。結果は出力ウィンドウに表示されます。テスト結果に応じて、「General」ディレクトリの[再起動]をクリックして、リセットと CP 5613 A3 の完全な再起動を実行することができます。
6. [Bus Particip ants]ディレクトリのリストで、PROFIBUS に接続している参加者のリストをチェックします。この表示に基づき、ユーザー自身のステーションおよび接続している
他の参加者の、ファンクションとステータスを特定することができます。
7. ダイアログを閉じます。
8. 通信プロセッサの設定でエラーが検出された場合、修正を行うことができるのは、SIMATIC
NET ツールを使用する設定に対してだけです。詳細情報については、SIMATIC NET を参照してください。

636

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
下記も参照
接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法 (ページ 637)

7.7.3.4

接続およびタグのコンフィグレーションのチェック方法

はじめに
このセクションでは、システムパラメータと、接続およびタグの設定をチェックする方法について説明します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● 通信ドライバをインストールします。
● CP 5613 A3 を設定すること。
● "SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルに対する接続およびタグを設定します。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

手順
1. WinCC エクスプローラのナビゲーションウィンドウで、[SIMATIC S5 PROFIBUS FDL]ア
イコンの前にある"プラス符号"をクリックします。[FDL(CP5412/A2-1)]アイコンのショー
トカットメニューで、[システムパラメータ]をクリックします。[システムパラメータ]ダイ
アログが開きます。

2. [デバイス名]フィールドのエントリをチェックします。デフォルトでは、アクセスポイン
ト"CP_L2_1:/SCP"が設定されています。アクセスポイントは、通信プロセッサのCP 5613 A3 システムへのインストール中に割り付けられます。ダイアログを閉じます。
3. [FDL(CP5412/A2-1)]アイコンの前にある"プラス符号"をクリックします。テストするタグのショートカットメニューで、[プロパティ]エントリを選択します。[接続プロパティ]ダイ
アログが開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

637

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
4. [接続プロパティ]ダイアログで、[プロパティ]ボタンをクリックします。[接続パラメータ]
ダイアログが開きます。

5. [接続]タブの設定をチェックします。開いているダイアログを閉じます。
6. 接続アイコンの前にある"プラス符号"をクリックします。テストするタグのショートカッ
トメニューで、[プロパティ]エントリをクリックします。[タグのプロパティ]ダイアログが開きます。[タイプ変換]および[データタイプ]フィールドのエントリをチェックします。
7. [タグプロパティ]ダイアログで[選択]ボタンをクリックします。[アドレスプロパティ]ダイ
アログが開きます。設定をチェックします。
8. [OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

下記も参照
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 639)

638

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
7.7.3.5

チャンネルおよび接続のチェック方法

はじめに
このセクションでは、"SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルおよびその接続をラン
タイムにチェックする方法について説明します。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● 通信ドライバをインストールします。
● CP 5613 A3 を設定すること。
● STEP5 プロジェクトを作成します。
● "SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルに対する接続およびタグを設定します。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

ステータスメッセージの概要
アイコン説明
チャンネル/接続は無条件で実行可能です。
チャンネル/接続はいくつかの制限付きで実行可能です。
チャンネル/接続ステータスに関して可能性のあるステートメントはありま
せん。
チャンネル/接続は失敗しました。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

639

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
手順
1. [スタート]メニューから WinCC チャンネル診断を開始します。
2. [チャンネル診断]アプリケーションウィンドウが開きます。インストールされたすべてのチャンネルとその接続に対するステータス情報が、[チャンネル/接続]タブの左に表示されます。

3. "SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"という名前のチャンネルと接続の前にあるアイコンをチェックします。チャンネルと接続のステータスが OK の場合は、それぞれのエントリの前に緑のチェックマークが表示されます。各アイコンの重要性についての詳細は、「ステータスメッセージの概要」の表を参照してください。
4. チャンネル名と接続の前に緑のチェックマークがない場合は、左のウィンドウで接続を選択します。右のウィンドウでは、[状態]、[エラーカウント]、[エラー理由]、[送信]、および[受信]のカウンタをチェックします。これらの値は検出されたエラーを示します。
5. チャンネル固有のログファイルを確認します。これを行うには、テキストエディタを使用
して"Siemens\WinCC\Diagnose"ディレクトリ内のファイルを開きます。"ERROR"フラグが付いている最新のエントリを確認します。詳細については、「ログファイルのエントリの説明」を参照してください。
6. ログファイルをチェックしてもエラーを特定できない場合は、[トレース]ファンクションを有効にして、カスタマサポートに問い合わせてください。
詳細については、「チャンネルのトレースファンクションの設定」を参照してください。

640

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断
下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ログファイルのエントリの説明 (ページ 633)
タグのチェック方法 (ページ 641)

7.7.3.6

タグのチェック方法

はじめに
外部タグにランタイムに予想される値がない場合、以下の手順を使用してタグをチェッ
クできます。

必要条件● CP 5613 A3 をインストールすること。
● 通信ドライバをインストールします。
● CP 5613 A3 を設定すること。
● STEP5 プロジェクトを作成します。
● "SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルに対する接続およびタグを設定します。
● WinCC プロジェクトを有効にすること。

手順
1. WinCC エクスプローラのタグ管理で"SIMATIC S5 PROFIBUS FDL"チャンネルを選択します。
2. データウィンドウで、チェックする外部タグを選択します。これを実行するには、タグがテーブルエリアに表示されるまでディレクトリ構造を開きます。
3. マウスポインタをチェックするタグの上へ移動させます。ツールヒントウィンドウが開き、現在のタグ値、品質コード、および値が最後に変更された時刻が表示されます。
4. 品質コードをチェックします。値"80"が表示された場合、タグ値は OK です。他の値についての説明は、「タグの品質コード」に記載されています。
5. 品質コードが"80"でない場合は、[タグ管理]でタグを選択し、ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックして[タグプロパティ]ダイアログを開きます。
6. 上限値または下限値、つまり[制限/レポート機能]タブの初期値または置換値に値が設定されているかどうかをチェックします。これらの値は表示に影響することがあります。
7. タグ値が、設定された値の 1 つの影響を受ける場合、プロジェクトを無効にし、制限値または置換値を変更します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

641

通信－診断7.7 "SIMATIC S5 Profibus FDL"チャンネルの診断

注記
タグ値、品質コードなどは、ランタイム時にだけ表示されます。

下記も参照
タグの品質コード (ページ 656)

642

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断

7.8"OPC"チャンネルの診断

7.8.1"OPC"チャンネルの診断のための機能
エラー検出および"OPC"チャンネルまたはそのタグの 1 つの診断には次の可能性があります。

接続およびタグのコンフィグレーションのチェック
システムおよび接続パラメータのコンフィグレーションにエラーがあります。タグ値が無効なのは、AS 内のタグの割り付けが間違っていることも原因になっています。

"チャンネル診断"によるチャンネルの診断"チャンネル診断"は、ランタイム時のチャンネルおよび接続のステータスを問い合わせます。発生したエラーは、"エラーコード"を使用して表示されます。

チャンネルのタグの診断[タグ管理]ではランタイムに、現在値、品質コードの現在値、およびタグが最後に変更された時刻を照会することができます。

下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 651)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 649)
コンフィグレーションデータのチェック方法 (ページ 648)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

643

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断

7.8.2

ログファイルのエントリの説明

7.8.2.1

ログファイルのエントリの説明

はじめに
チャンネルにより、エラーおよびステータスの重要な変更がログファイルに記録されます。以下のセクションでは、最も重要なエントリのみを説明します。これらのエントリを使用すると、通信上の問題を分析できます。
2 つのタイプのエントリを区別する必要があります。
●

INFO

●

ERROR

エントリ構造ログエントリの例
2000-03-24 10:43:18,756 INFO Log starting ...
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | LogFileName :C:\Siemens\WinCC\Diagnose\OPC.LOG
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | LogFileCount :3
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | LogFileSize :1400000
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | TraceFlags :fa000007
000-03-24 10:43:18,756 INFO Process attached at 2000-03-24 09:43:18,746 UTC
2000-03-23 10:46:18,756 INFO Process detached at 2000-03-2410:46:18,746UTC
2000-03-27 13:22:43,390 ERROR ..FOPCData::InitOPC CoCreateInstanceEx- ERROR
800706ba
2000-03-27 13:22:43,390 ERROR - ChannelUnit::SysMessage("[OPC Groups (OPCHN
Unit #1)]![OPC_No_Machine]:CoCreateInstance for server "OPCServer.WinCC" onmachine OPC_No_Machine failed, Error=800706ba (HRESULT = 800706ba RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (RPC サーバーを使用できません))")644

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断
下記も参照"ERROR"フラグのエントリ (ページ 646)
"INFO"フラグのエントリ (ページ 645)

7.8.2.2"INFO"フラグのエントリ

はじめにファイルの各エントリには、日付とタイムスタンプ、続いてフラグ名と説明が含まれています。

ログエントリの例
2000-03-24 10:43:18,756 INFO Log starting ...
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | LogFileName :C:\Siemens\WinCC\Diagnose\OPC.LOG
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | LogFileCount :3
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | LogFileSize :1400000
2000-03-24 10:43:18,756 INFO | TraceFlags :fa000007
000-03-24 10:43:18,756 INFO Process attached at 2000-03-24 09:43:18,746 UTC
2000-03-23 10:46:18,756 INFO Process detached at 2000-03-2410:46:18,746UTC

最も重要なログエントリの説明
メッセージテキスト

説明

Log starting ...

開始メッセージ

LogFileName :C:\ Siemens\ WinCC\

パスを付けたログファイル名

Diagnose\ "channel_name".LOG
LogFileCount :"n"チャンネルのログファイル数

LogFileSize :"x"

個々のログファイルのサイズ(バイト単位)

TraceFlags :fa000007

トレースファンクションにより使用されるフラグを 16 進数で表示します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

645

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断
メッセージテキスト

説明

Process attached at 2000-03-24

チャンネルは、WinCC データマネージャによ09:43:18,746 UTC

りロードされました。

Process detached atチャンネルは、WinCC データマネージャによ2000-03-2410:46:18,746 UTC

りアンロードされました。

IOPCChnShutdown::ShutdownReque WinCC OPC サーバーの WinCC プロジェクト
st was called...Reason:system goingが無効化されました。WinCC OPC クライアン

down"

トは WinCC OPC サーバーから接続を切断する

IOPCChnShutdown::ShutdownReque よう要求されています。
st

7.8.2.3"ERROR"フラグのエントリ

はじめにファイルの各エントリには、日付とタイムスタンプ、続いてフラグ名と説明が含まれています。 "ERROR"フラグの場合、記述は、メッセージテキスト、エラーコード、および
エラーメッセージのテキストで構成されます。 エラーメッセージに対するテキストのないエラーコードもあります。

ログエントリの例
2000-03-27 13:22:43,390 ERROR ..FOPCData::InitOPC CoCreateInstanceEx- ERROR
800706ba
2000-03-27 13:22:43,390 ERROR - ChannelUnit::SysMessage("[OPC Groups (OPCHN
Unit #1)]![OPC_No_Machine]: CoCreateInstance for server "OPCServer.WinCC" onmachine OPC_No_Machine failed, Error=800706ba (HRESULT = 800706ba RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (RPC サーバーを使用できません))")646

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断最も重要なログエントリの説明
エラーコー エラーメッセージテキスト 可能性のある原因
ドc0040004"canonicalDatatype"とOPC サーバー上の WinCC タグにアクセスで"requestedDatatype"の間きませんでした。

の変換は、サーバでサポー 変換は可能ですが、失敗しました。
トされていません。

WinCC タグがサーバー上にないか、設定されたデータタイプが一致しません。

c0040007

サーバーの名前空間に名前 サーバーの名前空間に存在しないタグ名でがありません。

OPC クライアントがアクセスされると、サーバーは常にエラーコードを返します。
例： 参照、タグの読み込み、タグの書き込
み、登録へのタグ挿入。

00000001

AddItems

故障した OPC サーバー上の WinCC タグにアクセスしました。 WinCC タグがサーバー上にないか、設定されたデータタイプが一致しません。
データタイプ WinCC タグ OPC サーバー=データタイプ WinCC タグ OPC クライアント。

80004005

サーバー名を解決できませ WinCC OPC サーバーとして使用されるコンんでした

ピュータが、ネットワークで使用できません。
"OPC"チャンネルによってアクセスされた
WinCC OPC サーバーが使用できませんでした。

80040154

クラスが登録されていませ WinCC OPC サーバーがシステムに適切に登ん

録されていません。
WinCC OPC サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていません。

80070057

パラメータが間違っていま WinCC タグが OPC サーバー上にないか、コすンフィグレーションされたデータタイプが一致しません。

800706ba

RPC サーバーが使用でき 起動すべき OPC サーバー上のコンピュータ
を、ネットワークで見つけることができませ
ません
んでした。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

647

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断

7.8.3

無効なタグ値の原因の特定方法

7.8.3.1

無効なタグの原因の特定方法
予期しないタグ値がランタイムに発生した場合は、以下を行い、原因を特定します。
1. コンフィグレーションのデータのチェック
2. 接続のチェック
3. チャンネルのタグをチェックします

下記も参照
タグのチェック方法 (ページ 651)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 649)
コンフィグレーションデータのチェック方法 (ページ 648)

7.8.3.2

コンフィグレーションデータのチェック方法

前提条件● WinCC プロジェクトのある WinCC OPC クライアントとしてのコンピュータ。
● "OPC"チャンネルは、OPC クライアントの WinCC プロジェクトに統合する必要があります。
● OPC サーバーの WinCC プロジェクトに WinCC タグを設定します。
● OPC クライアント上で接続と WinCC タグを設定します。これは作成されたサーバー
タグと通信します。
● OPC サーバーおよびクライアントで、WinCC プロジェクトを有効にします。

手順
1. OPC クライアントの WinCC Explorer のナビゲーションウィンドウで、[OPC]アイコンの前にある"プラス符号"をクリックします。"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"の前にある"プラス符号"を クリックします。
2. テストするタグのショートカットメニューで、[プロパティ]エントリを選択します。[接続プロパティ]ダイアログが開きます。[OPC グループ]タブをクリックします。
3. [OPC サーバー名]フィールドで、OPC サーバーの ProgID をチェックします。
WinCC V 5.0 以降のサーバーに接続する場合、"OPCServer.WinCC"と入力する必要があります。
WinCC V4.x を実行中のサーバーの場合は、"OE.Groups'と入力する必要があります。

648

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断
4. [このコンピュータでサーバーを起動]フィールドには、OPC サーバーとして役割を果たす
コンピュータの名前を入力します。[テストサーバー]ボタンをクリックして OPC サーバ
ーへの接続をテストします。ダイアログを閉じます。
5. 接続アイコンの前にある"プラス符号"をクリックします。テストするタグの接続の状況に応じたメニューで、[プロパティ]エントリをクリックします。[タグのプロパティ]ダイアロ
グが開きます。
6. このタグに入力される"データタイプ"は、OPC サーバー上のタグに対するものでなければなりません。
7. [タグプロパティ]ダイアログで[選択]ボタンをクリックします。[アドレスプロパティ]ダイ
アログが開きます。
8. [項目名]および[データタイプ]フィールドのエントリをチェックします。"項目名"は、OPC
サーバー上のタグ名と一致する必要があります。"データタイプ"は、OPC サーバー上のタグのデータタイプと一致する必要があります。
9. チャンネル固有のログファイルをチェックします。これを行うには、テキストエディタを使用して[Siemens|WinCC|診断]ディレクトリのファイルを開きます。"ERROR"フラグが付いている最新のエントリをチェックします。詳細については、「ログファイルのエントリの説明」を参照してください。
10.ログファイルをチェックしてもエラーを特定できない場合は、[トレース]ファンクションを有効にして、カスタマサポートに問い合わせてください。
詳細については、「チャンネルのトレースファンクションのコンフィグレーション」を参照してください。

下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ログファイルのエントリの説明 (ページ 644)
チャンネルおよび接続のチェック方法 (ページ 649)

7.8.3.3

チャンネルおよび接続のチェック方法

はじめに
このセクションでは、ランタイムでの"OPC"チャンネルとその接続のチェック方法について説明します。

前提条件● WinCC プロジェクトのある WinCC OPC クライアントとしてのコンピュータ。
● "OPC"チャンネルは、OPC クライアントの WinCC プロジェクトに統合する必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

649

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断● OPC サーバーの WinCC プロジェクトに WinCC タグを設定します。
● OPC クライアント上で接続と WinCC タグを設定します。これは作成されたサーバー
タグと通信します。
● OPC サーバーおよびクライアントで、WinCC プロジェクトを有効にします。

ステータスメッセージの概要
アイコン説明
チャンネル/接続は無条件で実行可能です。
チャンネル/接続はいくつかの制限付きで実行可能です。
チャンネル/接続ステータスに関して可能性のあるステートメントはありま
せん。
チャンネル/接続は失敗しました。

手順
1. [スタート]メニューから WinCC チャンネル診断を開始します。
2. [チャンネル診断]アプリケーションウィンドウが開きます。インストールされたすべてのチャンネルとその接続に対するステータス情報が、[チャンネル/接続]タブの左に表示され
ます。

650

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断
3. OPC 接続の前にあるアイコンをチェックします。 接続のステータスが OK の場合は、それぞれのエントリの前に緑のチェックマークが表示されます。 各アイコンの重要性についての詳細は、「ステータスメッセージの概要」の表を参照してください。
4. 接続名の前に緑のチェックマークがない場合は、左のウィンドウで接続を選択します。 右のウィンドウでは、[AddItemFailures]、[サーバーステータス]、[最新のエラー]、および[最新のエラー名]のカウンタをチェックします。これらの値は検出されたエラーを示します。
5. チャンネル固有のログファイルを確認します。これを行うには、テキストエディタを使用
して"Siemens\WinCC\Diagnose"ディレクトリ内のファイルを開きます。"ERROR"フラグが付いている最新のエントリを確認します。詳細については、「ログファイルのエントリの説明」を参照してください。
6. ログファイルを確認してもエラーを特定できない場合は、[トレース]ファンクションを有効にして、カスタマサポートまでお問い合わせください。
詳細については、「チャンネルのトレースファンクション設定」を参照してください。

下記も参照
チャンネルのトレースファンクションをコンフィグレーションする方法 (ページ 602)
ログファイルのエントリの説明 (ページ 644)
タグのチェック方法 (ページ 651)

7.8.3.4

タグのチェック方法

はじめに
外部タグにランタイムに予想される値がない場合、以下の手順を使用してタグをチェッ
クできます。

必要条件● WinCC プロジェクトのある WinCC OPC クライアントとしてのコンピュータ。
● "OPC"チャンネルは、OPC クライアントの WinCC プロジェクトに統合する必要があります。
● OPC サーバーの WinCC プロジェクトに WinCC タグを設定します。
● OPC クライアント上で接続と WinCC タグを設定します。これは作成されたサーバー
タグと通信します。
● OPC サーバーおよびクライアントで、WinCC プロジェクトを有効にします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

651

通信－診断7.8 "OPC"チャンネルの診断
手順
1. WinCC エクスプローラ のタグ管理で"OPC"チャンネルを選択します。
2. データウィンドウで、チェックする外部タグを選択します。 これを実行するには、タグがテーブルエリアに表示されるまでディレクトリ構造を開きます。
3. マウスポインタをチェックするタグの上へ移動させます。 現在のタグ値、品質値、および最新の変更時刻の表示があるツールヒントウィンドウが開きます。
4. 品質値をチェックします。 値"C0"が表示された場合、タグ値は OK です。 他の値についての説明は、「タグの品質コード」に記載されています。
5. 品質コードが"C0"でない場合は、[タグ管理]でタグを選択し、ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックして[タグプロパティ]ダイアログを開きます。
6. 上限値または下限値、つまり[制限/レポート機能]タブの初期値または置換値に値が設定されているかどうかをチェックします。これらの値は表示に影響することがあります。
7. タグ値が、設定された値の 1 つの影響を受ける場合、プロジェクトを無効にし、制限値または置換値を変更します。

注記
タグ値、品質コードなどは、ランタイム時にだけ表示されます。

下記も参照
タグの品質コード (ページ 656)

652

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質

7.9

タグの品質

7.9.1

タグの品質

はじめに
WinCC には 2 つの品質インジケータがあります。このインジケータによってタグの品質を評価できます。この 2 つのインジケータは、タグステータスと品質コードです。
タグステータスは WinCC に形成され、OS 内のコンフィグレーション設定の品質を知らせます。タグステータスはさらに WinCC の通信相手に対する接続ステータスを知らせます。この相手には、自動化システムやサーバーコンピュータが可能です。
品質コードには、タグステータスと同じ情報が含まれます。この情報に加えて、品質ス
テータスには、タグを評価または処理するパートナーの品質が記述されています。可能なパートナーは以下のとおりです。
● オートメーションシステム● 現場デバイスを備えるオートメーションシステム● OPC サーバー
● 下位のオートメーションシステムを備える OPC サーバー
その中で、品質コードは処理経路内を転送されます。処理経路内の 1 点で、複数の品質コードがタグのために保留になっている場合、最悪のコードが転送されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

653

通信－診断7.9 タグの品質

品質コードは、コードの形成場所には関係なく、タグの品質を知らせます。

品質コードの重ね表示接続された現場デバイスを備えるオートメーションシステムの例を使用することによって、品質コードの重ね表示の概要を説明します。
オートメーションシステムでは、フィールドデバイスによって生成される品質コードを読み取ります。解析ロジックを使用して、同じタグのために現在保留中の複数の品質コードを優先度で評価します。最悪のステータスの品質コードがこのタグに割り付けられます。この品質コードが、関連付けられたタグの値のすぐ後ろにあるデータブロックに保存されます。
PCS7 ライブラリのチャンネルモジュールを使用して、解析ロジックを開始できます。
PCS7 ライブラリが使用できない場合、オートメーションシステムの解析ロジックを自分で設定する必要があります。

654

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質

WinCC は、ランタイム時に、通信ドライバの 1 つを使用してオートメーションデバイス
からタグを、関連の品質コードを含めて読み取ります。各タグに対して、タグステータ
スがデータマネージャに形成されます。これには、たとえば、設定済みの測定有効範囲の違反やとオートメーションデバイス間のリンクステータスが含まれます。
データマネージャで解析ロジックを使用すると、データマネージャのタグステータスとオートメーションデバイスの品質コードから品質コードが生成されます。ここでも、最悪ステータスのコードは順送りされ、品質コードとして WinCC によって保存されます。
オートメーションシステムで品質コードを持たないタグの場合は、品質コードは常にタ
グステータスと同一です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

655

通信－診断7.9 タグの品質

7.9.2

タグの品質コード

はじめに
品質コードは、タグのステータスや品質を確認するために必要です。 表示される品質コードには、値の伝達全体の品質とそれぞれのタグの値処理の品質が集約されています。
したがって、品質コードを使用すると、たとえば現在値が初期値であるか、または置換値であるかがわかります。
品質コードには優先順位が付けられています。 複数のコードが同時に発生した場合、最悪のステータスのコードが表示されます。

品質コードの評価
品質コードは様々な方法で評価できます。
● VB スクリプトでの評価● C スクリプトでの評価● ダイナミックダイアログでの評価● I/O フィールドの[品質コード変更タグ]結果の評価
注記
プロセスタグの完全な値の転送と値の処理を品質コードに含めるには、接続されたオー
トメーションシステムが品質コードをサポートしている必要があります。 AS でタグを設定している場合、品質コードのための十分なメモリ領域があることを確認してください。 S7 ファミリの AS では、たとえば品質コードにはプロセス値に追加される追加のバイトが必要です。 エラーを回避するには、たとえばデータブロックの最後にタグを設定しているとき、このバイトを考慮する必要があります。

品質コードのタグ管理での表示
タグ管理でタグの品質コードを表示することができます。
必要条件：● WinCC プロジェクトが起動されます。
● タグ管理データエリアに「品質コード」列が表示されます。

656

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質

品質コードのプロセス画像での表示
プロセス接続を使ってタグ値をグラフィックオブジェクトに表示する場合、品質コードが表示に影響することがあります。 品質タグの値が 0x80（良い）または 0x4c（初期値）
である場合、タグ値はグレー表示されません。 それ以外の値では、すべてグレー表示されます。 さらに、設定した WinCC 設計により、以下のオブジェクトに黄色の三角形の警告が表示されます：● I/O フィールド● バー、3D バー● チェックボックス、ラジオボックス● グループ表示、ステータス表示● Slider オブジェクト

構造
構造品質コードは以下のバイナリ構造になっています。
QQSSSSLL

Q: 品質
S: 品質のサブステータス

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

657

通信－診断7.9 タグの品質
L: 限界。 この値はオプションです。
注記"品質"テーブルに表示される品質コードは、品質段階の基本の値です。 サブステータスと限界エレメントを利用すると、関係のある品質段階に加えて、中間値が生じます。

品質
はじめの 2 桁はタグの品質を指定します。
QQS S S S L L
2 2 2 2 2 2 2 27

不良 - 値は役に立ちません。

6

5

4

3

2

1

0

0 0 - - - - - -不確実 - 値の品質は普通より低いが、値が役に立つ場合もあります。 0 1 - - - - - 良(重ねずに表示) - 値の品質が良です。 可能性のあるアラーム条件 1 0 - - - - - がサブステータスにより示されます。
良(重ねて表示) - 値を制御して使用できます。

1 1 - - - - - -サブステータス
品質単独では十分ではありません。 個々の品質は、サブステータスに分割されます。 品
質コードは 2 進コード化されます。 品質コードを解析するには、値を 16 進数表示に変換する必要があります。

タグの品質コード
可能な品質コードを、以下の表に一覧表示します。 リストの一番上は最低品質コードです。最高品質コードはリストの一番下に示されています。 最高品質コードには最低の優先順序が、最高品質コードには最高優先順序が割り付けられます。 プロセスで 1 つのタ
グに複数のステータスが発生した場合は、最低コードが送られます。
QQSSSSL L

コー 品質
ド(16
進数)

658

0x23

不良

デバイスが受動状態-診断 警告が抑止された

0 0 100011

0x3F

不良

機能チェック- ローカル優先

0 0 111111

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質
コー 品質
ド(16
進数)

QQSSSSL L

0x1C 不良サービス範囲外 - ブロックが評価中でなく、コンフ 0 0 0 1 1 1 - ィグレーションプランナによる構造の場合があるた
め、値は信頼できません。 ブロックモードが O/S の場合に設定します。

0x73

不定

シミュレーション値 - 開始

0 1 110011

0x74

不定

シミュレーション値 - 終了

0 1 1101- -

0x84

良
(重ねず

更新イベント有効化 - 値が適切であり、有効な更新 1 0 0 0 0 1 - イベントがブロックに指定されている場合に設定し

に表示)

ます。

0x24

不良

保守アラーム - 詳細診断が可能です

0x18

不良

通信なし 有効値なし- 最後のサービス範囲外状態に 0 0 0 1 1 0 - なってから、この値による通信がなかった場合に設0 0 1001- -

定します。
不良

最新の有効値による通信なし - この値が失敗した通 0 0 0 1 0 1 - 信により設定された場合に設定します。

0x0C 不良

デバイス故障 - 値のソースがデバイス故障により影 0 0 0 0 1 1 - 響を受ける場合に設定します。

0x10

不良

センサー障害0x08

不良

接続なし- この入力が接続に必要であり、接続されて 0 0 0 0 1 0 - -0x14

0 0 0100- -いない場合に設定します。
0x04

不良

コンフィグレーションエラー - 固有の製造会社が検 0 0 0 0 0 1 - 出できるものに応じて、パラメータ化または設定に関する不一致があるため値が役に立たない場合に設
定します。

0x00

不良

固有でない - 値が不良である固有の理由がありませ 0 0 0 0 0 0 - ん。 伝搬に使用されます。

0x28

不良

プロセス関連 - 置換値

0 0 1010- -

0x2B

不良

プロセス関連- 保守不要

0 0 101011

0x68

不定

保守要求

0 1 1010- -

0x60

不定

シミュレートする値-ブロックがマニュアルモードに 0 1 1 0 0 0 - なっている最中にオペレータがプロセス値に書き込む際に設定されます。

0x64

不定

センサーキャリブレーション

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

0 1 1001- -659

通信－診断7.9 タグの品質
QQSSSSL L

コー 品質
ド(16
進数)
0x5C 不定コンフィグレーションエラー

0 1 0111- -

0x58

不定

正常以下

0 1 0110- -

0x54

不定

技術単位の範囲違反 - 値がこの パラメータに定義さ 0 1 0 1 0 1 - れた値の集合の外にある場合に設定します。 限界には、超過された方向が定義されています。

0x50

不定

センサー変換が不正確

0 1 0100- -

0x4B

不定

置換(定数)

0 1 001011

0x78

不定

プロセス関連- 保守不要

0 1 1110- -0x4C 不定

初期値 - デバイスまたはパラメータのリセットの間 0 1 0 0 1 1 - と後の揮発性のパラメータの値です。

0x48

置換値 - 事前定義された値は計算された値の代わり 0 1 0 0 1 0 - に使用されます。 これはフェールセーフ処理のため不定に使用されます。
0x44

不定

最新の有効値 - この値を書込んでいるのが何であっ 0 1 0 0 0 1 - ても、書込み停止します。 これはフェールセーフ処理のために使用されます。

0x40

不定

固有でない - 値が不確実である固有の理由がありま 0 1 0 0 0 0 - せん。

0xE0

適切

初期のフェールセーフ(IFS) - 下流の出力ブロック(重ねて(AO など)をフェールセーフ作動させる必要があるブ

表示)

ロックからの値です。

0xD8 適切(重ねて表示)

1 1 1000- -ローカル優先(LO) - 値がローカルキースイッチによ 1 1 0 1 1 0 - りロックされたブロック、または連動ロジックが有
効な Complex AO/DO であるブロックのものです。
普通の制御の失敗は、ホストシステムで実行中のファンクションに伝播される必要があります。 これには「呼び出されない」も含まれます。

0xD4 適切(重ねて選択しない(DNS) - 値が、ブロックの条件のため選

1 1 0101- -択できないブロックのものです。

表示)0xCC 適切(重ねて呼び出されない(NI) - この入力を使用する目的のモー 1 1 0 0 1 1 - ドがない値です。

表示)

660

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質
QQSSSSL L

コー 品質
ド(16
進数)
0xC8 適切(重ねて表示)
0xC4 適切(重ねて表示)
0xC0 適切(重ねて初期化要求(IR) - 値がソース(背後の計算の入力パラ 1 1 0 0 1 0 - メータ)の初期値です。 下位のループが壊れたか、モードが間違っているためです。
初期化確認(IA) - 値がソース(パラメータへの連続的 1 1 0 0 0 1 - 入力、リモートの連続的入力、リモートの出力)の初期化された値です。
OK -エラーがないか、この値に特殊な条件が関連し 1 1 0 0 0 0 - ています。

表示)
0xA0

良

フェールセーフ開始

1 0 1000- -

(重ねず
に表示)
0x98

0x94

0x90

(重ねず

未確認の重大アラーム - 値が良であり、ブロックに 1 0 0 1 1 0 - 優先度が 8 以上の未確認のアラームがある場合に設

に表示)

定します。

良
(重ねず

未確認の勧告アラーム - 値が良であり、ブロックに 1 0 0 1 0 1 - 優先度が 8 より小さい未確認のアラームがある場合に表示)に設定します。

良

未確認の更新イベント - 値が良であり、ブロックに 1 0 0 1 0 0 - 未確認の更新イベントがある場合に設定します。

良

(重ねず
に表示)
0x8C 良
(重ねず
0x88

0xA8

有効な重大アラーム - 値が良であり、ブロックに優 1 0 0 0 1 1 - 先度が 8 以上の有効なアラームがある場合に設定し

に表示)

ます。

良
(重ねず

有効な勧告アラーム - 値が良であり、ブロックに優 1 0 0 0 1 0 - 先度が 8 より小さい有効なアラームがある場合に設

に表示)

定します。

良

保守要求

1 0 1010- -保守要求

1 0 1001- -

(重ねず
に表示)
0xA4

良
(重ねず
に表示)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

661

通信－診断7.9 タグの品質
QQSSSSL L

コー 品質
ド(16
進数)
0xBC 良(重ねず

1 0 1111- -機能チェック- ローカル優先

に表示)
0x80

良

OK -エラーがないか、この値に特殊な条件が関連し 1 0 0 0 0 0 - -

(重ねず

ています。

に表示)

限界値
品質コードは、限界によりさらに分類できます。 限界は、オプションです。
Q Q S S S S L L
OK - 値は自由に移動できます。

--- - - - 0 0

下限 - 値が下限にアクセスしました。

--- - - - 0 1

上限 - 値が上限にアクセスしました。

--- - - - 1 0

定数(上限と下限) - 処理が何であっても、値を移動できません。 --- - - - 1 1

OPC による通信の品質コード"OPC"チャンネルを介した通信では、OPC がサポートしていない品質コードは変換され
ません。

662

WinCC の品質コード

OPC の品質コード

0x48

0x40

0x4C

0x40

0x5C

0x40

0x60

0x40

0x80...0xD4

0xC0

0xD8

0xC0

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質

7.9.3

タグステータス

はじめに個々の WinCC タグのタグステータスは、ランタイム時にモニタできます。タグステー
タスには、特に、設定済みの測定有効範囲の違反と、WinCC とオートメーションデバイ
ス間のリンクステータスに関するデータが含まれます。
品質コードは、コードの形成場所には関係なく、タグの品質を知らせます。その結果、
値転送全体のステータスと値処理のステータスが考慮されています。
たとえば、下限値での測定範囲で違反が発生する場合、品質コードレポート"0x55"が通知されます。この測定範囲の違反は、WinCC データマネージャまたはフィールドデバイ
スで発生した可能性があります。タグステータスによって、この測定範囲違反が WinCCで発生したか、WinCC に値が渡る前に発生したのか調べることができます。
たとえば、タグステータスのレポートがコード 0x0010 の限界値違反場合、その値はWinCC で設定済みの下限レンジ限界より下の状態であることを表します。タグステータ
スのレポートに限界値違反がない場合は、すでに、その限界値違反は WinCC に渡った
品質コードに含まれています。

品質コードの評価
品質コードは様々な方法で評価できます。
● C スクリプトでの評価● ダイナミックダイアログでの評価● I/O フィールドの"品質コード変更タグ"結果の評価

WinCC のステータスフラグ
考えられるタグ状態が、以下のテーブルにあります。
フラグ名

値

説明

0x00 エラーなし
00
DM_VARSTATE_NOT_ESTAB

0x00 相手への接続が確立されていない

LISHED

01

DM_VARSTATE_HANDSHAKE 0x00 ハンドシェイクエラー_ERROR

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

02

663

通信－診断7.9 タグの品質
フラグ名

値

説明

DM_VARSTATE_HARDWARE

0x00 ネットワークモジュールに欠陥があります。

_ERROR

04

DM_VARSTATE_MAX_LIMIT

0x00 設定された上限値を超えています。
08

DM_VARSTATE_MIN_LIMIT

0x00 設定された下限値を下回っています。
10

DM_VARSTATE_MAX_RANGE 0x00 フォーマット上限値を超えています。
20
DM_VARSTATE_MIN_RANGE

0x00 フォーマット下限値を下回っています。
40

DM_VARSTATE_CONVERSIO 0x00 変換エラーを表示します(フォーマット限界値の超過に関連して)
N_ERROR80
DM_VARSTATE_STARTUP_V

0x01 タグの初期値

ALUE

00

DM_VARSTATE_DEFAULT_V

0x02 タグ置換値

ALUE

00

DM_VARSTATE_ADDRESS_E 0x04 チャンネルアドレス指定エラー

7.9.4

RROR

00

DM_VARSTATE_INVALID_KE

0x08 タグが見つかりません/使用できません

Y00

DM_VARSTATE_ACCESS_FA

0x10 タグアクセスが許可されていません

ULT

00

DM_VARSTATE_TIMEOUT

0x20 タイムアウト / チャンネルからのチェックバッ
クメッセージなし
00

DM_VARSTATE_SERVERDO

0x40 サーバーが使用できない

WN

00

モニタ接続ステータスへのタグステータスの使用

はじめに個々の WinCC タグのステータスはランタイムでモニタでき、関連した接続のステータ
スに関する情報を知ることができます。

664

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質
モニタは、グラフィックデザイナでオブジェクトプロパティとして設定されます。モニタの 1 つの可能性としては、スタティックテキストの[テキスト]プロパティを使用することでしょう。
希望のプロパティの[ダイナミック]ダイアログのショートカットメニューで、[ダイナミックなダイアログ]を選択して[ダイナミックな値の範囲]ダイアログを開きます。

ここでは、以下の項目を指定します。
● モニタするタグ● タグ値:有効範囲の割り付けおよびステータス表示● タグステータス評価の有効化● ステータス:有効範囲の割り付けおよび対応するステータステキスト
ランタイムでは、タグの現在のステータスに対応する、入力されたステータステキストの 1 つが、コンフィグレーションされたオブジェクトに表示されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

665

通信－診断7.9 タグの品質

7.9.5

グローバルアクションによるタグステータスのモニタ

はじめにタグのステータスをモニタする方法の 1 つは、グローバルスクリプトエディタの内部ファンクション[GetTagState]および[GetTagStateWait]を利用することです。[GetTag]ファンクションおよび[GetTagWait]ファンクションとは異なり、タグの値だけでなくタグのステータスも返します。このステータス値を評価してさまざまなイベントのトリガに使用できます。関連した接続のステータスの評価に使用することもできます。
グローバルアクションでは、モニタするタグのタイプに対して GetTagState ファンクシ
ョンを使用して、このタグのステータス値を求めます。このようなファンクションはタ
グタイプごとに存在します。ステータス値"0"は、接続が良でエラーがないことを示しています。このステータスは、必要に応じて評価できます。

例:
この例では、"符号付き 16 ビット値"タイプの WinCC タグのモニタを示しています。"GetTagSWordState"ファンクションを使用すると、このタグのステータスを特定できます。最初のファンクションパラメータは、モニタする WinCC タグの名前です。2 番
目のパラメータは、返されたステータス値を書込む場所を示しています。

タグのステータスは、内部タグ BINi_E_CONNECTION に出力されます。エラーが発生すると、このタグの値は TRUE に設定されます。エラー処理では、たとえばこのタグを使用してアラームをトリガしたり、エラーメッセージを表示できます。

666

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

通信－診断7.9 タグの品質

7.9.6

内部タグの作成方法

はじめに内部タグにランタイムに予想される値がない場合、以下の手順を使用してタグをチェッ
クできます。

必要条件● 内部タグが構成されている。
● WinCC プロジェクトが起動されます。

手順
1. WinCC エクスプローラの[タグ管理]を開きます。
2. エントリ[内部タグ]とナビゲーションエリアでチェックするタグを選択します。
3. データエリアに「品質コード」と「値」の列を表示するには、[表示]に移動し、列ヘッダ
ーのショートカットメニューでこれらの列を選択する必要があります。
4. 品質コードをチェックします。 値"80"が表示された場合、タグ値は OK です。 他の値についての説明は、「タグの品質コード」に記載されています。
5. 品質コードが"80"に等しくない場合は、右側のプロパティで設定を確認してください。
6. 上限と下限または初期値に値が設定されているかどうかをチェックします。 これらの値は表示に影響することがあります。
7. タグ値が、設定された値の 1 つの影響を受ける場合、プロジェクトを無効にし、制限値または置換値を変更します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

667

通信－診断7.9 タグの品質

注記
タグ値および品質コードは、ランタイム時にだけ表示されます。

下記も参照
タグの品質コード (ページ 656)

668

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.1

8

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)

内容
標準ソフトウェアインターフェース OPC を使用すれば、各種メーカーのデバイスとア
プリケーションを、統一した方法で互いに接続できます。
WinCC は、OPC サーバーとしても OPC クライアントとしても使用できます。
「OPC」
チャンネルは、WinCC の OPC クライアントアプリケーションです。
このセクションでは、以下について説明します。
● WinCC にある OPC サーバー
● WinCC で OPC を使用する方法● 各種 OPC DA リンクを設定する方法● WinCC メッセージシステムへのアクセスを設定する方法● OPC A&E で WinCC メッセージシステムがマッピングされる方法● WinCC アーカイブシステムへのアクセスを設定する方法

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

669

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.2 OPC の機能

8.2

OPC の機能OPC は、オートメーションエンジニアリングでのデータ交換のための、標準化されたメーカーに依存しないソフトウェアインターフェースです。
OPC インターフェースを使用すれば、各種メーカーのデバイスとアプリケーションを標
準リンクで接続できます。
OPC は、Windows COM (Component Object Model)および DCOM (Distributed
Component Object Model)のテクノロジをベースとしています。
OPC XML DA は、XML、SOAP および HTTP などのインターネット標準をベースとする
追加的なソフトウェアインターフェースを提供します。
OPC UA (Unified Architecture、ユニファイドアーキテクチャ)は、OPC の後継テクノロ
ジーです。 OPC UA は、プラットフォームに依存せず、通信媒体としてさまざまなプロ
トコルをサポートしています。

670

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.3 OPC 仕様と互換性

8.3

OPC 仕様と互換性

概要
OPC は、WinCC で以下のオブジェクトにアクセスするためのインターフェースを指定します。
● プロセス値(OPC Data Access 2.05a, 3.0; OPC XML Data Access 1.01; OPC UA 1.02)● アーカイブされたプロセス値(OPC Historical Data Access 1.20; OPC UA Historical
Access 1.02)● 時系列順メッセージ(OPC Historical Alarms and Events 1.10)● メッセージ(OPC Alarms and Events 1.10; OPC UA Alarms and Conditions 1.02)
個々の OPC の仕様の詳細については、OPC 協会 (http://www.opcfoundation.org)の Web
サイトを参照してください。

互換性
これらの仕様のサポートは、OPC Foundation の「Compliance Test Tool」(CTT)により定期的に監視されます。他のメーカーの OPC 製品との相互運用性は、「OPC
Interoperability Workshops」への参加によって保証されます。
提出された結果は、OPC Foundation の Web サイトで公開されます。結果を表示するには、検索用語の「OPC Self-Certified Products」を入力します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

671

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.4 WinCC における OPC の使用

8.4

WinCC における OPC の使用

はじめに
WinCC では、以下の OPC インタフェースでサーバーが使用できます。
● OPC Data Access / OPC XML Data Access: データの WinCC 本体へのアクセス● OPC Historical Data Access: WinCC アーカイブシステムへのアクセス● OPC Alarms&Events:WinCC メッセージシステムへのアクセス● OPC Unified Architecture: データの WinCC 本体とアーカイブシステムへのアクセス
WinCC には、デフォルトで OPC チャンネルが含まれています。 OPC チャンネルは、
OPC DA、OPC XML DA または OPC UA を介してクライアントとして関連 OPC サーバ
ーにアクセスできます。

WinCC OPC 通信の概念
WinCC OPC サーバーと OPC クライアント間のデータ交換を、DCOM を使用して完了します。 WinCC をインストールすると、WinCC OPC サーバーの DCOM 設定が適切に構成されます。
WinCC OPC サーバーまたはクライアントが外部 OPC システムを使用して通信する場
合、対応する調整を実行する必要があります。 [ローカルアクセス]および[リモートアク
セス]のオーソリゼーションを、クライアントのユーザー管理の[DCOM/作業領域/COM
セキュリティ/アクセス権限/デフォルトの編集]のユーザーに入力しなければなりません。
WinCC の OPC XML サーバーは、Web サービスとして実装されます。 これにより、インターネット経由で PC へのアクセスが提供されます。 そのため、適切なアクセス権限を定義する必要があります。
WinCC OPC 通信の概念を以下に示します。

672

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.4 WinCC における OPC の使用櫶⸱⦉㦘
23&'$ኌ዆ኁቿዐእ

櫶⸱⦉㦘23&8$ኌ዆ኁቿዐእ

櫶⸱⦉㦘
23&+'$ኌ዆ኁቿዐእ

櫶⸱⦉㦘
23&$ H&OLHQW:LQ&&23&+'$:LQ&&5XQWLPH

:LQ&&23&;0/'$:LQ&&23&$ (:LQ&&23&8$:LQ&&23&ኒዙክዙ

:LQ&&23&'$ኴዊኘኖ⊳ ኜኍቿዙኈኁኳሸቯቂኴዊኘኖ⊳ ቿዙኈኁኲ᩸ኜኍ
ኾአኘዙን:LQ&&23&ኞዀዐኪወ

(WKHUQHW7&3,323&'$ኒዙክዙ23&;0/'$ኒዙኰኖ23&8$ኒዙክዙ⮥捷ኔኖኣኽ
√ᇬⅥቑኇዙእኾዙኔዄዐኔኖኣኽᇬ
ኒዙኦኮዙኣኀቑ3/&ቡቂቒⓅ㈰ኔኖኣኽ

ライセンス
OPC サーバー

ライセンス

WinCC OPC DA サーバー

WinCC の有効な RT ライセンス

WinCC OPC XML DA サーバー

WinCC の有効な RT ライセンス

WinCC OPC UA サーバー

WinCC オプション接続性パック

WinCC OPC HDA サーバー
WinCC OPC A&E サーバー

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

673

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.5 WinCC OPC を使用するために Windows を構成する方法

8.5

WinCC OPC を使用するために Windows を構成する方法

はじめに
OPC クライアントと OPC サーバーは、DCOM アプリケーションです。配布される
DCOM アプリケーションは、同じユーザーアカウントでのみ動作します。したがって、
OPC サーバーは、OPC クライアントのユーザーアカウントを認識する必要があり、OPC
クライアントは、OPC サーバーのユーザーアカウントを認識する必要があります。WinCC
OPC サーバーを WinCC OPC クライアントと共に使用すると、インストールの段階で正しく構成されていることが保証されます。

外部 OPC サーバーまたはクライアントを使用している場合のユーザーアカウントの宣言
ユーザー権限の付与の詳細については、Windows のマニュアルを参照してください。

必要条件
ユーザーアクセス権限を構成するために、管理者として WinCC OPC サーバーと OPC
クライアントワークステーションの両方にログオンしていること。

手順
1. [コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [管理ツール] > [コンピュータの管理]> [ローカルユーザーとグループ]の順に選択します。
2. [ユーザー]ショートカットメニューで、[新規ユーザー]を選択します。
[新規ユーザー]ダイアログに、通信パートナのユーザーアカウントの詳細を入力します。
[作成]をクリックしてダイアログを閉じます。
3. [ユーザー]アイコンをクリックします。適切なユーザーをダブルクリックします。該当するユーザーの[プロパティ]ダイアログが表示されます。
4. [メンバ]タブをクリックします。[追加]をクリックします。[グループの選択]ダイアログが開きます。
5. [ユーザー]グループを追加します。
WinCC がインストールされたコンピュータを使用している場合、[SIMATIC HMI]グループ
も追加します。[OK]をクリックして、開いているダイアログをすべて閉じます。

Windows ファイアウォール設定の適用方法
WinCC をインストールすると、WinCC OPC サーバーの Windows ファイアウォール設定が適切に構成されます。
OPC クライアントが別のサブネットの OPC サーバーにアクセスする場合、許可された
ネットワークの設定を OPC サーバーに適用る必要があります。

674

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.6 WinCC OPC XML DA サーバー

8.6

WinCC OPC XML DA サーバー

8.6.1

WinCC OPC XML DA サーバーの機能

はじめにWinCC の OPC XML DA サーバーは、Microsoft インターネットインフォメーションサー
バー(IIS)の Web サービスとして実現されます。
WinCC OPC XML DA サーバーは、OPC XML クライアントに Web ページ形式で OPC
プロセスデータを提供します。 この Web ページは HTTP を使用してインターネットを経由してアクセスできます。 WinCC OPC XML DA サーバーのアドレスは次のとおりです。 <http://<xxx>/WinCC-OPC-XML/DAWebservice.asmx>
WinCC OPC XML DA サーバーは WinCC に表示されません。 OPC XML クライアントがデータを要求すると、Web サーバーにより Web サービスが自動的に開始されます。
OPC 通信を正常に確立するには、以下の点に準拠してください。
● WinCC OPC XML DA サーバーの WinCC プロジェクトを実行している必要があります。
● HTTP を使用して、WinCC OPC XML DA サーバーのコンピュータにアクセスできる必要があります。

ライセンス
WinCC OPC XML DA サーバーを操作するには、OPC XML サーバーとしてインプリメン
トされた各 WinCC コンピュータに、以下のライセンスをインストールしておく必要があります。
● WinCC の有効な RT ライセンス● WinCC オプション接続性パック"文字列"タイプのタグの専用機能
論理的に浮動小数点の値を表す"文字列"タイプのタグを使用する場合、OPC クライアン
トが書込みや読取りをしようとすると問題が発生するおそれがあります。
説明

OPC クライアントは文字列タグに書込みを行います。新規値は文字列としてではな
く、 float、double、または小数として入力されます。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

675

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.6 WinCC OPC XML DA サーバー問題

小数の値を示すコンマ(ドイツ語の場合)は失われる場合があります。 この結果、不正な値になります。
これは、読み取られる値が float、double、または小数として要求されている場合、文字列タグへの読取りアクセスへも影響を与えます。
対策

浮動小数点の値について、それぞれの浮動小数点タグのみを使用してください。 文字列
タグには文字列形式でのみアクセスしてください。

下記も参照
WinCC OPC XML クライアントの機能 (ページ 269)
サポートされている WinCC データタイプの概要 (ページ 248)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.6.2

WinCC OPC XML DA サーバーのインストール

はじめに
OPC XML を使用すれば、インターネットでプロセスタグにアクセスできます。OPC
XML を操作するには、多くのソフトウェアコンポーネントを追加インストールする必要があります。
注記
ここに記載されているインストール手順を順序どおりに行うことが不可欠です。手順を誤ると、インストール中に問題が発生するおそれがあります。

必要条件● インターネットインフォメーションサーバー(IIS)のインストール● WinCC 製品 DVD からインストールされた Microsoft .NET Framework >= V4.6.1● WinCC セットアップを使用した WinCC OPC XML サーバーのインストール

676

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.6 WinCC OPC XML DA サーバー
インターネットインフォメーションサーバー(IIS)のインストール
Windows Server 2012 R2 / 2016 で、関連する役割サービスの「Webserver (IIS)」役割を使用して、サーバーマネージャの設定を構成します。
以下の設定を選択します。
● Web 管理ツール:– IIS 管理サービス– IIS 管理コンソール– IIS 管理スクリプトとツール● [WWW サービス] > [HTTP 共通機能]または[HTTP 共有機能]:– 標準マニュアル– 静的コンテンツ● WWW サービス > アプリケーション開発機能:– .NET 拡張性– ASP.NET– ISAPI 拡張機能
– ISAPI フィルタ
● WWW サービス > セキュリティ:– リクエストのフィルタリング– 基本認証– Windows 認証
注記
Microsoft インターネットインフォメーションサービス(IIS)を常に ASP.NET と共にインストールする
Microsoft インターネットインフォメーションサービス(IIS)をインストールする際には、常に ASP.NET をインストールします。
注記
WinCC OPC XML DA サーバーの Web サービスがポート:80 (HTTP)上で通信を行います。
ファイアウォールルール[WWW サービス(HTTP)]が選択されており、必要なネットワー
クエリアに対して有効になっていることを確認します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

677

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.6 WinCC OPC XML DA サーバー
WinCC OPC XML サーバーのインストール
WinCC のインストール中、WinCC OPC XML DA サーバーを選択できます。詳細については、[インストールに関する注意事項] > [WinCC のインストール]の WinCC 情報システ
ムを参照してください。
インストール中、以下の設定を実行する必要があります。
● 仮想ディレクトリ「WinCC-OPC-XML」を作成します。
● このディレクトリにアクセス権限を定義します。

8.6.3

IIS を使用したセキュリティ設定の設定(WinCC OPC XML DA サーバー)

はじめに
インターネットインフォメーションサービス(IIS)を使用すれば、インターネットを使用
して PC にアクセスできます。そのため、適切なアクセス権限を定義する必要があります。
注記
以下の設定に関する疑問点や問題点については、担当のイントラネット/インターネット
管理者に問い合わせてください。

手順
1. [コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [管理ツール] > [コンピュータの管理]> [サービスとアプリケーション] > [インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャ]の順に選択します。
2. 仮想ディレクトリ「WinCC-OPC-XML」を選択します。
3. 機能表示で[認証]機能を開きます。
インストールされている認証方式のリストが開きます。
4. 匿名アクセスを有効にするには、[匿名認証]を有効にします。
5. 認証アクセスを有効にするには、[Windows 認証]を有効にします。
6. 開いているすべてのダイアログを閉じます。

678

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.6 WinCC OPC XML DA サーバー

注記
制限およびリスク
アクセスオプションを設定するときに Microsoft によって示された制限とリスクに注意してください。

8.6.4

インストールのテスト(WinCC OPC XML DA サーバー)

はじめに
OPC XML-DA を使用すれば、Web ページ形式で OPC プロセスデータを使用できます。 この Web ページは HTTP を使用してインターネットを経由してアクセスできます。 以下のセクションでは、インストールのテスト方法について説明します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

679

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.6 WinCC OPC XML DA サーバー
手順
1. WinCC OPC XML サーバーとして動作しているコンピュータ上で Internet Explorer を起動します。
2. アドレスバーに URL "http://localhost/WinCC-OPC-XML/DAWebservice.asmx"と入力します。 Enter キーを押してエントリを確定します。
3. OPC XML DA ファンクション要求が表示されたら、インストールは正常終了しました。

680

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー

8.7

WinCC OPC DA サーバー

8.7.1

WinCC OPC DA サーバーの機能

はじめにWinCC OPC DA サーバーは OPC Data Access 仕様 2.05a および 3.00 をサポートします。これは、準拠テストにより確認されています。
WinCC OPC DA サーバーは DCOM アプリケーションの 1 つです。WinCC OPC DA サーバーは、このインターフェースを使用して、WinCC タグに関する必要情報を WinCC
クライアントに供給します。
接続を使用して WinCC OPC DA クライアントが WinCC OPC DA サーバーにアクセスすると、WinCC OPC DA サーバーが有効になります。OPC 通信を正常に確立するには、以下の点に注意してください。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっている必要があります。
● WinCC OPC DA が実行されるコンピュータに、その IP アドレスを使用してアクセスできる必要があります。

インストール
WinCC のインストール中、WinCC OPC DA サーバーを選択できます。WinCC のインス
トールが終了すると直ちに、WinCC OPC DA サーバーを使用できます。このとき、それ以上の設定を実行する必要はありません。
WinCC OPC DA サーバーは、WinCC サーバーまたは WinCC クライアントに実装できます。

設定に関する注意● WinCC プロジェクトの設定のためにタグをタググループに組み立てできます。タグはグループと同じ名前である必要はありません。
● 例えば VBScript またはオブジェクト「IO フィールド」など WinCC で開始される各
書き込み要求は、必ず同期「書き込み」呼び出しとして扱われます。
[IOPCSyncIO::Write]インターフェイスが、このために WinCC OPC DA サーバーによって使用されます。非同期書き込み機構は、WinCC OPC DA チャンネルには実装されていません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

681

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー

注記
コンピュータで[接続 -> LAN 設定]の下で設定を自動的に検出するようにインターネット
オプションが設定されている場合、Web サービス経由で OPC DA にアクセスすると長い時間がかかります。

下記も参照
OPC DA サーバー名の問い合わせ (ページ 683)
複数の OPC DA サーバーの使用 (ページ 682)
WinCC 間の接続例 (ページ 685)
WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続例 (ページ 689)
WinCC と SIMATIC NET S7 OPC サーバー間の接続例 (ページ 692)
WinCC と Microsoft Excel 間の接続例 (ページ 697)
サポートされている WinCC データタイプの概要 (ページ 248)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.7.2

複数の OPC DA サーバーの使用

はじめに2 台以上の OPC DA サーバーを 1 台のコンピュータにインストールでき、何台でも並列して使用できます。
このように、WinCC の OPC DA サーバーおよび他の(サードパーティの)プロバイダのOPC DA サーバーが、同一コンピュータ上で、互いに独立して動作できます。
WinCC OPC DA クライアントは、サードパーティプロバイダの OPC サーバーを使用して、オートメーションデバイスのプロセスデータにアクセスできます。Microsoft Excelの OPC DA クライアントは、WinCC OPC DA サーバーを使用して WinCC データにアクセスできます。

682

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー

各種メーカーから数多くの OPC DA サーバーが提供されています。これらの各 OPC DA
サーバーには、識別のために一意の名前(ProgID)が指定されています。 OPC DA クライ
アントは、この名前を使用して OPC サーバーのアドレスを指定する必要があります。
OPC 項目マネージャを使用すれば、OPC DA サーバーの名前を問い合わせることができます。 WinCC V 7 の OPC DA サーバーの名前は"OPCServer.WinCC"です。

下記も参照
OPC DA サーバー名の問い合わせ (ページ 683)

8.7.3

OPC DA サーバー名の問い合わせ

はじめに
1 台のコンピュータに複数の OPC DA サーバーをインストールできます。 OPC 項目マ
ネージャを使用すると、ワークステーションが使用できる OPC DA サーバーの名前が選
択ウィンドウに表示されます。 これらの OPC DA サーバーは、同じコンピュータ上、またはネットワーク環境内の各コンピュータ上で実行できます。

必要条件
WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに"OPC"チャンネルが追加されていること。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

683

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
手順
1. WinCC OPC DA クライアント上の"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"チャンネルユニットのショートカットメニューで[システムパラメータ]を選択します。"OPC 項目マネージャ"が開きます。
2. OPC 項目マネージャのナビゲーションウィンドウで、アクセスするコンピュータの名前を選択します。
3. OPC 項目マネージャを使用すると、コンピュータが使用できる OPC DA サーバーの名前が選択ウィンドウに表示されます。

下記も参照
OPC 項目マネージャ (ページ 244)

684

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー

8.7.4

OPC DA 接続の例

8.7.4.1

WinCC 間の接続

WinCC 間の接続例
はじめに
WinCC 間の接続を確立する場合、WinCC タグ"OPC_Server_Tag"を使用して WinCC
OPC DA サーバーと WinCC OPC DA クライアント間でデータを交換します。 クライア
ント上の WinCC タグ"Client_OPC_Server_Tag_xyz"は、サーバー上の WinCC タ
グ"OPC_Server_Tag"を読み取ります。 WinCC OPC サーバー上の"OPC_Server_Tag"タ
グ値が変更されると、WinCC OPC DA クライアント上の WinCC タ
グ"Client_OPC_Server_Tag_xyz"も変更されます。 クライアント上で変更を実行すると、サーバーにも反映します。
タグ値は、両方のコンピュータの I/O フィールドに表示されます。

必要条件● WinCC プロジェクトをインストールしたコンピュータが 2 台あること。
● IP アドレスを使用して、どちらのコンピュータにもアクセスできる必要があります。

設定手順
WinCC 間の接続を確立するには、以下の設定が必要です。
1. WinCC OPC DA サーバー上の WinCC プロジェクトの設定
2. WinCC OPC DA クライアント上の WinCC プロジェクトの設定

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

685

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
下記も参照
WinCC OPC DA サーバー上の WinCC プロジェクトの設定方法 (ページ 686)
WinCC OPC DA クライアント上の WinCC プロジェクトの設定 (ページ 687)

WinCC OPC DA サーバー上の WinCC プロジェクトの設定方法
はじめに
このセクションでは、WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで WinCC タグを作成し、I/O フィールドに表示します。

手順
1. WinCC OPC DA サーバーで、[内部タグ]アイコンのショートカットメニューで[タグの新規作成]を選択します。 "符号付き 16 ビット値"タイプの"OPC_Server_Tag"タグを新たに作成します。
2. グラフィックデザイナを起動し、画像を新たに開きます。
3. 画像内に I/O フィールドを追加します。[スマートオブジェクト]下のオブジェクトリスト
で[I/O フィールド]オブジェクトを選択します。[I/O フィールド設定]ダイアログが開きます。

4. [タグ]フィールドに名前"OPC_Server_Tag"を入力します。
5. 更新を"2 秒"に、フィールドタイプを[I/O フィールド]に設定します。
6. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、画面を保存します。
7. グラフィックデザイナの[有効]ボタンをクリックして、WinCC プロジェクトを有効にしま
す。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上の WinCC プロジェクトの設定 (ページ 687)

686

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
WinCC OPC DA クライアント上の WinCC プロジェクトの設定
はじめに
このセクションでは、WinCC OPC DA サーバー上の WinCC タグを読み取るために、
WinCC OPC DA クライアント上で WinCC タグを作成します。このタグ値は I/O フィー
ルドに表示されます。

前提条件● WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに"OPC"チャンネルが追加されていること。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号付き 16 ビット値"データタイプの"OPC_Server_Tag"内部タグが設定されていること。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。

手順
1. WinCC OPC DA クライアント上の"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"チャンネルユニットのショートカットメニューで[システムパラメータ]を選択します。OPC 項目マネージャが開きます。
2. 選択ダイアログで、OPC DA サーバーとして使用するコンピュータの名前を選択します。 リストから[OPCServer.WinCC]を選択します。 [サーバーの参照]ボタンをクリックします。[フィルタ規準]ダイアログが開きます。
3. [フィルタ規準]ダイアログで、[次へ->]ボタンをクリックします。 [OPCServer.WinCC ...]
ダイアログの[OPC_Server_Tag]タグを選択します。 [項目の追加]ボタンをクリックします。
4. OPC DA サーバーとの接続がすでに存在している場合には、引き続き手順 5 に進みます。
まだ接続が設定されていない場合は、対応するメッセージが表示されます。
[はい]をクリックします。[新規接続]ダイアログが表示されます。

この接続名として"OPCServer_WinCC"を入力します。[OK]をクリックします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

687

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
5. [タグの追加]タﾞイアロクﾞが表示されます。
[接頭語]フィールドに"Client_"を入力し、[接尾語]フィールドには"_xyz"を入力します。
[OPCServer_WinCC]接続を選択します。[終了]をクリックします。

6. [OPCServer.Wi nCC ...]ダイアログで[<-戻る]ボタンをクリックします。"OPC 項目マネージャ"で[終了]をクリックして OPC 項目マネージャを閉じます。
7. グラフィックデザイナを起動し、画面を新たに開きます。画面内に I/O フィールドを追加します。[スマートオブジェクト]下のオブジェクトリストで[I/O フィールド]オブジェクト
を選択します。[I/O フィールド設定]ダイアログが開きます。
8. [タグ]フィールドに名前"Client_OPC_Server_Tag_xyz"を入力します。更新を"2 秒"に設定します。フィールドタイプを[I/O フィールド]に設定します。ダイアログを閉じて、画面を保存します。グラフィックデザイナの[有効]ボタンをクリックして、WinCC プロジェクトを有効にします。
9. WinCC OPC DA サーバーとクライアントの両方の I/O フィールドに、設定したタグの値が表示されます。WinCC OPC DA サーバーの I/O フィールドに値を新たに入力します。
新規値は、WinCC OPC DA クライアントの I/O フィールドに表示されます。

下記も参照
WinCC OPC DA サーバー上の WinCC プロジェクトの設定方法 (ページ 686)
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)

688

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
8.7.4.2

WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続

WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続例
はじめにSIMATIC NET のインストール中に、インストールする OPC サーバーを選択できます。 以下の例では、WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続を構成します。 オートメーションデバイスのデータは、SIMATIC NET FMS OPC サーバーを使用
して WinCC に供給されます。
この例では、WinCC を WinCC OPC DA クライアントとして使用します。 OPC 項目マネージャは、オートメーションデバイスに対応して構成されたオブジェクトリストのインデックスを表示します。
タグの現在値は I/O フィールドに表示されます。 SIMATIC NET FMS OPC サーバーのタグの値が変更されると直ちに、WinCC OPC DA クライアントのプロセス画像にこの新しい値が反映されます。 反対に、I/O フィールドに入力された値はオートメーションデバ
イスに送られます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

689

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
必要条件
● コンピュータに WinCC、SIMATIC NET ソフトウェアがインストールされていること。
● SIMATIC NET FMS OPC サーバーが構成されていること。 SIMATIC NET S7 OPC サーバーの設定の詳細については、SIMATIC NET マニュアルを参照してください。

構成手順
WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトでは、以下のコンフィグレーションが必要です。
1. WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続の構成

通信マニュアル通信マニュアルには、チャンネルコンフィグレーションの追加情報と各種の例が記載されています。 このマニュアルは、下記のインターネットからダウンロードできます。
● http://support.automation.siemens.com/
アイテム番号による検索:● A5E00391327

WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続の設定方法
はじめに
このセクションでは、WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトで、FMS イ
ンデックスにアクセスする WinCC タグを設定します。このタグ値は I/O フィールドに表示されます。

必要条件● WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに"OPC"チャンネルが追加されていること。

690

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
手順
1. WinCC OPC DA クライアント上の"OPC グループ(OPCHN Unit#1)"チャンネルユニットのショートカットメニューで[システムパラメータ]を選択します。OPC 項目マネージャが開きます。
2. 選択ダイアログで、OPC DA サーバーとして使用するコンピュータの名前を選択します。 リストから[OPC.SIMATICNet]を選択します。
[サーバーの参照]ボタンをクリックします。[フィルタ規準]ダイアログが開きます。
3. [フィルタ規準]ダイアログで、[次へ->]ボタンをクリックします。[OPC.SIMATICNet..]ダ
イアログが開きます。選択リストに、設定されている FMS インデックスがすべて表示されます。インデックスを 1 つ選択します。[項目の追加]ボタンをクリックします。
4. SIMATIC NET FMS OPC サーバーとの接続がすでに存在している場合には、引き続き手順 5 に進みます。
まだ接続が設定されていない場合は、対応するメッセージが表示されます。
[はい]をクリックします。[新規接続]ダイアログが表示されます。

この接続名として"OPC_SIimaticNET"を入力します。[OK]をクリックします。
5. [タグの追加]タﾞイアロクﾞを開きます。
[接頭語]フィールドに"Client_"を入力し、[接尾語]フィールドには"_xyz"を入力します。接続"OPC_SimaticNET"を選択します。[終了]をクリックします。
6. [OPC.SIMATICNet ..]ダイアログで[<-戻る]ボタンをクリックします。"OPC 項目マネージャ"で[終了]をクリックして OPC 項目マネージャを閉じます。
7. グラフィックデザイナを起動し、画面を新たに開きます。画面内に I/O フィールドを追加します。[スマートオブジェクト]下のオブジェクトリストで[I/O フィールド]オブジェクト
を選択します。[I/O フィールド設定]ダイアログが開きます。
8. [タグ]フィールドにタグの名前を入力します。更新を[2 秒]に設定します。フィールドタイ
プを[I/O フィールド]に設定します。
9. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、画面を保存します。グラフィックデザイ
ナの[有効]ボタンをクリックして、WinCC プロジェクトを有効にします。
10.FMS インデックスの現在値は I/O フィールドに表示されます。値は 2 秒ごとに更新されます。I/O フィールドに値を入力します。変更した値は、オートメーションデバイスに引き渡されます。

下記も参照
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

691

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
8.7.4.3

WinCC と SIMATIC NET S7-OPC サーバー間の接続

WinCC と SIMATIC NET S7 OPC サーバー間の接続例
SIMATIC NET のインストール中に、インストールする OPC サーバーを選択できます。 以下の例では、WinCC と SIMATIC NET S7 OPC サーバー間の接続を構成します。 オートメーションデバイスのデータは、SIMATIC NET S7 OPC サーバーを使用して WinCC クライアントに供給されます。
タグの現在値は、WinCC OPC クライアントの I/O フィールドに表示されます。 SIMATIC
NET S7 OPC サーバーのタグの値が変更されるとすぐに、この変更された値がプロセス
画像に表示されます。 反対に、I/O フィールドに入力された値はオートメーションデバ
イスに送られます。

必要条件● コンピュータに WinCC、SIMATIC NET ソフトウェアがインストールされていること。
● SIMATIC NET S7 OPC サーバーが構成されていること。 SIMATIC NET S7 OPC サーバーの設定の詳細については、SIMATIC NET マニュアルを参照してください。

692

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
構成手順
WinCC と SIMATIC NET S7 OPC サーバー間の接続を確立するには、以下のコンフィグ
レーションが必要です。
1. SIMATIC NET S7 OPC サーバーへのタグの追加
2. SIMATIC NET S7 OPC サーバーのタグへのアクセスの構成

通信マニュアル通信マニュアルには、チャンネルコンフィグレーションの追加情報と各種の例が記載されています。このマニュアルは、下記のインターネットからダウンロードできます。
● http://support.automation.siemens.com/
アイテム番号による検索:● A5E00391327

SIMATIC NET S7 OPC サーバーへのタグの追加
はじめに
OPC 項目マネージャがタグを表示するには、SIMATIC NET S7 OPC サーバーのアドレ
ススペースにタグを追加する必要があります。 設定するには、"OPC Scout"プログラムを使用します。 OPC Scout は、SIMATIC NET インストーラを使用して設定されます。
この例では、オートメーションデバイス内のマーカワード"0"がアドレス指定されます。

使用するパラメータの表
パラメータ

値

データタイプ

W

範囲バイト

0

番号値

1

項目別名

MW0

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

693

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
前提条件
● SIMATIC NET ソフトウェアで S7 接続を設定していること。 詳細情報については『SIMATIC NET マニュアル』を参照してください。

手順、[プログラム]、[SimaticNet]
1. [スタート]メニュー[OPCScout]から[OPC Scout]を開きます。

、[OPCServer]、

2. [ローカルサーバー]下の[OPC.SimaticNet]を選択します。同じコンピュータ上で SIMATIC
S7 OPC サーバーが実行されていない場合ショートカットメニュー[サーバー]で[リモートサーバーの追加]を選択します。[リモートサーバーの追加]ダイアログで、OPC サーバーとして使用するコンピュータの名前を入力した後、[OK]をクリックしてこのダイアログを閉じます。
3. ショートカットメニュー[OPC.SimaticNet]で[接続]を選択します。[グループの追加]タﾞイ
アロクﾞが表示されます。グループの名前を入力します。[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。

694

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
4. 追加したグループのショートカットメニューで[項目の追加]を選択します。"OPCNavigator"が開きます。

5. "OPCNavigator"で、[オブジェクト]下の[Ｍ] (マーカー)を選択します。[(新規定義)]をダブ
ルクリックします。すると、[新規タグの定義]ダイアログが開きます。
6. [新規タグの定義]ダイアログで、テーブルのパラメータを入力します。

[OK]をクリックして、[新規タグの定義]ダイアログを閉じます。
7. OPCNavigator の[終了]エリアで、[MW0]タグにマークを付けます。[--> ]ボタンをクリックします。OPCNavigator で[OK]をクリックします。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

695

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
下記も参照
SIMATIC NET S7 OPC サーバーのタグへのアクセスの設定 (ページ 696)

SIMATIC NET S7 OPC サーバーのタグへのアクセスの設定
はじめにこのセクションでは、WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトで WinCC
タグを設定します。 このタグは、SIMATIC NET S7 OPC サーバーのアドレススペース
内の[MW0]タグにアクセスします。 このタグ値は I/O フィールドに表示されます。

前提条件● OPC Scout を使用して[MW0]タグが作成されていること。
● WinCC OPC DA クライアントの WinCC プロジェクトに"OPC"チャンネルが追加されていること。

手順
1. "OPC グループ(OPCHN Unit#1)"のショートカットメニューで[システムパラメータ]を選択します。 OPC 項目マネージャが開きます。
2. 選択ダイアログで、OPC サーバーとして使用するコンピュータの名前を選択します。 リ
ストから[OPC.SIMATICNet]を選択します。
[サーバーの参照]ボタンをクリックします。[フィルタ規準]ダイアログが開きます。
3. [フィルタ規準]ダイアログで、[次へ->]ボタンをクリックします。[OPC.SIMATICNet..]ダ
イアログが開きます。[MW0]タグを選択します。[項目の追加]ボタンをクリックします。
4. SIMATIC NET FMS OPC サーバーとの接続がすでに存在している場合には、引き続き手順 5 に進みます。
まだ接続が設定されていない場合は、対応するメッセージが表示されます。
[はい]をクリックします。[新規接続]ダイアログが表示されます。

この接続名として"OPC_SIimaticNET"を入力します。[OK]をクリックします。
5. [タグの追加]タﾞイアロクﾞを開きます。
[接頭語]フィールドに"Client_"を入力し、[接尾語]フィールドには"_xyz"を入力します。接続"OPC_SimaticNET"を選択します。[終了]をクリックします。

696

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
6. [OPC.SIMATICNet ..]ダイアログで[<-戻る]ボタンをクリックします。"OPC 項目マネージャ"で[終了]をクリックして OPC 項目マネージャを閉じます。
7. [グラフィックデザイナ]を開始し、画面を開きます。画面内に I/O フィールドを追加します。[スマートオブジェクト]下のオブジェクトリストで[I/O フィールド]オブジェクトを選択します。[I/O フィールド設定]ダイアログが開きます。
8. [タグ]フィールドに名前"Client_MW0_xyz"を入力します。更新を[2 秒]に設定します。フィールドタイプを[I/O フィールド]に設定します。
9. ダイアログを閉じて、画面を保存します。グラフィックデザイナの[有効化]ボタンをクリックして、WinCC プロジェクトを有効にします。
10.WinCC OPC DA クライアントの I/O フィールドに、S7 タグの現在値が表示されます。値は 2 秒ごとに更新されます。I/O フィールドに値を入力します。変更した値は、オートメ
ーションデバイスに引き渡されます。

下記も参照
SIMATIC NET S7 OPC サーバーへのタグの追加 (ページ 693)
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定 (ページ 252)

8.7.4.4

WinCC と Microsoft Excel 間の接続

WinCC と Microsoft Excel 間の接続例
はじめに
この例では、Visual Basic Editor を使用して Microsoft Excel で OPC DA クライアントを作成します。OPC DA クライアントは、WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェク
ト内の WinCC タグを読み取って、この値をセル内に書き込みます。新しい値がセル内に入力されると、この値は WinCC OPC DA サーバーに引き渡されます。
この接続では、WinCC と Microsoft Excel が両方ともインストールされているコンピュータが使用されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

697

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー

設定手順
Microsoft Excel で以下を設定する必要があります.
1. Microsoft Excel の Visual Basic Editor で OPC DA クライアントを作成します。
2. Microsoft Excel の WinCC タグへのアクセスを設定します。

下記も参照
Microsoft Excel での WinCC タグへのアクセスの設定方法 (ページ 702)
Microsoft Excel での OPC DA クライアントの作成 (ページ 698)

Microsoft Excel での OPC DA クライアントの作成
はじめに
OPC DA クライアントとして Microsoft Excel を使用するには、Microsoft Excel の Visual
Basic Editor で、専用のスクリプトを作成する必要があります。

必要条件
Microsoft Excel の Visual Basic Editor について基本的な知識を持っていること。

698

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
手順
1. Microsoft Excel を開き、新規ブックを表示します。
2. Visual Basic Editor の[ツール]メニューで、用の Visual Basic Editor を開きます。

[マクロ]をクリックします。 Microsoft Excel

3. Visual Basic Editor の[ツール]メニューで、[参照設定...]を選択します。 [参照設定 VBAProject]タﾞイアロクﾞが表示されます。 [参照可能なライブラリファイル]のリストで、[Siemens OPC DAAutomation 2.0]エントリを見つけます。 該当するチェックボックスを選択します。 [OK]をクリックします。
4. 下記のスクリプトをコピーします。 このスクリプトはオンラインヘルプでのみ掲載されています。
5. Visual Basic Editor のプロジェクトウィンドウ内に表示されている[Sheet1]をダブルクリックして、新しいコードウィンドウを開きます。
6. このコードウィンドウにスクリプトを貼り付けます。
7. [ファイル]メニューの[保存]を選択します。 [ファイル]メニューで[終了して Microsoft Excelに戻る]を選択します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

699

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
スクリプト例
Option Explicit
Option Base 1
Const ServerName = "OPCServer.WinCC"
Dim WithEvents MyOPCServer As OpcServer
Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroupDim MyOPCGroupColl As OPCGroups
Dim MyOPCItemColl As OPCItems
Dim MyOPCItems As OPCItems
Dim MyOPCItem As OPCItem
Dim ClientHandles(1) As Long
Dim ServerHandles() As Long
Dim Values(1) As Variant
Dim Errors() As Long
Dim ItemIDs(1) As String
Dim GroupName As String
Dim NodeName As String'--------------------------------------------------------------------' Sub StartClient()' 目的: OPC サーバーへの接続、グループの作成と項目の追加'--------------------------------------------------------------------Sub StartClient()' On Error GoTo ErrorHandler'----------- ClientHandle および GroupName は自由に選択できます
ClientHandles(1) = 1
GroupName = "MyGroup"'----------- セル"A1"から ItemID を取得
NodeName = Range("A1").Value
ItemIDs(1) = Range("A2").Value'----------- OPC サーバーのインスタンスを取得
Set MyOPCServer = New OpcServer
MyOPCServer.Connect ServerName, NodeName
Set MyOPCGroupColl = MyOPCServer.OPCGroups'----------- グループ追加のデフォルトアクティブステータスを設定
MyOPCGroupColl.DefaultGroupIsActive = True'----------- グループをコレクションに追加
Set MyOPCGroup = MyOPCGroupColl.Add(GroupName)
Set MyOPCItemColl = MyOPCGroup.OPCItems'----------- 1 つの項目を追加、ServerHandles が返されます
MyOPCItemColl.AddItems 1, ItemIDs, ClientHandles, ServerHandles, Errors'----------- サブスクライブされたグループが非同期の通知を受け取ります
MyOPCGroup.IsSubscribed = True
Exit Sub

700

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
ErrorHandler:
MsgBox "Error: " & Err.Description, vbCritical, "ERROR"End Sub'--------------------------------------------------------------------' Sub StopClient()' 目的: オブジェクトの解放とサーバーからの接続解除'--------------------------------------------------------------------Sub StopClient()'----------- グループとサーバーオブジェクトの解放
MyOPCGroupColl.RemoveAll'----------- サーバーからの接続解除とクリーンアップ
MyOPCServer.Disconnect
Set MyOPCItemColl = Nothing
Set MyOPCGroup = Nothing
Set MyOPCGroupColl = Nothing
Set MyOPCServer = Nothing
End Sub'--------------------------------------------------------------------' Sub MyOPCGroup_DataChange()' 目的: このイベントはグループ内の値、品質、タイムスタンプが変更されるとトリガされます'--------------------------------------------------------------------'----------- OPC-DA オートメーション 2.1 がインストールされている場合、使用してください
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long,
ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)'----------- スプレッドシートのセル値を読み取った値に設定します
Range("B2").Value = CStr(ItemValues(1))
Range("C2").Value = Hex(Qualities(1))
Range("D2").Value = CStr(TimeStamps(1))
End Sub'--------------------------------------------------------------------' Sub worksheet_change()' 目的: このイベントはワークシートが変更されるとトリガされます。そのため新規値を書き込むことができます'--------------------------------------------------------------------Private Sub worksheet_change(ByVal Selection As Range)'----------- セル"B3"が変更された場合にのみこの値を書き込みます
If Selection <> Range("B3") Then Exit Sub
Values(1) = Selection.Cells.Value'----------- 同期モードで新規値を書き込みます
MyOPCGroup.SyncWrite 1, ServerHandles, Values, Errors
End Sub

下記も参照
WinCC OPC DA サーバー上の WinCC プロジェクトの設定方法 (ページ 686)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

701

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.7 WinCC OPC DA サーバー
Microsoft Excel での WinCC タグへのアクセスの設定方法
はじめに
Excel OPC DA クライアントは、WinCC OPC DA サーバーの WinCC タグを読み取って、このタグの値をセル内に書き込みます。 WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェク
トでは、I/O フィールドにこのタグの値が表示されます。 セル内のタグ値が変更されると、それに応じて WinCC OPC DA サーバーの I/O フィールド内の値が変更されます。

前提条件● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号付き 16 ビット値"データタイプの"OPC_Excel"内部タグが設定されていること。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトで、I/O フィールドに"OPC_Excel"タ
グ値が書き込まれていること。
● WinCC OPC DA サーバーの WinCC プロジェクトが有効になっていること。

手順
1. Microsoft Excel で、OPC サーバーとして使用するコンピュータの名前をセル"A1"に入力します。 セル"A2"に、タグ名"OPC_Excel"を入力します。

2. Excel の[ツール]メニューで[マクロ][マクロ...]を選択します。[マクロ]ダイアログが開きます。マクロのリストで[Sheet1.StartClient]を選択します。[実行]をクリックして OPC
クライアントを起動します。
3. タグの値はセル"B2"に、品質コードはセル"C2"に、タイムスタンプはセル"D2"に書き込まれます。
4. セル"Ｂ 3"に新規値を入力します。変更した値は、WinCC OPC サーバーの I/O フィール
ドに表示されます。
[マクロ...]を選択します。[マクロ]ダイアログが開5. Excel の[ツール]メニューで[マクロ]きます。マクロのリストで[Sheet1.StopClient]を選択します。[実行]をクリックして OPC
クライアントを停止します。

702

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

8.8

WinCC OPC HDA サーバー

8.8.1

WinCC OPC HDA サーバーの機能

はじめにWinCC OPC HDA サーバーは、DCOM アプリケーションの 1 つであり、アーカイブシス
テムからの必要データを OPC HDA クライアントに供給します。 項目ハンドルを使用してデータにアクセスします。 読取りアクセスまたは書込みアクセスが可能です。 このデータを分析することもできます。
WinCC OPC HDA サーバーは、OPC Historical Data Access 1.20 の仕様をサポートしています。 これは、準拠テストにより確認されています。
以下の章では、WinCC OPC HDA サーバーでサポートされている属性、集約、およびファンクションだけでなく、データ構造の設計についても説明します。 詳細な説明ではなく、最も重要な情報についての要約です。 詳細については、"OPC Historical Data Access1.20"の仕様を参照してください。

インストール
WinCC のインストール中、WinCC OPC HDA サーバーを選択できます。 WinCC アーカ
イブシステムへのアクセスを実行するときに書込みファンクションを使用するかどうか選択できます。 WinCC のインストールが終了すると直ちに、WinCC OPC DA サーバーを使用できます。このとき、別の設定を実行する必要はありません。
書込みアクセスを指定せずにインストールする場合、WinCC アーカイブシステム内のデータには、読取りと分析以外実行できません。 書込みアクセスの場合、WinCC アーカ
イブシステムのデータを分析、追加、削除、および更新できます。
WinCC OPC HDA サーバーは、WinCC サーバーまたは WinCC クライアント上にインプリメントできます。

ライセンス
WinCC OPC HDA サーバーを操作するには、OPC HDA サーバーとしてインプリメント
された各 WinCC コンピュータに、次のライセンスをインストールしておく必要があります。
● WinCC の有効な RT ライセンス● WinCC オプション接続性パック

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

703

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
OPC HDA クライアント
OPC Historical Data Access 1.20 仕様に準拠する OPC HDA クライアントはすべて、
WinCC OPC HDA サーバーにアクセスできます。 OPC HDA クライアントは、ユーザー自身で作成することもできます。 独自の OPC HDA クライアントを作成することにより、ユーザー固有の必要条件をほとんど満たすことができます。
OPC HDA クライアントの使用方法例には、以下のものがあります。
● アーカイブデータの分析と評価● 各種 OPC HDA サーバーのアーカイブの統計プロセスコントロール
OPC HDA クライアントを使用して履歴の値を要求するには、設定中、以下に気をつける必要があります。
● 次のクエリが送られる前にクライアントが要求されたデータを受け取ることができる
ように、クエリサイクルを選択してください。 サイクルが短すぎると、データを受け取るまでにかなりの時間がかかる場合があります。
● WinCC サーバーの CPU 負荷は、クエリに対するタグの数によって決まります。

設定されたスワップアウトによるサイクリックアーカイブへの書込みアクセス
ランタイムでは、データは WinCC サーバー上のサイクリックアーカイブで修正されます。
変更がスワップアウトされたアーカイブに受け入れられるのは、データが作成された直後に変更された場合のみです。
サイクリックアーカイブの関連するアーカイブセグメントがすでにスワップアウトされている場合、スワップアウトされたアーカイブでの変更はその後実行されません。 WinCC
サーバー上でアーカイブセグメントを削除すると、修正されたデータも削除されます。

下記も参照
品質コード (ページ 711)
WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造 (ページ 705)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

704

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

8.8.2

WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造

8.8.2.1

WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造

はじめに
WinCC OPC HDA サーバー上のデータを構造化します。 以下に使用可能なデータ構造を一覧表示ます。詳細な説明ではなく、最も重要な情報についての要約です。 詳細については、"OPC Historical Data Access 1.20"の仕様を参照してください。

データ構造
説明
属性

未処理データの品質特性を追加指定します。 属性には、データタイ
プ、アーカイブの仕様などが含まれます。詳細については、サポートされている属性の概要を参照してください。

集約

所定の時間間隔に対応する未処理データの要約。 総計には、平均、最小、最大値などが含まれます。詳細については、サポートされている総計の概要を参照してください。

開始時間/終了時 時間間隔の開始ポイントと終了ポイントを設定します。
間
境界値

境界値は、開始時と終了時に記録される値です。これらの値を使用できない場合、境界値として、該当する時間に近い値が使用されます。

未処理データ

未処理データは、特定の時間間隔に対応した WinCC アーカイブシス
テムの未処理データです。タイムスタンプおよび品質評価などがあります。

項目ハンドル

項目ハンドルは、WinCC アーカイブタグへの一意の割り付けを指し
ます。

項目 ID

項目 ID は、WinCC アーカイブタグの一意の識別名を指します。項目
ID を使用すれば項目ハンドルを取得できます。

下記も参照
サポートされているファンクションの概要 (ページ 708)
WinCC OPC HDA サーバーの時間形式 (ページ 709)
サポートされている属性の概要 (ページ 706)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

705

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
サポートされている集約の概要 (ページ 706)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.2.2

サポートされている属性の概要

はじめに
以下の表は、WinCC OPC HDA サーバーでサポートされている属性を示しています。 詳
細については、"OPC Historical Data Access 1.20"の仕様を参照してください。

属性
属性

属性 ID

説明

項目 ID

OPCHDA_ITEMID

アクセスする WinCC アーカイブタグを示します。

項目データタOPCHDA_DATA_TY WinCC アーカイブタグのデータタイプを示しま

イプ

PE

説明

OPCHDA_DESCRIP WinCC アーカイブタグの記述を戻します。 こTIONす。
の記述は、WinCC タグロギングで定義されます。

エンジニアリ
ング単位

OPCHDA_ENG_UNI 測定単位の表示を設定します。 WinCC タグロ
ギングでラベリングが定義されます。
TS

下記も参照
WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造 (ページ 705)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.2.3

サポートされている集約の概要

はじめに
以下の表に、WinCC OPC HDA サーバーでサポートされている集約を一覧表示ます。 詳
細については、"OPC Historical Data Access 1.20"の仕様を参照してください。

706

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
集約
集約

説明

OPCHDA_COUNT

指定の時間間隔に対応した未処理データカウントを戻します。

OPCHDA_START

時間間隔の先頭で、未処理データの初期値を戻します。

OPCHDA_END

時間間隔の終わりに、未処理データの最終値を戻します。

OPCHDA_AVERAGE

指定の時間間隔に対応した未処理データの平均値を戻します。

OPCHDA_TIMEAVERAGE

指定の時間間隔に対応した未処理データの時間加重平均を戻します。

OPCHDA_TOTAL

指定の時間間隔に対応した合計値を戻します。

OPCHDA_STDEV

指定の時間間隔に対応した未処理データの標準偏差を戻します。

OPCHDA_MINIMUMACTU

指定の時間間隔に対応した未処理データとそのタイムス

ALTIME

タンプの最小値を戻します。

OPCHDA_MINIMUM

指定の時間間隔に対応した未処理データの最小値を戻します。

OPCHDA_MAXIMUMACTU

指定の時間間隔に対応した未処理データとそのタイムス

ALTIME

タンプの最大値を戻します。

OPCHDA_MAXIMUM

指定の時間間隔に対応した未処理データの最大値を戻します。

OPCHDA_DELTA

指定の時間間隔に対応した未処理データ内の先頭ポイン
トと最終ポイントの差を戻します。

OPCHDA_REGSLOPE

指定の時間間隔に対応した未処理データの回帰線の勾配を戻します。

OPCHDA_REGCONST

指定の時間間隔に対応した未処理データの回帰値を戻します。

OPCHDA_REGDEV

指定の時間間隔の未処理データに対応した回帰の標準偏差を戻します。

OPCHDA_VARIANCE

指定の時間間隔に対応した未処理データの分散を戻します。

OPCHDA_RANGE

指定の時間間隔に対応した未処理データのOPCHDA_MAXIMUM と OPCHDA_MINIMUM の差を戻します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

707

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
集約

説明

OPCHDA_DURATIONGOO

未処理データの品質が適切だった期間を戻します。 この

D

期間は、秒単位で指定されます。

OPCHDA_DURATIONBAD

未処理データの品質が不適切だった期間を戻します。 この期間は、秒単位で指定されます。

OPCHDA_PERCENTGOOD 適切な品質の未処理データの割合を戻します。
OPCHDA_PERCENTBAD

不適切な品質の未処理データの割合を戻します。

OPCHDA_WORSTQUALIT

指定の時間間隔に対応した未処理データの最悪品質を戻

Y

します。

下記も参照
WinCC OPC HDA サーバーのデータ構造 (ページ 705)
WinCC OPC HDA サーバーの機能 (ページ 703)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.2.4

サポートされているファンクションの概要

はじめに
以下の表に、WinCC OPC HDA サーバーでサポートされているファンクションを一覧表
示ます。 これらのファンクションは、データ交換のために OPC HDA クライアントで使用できます 詳細については、"OPC Historical Data Access 1.20"の仕様を参照してくだ
さい。

読み取り
機能

説明

ReadRaw

指定の時間間隔に対応した未処理データとその品質とタイムスタンプを戻します。

ReadProcess

指定の時間間隔に対応した計算値、値の品質、およびタイムスタンプ

edを戻します。 計算値は、選択した集約によって違ってきます。

ReadAtTime

特定時間間隔に対応した未処理データとその品質とタイムスタンプを戻します。 値を使用できない場合、このポイントの値が補間されます。

ReadAttribute 指定の時間間隔に対応した項目属性とタイムスタンプを戻します。

708

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
下記も参照
WinCC OPC HDA サーバーの機能 (ページ 703)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.2.5

WinCC OPC HDA サーバーの時間形式

はじめに開始時間と終了時間を設定すると、WinCC OPC HDA サーバーで時間間隔が指定されます。 指定の時間間隔により、履歴データの観測期間が決定されます。 時間を指定するする際には、特定形式を保持する必要があります。
時間の指定には、以下のオプションを使用できます。
● UTC に対応した絶対値● サーバーのローカル時間と相対的な時間

UTC に対応した絶対値
デフォルトでは、WinCC OPC HDA サーバーはそのタイムベースとして協定世界時(UTC)を使用します。 この時間は、グリニッジ標準時(つまり、中央ヨーロッパ標準時から 1
時間を引いたもの)に対応します。
時間形式

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.msmsms
パラメータ

YYYY = 年
MM = 月DD = 日hh = 時間
mm = 分ss = 秒ms = ミリ秒
入力例

2002/06/10 09:27:30.000

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

709

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
ローカル時間に相対した時間の指定
このオプションでは、サーバーのローカル時間に相対した時間が入力されます。ローカ
ル時間帯は、コンピュータの[日付と時刻]コントロールパネルで設定されます。
時間形式

キーワード +/-オフセット 1 +/-オフセット(n)オフセットとは、サーバーのローカル時間との差を指します。
キーワード

NOW = サーバーの現在のローカル時間
SECOND = 現在の秒MINUTE = 現在の分
HOUR = 現在の時間
DAY = 現在の日WEEK = 現在の週
MONTH = 現在の月YEAR = 現在の年
オフセット+/-S = 秒差+/-M = 分差+/-H = 時間差+/-D = 日差+/-W = 週差+/-MO = 月差+/-Y = 年差例：

DAY - 1D = 前日
DAY-1D + 7H30 = 前日の 7:30
MO-1D+5H = 先月の最終日の 5:00
NOW-1H15M = 1 時間 15 分前
YEAR+3MO= 今年の 4 月

710

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
下記も参照
WinCC OPC HDA サーバーの機能 (ページ 703)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.3

品質コード

はじめに
品質コードは、未処理データのステータスと品質を評価するのに使用されます。 OPCの品質コードについては、『データアクセスカスタムインターフェース標準バージョン
3.00』仕様の「6.8 OPC 品質タグ」を参照してください。

WinCC OPC HDA サーバーの品質コード
コード

OPC

0x0004000 OPCHDA_RAW

説明

品質

未処理データ送信の品質を示します。 GOOD

0BAD
UNCERTAIN

0x0008000 OPCHDA_CALCUL 計算したデータ送信の品質を示します。 GOOD
0

ATED

BAD
UNCERTA
IN

0x0010000 OPCHDA_NOBOU
0

ND

0x0020000 OPCHDA_NODAT
0

A

開始ポイントと終了ポイントで境界値 BADが検出されませんでした。
指定の時間間隔中に未処理データが検 BAD
出されませんでした。

0x0040000 OPCHDA_DATALO 選択した間隔中に未処理データの一部 BADがアーカイブされませんでした。
0
ST

下記も参照
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

711

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

8.8.4

サポートされている書込みアクセス

はじめに
以下の表は、WinCC OPC HDA サーバーでサポートされている書込みアクセスを示しています。
テーブルエレメント:

説明
サイクリックアー アーカイブしたプロセス値はサイクリックアーカイブに保存されます。サイクリック
カイブ

アーカイブは、数量を設定できるデータバッファで構成されます。データバッファは
サイズと時間周期(例: 日単位)で定義されます。データバッファがすべて一杯になると、最初のデータバッファ内のプロセスデータが上書きされます。

スワップ後のサイ 上書きプロセスによりデータバッファ内のプロセスデータが上書きされないように、
クリックアーカイ プロセスデータをスワップ(エクスポート)できます。
ブ
WinCC でサポートされています。
WinCC でサポートされていません。

書込みアクセス
後でプロセス値を追加

サイクリ スワップ後のサイック
クリックアーカイ
アーカイ ブ
ブ
可能

不可

WinCC でサポートされています。

説明

サイクリックアーカイブに時間周期が含まれている場合、後でプロセス値を追加できます。

可能

可能

対応する時間周期のデータバッファが、アーカイブバッ
クアップにスワップされます。アーカイブバックアップに後でプロセス値を追加することはできません。

712

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
サイクリ スワップ後のサイック
クリックアーカイ
アーカイ ブブ
不可

WinCC でサポートされ
ています。

不可

説明

サイクリックアーカイブを使用できません。プロセス値を保存できません。

不可

サイクリックアーカイブを使用できません。プロセス値

可能を保存できません。
ランタイム中のプロセス値の追加

サイクリ スワップ後のサイクリッ WinCC でック
クアーカイブ
サポートされ
アーカイ
ています。
ブ

説明

可能

サイクリックアーカイブで現在有効になっているデ不可ータバッファにプロセス値が追加されます。
今後のプロセス値の挿入

サイクリ スワップ後のサイクリッ WinCC でック
クアーカイブ
サポートされ
アーカイ
ています。
ブ

説明

可能

書込みアクセス中に、値は今後何も追加されませ

不可

ん。
不可

不可

書込みアクセスでは、値は今後何も追加されません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

713

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
プロセス値の削除

サイクリ スワップ後のサイク WinCC でック
リックアーカイブ
サポートされ
アーカイ
ています。
ブ

説明

可能

サイクリックアーカイブに時間周期が指定されている場

不可合、プロセス値を削除できます。
可能

対応する時間周期のデータバッファが、アーカイブバッ

可能

クアップにスワップされます。アーカイブバックアップ
からプロセス値を削除できます。
不可

サイクリックアーカイブを使用できません。プロセス値

不可を保存できません。
不可

可能

サイクリックアーカイブを使用できません。プロセス値を保存できません。
プロセス値の編集

サイクリ スワップ後のサイク WinCC でック
リックアーカイブ サポートされ
アーカイ
ています。
ブ

説明

可能

サイクリックアーカイブに時間周期が指定されている場

不可合、プロセス値を編集できます。
可能

可能

対応する時間周期のデータバッファが、アーカイブバッ
クアップにスワップされます。アーカイブバックアップ
ではプロセス値を編集できません。

不可

不可

サイクリックアーカイブを使用できません。プロセス値を保存できません。

不可

可能

サイクリックアーカイブを使用できません。プロセス値を保存できません。

714

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

8.8.5

OPC HDA 接続例

8.8.5.1

OPC HDA 接続例

はじめに
以下の例では、WinCC と OPC HDA クライアント間の接続を設定します。 WinCC OPC
HDA サーバーを使用すれば、WinCC アーカイブシステムのデータが使用できるようになります。 OPC HDA クライアントは、項目ハンドルを使用してデータにアクセスします。 設定プロセスを簡単にするために、OPC HDA ブラウザを使用します。
OPC 協会の OPC HDA クライアントを使用します。 OPC Historical Data Access 1.20
仕様に準拠する OPC HDA クライアントはすべて、WinCC OPC HDA サーバーにアクセスできます。

前提条件● WinCC OPC HDA サーバーの WinCC プロジェクトで、"符号なし 16 ビット値"データタイプの"OPC_HDA"内部タグが作成されていること。
● WinCC アーカイブシステムで、"HDA_ProcessValueArchive"プロセス値アーカイブが作成されていること。
● プロセス値アーカイブ"HDA_ProcessValueArchive"で、"OPC_HDA_Tag" WinCC アー
カイブタグが作成されていること。 WinCC アーカイブタグが内部タグ"OPC_HDA"にリンクされていること。
● ランタイムリストで、タグロギングランタイムを起動しており、グラフィックスラン
タイムが無効にされていること。
● WinCC OPC HDA サーバーの WinCC プロジェクトを起動していること。

設定の手順
WinCC を OPC HDA と接続するには、以下の設定が必要です。
1. HDA サーバーブラウザを使用した WinCC アーカイブタグへのアクセスの設定
2. WinCC アーカイブタグからの値の読取り

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

715

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
下記も参照
HDA サーバーブラウザを使用した WinCC アーカイブタグへのアクセスの設定方法 (ページ 717)
HDA サーバーブラウザ (ページ 716)
WinCC アーカイブタグの値の読取り (ページ 718)

8.8.5.2

HDA サーバーブラウザ

はじめに
OPC HDA クライアントは、項目ハンドルを使用してタグ値にアクセスします。 設定を簡単にするために、WinCC OPC HDA サーバーではブラウザ機能をサポートしています。 OPC HDA クライアントは、HDA サーバーブラウザを使用すれば、WinCC OPC
HDA サーバーのアドレススペースを検索できます。 このデータは、プロセス値アーカイ
ブにより階層形式でリストされます。

716

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

注記
HDA サーバーブラウザを使用せずに WinCC アーカイブタグにアクセスするには、項目IDを手動で設定する必要があります。
WinCC アーカイブタグをアドレス指定する場合、パスにはコンピュータ名(サーバー接頭語)が指定されます。項目 ID では、以下の構文が使用されます。Serverprefix::process_value_archive\WinCC_archive_tag.

下記も参照
HDA サーバーブラウザを使用した WinCC アーカイブタグへのアクセスの設定方法 (ページ 717)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.5.3

HDA サーバーブラウザを使用した WinCC アーカイブタグへのアクセスの設定方法

はじめに
このセクションでは、OPC HDA クライアントを使用して、WinCC アーカイブタグにア
クセスします。 OPC 協会の OPC HDA クライアントを使用します。 HDA サーバーブラ
ウザを使用してアクセスを構成します。
注記
ここに記述されている OPC HDA クライアントは、OPC 協会のデモクライアントです。 そのソースコードについては、インターネットサイト http://www.opcfoundation.org
を参照してください。

手順
1. "SampleClientHDA.exe"ファイルを"Siemens\WinCC\documents\english"フォルダから選択するフォルダへコピーします。
2. "SampleClientHDA.exe"ファイルをダブルクリックします。 HDA クライアントプログラ
ムが起動します。
3. [サーバー名]領域でエントリ[OPCServerHDA.WinCC.1]を選択します。 [接続]をクリックします。 これによって表示されるダイアログを、確認します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

717

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
4. HDA クライアントの[参照]をクリックします。 [ダイアログの参照]ダイアログが開きます。 [OPCHDA_BROWSETYPE]フィールドで[OPCHDA_FLAT]を選択します。

5. [選択]ウィンドウでエントリ[HDA_ProcessValueArchive_HDA_TAG]を選択します。 [追加]をクリックした後、[完了]をクリックして、ダイアログを閉じます。

詳細については、http://www.opcfoundation.org を参照してください。

下記も参照
WinCC アーカイブタグの値の読取り (ページ 718)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.8.5.4

WinCC アーカイブタグの値の読取り

はじめにこのセクションでは、WinCC アーカイブタグにアクセスして読み取る方法について説明
します。

718

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
必要条件
● OPC HDA クライアントが実行されていることが必要になります。

手順
1. HDA クライアントで[項目の表示]をクリックします。
2. HDA クライアントで[項目ハンドルの取得]をクリックします。
3. [値]選択フィールドで[HDA_ProcessValueArchive_HDA_TAG]をダブルクリックします。
4. [開始時間]フィールドに"NOW-10S"と入力します。 [終了時間]フィールド に"NOW"と入力します。

5. [未処理データの読み込み]をクリックします。これらの値、その品質コード、およびタイ
ムスタンプは、[値]選択フィールドに表示されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

719

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

8.8.6

WinCC の OPC HDA サーバーの非サイクリックロギング用特殊機能

はじめに
WinCC のタグロギングは、サイクリックまたは非サイクリックに実行されます。 WinCC
OPC HDA サーバーは、タグのロギング方法によって動作が異なります。
● OPC HDA サーバーは、サイクリックにログされたすべての値について、OPC 協議会の HDA 仕様に準拠して動作します。 OPC 集約は、直線的に補間されています。
● 非サイクリックにログされるタグは、OPC 協議会の HDA 仕様には含まれていません。 OPC 集約は、増分的に補間されています。 特に、タグが長時間変更されなかったとき、期間中データは使用できません。 有効なデータを取得するには、以下の事項
を考慮に入れる必要があります。
注記
OPC HDA サーバーが、非サイクリックにログされたタグに対し OPC に準拠していない。 OPC 協議会の HDA 仕様では、非サイクリックにログされたタグは認識されていないため、アーカイブサーバーは非サイクリックにログされたタグを処理できません。 サポートされている集約は、OPC HDA 仕様に準拠して計算されます。 非明
示的な関数の呼び出しはサポートされていません。
注記
プロセス値アーカイブへの書き込みアクセスを有効にすると、意味のない値が追加されることがあります。

非サイクリックにログされるタグの設定
非サイクリックにログされるタグの設定には、[セグメント変更後のアーカイブ]設定をタグ用に有効にする必要があります。 これにより、セグメントが変更されたときに、最新の有効な値が新しいログに入力されます。

WinCC の OPC HDA サーバーでサポートされている、非サイクリックロギング用集約
OPC HDA サーバーは以下の集約をサポートします。
● OPCHDA_MINIMUM● OPCHDA_MAXIMUM● OPCHDA_AVERAGE● OPCHDA_END● OPCHDA_INTERPOLATIVE

720

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
● OPCHDA_TIMEAVERAGE● OPCHDA_TOTAL● OPCHDA_DURATIONGOOD● OPCHDA_PERCENTGOOD

WinCC の OPC HDA サーバーでサポートされている、非サイクリックにログされるタグ用機能● "境界"のみ付き ReadRaw タグの ReadRaw は、ログされた値が変更されていないエ
リアの、最後に実際に保存された値を見つけるために"境界"付きで実行されます。
● ReadProcessed● DeleteRaw● DeleteAtTime● Insert● InsertReplace● Replace

非サイクリックにログされるタグのための集約の計算
集約の計算は、実際に格納された値に加え、計算用の仮想データポイントを含む、拡張"RawData"データレコードを基に行われます。 WinCC OPC HDA サーバー
は、"ReadProcessed"の要件に対応して"RawData"を処理します。 計算に必要な仮想データポイントは、境界の実際のデータポイントから作成されます。 仮想データポイントには、次の重要なポイントが含まれています。
● "StartTime"の値● "EndTime"の値● 間隔限界の値

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

721

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー
例
"00:59:00"、"01:02:00"、"01:03:00"の値が、非サイクリックタグロギングのタグ用に保存されます。 OPC HDA クライアントは、"ReadProcessed"に、以下のパラメータのある集約を要求します。
● StartTime = 01:00:00● EndTime = 01:04:00● Interval = 00:02:00
注記
この期間は、限界("EndTime"/"Interval")で仮想値を生成するとき、計算上、限界でのタイムスタンプより常に 1 µs 短くなります。
次の表では、分かりやすいよう、1 秒のデルタが使用されています。 次の図に例を示します。
OPC サーバーは、集約の計算に次の"RawData"を使用します。

722

数値

タイムスタンプ

実際に保存された値生成された仮想値

1

00:59:00

1.00

201:00:00

1.00

301:01:59

1.00

4

01:02:00

5

01:02:59

6

01:03:00

7

01:03:59

2.00
2.00
3.00
3.00

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.8 WinCC OPC HDA サーバー

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

723

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー

8.9

WinCC OPC A&E サーバー

8.9.1

WinCC OPC A&E サーバーの機能

はじめにWinCC OPC A&E サーバーは DCOM アプリケーションの 1 つです。定期購読によって、
OPC A&E クライアントには、WinCC メッセージのステータス変更が通知されます。
OPC A&E クライアントは、定期購読にフィルタを適用できます。このフィルタにより、表示するメッセージと属性が決定されます。
WinCC OPC A&E サーバーは、OPC Alarm&Event 1.10 仕様をサポートしています。これは、準拠テストにより確認されています。
以下の章では、WinCC OPC A&E サーバーでサポートされている属性のみでなく、OPC
A&E 上での WinCC メッセージシステムの表示についても説明します。詳細な説明ではなく、最も重要な情報についての要約です。詳細については、"OPC Alarms & Events
1.10"の仕様を参照してください。

インストール
WinCC のインストール中、WinCC OPC A&E サーバーを選択できます。インストールが終了すると直ちに、WinCC OPC A&E サーバーを使用できます。このとき、別の設定を追加して実行する必要はありません。
WinCC OPC A&E サーバーは、WinCC サーバーおよび WinCC クライアントに実装できます。

ライセンシング
WinCC OPC A&E サーバーを操作するには、OPC A&E サーバーとして実装された各
WinCC サーバーに、次のライセンスをインストールしておく必要があります。
● WinCC の有効な RT ライセンス● WinCC オプション接続性パック

サーバーのタイプ
WinCC OPC A&E サーバーは、条件イベントと単純なイベントをサポートしています。
さらに、追跡用イベントもあります。

724

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
条件関連イベントサーバー

条件関連イベントサーバーを使用して、イベントに条件を関連付けます。たとえば、タグの限界値違反を条件に設定することができます。境界値を超えると直ちに、WinCC にメッセージが表示されます。OPC A&E では、このメッセージはアラームとして表示されます。
単純なイベントサーバー

単純なイベントは、OPC A&E クライアントにイベントを通知するメッセージです。単純なイベントには、たとえばプログラムの起動や終了があります。
注記
冗長システムを使用している場合、以下の点に注意してください。
内部タグと相互接続されている単純イベントは、タグの更新時に 2 回送信されます。
最初のメッセージはマスタによりトリガされ、2 番目のメッセージはスタンバイによりトリガされます。

追跡用イベントサーバー

プロセスで変更が実行されると、OPC A&E クライアントはメッセージを受信します。
たとえば、レギュレータの調整が挙げらます。

OPC A&E クライアント
OPC Alarms & Events 1.10 仕様に準拠する OPC A&E クライアントはすべて、WinCC
OPC A&E サーバーにアクセスできます。OPC A&E クライアントは、ユーザー自身で作成することもできます。私有の OPC クライアントを作成することにより、ユーザー固有の必要条件をほとんど満たすことができます。たとえば、OPC A&E クライアントは、
複数の OPC A&E サーバーからのアラームの分析と共通ア－カイブに使用できます。

下記も参照
OPC A&E の品質コード (ページ 734)
OPC A&E を使用した WinCC メッセージシステムのマッピング (ページ 726)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

725

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー

8.9.2

OPC A&E を使用した WinCC メッセージシステムのマッピング

8.9.2.1

OPC A&E を使用した WinCC メッセージシステムのマッピング

概要
WinCC メッセージシステムの設定中、設定を実行して、メッセージを生成するプロセス
イベントを決定します。 このメッセージは、アラームとして OPC A&E に表示されます。下表に、このアラームの最も重要なパラメータを挙げています。 WinCC メッセー
ジシステムが情報を配信する方法についても説明します。 詳細については、「アラーム構造」を参照してください。

概要
OPC

WinCC メッセージシステム[ソース]

メッセージのソースを示します。 ソースのフォーマットは"<サーバー接頭辞>::@LOCALMACHINE::"となります。

時間

メッセージの受信、送信、および確認のタイムスタンプを示します。 タイムスタンプは、UTC (協定世界時)形式で指定されます。

タイプ

単純なイベント、追跡用イベント、または条件関連付けベントかを示します。 WinCC と POC A&E サーバー間では、単純なイベント、
条件関連付けイベント、追跡イベントをサポートしています。

Severity

WinCC メッセージの重要度を示します。

EventCategory

メッセージのカテゴリを戻します。 このトピックの詳細について「メッセージクラスとメッセージタイプの表示」を参照してくだ
は、
さい。

メッセージ

対応するメッセージ番号のメッセージテキストを示します。

ConditionName

メッセージ番号を示します。

ChangeMask

メッセージの変更ステータスを示します。 詳細については、「確認セオリー」を参照してください。

NewState「確認セオリ
メッセージステータスを戻します。 詳細については、ー」を参照してください。

「品質コード」をConditionQuality メッセージの品質を戻します。 詳細については、参照してください。

726

AckRequired

メッセージに確認(受信通知)が必要かどうかを示します。

ActiveTime

メッセージ受信のタイムスタンプを戻します。
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
OPC

WinCC メッセージシステム

EventAttribute

それぞれのメッセージに必要な属性を一覧表示ます。 詳細について
は、「WinCC メッセージシステムの属性」を参照してください。

品質

メッセージの品質コードを戻します。

Cookie

OPC A&E サーバーからクッキーを戻します。 クッキーは WinCC ア
ラームシステムのメッセージ番号に対応します。

下記も参照
確認セオリー (ページ 731)
WinCC メッセージシステムの属性 (ページ 728)
WinCC メッセージクラスおよびメッセージタイプのマッピング (ページ 727)

8.9.2.2

WinCC メッセージクラスおよびメッセージタイプのマッピング

はじめに
WinCC メッセージシステムは、プロセス内の妨害とオペレーティング状態をユーザーに通知します。 WinCC メッセージは、必ずイベントカテゴリに関連する特定のメッセー
ジクラスおよびメッセージタイプに属します。
OPC 上の WinCC メッセージシステムのマッピングは、"CcAeProvider.ini"ファイルを使って設定されます。

イベントカテゴリ
WinCC OPC A&E サーバーで、メッセージクラスとメッセージタイプの組み合わせごとにイベントカテゴリが 1 つ作成されます、
イベントカテゴリはカテゴリ ID および"カテゴリの説明"によって決定されます。 カテゴ
リ ID はメッセージクラス用の WinCC 内部 ID とメッセージタイプ用の WinCC 内部 ID

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

727

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバーから構成されており、カテゴリの説明は、メッセージクラスとメッセージタイプから構成されています。
注記
OPC A&E サーバーが接続ステーションの WinCC クライアントで実行されている場合、そのステーションに接続されている OS サーバーはメッセージクラスおよびメッセージタイプに関して同一の設定が行われている必要があります。 さもなければ、使用された
OPC クライアントが OS サーバーに直接アクセスする必要があります。
メッセージクラスおよびメッセージタイプの名前は、アラーム属性"CLASSNAME"および"TYPENAME"を使用して正確に確認できます。

8.9.2.3

WinCC メッセージの優先度のマッピング

はじめに
WinCC メッセージの重要度は OPC サーバーによって属性"Severity"に表示されます。
WinCC メッセージシステムのアラームを設定するとき、優先度を 0 と 16 の間に設定できます。OPC A&E 仕様では、1 から 1000 までの範囲の値が重要度に定義されており、1 が重要度が最も低く、1000 は最も高くなっています。
そのため、WinCC の重要度の値は OPC の重要度に合うように変更されて表示されます。
標準マッピングでは、WinCC の優先度 0 は、OPC の重要度 1 になります。これ以外の優先度値は、重要度 1000 まで直線的に内挿されます。これ以外の優先度マッピング規則を CcAeProvider.ini ファイルに設定できます。

8.9.2.4

WinCC メッセージシステムの属性

はじめに
以下の表は、WinCC メッセージシステムの OPC 属性の一覧を示しています。属性は、WinCC メッセージシステムで設定します。属性の中には WinCC の内部で使用するのみで、そのため OPC A&E クライアントと関係のないものもあります。これらの属性については一覧表示していません。

728

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
属性
OPC 属性

WinCC メッセージシステム

データタイプ

CLASSNAME

メッセージクラス名を戻します。

VT_BSTRTYPENAME

メッセージタイプ名を戻します。

VT_BSTRFORECOLOR

受信、送信、および確認の各メッセージの表示用テ VT_I4
キスト色を戻します。

BACKCOLOR

受信、送信、および確認の各メッセージの表示用背 VT_I4
景色を戻します。

FLASHCOLOR 点滅色を戻します。

VT_I4

FLAGS

メッセージに確認(受信通知)が必要かどうかを示し VT_I4
ます。

TEXT01

UserTextBlock01 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT02

UserTextBlock02 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT03

UserTextBlock03 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT04UserTextBlock04 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT05UserTextBlock05 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT06

UserTextBlock06 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT07

UserTextBlock07 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT08UserTextBlock08 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT09UserTextBlock09 の内容を戻します。

VT_BSTRTEXT10UserTextBlock10 の内容を戻します。

VT_BSTRPROCESSVAL ProcessValueBlock01 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE01
PROCESSVAL ProcessValueBlock02 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE02
PROCESSVAL ProcessValueBlock03 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE03
PROCESSVAL ProcessValueBlock04 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE04
PROCESSVAL ProcessValueBlock05 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE05
PROCESSVAL ProcessValueBlock06 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE06

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

729

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
OPC 属性

WinCC メッセージシステム

データタイプPROCESSVAL ProcessValueBlock07 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE07
PROCESSVAL ProcessValueBlock08 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE08
PROCESSVAL ProcessValueBlock09 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE09
PROCESSVAL ProcessValueBlock10 の内容を戻します。

VT_VARIANT

UE10STATETEXT

ステータスメッセージを戻します。

VT_BSTRINFOTEXT

メッセージの情報テキストを戻します。

VT_BSTRLOOPINALAR

LoopInAlarm が設定されているかどうかを示しま

VT_I4

M

す。

CLASSID

メッセージクラス ID を戻します。

VT_I4

TYPEID

メッセージタイプ ID を戻します。

VT_I4

MODIFYSTAT

メッセージのステータスタグの値を出力します。

VT_I4

E
AGNR

メッセージを生成するオートメーションデバイスの VT_I2
番号を戻します。

CPUNR

メッセージを生成する CPU の番号を戻します。

DURATION

メッセージを受信、送信、および確認する期間を示 VT_I4

VT_I2

します。
COUNTER

ランタイム開始後のメッセージ数を出力します。

VT_I4

QUITSTATET

メッセージが確認されたかどうかを示します。

VT_BSTRQUITCOUNT

有効で未確認のメッセージ数を出力します。

VT_I4

PARAMETER

メッセージパラメータを出力します。(メッセージ

VT_BSTR

EXT

設定の画像)BLOCKINFO

メッセージブロックの現在の内容を戻します。

VT_BSTR

ALARMCOUN

保留メッセージ数を出力します。

VT_I4

LOCKCOUNT

ロックされているメッセージの数を出力します。

VT_I4

PRIORITY

メッセージの設定された優先度を示します。

VT_I4

T

730

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
OPC 属性

WinCC メッセージシステム

データタイプAPPLICATION メッセージをトリガしたアプリケーションを出力し VT_BSTRます。
COMPUTER

メッセージを処理したコンピュータ名を出力しま

VT_BSTRす。

8.9.2.5

USER

メッセージを処理したユーザー名を出力します。

VT_BSTR

COMMENT

メッセージコメントを出力します。

VT_BSTR

確認セオリー

はじめに
WinCC での確認についての考え方は、"着信"から"発信"までのメッセージの表示方法と処理方法を指します。 WinCC OPC A&E サーバーでは、このメッセージステータス
は、"ChangeMask"と"NewState"の各パラメータで管理されます。

条件イベントと単純なイベントと追跡用イベント
通常、WinCC システムからのメッセージは条件イベントとしてクライアントに送信されます。 メッセージが単純なイベントとして扱われるようにするには、メッセージクラスの設定中に下記の条件を満たす必要があります。
● [確認の"Came In (着信)"]を有効にしないこと。
● ["Went Out(発信)"ステータスなしのメッセージ]を有効にすること。
マッピング設定によって、メッセージクラス"確認なしのシステム"およびメッセージタ
イプ"操作メッセージ"のメッセージは OPC 追跡用イベントとして転送されます。

ChangeMask"ChangeMask"パラメータは、メッセージステータスが変更された場所を追跡します。
パラメータ値:● OPC_CHANGE_ACTIVE_STATE● OPC_CHANGE_ENABLE_STATE● OPC_CHANGE_ACK_STATEWinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

731

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
NewState"NewState"パラメータは、変更後のメッセージステータスを示します。
パラメータ値:● OPC_CONDITION_ACTIVE● OPC_CONDITION_ENABLED● OPC_CONDITION_ACKED

概要
WinCC

NewState

ChangeState

メッセージの受信

OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACTIVE_S

E

TATE

OPC_CONDITION_ENABL
ED
受信通知を指定してメッセ OPC_CONDITION_ACTIV
ージを送信
E

OPC_CHANGE_ACTIVE_S
TATE

OPC_CONDITION_ENABL
ED
受信通知を指定せずにメッ OPC_CONDITION_ENABL OPC_CHANGE_ACTIVE_S
セージを送信ED
TATE
メッセージの確認(メッセー OPC_CONDITION_ACTIV
ジは保留中です)E

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED
メッセージの確認(メッセー OPC_CONDITION_ACTIV
ジは保留されていません)

E

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ENABL
ED
メッセージのロック------------------------------------ OPC_CHANGE_ENABLED--

メッセージのロック解除

OPC_CONDITION_ENABL OPC_CHANGE_ENABLED
ED

732_STATE_STATE

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
WinCC

NewState

ChangeState

メッセージの受信と確認

OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACTIVE_S

E

TATE

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED
受信、受信通知を指定して OPC_CONDITION_ACTIV
メッセージを送信
E

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ENABL
ED
受信、受信通知を指定せず OPC_CONDITION_ENABL OPC_CHANGE_ACK_STATにメッセージを送信
ED
E
システムによるメッセージ OPC_CONDITION_ACTIVの確認(メッセージは保留さ Eれています)

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED

システムによるメッセージ OPC_CONDITION_ACTIVの確認(メッセージは保留さ Eれていません)OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ENABL
ED

メッセージの緊急確認(メッ OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACK_STAT

セージは保留されています) E

E

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED
メッセージの緊急確認(メッ OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACK_STAT

セージは保留されていませ E
Eん)
OPC_CONDITION_ENABL
ED

下記も参照
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

733

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー

8.9.3

OPC A&E の品質コード

はじめに
品質コードは、メッセージのステータスと品質を評価するのに使用されます。 OPC の品質コードについては、『データアクセスカスタムインターフェース標準バージョン 3.00』
仕様の「6.8 OPC 品質タグ」を参照してください。

品質コード
コード

品質

ステータス

0xC0

OPC_GOOD

実行されます。

0x40

OPC_UNCERTAIN

確認(受信通知)表示の遅延の場合など、不明の場合に戻されます。

0x00

OPC_BAD

ソースとの接続が割り込まれる場合に戻されます。

8.9.4

OPC A&E 接続例

8.9.4.1

OPC A&E 接続例

はじめに
以下の例では、WinCC と OPC A&E クライアント間の接続を設定します。 WinCC OPC
A&E サーバーを使用すれば、WinCC メッセージシステムのデータが使用できるようになります。
サブスクリプションによって、OPC A&E クライアントには、WinCC メッセージのステータス変更が通知されます。
OPC Alarms&Events 1.10 仕様に準拠する OPC A&E クライアントはすべて、WinCC
OPC A&E サーバーにアクセスできます。

734

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
設定手順
WinCC と WinCC OPC A&E クライアント間の接続には、以下の設定が必要です。
1. WinCC メッセージシステムへのアクセスの設定

下記も参照
WinCC メッセージシステムへのアクセスの設定方法 (ページ 735)
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

8.9.4.2

WinCC メッセージシステムへのアクセスの設定方法

はじめに
このセクションでは、OPC 協会の OPC A&E クライアントを使用して、WinCC メッセ
ージシステムにアクセスします。
注記
ここに記述されている OPC A&E クライアントは、OPC 協会のデモクライアントです。 そのソースコードについては、インターネットサイト http://www.opcfoundation.org
を参照してください。

必要条件● WinCC OPC A&E サーバーの WinCC プロジェクトで、2 進データタイプの内部タグが複数作成されていること。
● WinCC OPC A&E サーバーの WinCC プロジェクトで、WinCC メッセージシステムを構成します。 メッセージを内部タグにリンクさせます。
● グラフィックデザイナを使用して画像を構成します。 WinCC アラームコントロール
および I/O フィールドを画像に追加します。 メッセージタグをグラフィックオブジェ
クトにリンクさせます。
● 開始リストの[アラームロギングランタイム]を有効化します。
● WinCC OPC A&E サーバーの WinCC プロジェクトを有効化します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

735

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
手順
1. "SampleClientAE.exe"ファイルを"Siemens\WinCC\documents\english"フォルダから選択するフォルダへコピーします。 このアプリケーションを使用できるのはオンラインヘルプのみです。
2. メニューバーから[OPC|接続...]を選択します。 [OPC アラームサーバー]ダイアログで[OPC.WinCC-AlarmsEven]を選択します。 [OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
3. メニューバーから[OPC|Event Subscription...]を選択します。 [Event Subscription]ダイア
ログが開きます。
4. ダイアログにある[アクティブ]とラベルの付いたチェックボックスを選択します。 "BufferTime"および"Max Size"フィールドに、"1000"を入力します。 [OK]をクリックして、[Event
Subscrip tion]ダイアログを閉じます。

5. WinCC メッセージシステムからのメッセージが、[OPC イベントサンプルクライアント]に表示されます。

6. メニューバーから[OPC|フィルタ]を選択します。 [フィルタ]ダイアログが開きます。 [イベントカテゴリ]フィールドからカテゴリを選択します。 [OK]をクリックして[フィルタ]ダ
イアログを閉じます。
7. [OPC イベントサンプルクライアント]に、フィルタ規準に合致したメッセージが表示され
ます。

736

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
"Buffer Time"パラメータと"Max Size"パラメータ
OPC 仕様に従って、WinCC ではパラメータ"Buffer Time"および"Max Size"が次のように構成されています。
OPC クライアントが戻り値を要求する

WinCC の使用

Buffer Time < 100

Revised buffer time = 100

OPC_S_INVALIDBUFFERTIME
100 <= buffer time <= 600000

Revised buffer time = buffer time

S_OK
Buffer time > 600000

Revised buffer time = 600000

OPC_S_INVALIDBUFFERTIME
Max Size = 0

Revised max size = 1000

OPC_S_INVALIDMAXSIZE
0 < Max Size < 10

Revised max size = 10

OPC_S_INVALIDMAXSIZE
10 <= Max Size <= 1000

Revised max size = max size

S_OK
Max Size = 1000

Revised max size = 1000

OPC_S_INVALIDMAXSIZE
パラメータはサブスクリプションの作成時に設定されます。 ただし、事後に SetState()を使用して既存のサブスクリプションを変更することはできません。
詳細については、http://www.opcfoundation.org を参照してください。

下記も参照
www.opcfoundation.org (http://www.opcfoundation.org)

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

737

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー

8.9.5

階層的アクセス機能付き OPC A&E サーバー

8.9.5.1

OPC A&E サーバーの機能

はじめに
OPC-A&E サーバーは、OPC が可能なアプリケーション間のメッセージの転送に DCOM
を使用します。OPC A&E サーバーは、OPC Alarm&Event 1.10 仕様をサポートしています。
以下の章では、階層的アクセス機能付きの OPC A&E 上での WinCC メッセージシステムのマッピングについて、および WinCC OPC A&E サーバーでサポートされている属性を説明します。このドキュメントでは、各情報の概要を説明します。詳細については、"OPC Alarms & Events 1.10"の仕様を参照してください。

動作の原理
OPC-A&E クライアントが、サブスクリプションを介して WinCC メッセージを受信します。サブスクリプションフィルタを使用して、サブスクリプションと共に転送されるイ
ベント数を減らすことができます。OPC-A&E クライアントは、メッセージ属性を表示
するすべてのイベントカテゴリに設定できます。

インストール
WinCC のインストール中、WinCC OPC A&E サーバーを選択できます。インストールが終了すると直ちに、WinCC OPC A&E サーバーを使用できます。このとき、別の設定を追加して実行する必要はありません。
WinCC OPC A&E サーバーは、WinCC サーバーおよび WinCC クライアントに実装できます。

ライセンシング
WinCC OPC A&E サーバーを操作するには、OPC A&E サーバーとして実装された各
WinCC サーバーに、次のライセンスをインストールしておく必要があります。
● WinCC の有効な RT ライセンス● WinCC オプション接続性パック

738

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
イベントタイプ
階層的アクセス機能付きの OPC-A&E サーバーは、条件付きイベント、単純イベントおよび追跡用イベントをサポートします。
条件関連イベント

条件関連イベントを使用して、イベントに条件を関連付けます。たとえば、タグの限界値違反を条件に設定することができます。この上限違反は、アラームとして OPC A&Eに表示されるメッセージを生成します。
単純イベント

単純なイベントは、OPC A&E クライアントにイベントを通知するメッセージです。単純なイベントには、たとえばプログラムの起動や終了があります。
注記
冗長システムを使用している場合、以下の点に注意してください。
内部タグと相互接続されている単純イベントは、タグの更新時に 2 回送信されます。
最初のメッセージはマスタによりトリガされ、2 番目のメッセージはスタンバイによりトリガされます。

追跡用イベント

追跡用イベントは、オペレータ入力メッセージを使って、OPC A&E クライアントに送信されます。オペレータ入力メッセージは、プロセスの手動介入によってトリガされます。

OPC A&E クライアント
OPC Alarms & Events 1.10 仕様に準拠する OPC A&E クライアントはすべて、OPC A&E
サーバーにアクセスできます。OPC A&E クライアントは、ユーザー自身で作成することもできます。私有の OPC クライアントを作成することにより、ユーザー固有の必要条件をほとんど満たすことができます。たとえば、OPC A&E クライアントは、他の
OPC A&E サーバーからのアラームの分析と結合ア－カイブに使用できます。アーカイ
ブされたメッセージの確認はできません。現在のアラームおよびイベントのみが確認できます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

739

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
階層アクセス権限付きの OPC A&E を使用しており、すべての機能を使用する場合は、
現在使用中の OPC A&E クライアントを適合する必要があります。
注記
OPC に関するドキュメンテーション
詳細は、「インターフェース」の章の「プロセスコントロールのための OPC - OLE」を参照してください。

8.9.5.2

OPC A&E と階層的アクセス機能付き OPC A&E との違い

OPC A&E のメッセージの表示
OPC A&E サーバーは、メッセージシステムにアクセスするための"条件付きイベント"および"単純イベント"をサポートします。「条件付きイベント」では、ソースごとにメッセ
ージ番号が表示されます。WinCC サーバーはメッセージ番号を多数保持できるため、メッセージの概要の維持が困難です。
OPC ブラウザの表示例を次の図に示します。

階層アクセス権限を持つ OPC A&E でのメッセージの表示
階層アクセス権限付きの OPC A&E サーバーは、条件付きイベント、単純イベント、追跡用イベントのイベントタイプをサポートします。
ユーザーテキストブロック 2 によって、"条件付きイベント"のメッセージのソースが決定されます。デフォルト設定では、ユーザーテキストブロック 2 は、障害箇所に相当します。メッセージを階層的に表示するには、アラームロギングメッセージで、ユーザー

740

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
定義のグループメッセージとメッセージを統合する必要があります。グループメッセー
ジの構造は、OPC A&E の領域によって決定されます。
追跡用イベントは、オペレータ入力メッセージがシステム内でトリガされたときに発生します。
OPC ブラウザでの条件付きイベントの表示例を次の図に示します。[領域]と[ソース]に加え[条件]が表示されます。

階層アクセス権限付きの OPC A&E サーバーへの切り替え
新しいプロジェクトの作成時は、階層アクセス権限付き OPC A&E サーバーを使用してください。
既存のプロジェクトでは、OPC A&E サーバーは以前と同じように使うことも、階層ア
クセス用に変換することもできます。変換は、データを損失することなく元に戻すことができます。
1. プロジェクトフォルダに"CcAeProvider.ini"ファイルをコピーします。ファイルは、WinCC
インストールパスの"OPC\AlarmEvent\Hierarchical-Access"フォルダにあります。
2. クライアントを更新するか、OS サーバーの完全ダウンロードを実行します。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

741

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
8.9.5.3

OPC A&E の WinCC メッセージシステムのマッピング

WinCC メッセージシステムのマッピング
はじめに設定を基にした WinCC メッセージシステムにより、プロセスのどのイベントがメッセージを生成するかが定義されます。OPC A&E では、このメッセージはイベント告知として表示されます。

階層アクセス権限付きの OPC A&E の WinCC メッセージシステムのマッピング
WinCC ユーザーテキストボックス"2"の OPC ソースおよび WinCC ユーザーテキストブ
ロック[1]の OPC メッセージが、WinCC メッセージシステムのマッピングのデフォルト
設定として WinCC で使用されます。

概要
イベント告知の最も重要な属性と、WinCC メッセージシステムからの各情報は次の表のとおりです。
設定属性を使用するイベントは、表の第 3 列に表示されています。
● "S"は単純イベントを指します。
● "C"は条件付きイベントを指します。
● "T"は追跡用イベントを指します。
OPC

WinCC メッセージシステム

イベントタ
イプ

領域

グループメッセージの構造が、OPC A&E の領域を決定します。メッセ

S、C、T

ージにグループメッセージが設定されていない場合は、サーバー接頭語に対応する OPC 領域のみが使用可能です。
ソース

メッセージのソースを示します。ソースのフォーマットは"<サーバー接 S、C、T
頭語>::Area\user text block 2"です。ローカルコンピュータのサーバー接頭語は"@LOCALMACHINE"です。サーバー接頭語は、常にサーバー階層の一番上の Areas を指します。

時刻

742

メッセージの受信、送信、確認のタイムスタンプを示します。タイムス S、C、T
タンプは、UTC (協定世界時)形式で指定されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
OPC

WinCC メッセージシステム

タイプ

イベントが、単純イベント、追跡用イベント、または条件付きイベント S、C、Tのどれであるかを示します。

重要度

メッセージの優先順位を返します。

EventCategory

メッセージクラスを示します。"イベントカテゴリ"は、"カテゴリ ID"と"カ S、C、T

イベントタ
イプ

S、C、T

テゴリ説明"で構成されています。"カテゴリ ID"は、メッセージクラスの内部 ID に対応します。"カテゴリ説明"は、メッセージクラスの名前に対
応します。
メッセージ

対応するメッセージ番号のメッセージテキストを示します。

S、C、T

条件

メッセージタイプを示します。

C

準条件"条件"パラメータに対応します。

C

ChangeMask

条件の変更を指定します。詳細については、「確認セオリー」を参照して Cください。

NewState

条件の現在のステータスを示します。詳細については、「確認セオリー」 Cを参照してください。

ConditionQuality

メッセージの品質を戻します。詳細については、「品質コード」を参照し Cてください。

AckRequired

メッセージに確認が必要かどうかを示します。

C

EventAttribute

それぞれのメッセージに必要な属性を一覧表示ます。詳細については、 C「WinCC メッセージシステムの属性」を参照してください。

品質

メッセージの品質コードを戻します。

C

クッキー

クライアントが使用できる情報は含まれていません。

C

ActorID

どのユーザーがメッセージを確認したかを示します。

T

注記
ワイルドカードなしのテキストが領域のフィルタとして指定されている場合、領域のメッセージのみが返されます。指定された領域以外にあるソースを含めるには、ワイルドカードを使用する必要があります。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

743

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
注記
OPC A&E サーバーを以下のように実行する場合、メッセージクラスおよびメッセージ
タイプは、接続された OS サーバーで同一に設定しなければなりません。
● WinCC クライアント上● 接続ステーション上OS サーバーが同一に設定されていないと、使用している OPC クライアントは各 OS サーバーに直接アクセスする必要があります。

メッセージ優先度のマッピング

概要
メッセージの優先度は、OPC サーバーによって属性"Severity(重要度)"にマッピングされます。
メッセージシステムでアラームを設定する場合、重要度を"0"から"16"の値に設定できます。 OPC A&E 仕様では、重要度の値範囲は"1"から"1000"に定義されています。 この場
合、"1"は最低で、"1000"は最高重要度です。
これにより、優先度値が OPC の重要度に適合するように表示されます。 標準マッピン
グでは、優先度"0"は OPC 重要度"1"に、および優先度"16"は OPC 重要度"1000"に割り当てられます。 他の優先度値はすべて、"0"から"1000"の間で等間隔に割り当てられます。

WinCC メッセージシステムの属性
はじめに
以下の表は、WinCC メッセージシステムの OPC 属性の一覧を示しています。属性は、WinCC メッセージシステムで設定します。属性の中には WinCC の内部で使用するのみで、そのため OPC A&E クライアントと関係のないものもあります。これらの属性は表には含まれていません。

744

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
属性
OPC 属性

WinCC メッセージシステム

データタイプ

CLASSNAME

メッセージクラス名を出力します。

VT_BSTRTYPENAME

メッセージタイプ名を出力します。

VT_BSTRFORECOLOR

有効なメッセージ、無効なメッセージ、確認済みメッセージの VT_I4
テキスト色を出力します。

BACKCOLOR

有効なメッセージ、無効なメッセージ、確認済みメッセージの VT_I4
背景色を出力します。

FLASHCOLOR

点滅色を出力します。

VT_I4

FLAGS

確認必須のメッセージであることを示します。

VT_I4

TEXT01

UserTextBlock01 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT02

UserTextBlock02 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT03

UserTextBlock03 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT04UserTextBlock04 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT05UserTextBlock05 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT06

UserTextBlock06 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT07

UserTextBlock07 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT08UserTextBlock08 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT09UserTextBlock09 の内容を出力します。

VT_BSTRTEXT10UserTextBlock10 の内容を出力します。

VT_BSTRPROCESSVALUE ProcessValueBlock01 の内容を出力します。

VT_VARIANT

01
PROCESSVALUE ProcessValueBlock02 の内容を出力します。

VT_VARIANT

02PROCESSVALUE ProcessValueBlock03 の内容を出力します。

VT_VARIANT

03
PROCESSVALUE ProcessValueBlock04 の内容を出力します。

VT_VARIANT

04
PROCESSVALUE ProcessValueBlock05 の内容を出力します。

VT_VARIANT

05
PROCESSVALUE ProcessValueBlock06 の内容を出力します。

VT_VARIANT

06

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

745

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
OPC 属性

WinCC メッセージシステム

データタイプPROCESSVALUE ProcessValueBlock07 の内容を出力します。

VT_VARIANT

07
PROCESSVALUE ProcessValueBlock08 の内容を出力します。

VT_VARIANT

08
PROCESSVALUE ProcessValueBlock09 の内容を出力します。

VT_VARIANT

09
PROCESSVALUE ProcessValueBlock10 の内容を出力します。

VT_VARIANT10STATETEXT

ステータスメッセージを出力します。

VT_BSTRINFOTEXT

メッセージ情報テキストを出力します。

VT_BSTRLOOPINALARM

LoopInAlarm が設定されているかどうかを示します。

VT_I4

CLASSID

メッセージクラス ID を出力します。

VT_I4

TYPEID

メッセージタイプ ID を出力します。

VT_I4

MODIFYSTATE

メッセージのステータスタグの値を出力します。

VT_I4

AGNR

メッセージを生成した AS の番号を出力します。

VT_I2

CPUNR

メッセージを生成した CPU の番号を出力します。

VT_I2

DURATION

メッセージの有効化、無効化、確認の間の間隔を出力します。 VT_I4

COUNTER

ランタイム開始後のメッセージ数を出力します。

VT_I4

QUITSTATETEXT メッセージが確認されたかどうかを示します。

VT_BSTRQUITCOUNT

有効で未確認のメッセージ数を出力します。

VT_I4

PARAMETER

メッセージパラメータを出力します。(メッセージ設定の画像) VT_BSTR

BLOCKINFO

メッセージブロックの現在の内容を出力します。

VT_BSTR

ALARMCOUNT

保留メッセージ数を出力します。

VT_I4

LOCKCOUNT

ロックされているメッセージの数を出力します。

VT_I4

PRIORITY

設定されているメッセージ優先度を示します。

VT_I4

APPLICATION

メッセージをトリガしたアプリケーションを出力します。

VT_BSTRCOMPUTER

メッセージを処理したコンピュータ名を出力します。

VT_BSTR

USER

メッセージを処理したユーザー名を出力します。

VT_BSTR

COMMENT

メッセージコメントを出力します。

VT_BSTRHIDDEN-COUNT

非表示メッセージ数を出力します。

VT_I4

BIG COUNTER

ランタイム開始後のメッセージ数を出力します。

VT_CY

746

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
OPC 属性

WinCC メッセージシステム

データタイプOS-HIDDEN

メッセージの非表示ステータスを出力します。

VT_BOOLOS-EVENTID

メッセージに設定されたメッセージ ID を出力します。

VT_I4

確認ポリシー

概要
WinCC の確認ポリシーとは、"着信"から"発信"までのメッセージの表示方法と処理方法を指します。 OPC A&E サーバーでは、このメッセージステータスは、"ChangeMask"と"NewState"の各パラメータに表示されます。

条件付きイベント、単純イベントおよび追跡用イベント
システムからのメッセージは、確認済み条件イベントとしてクライアントに送信されます。
単純イベントとしてメッセージを処理するには、メッセージのメッセージクラスが以下の条件を満たす必要があります。
● "確認済み着信"が有効でないこと。
● "ステータスなしのメッセージの送信"が有効であること。
WinCC では、"システムによる確認必要なし"メッセージクラスで、"オペレータ入力メッ
セージ"メッセージタイプのメッセージは、追跡用イベントとして転送されます。
注記"システムによる確認必要なし"メッセージクラスで、"プロセスコントロールシステム"メッセージタイプのメッセージは、"システムメッセージ"イベントカテゴリの単純イベン
トとして転送されます。

ChangeMask"ChangeMask"パラメータは、メッセージステータスが変更された場所を追跡します。
パラメータ値:● OPC_CHANGE_ACTIVE_STATE● OPC_CHANGE_ENABLE_STATE● OPC_CHANGE_ACK_STATEWinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

747

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
NewState"NewState"パラメータは、変更後のメッセージステータスを示します。
パラメータ値:● OPC_CONDITION_ACTIVE● OPC_CONDITION_ENABLED● OPC_CONDITION_ACKED

概要
WinCC

NewState

ChangeState

メッセージの受信

OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACTIVE_S

E

TATE

OPC_CONDITION_ENABL
ED
確認済み送信メッセージ

OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACTIVE_S

E

TATE

OPC_CONDITION_ENABL
ED
未確認送信メッセージ

OPC_CONDITION_ENABL OPC_CHANGE_ACTIVE_S
ED

TATE

メッセージの確認(メッセー OPC_CONDITION_ACTIV
ジは保留中です)E

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED
メッセージの確認(メッセー OPC_CONDITION_ACTIV
ジは保留されていません)

E

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ENABL
ED
メッセージのロック------------------------------------ OPC_CHANGE_ENABLED--

メッセージのロック解除

OPC_CONDITION_ENABL OPC_CHANGE_ENABLED
ED

748_STATE_STATE

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
WinCC

NewState

受信、確認済みメッセージ OPC_CONDITION_ACTIV
E

ChangeState
OPC_CHANGE_ACTIVE_S
TATE

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED
受信、確認済みの送信メッ OPC_CONDITION_ACTIV
セージ
E

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ENABL
ED
受信、未確認の送信メッセ OPC_CONDITION_ENABL OPC_CHANGE_ACK_STATージ
ED
E
システムによるメッセージ OPC_CONDITION_ACTIVの確認(メッセージは保留さ Eれています)

OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED

システムによるメッセージ OPC_CONDITION_ACTIVの確認(メッセージは保留さ Eれていません)OPC_CHANGE_ACK_STAT
E

OPC_CONDITION_ENABL
ED

メッセージの緊急確認(メッ OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACK_STAT

セージは保留されています) E

E

OPC_CONDITION_ACKED
OPC_CONDITION_ENABL
ED
メッセージの緊急確認(メッ OPC_CONDITION_ACTIV

OPC_CHANGE_ACK_STAT

セージは保留されていませ E
Eん)
OPC_CONDITION_ENABL
ED
注記
履歴アラームおよびイベントは確認されません。 OPC A&E 履歴イベントインターフェースは読み取り専用アクセスしかできません。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

749

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
8.9.5.4

OPC A&E の品質コード

はじめに
品質コードは、メッセージのステータスと品質を評価するのに使用されます。 OPC の品質コードについては、『データアクセスカスタムインターフェース標準バージョン 3.00』
仕様の「6.8 OPC 品質タグ」を参照してください。

品質コード
コード

品質

ステータス

0xC0

OPC_GOOD

実行されます。

0x40

OPC_UNCERTAIN

確認(受信通知)表示の遅延の場合など、不明の場合に返されます。

0x00

OPC_BAD

ソースとの接続が割り込まれる場合に戻されます。

750

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー

8.9.6

アーカイブメッセージの読取り

8.9.6.1

アーカイブイベントへのアクセス

はじめに
OPC クライアントを使用して、OPC A&E サーバー経由でアーカイブメッセージにアクセスできます。アーカイブメッセージにアクセスする方法として、以下の 2 つの方法がサポートされています。
● 過去の期間からの出力アーカイブメッセージ● 期間の終了を明示しない、過去の期間からの出力アーカイブメッセージ。アーカイブ
メッセージの出力の後、他の全ての新たに生成されたメッセージは、自動的に OPC
クライアントに送信されます。
注記
アーカイブメッセージの読み取り後は、返されたメッセージの"ActiveTime"を使用して、メッセージを確認したり、メッセージの転移を追跡することはできません。このために、OPC A&E クライアントは、追加フラグ"OPC_HAE_HISTORICAL_EVENTFLAG"の付いたメッセージの"EventType"を確認する必要があります。アーカイブメッセージの"ActiveTime"が不正です。追加フラグについての詳細は、「アーカイブメッセージの識別」を参照してください。

"履歴アラームおよびイベント"機能の問い合わせ
標準フィルタに加え、以下のファイルが WinCC の拡張された OPC A&E サーバーで提供されています。
フィルタ

フィルタの値

説明

OPC_HAE_FILTER_BY_TIMEFR

0x80000000

OPC 履歴データアクセス用

AMEの"ReadRaw"関数に相当

OPC_HAE_FILTER_BY_STARTT 0x40000000

OPC 履歴データアクセス用

IMEの"AdviseRaw"関数に相当

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

751

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
ソースフィルタと履歴アラームリクエスト
アーカイブメッセージを要求するには、OPC クライアントがサブスクリプション機能に対する"SetFilter"をサポートしている必要があります。サブスクリプションの"ソースフィルタ"配列にも"OPCHAEServer"キーワードを挿入すると、OPC サーバーはアーカイ
ブメッセージも送信します。このキーワード以外にも、他のパラメータを使用して、どのメッセージを読み取るかを定義できます。
● メソッド● 期間● 制限ありまたは制限なし
フィルタで割り付けられたソースの一覧には、"OPCHAEServer"ソース以外のソース名も入れられます。この場合、サブスクリプションは与えられたソースのイベントの履歴のみを返します。ソース名のシーケンスは重要ではありません。
ソースファイルの設定後、"Refresh"の呼び出しを使って、選択された期間をクライアン
トから呼び出せます。

8.9.6.2

OPC を使用したアーカイブメッセージへのアクセスの構文

構文
OPCHAEServer hMode=(read|advise) htStartTime=szTime[hEndTime=szTime] [bBounds=(TRUE|FALSE)]

パラメータ
hMode = [read|advise]

このパラメータは必須です。アーカイブメッセージとイベントを読み取る方法を定義します。
読み取り:過去の定義された期間のアーカイブメッセージとイベントを出力します(OPC
Historical Data Access の場合の ReadRaw に相当)。
以下は、最近 30 分間の読み取りにフィルタを設定する例です。
OPCHAEServer hMode=read htStartTime=NOW-30M bBounds=TRUE
アドバイス:定義された期間からのアーカイブメッセージとイベントを出力します。すべてのアーカイブメッセージを受け取った後、有効サブスクリプションと同じ方法で新しいメッセージが送信されます(OPC 履歴データアクセスの場合の AdviseRaw に相当)。

752

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
次の例では、過去 30 分間のメッセージを読み取ります(サブスクリプションが有効であ
る必要があります)。
OPCHAEServer hMode=advise htStartTime=NOW-30M
注記
以下の表記が"htStartTime"および"htEndTime"パラメータでサポートされています。
● 相対的な表記(例: NOW)
● シンボル値(例: NOW、YEAR、MONTH)● XML 表記法に従った絶対 UTC データ/時刻の仕様 2006-09-01T10:00:00.000Z

シンボル表記の使用は、OPC 履歴データアクセスからの構文に対応します。
htStartTime =このパラメータは必須です。メッセージとイベントのアーカイブからの読取りを開始す
る時刻を定義します。
htEndTime =このパラメータはオプションです。メッセージとイベントがアーカイブからの読み取られる時刻を定義します。"hMode = read"となっている場合、デフォルト値は"NOW"です。
bBounds = [TRUE|FALSE]

このパラメータはオプションです。開始時刻および終了時刻に近いメッセージの処理方法を定義します。この機能は OPC 履歴データアクセスとまったく同様ですbBounds=FALSE:● 最初に転送されたメッセージのタイムスタンプ >= htStartTime● 最後に転送されたメッセージのタイムスタンプ >= htEndTimebBounds=TRUE:● 最初に転送されたメッセージのタイムスタンプ<= htStartTime● 最後に転送されたメッセージのタイムスタンプ >= hEndTime
デフォルト設定は FALSE です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

753

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
8.9.6.3

アーカイブメッセージの読取りメソッド

はじめに
2 つの読取りモードのいずれかを使用してアーカイブメッセージを読み取ることができます。
● 読み取り● アドバイス

読み取りモード「読み取り」
過去の定義された期間からのアーカイブメッセージは、「読み取り」モードで読み取られます。アラームが読み取られる各 OS サーバーに関しては、読み取りメッセージの順序は常に時系列順になります。開始時間と終了時間を設定することによって、最も古いメ
ッセージを最初に出力するか最後に出力するかを指定できます。開始時間が終了時間より早い場合、最も古いメッセージが出力の最後になります。
「読み取り」モードを使用したい場合、サブスクリプションで次の関数を実行します。
1. SetFilter
2. Refresh

更新識別子のあるイベントパケットには、履歴イベントのみが含まれます。これらのイベントはキューにある場合もあります。
履歴メッセージの最後の更新パケットには、[最後に更新]識別子が含まれます。
"Refresh"中の"SetFilter"は拒否されます。"Refresh"中にサブスクリプションを有効にする場合、更新プロセスには何の影響もありません。
履歴イベントは、更新識別子を使用して転送され続けます。
新しく生成されたイベントは、有効なサブスクリプションの標準的な動作に準拠して転送されます。
● 「履歴」ソース"OPCHAEServer"の例外によるフィルタ値の設定の考慮● 更新識別子なし

754

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
クライアントは更新識別子に基づいて受信したイベントを差別化できます。イベントパケットには、同時に履歴イベントと新規イベントが含まれることはありません。
● 更新識別子のあるイベントパケットには、履歴イベントのみが含まれます。こうしたイベントはキューにある場合もあります。
● 更新識別子のないイベントパケットには、新たに生成されたイベントのみが含まれます。

読み取りモード「アドバイス」
過去の定義された期間から開始されるアーカイブメッセージは、「アドバイス」モードで読み取られます。すべてのアーカイブされたメッセージが読み取られた後、新しいメッ
セージは、サブスクリプションが有効なときと同様に送信されます。アーカイブメッセージは、各 OS サーバーを参照して時系列順に転送されます。開始時間に開始されたアーカイブメッセージは、最初に転送されます。新しいアーカイブメッセージは、それ以降に転送されます。
「アドバイス」の終了時間を指定しないでください。
有効なサブスクリプションは「アドバイス」モードに使用されます。有効なサブスクリ
プションで"SetFilter"関数を実行すると、履歴アラームは直ちに転送されます。
無効なサブスクリプションで"SetFilter"関数を実行すると、履歴アラームはサブスクリプ
ションの有効化後に転送されます。無効なサブスクリプションで「アドバイス」モードを使用するには、以下の手順を実行します。
1. SetFilter
2. SetState を使用してサブスクリプションを有効に設定

サブスクリプションを「無効化」に設定すると、転送が終了します。サブスクリプションが有効な場合、"SetFilter"は拒否されます。
「アドバイス」モードの有効な「履歴の」サブスクリプションにおける"Refresh"は、標準のサブスクリプションと同じように機能します。
キューになっているすべての条件関連イベントは、更新識別子の付いたパケットで転送されます。
"Refresh"の呼び出しは、「アドバイス」モードの履歴アラームの読み取りには影響しま
せん。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

755

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.9 WinCC OPC A&E サーバー
8.9.6.4

アーカイブメッセージの識別

一般的手順
アーカイブメッセージは、EventType の追加フラグによって識別されます。 このフラグ
は OR リンクを経由して実際の EventType にリンクされています。
名前

EventTypeEventType (アーカイブメッセー
ジ)

OPC_SIMPLE_EVENT

0x01

0x81

OPC_CONDITION_EVENT

0x04

0x84

OPC_TRACKING_EVENT

0x02

0x82

OPC_HAE_HISTORICAL_EVENTFL

0x80

AG

例
例1

以下のソースフィルタを使用して、"読取り"モードで最近 30 分のアーカイブメッセージとイベントを出力します。 各 OS サーバーの最も古いメッセージが、最初に出力されます。 下限値も送信されます。
OPCHAEServer hMode=read htStartTime=NOW-30M bBounds=TRUE
例2

以下のソースフィルタは、"読み取り"モードで 2006 年 9 月 1 日の 10 時から 12 時までのアーカイブイベントを出力するために使用します。 各 OS サーバーの最新メッセージ
が、最初に出力されます。 この期間の限界も送信されます。
OPCHAEServer hMode=read htStartTime=2006-09-01T12:00:00.000Z
htEndTime=2006-09-01T10:00:00.000Z bBounds=TRUE
例3

以下のソースフィルタを使用して、"アドバイス"モードで過去 30 分間のアーカイブメッ
セージとイベントを出力します。 アーカイブメッセージを読み取った後は、新しく生成されたメッセージがアクティブサブスクリプションの場合と同じ方法で送信されます。
OPCHAEServer hmode=advise htStartTime=NOW-30M

756

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

8.10

WinCC OPC UA サーバー

8.10.1

WinCC OPC UA サーバーの動作原理

動作
WinCC OPC UA サーバーは、以下の値を提供します。
● プロセス値● タグアーカイブからの値● WinCC メッセージ
WinCC OPC UA サーバーは Windows サービスとしてインストールされ、自動的に起動します。 WinCC OPC UA サーバーは、「UA-TCP UA-SC UA Binary」通信プロファイル
のみをサポートします。 使用されるポート番号を調整することができます。

サポートされる仕様
OPC Unified Architecture はプロセス値、アーカイブデータ、およびメッセージを伝送するための仕様です。 WinCC OPC UA サーバーは、OPC UA 仕様 1.02 に対応しています。 サポートされる UA 機能に関する詳細情報については、「サポートされる OPC UA
サービスとプロファイル (ページ 766)」を参照してください。

インストール
WinCC がインストールされた後、追加のコンフィグレーションをする必要なく、WinCCOPC UA サーバーを即座に使用できます。
WinCC OPC UA サーバーは、WinCC サーバーまたは WinCC クライアント上で使用できます。

WinCC OPC UA サーバーの URL
以下の URL を介して WinCC OPC UA サーバーにアクセスします。
● "opc.tcp://[HostName]:[Port]"
パラメータ

説明

HostName

コンピュータ名のプレースホルダ。 自動的に使用されます。

Port

ポート番号。 デフォルト設定は、「4862」です。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

757

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
発見サーバー「Discovery サーバー」は、OPC 協議会が使用できます。 「Discovery サーバー」は、デフォルトで Windows サービスとして HMI デバイスにインストールされます。
「Discovery サーバー」上で OPC UA サーバーを介して、「Discovery サーバー」に登録された UA クライアント情報を入手することができます。
コンフィグレーションに応じて、WinCC OPC UA サーバーはランタイムの起動時に、構成済みで利用可能な「Discovery サーバー」を何も登録しないか、1 台または複数台登録します。 その後登録は周期的に繰り返されます。ランタイムを終了すると、WinCC OPC
UA サーバーは「Discovery サーバー」から自動的にログオフします。

WinCC アドレス領域でサポートされている言語
WinCC OPC A&E サーバーは、以下の言語で WinCC アドレス領域をサポートします。
● ドイツ語● 英語● フランス語● イタリア語● スペイン語

8.10.2OPC UA のセキュリティ概念

はじめに
OPC UA のセキュリティ概念は、主に以下に基づいています。
● アプリケーションの認証と承認および関与するユーザー● アプリケーション間でやり取りされるメッセージの完全性と機密性の確認
証明書は、OPC UA アプリケーションの認証に使用される方法です。
各アプリケーションは、公開鍵インフラストラクチャで自身を識別する独自のインスタンス証明書を持っています。インスタンス証明書は「アプリケーション証明書」とも呼
ばれます。

758

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
WinCC OPC UA サーバーの証明書
安全な操作のために、各 WinCC OPC UA サーバーには秘密鍵を使用する独自の証明書、
つまりサーバー証明書が必要です。
証明書は、対応するコンピュータ上でのみ有効であり、そのコンピュータにインストー
ルされている WINCC OPC UA サーバーによってのみ使用されることができます。
サーバーの自己署名証明書が作成され、サーバーの証明書フォルダに保存されます。
このサーバー証明書の秘密鍵は、証明書フォルダにも保存されます。秘密鍵が保存されるフォルダへのアクセスは、以下に制限する必要があります。
● サーバー自体● システム管理者
通知
秘密鍵が保存されるフォルダへのアクセス
セキュリティ上の理由から、サーバーとシステム管理者以外の他のユーザーやアプリケーションは、WinCC OPC UA サーバーの秘密鍵へのアクセス権を持っていません。
インストール時に生成されるサーバー証明書および対応する秘密鍵は、システムの管理者が置き換えることができます。
システムに適用可能なセキュリティコンセプトに従って、新しいサーバー証明書は、自己署名するか、認証機関により発行することができます。
WINCC OPC UA サーバーによって使用される証明書は、「OpcUaServerWinCC.xml」設定ファイルの設定により特定されます。詳細情報は、「WinCC OPC UA サーバーの設定
ファイル (ページ 780)」を参照してください。

サーバー証明書の保存
以下のパスで、「WinCC OPC UA サーバー」アプリケーションは保存されます。
保存パス

アプリケーション

設定ファイル<インストールディレクトリ

OpcUaServerWinCC.ex

OpcUaServerWinCC.xm>WinCC\opc\UAServer\el

WinCC OPC UA 証明書は、WinCC インストールパスの以下のフォルダに保存されます。
WinCC OPC UA

証明書

opc\UAServer\PKI\CA\certs

サーバー

秘密鍵

opc\UAServer\PKI\CA\private

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

759

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
設定ファイルの保存場所は変更できます。

信頼されるクライアント証明書
WinCC OPC UA サーバーは、信頼されるクライアントとの間でのみ安全な通信をサポートしています。クライアントは以下の場合に信頼されます:● クライアントが、WinCC OPC UA サーバーの信頼できる証明書メモリに保存されている有効な自己署名証明書を持っている場合● または、認証機関により有効なクライアント証明書が発行された場合。
認証機関からの有効な証明書は、WinCC OPC UA サーバーの信頼できる証明書の証
明書メモリ内に配置される必要があります。この場合、認証機関からの証明書だけが必要になります。クライアント証明書は、信頼された証明書の証明書保存先に配置する必要はありません。

クライアント証明書の保存
WinCC OPC UA サーバーの設定ファイルを使用して、信頼される証明書の保管設定を指
定します。
パラメータ

意味

StoreType

証明書ストレージのタイプ。保管場所は、「ディレクトリ」または「ウィンドウ」のいずれかにできます。

StorePath

信頼されるクライアントの証明書は、このフォルダに保存されます。

「ディレクトリ」保管場所を使用した設定の例

この場合、WINCC OPC UA サーバーはサーバー証明書が「…PKI\TrustList\Certs」フォ
ルダにあるすべてのクライアントを信頼します。
「Windows」保管場所を使用した設定の例

760

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
この保存オプションでは、クライアントの証明書は、「<ローカルコンピュータ>\UA アプ
リケーション」にあるオペレーティングシステムの証明書保存先になければなりません。
クライアント証明書チェーンを検証するために必要とされる認証機関からの証明書は、認証機関の証明書保存先に保存されます。ここでも、WINCC OPC UA サーバー設定ファイルを使用して保管設定を指定します。
パラメータ

意味

StoreType

証明書ストレージのタイプ。保管場所は、「ディレクトリ」または「ウィンドウ」のいずれかにできます。

StorePath

信頼される認証機関の証明書は、このフォルダに保存されます。

注記
認証機関のメモリからの証明書は自動的に信頼されません。
認証機関が信頼されるには、その証明書が信頼される証明書のためのメモリに存在しなければなりません。

「ディレクトリ」保管場所を使用した設定の例

信頼される認証機関の証明書は、この場合「…\PKI\CA\Certs」フォルダにあります。
「Windows」保管場所を使用した設定の例「StorePath」パラメータは関係ありません。認証機関からの証明書は、オペレーティン
グシステムの要件に従って、Windows の証明書メモリ内に保存する必要があります。
証明書は、次の 2 つの場所のいずれかにある場合に信頼されます。
● <ローカルコンピュータ>\信頼されるルート認証機関● <ローカルコンピュータ>\サードパーティルート認証機関

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

761

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

注記
保管のために重要なこと● サーバー証明書の保管場所は、「Directory」でなければなりません。
● 信頼されるクライアント証明書と認証機関からの証明書のための 2 つの保管場所は、同じStoreType でなければなりません。つまり、両方の保管場所は「Directory」または「Windows」のいずれかでなければなりません。

クライアント証明書が受け付けられない
UA クライアントが信頼される証明書なしで WINCC OPC UA サーバーにアクセスする場
合、WINCC OPC UA サーバーは、安全な通信を許可せず、クライアント証明書を拒否された証明書のフォルダにコピーします。
たとえば、WINCC OPC UA サーバーの設定ファイルを使用して、拒否された証明書の保管設定を指定します。

注記
ここでも StoreType「Directory」のみがサポートされます。
このクライアントとの安全な通信を有効にするには、信頼される証明書の証明書保存先に拒否された証明書を移動する必要があります。

下記も参照
証明書による認証の設定。 (ページ 285)
WinCC OPC UA サーバーの設定ファイル (ページ 780)

762

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

8.10.3

セキュリティメカニズムの構成

はじめに以下が通信レベルで確認されます。
● UA アプリケーションの信頼性● やり取りされるメッセージの機密性● やり取りされるメッセージの完全性
暗号化と署名のアルゴリズムなど、使用されるセキュリティメカニズムは、標準化されたセキュリティポリシーで定義されます。
WinCC OPC UA サーバーによりサポートされるセキュリティポリシーは、[ServerConfiguration]と[SecuredApplication]にあるサーバー設定ファイルを使用して設定されます。

ServerConfiguration[ServerConfiguration]の下にある XML エレメント[SecurityPolicies]には、サーバー用のすべての利用できる[Security Profile]と[Message Security Mode]の組み合わせのリストが含まれます。
Security Profile

Message Security Mode

説明

http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#None

None

セキュリティで保護されていない通信http://opcfoundation.org/UA/

Sign または安全な通信(署名、またSecurityPolicy#Basic128Rsa15

SignAndEncrypt

は暗号化と署名されたメッセージ)

http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256 Sign またはSignAndEncrypt

安全な通信(署名、または暗号化と署名されたメッセージ)

http://opcfoundation.org/UA/
SecurityPolicy#Basic256Sha256

1)

Sign または安全な通信(署名、またSignAndEncrypt

は暗号化と署名されたメッセージ)

1) セキュリティポリシー「Basic256Sha256」使用の必要条件:署名アルゴリズム「Sha256」と最小長=2048 のキーのインスタンス証明書。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

763

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

注記
安全な通信の確認
安全な通信には、サーバーとクライアント用のサーバーの証明書、および正しく設定された証明書保存先が必要です。

最大のファンクション適用範囲を使用した設定ファイルの例

SecuredApplication
OPC UA 仕様に従い、セキュリティメカニズムは、[SecuredApplication]の下の[SecurityProfileUris]エレメントで明示的に有効または無効にされています。
以下の図は、セキュリティで保護されていない通信が無効にされている
SecuredApplication を示しています。

764

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

したがって WinCC OPC UA サーバーは、ランタイムに 2 つのセキュリティ戦略「Basic128Rsa15」および「Basic256」をサポートします。[Message Security Modes
Sign]と[SignAndEncrypt]を使用しますが、セキュリティで保護されていない通信は使用しません。
通信が確立されると、UA クライアントはこのリストから必要な Policy を選択します。

ユーザー ID
通信レベルのセキュリティメカニズムに加え、WinCC OPC UA サーバーもUserTokenPolicy「UserName」を使用してクライアントアプリケーションのためにユーザー認証をサポートしています。
クライアントアプリケーションは、通信が確立されるときにユーザー名とパスワードの有効な組み合わせを提供しなければなりません。WinCC OPC UA サーバーは、オペレー
ティングシステムのユーザー管理でその組み合わせを確認します。
UserTokenPolicy は、WINCC OPC UA サーバーの設定ファイルで設定されます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

765

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

この設定では、WINCC OPC UA サーバーは匿名ユーザーと Policy「UserName」の両方をサポートします。

8.10.4サポートされる OPC UA サービスとプロファイル

OPC UA サービス
WinCC OPC A&E サーバーは、以下の機能をサポートします。
次の表は、OPC UA サーバー 1.0.2 でサポートされる機能を要約しています。
OPC UA Service Sets

Services

コメント

Discovery Service Set

FindServers-

GetEndpoints
Secure Channel Service すべて-

Session Service Set
View Service Set

Browseマッピングされた WinCC データの特定:プロセス値とBrowseNext

アーカイブデータ

RegisterNodes
UnregisterNodes
Attribute Service Set

766

Read

WinCC タグのみ

Write

WinCC タグのみ

HistoryRead

アーカイブタグのみ

HistoryUpdate*)

アーカイブタグのみ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
OPC UA Service Sets

Services

コメント

Subscription Service Set CreateSubscription
SetPublishingMode
PublishRePublish
DeleteSubscription
MonitoredItem Service

CreateMonitoredItems

WinCC タグの「値」属性のみ

Set

SetMonitoringMode

WinCC メッセージへのアクセス中の Event Notifier

DeleteMonitoredItems
Method Service Set

Call

Acknowledge
ConditionRefresh*):制限については、「サポートされている書込みアクセス (ページ 712)」を参照してください。

OPC UA プロファイルおよび Conformance Units
WinCC OPC UA サーバーは、無制限に以下の OPC UA プロファイル 1.02 をサポートします。
● 6.5.3 ベースサーバー動作ファセット● 6.5.12 標準イベントサブスクリプションサーバーファセット● 6.5.14 A & C ベース条件サーバーファセット● 6.5.24 メソッドサーバーファセット● 6.5.30 履歴未処理データサーバーファセット● 6.5.36 履歴データ更新サーバーファセット● 6.5.37 履歴データ挿入サーバーファセット● 6.5.38 履歴データ削除サーバーファセット● 6.5.107 UA TCP UA SC UA バイナリ
● 6.5.125 セキュリティポリシー- Basic256● 6.5.124 セキュリティポリシー - Basic128Rsa15● 6.5.123 セキュリティポリシー - なし
● 6.5.126 セキュリティポリシー - Basic256Sha256

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

767

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
WinCC OPC A&E サーバーは、以下の表に示した OPC UA プロファイルをサポートしま
すが、制限があります。
Profile"Group"6.5.8 Standard DataChange

Monitored Item Services

Subscription Server Facet
6.5.9 Enhanced DataChange

サポートされていません"Conformance Unit"
DeadBand Filter

Monitored Item Services-

6.5.25 Core Server Facet

Attribute Services

Attribute Write Index

6.5.26 Data Access Server Facet

Data Access

Data Access Analog

Subscription Server Facet

Data Access Multistate
Data Access PercentDeadBand
Data Access Semantic Changes
Data Access Two State
6.5.35 Standard UA Server

Attribute Services

Attribute Write StatusCode &TimeStamp

6.5.47 Standard UA Server Profile

Attribute Services

Attribute Write StatusCode &Timestamp

8.10.5WinCC OPC UA サーバーの名前領域

はじめに
WinCC OPC UA サーバーは、階層的名前領域と以下のランタイムデータへのアクセスを
OPC UA クライアントに提供します。
● プロセス値(WinCC タグおよび WinCC タググループ)● ロギングタグを含むデータログ● WinCC メッセージ
WinCC OPC UA サーバーの名前領域が[Objects]デフォルトフォルダに追加されます。
以下の画面に、ローカル PC("@LOCALMACHINE::")上のアクティブな WinCC プロジェ
クトの WinCC OPC UA サーバーの名前領域が表示されます。

768

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
1

2

3

①

WinCC の特定の名前領域の開始ノード。

②

WinCC タグの表示。この構造は WinCC のタグの構造に対応します。

③

データログの表示。

WinCC タグの表示
タググループ、通信ドライバ、および接続が「FolderType」タイプの OPC UA オブジェ
クトによって表示されます。これらの各フォルダには、下位のオブジェクトおよびタグに対する「Organizes」タイプの参照が含まれます。
内部および外部の WinCC タグが「DataItemType」タイプの OPC UA タグによって表示されます。追加で WinCC タグがログされる場合、表示される OPC UA タグには、ログ設定のための「HasHistoricalConfiguration」タイプの参照が追加で含まれます。
「Historizing」および「AccessLevel」属性がそれぞれセットされます。
以下の表は、WinCC タグを表す OPC UA タグの最も重要な属性を示しています。属性の完全なリストは、『OPC UA Part 3 - Address Space Model 1.02 Specification』文書の「5.6」に記載されています。
属性

説明

コメント

NodeId

WinCC タグの一意の指定-

BrowseName

WinCC タグ名-

DisplayName

WinCC タグ名-

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

769

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
属性

説明

コメント

Value

タグ値およびステータス-

DataType

たとえば以下のような、WinCC タグ タイプに対応する OPC UA データタ
イプ
● Int32(符号付き 32 ビット値)● UInt32(符号なし 32 ビット値)

AccessLevel「CurrentRead」/「CurrentWrite」

WinCC タグ設定に対応して「HistoryRead」/「HistoryWrite」
ValueRank

常に「Scalar」-

書き込み保護および読み取り保護

クライアントによるアクセスから WinCC OPC UA サーバータグを保護できます。
WinCC プロジェクトのタグ管理で、[オプション]グループのタグのプロパティエリアで、次の設定を有効化します。
プロパティ

ランタイムでの動作

OPC 書き込み保護

クライアントは、タグ値への読み取りアクセス権のみを持ちます。

OPC 読み取り保護

クライアントは、タグ値の読み取りも書き込みもできません。

WinCC 構造タイプのマッピングなし

WinCC 構造を OPC UA サーバーのタイプとしてマッピングできません。
OPC UA タイプを WinCC 構造タグとリンクできるだけです。

ロギングタグの表示
プロセス値および圧縮ログが「FolderType」タイプの OPC UA オブジェクトによって表示されます。これらの各フォルダには、関連するロギングタグに対する「Organizes」タ
イプの参照が含まれます。
プロセス値または圧縮ログからのロギングタグが「BaseDateVariableType」タイプの
OPC UA オブジェクトによって表示されます。ロギングタグには常に、ログ設定のための「HasHistoricalConfiguration」タイプの参照が含まれます。

770

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
以下の表は、WinCC ロギングタグを表す OPC UA タグの最も重要な属性を示しています。属性の完全なリストは、『OPC UA Part 3 - Address Space Model 1.01 Specification』
文書の「5.6」に記載されています。
属性

説明

コメント

NodeIdロギングタグの一意の指定-

BrowseName

アーカイブタグの名前-

DisplayName

アーカイブタグの名前-

Description

ノードの説明

-

Value

使用不可

ロギングタグの場合、この属性の読み出しも変更もできません。

DataType

たとえば以下のような、WinCC タ グタイプに対応する OPC UA デー
タタイプ● Double、64 ビット浮動小数点数● UInt32(符号なし 32 ビット値)

AccessLevel「HistoryRead」/「HistoryWrite」-

ValueRank

常に「Scalar」-

WinCC メッセージへのアクセス
WinCC 名前空間の開始ノードは、Event Notifier でり、OPC UA クライアントがSubscriptions 経由でランタイム時に WinCC メッセージのステータス変更を受け取ることができるようにします。

8.10.6

OPC UA データアクセス
内部および外部の WinCC タグが「DataItemType」タイプの OPC UA タグによって表示されます。 他の DataAccess タグタイプ(「AnalogItem」や「DiscreteType」)はサポー
トされていません。
WinCC OPC A&E サーバーは、「DataType」や「AccessLevel」などの OPC UA タグ属性に対する読み出しアクセスをサポートします。 書き込みアクセスおよびサブスクリプ
ションは、「Value」属性についてのみサポートされています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

771

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

8.10.7

OPC UA ログアクセス

はじめに"[OPC Historical Access]は、アーカイブへのアクセスを可能にします。これには、[Historical Data]および[Historical Events]サービスが含まれます。 WinCC OPC UA サー
バーは、「Historical Data」サービスのみサポートします。
WinCC OPC UA サーバーは、「Services」を介したタグアーカイブの生データへのアク
セスを OPC クライアントに提供します。
● HistoryRead (READRAW)● HistoryUpdate (INSERTDATA, REPLACEDATA, UPDATEDATA, DELETE_RAW)
OPC UA クライアントを使用すると、タグアーカイブにあるアーカイブタグの値を読み出し、制限付きで書き込むことができます。 タグアーカイブのコンフィグレーションに応じて、アーカイブタグに生データまたは処理済みのプロセス値のいずれかを格納することができます。

アーカイブタグの特性
WinCC のプロセスタグは、複数のタグのアーカイブ内に保管することができます。 この場合、プロセスタグは対応するアーカイブタグのいずれかにリンクされます。

プロパティ/アーカイブコンフィグレーションの Properties
以下の表は、「HistoricalConfigurationType」タイプの OPC UA タグコンフィグレーショ
ンの Properties を示しています。 [Description]プロパティでは、WinCC でコンフィグレ
ーションされたアーカイブタグコメントが表示されます。 プロパティの完全なリストが「OPC UA Part 11 - Historical Access 1.02 Specification」文書の「5.2.2」に記載されています。
Property

説明/値

コメント

Definition

WinCC プロセスタグ名

プロセス値アーカイブの場
合SteppedTrue-

以下のオプションの Properties はサポートされていません。
● MaxTimeInterval● MinTimeInterval

772

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
● ExceptionDeviation● ExceptionDeviationFormat

Service「HistoryUpdate」の制限
Service「HistoryUpdate」は、プロセス値アーカイブでのみ使用できます。
以下の表は、WinCC OPC UA サーバーでサポートされているファンクションの一覧です。
どのファンクションがサポートされるかは、WinCC OPC UA サーバーのコンフィグレー
ションとプロセス値アーカイブのコンフィグレーションによって決まります。 追加情報
が『OPC UA Part 11 - Historical Access 1.00 Specification』文書の「§5.5」に記載されています。

8.10.8Service

ファンクション

説明

HistoryUpdate

INSERTDATA

新規アーカイブ値の挿入

REPLACEDATA

既存アーカイブ値の置換

UPDATEDATA

挿入アーカイブ値の置換

DELETE_RAW

アーカイブ値の削除

OPC UA アラームと条件

はじめに
OPC UA サーバーは、WinCC7.3 以降の WinCC メッセージシステムのメッセージへのア
クセスを提供します。
OPC UA サーバーは、WinCC メッセージステータスの変更を Subscriptions と Monitored
Event Items 経由で、 WinCC-Event-Notifications を使用して OPC UA クライアントに転送しますが、その名前領域に Condition インスタンスを保持しません。
使用する Event Notifier ノードは、WinCC 名前領域の開始ノードです。
UA クライアントはメッセージをフィルタリングし、返されるメッセージ属性のリストを定義します。
OPC UA サーバーは、「OPC UA Alarms & Conditions 1.02」仕様をサポートします。
次のセクションでは、WinCC メッセージシステムの OPC UA へのマッピングについて説明しています。その他の情報については、「Part 9: Alarms and Conditions 1.02
Specification」の仕様を参照してください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

773

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
UA イベントタイプにマッピングされる WinCC メッセージシステム
WinCC メッセージは次の OPC UA イベントタイプにマップされます。
WinCCEventType

このタイプは"BaseEventType"に基づいており、次の確認理論を使用して「簡単な」WinCC メッセージにマッピングされます。
● [発信ステータスなしのメッセージ]が有効であること。
● [確認着信]が有効でないこと。
このタイプのメッセージの例は、モーターの開始と停止です。
WinCCAlarmConditionType

このタイプは「AlarmConditionType」に基づいており、たとえば確認可能メッセージやステータスが「着信」および「発信」になっているメッセージのように、
WinCCEventType にマップできないすべてのメッセージをマップします。
「WinCCAlarmConditionType」タイプのメッセージでは、イベントは条件にリンクされます。たとえば、WinCC はタグ制限が違反されるとすぐにメッセージを生成します。
OPC UA 内のこのメッセージは、Alarm Condition と同等です。
WinCC メッセージ属性

2 つの Event タイプが、WinCC 固有のメッセージ属性を基本的なタイプに追加します。
属性は UA Event Properties として 1：1 でマッピングされます。詳細は「WinCC メッセ
ージシステムの属性」で説明しています。

メッセージクラスとメッセージタイプ
WinCC メッセージシステムは、プロセス内の妨害とオペレーティング状態をユーザーに通知します。WinCC メッセージは常に、特定のメッセージクラスとメッセージタイプに属します。これは、対応する UA Events の"CLASSID"、"TYPEID"、"CLASSNAME"、および"TYPENAME"属性で指定されます。

優先度
WinCC メッセージシステムでメッセージを構成するとき、"0"～"16"の優先度を構成できます。OPC UA 仕様では、Severity の値の範囲は"1"から"1000"に定義されています。この場合、"1"は最低で、"1000"は最高の Severity です。
したがって優先度の値は、OPC 重要度に適切にマッピングされる必要があります。標準のマッピングでは、"0"の優先度は OPC-Severity "1"に割り当てられ、"16"の優先度は774

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
OPC-Severity "1000"に割り当てられます。他の値はすべて、"0"から"1000"の間で等間隔に割り当てられます。

OPC UA のマッピングルール
WinCC メッセージシステムの構成中、設定を実行して、メッセージを生成するプロセス
イベントを決定します。このメッセージは通常、OPC UA 内の Event として表示されます。
次の表には、Events の最も重要な Properties と、WinCC メッセージシステムが情報を提供する方法を示しています。
OPC UA プロパティ WinCC メッセージシステムでのマッピング
すべてのイベントタイプ:
EventID

一意のメッセージ指定

EventType

イベントタイプ:WinCCAlarmConditionType ノードまたは
WinCCEventType ノードのノード ID

SourceNode

該当なし

SourceName

メッセージのソースを示します。以下にマッピングの詳細を説明します。

Message

対応するメッセージ番号のメッセージテキスト。

Time

イベントの時刻。タイムスタンプは UTC で提供されます

Severity

WinCC メッセージの優先度

WinCCAlarmConditionType の場合のみ:
ConditionName

メッセージだけで無く出力されるテキストを設定します。テキス
トの出力は、設定されるマッピングルールによって異なります:● 「モード 1」と「モード 2」:メッセージ番号● 「モード 3」:メッセージクラス、たとえば「プロセスコントロ
ールメッセージ」

Quality

メッセージの品質を返します

ConditionClassId「ProcessConditionClassType」ノードのノード ID

ConditionClassNam 「ProcessConditionClassType」
e
Retain

保留メッセージの場合、「TRUE」

NodeIdConditionId:UA-Condition の一意の指定、たとえばアラーム。サ
ポートされる Condition インスタンスがない場合でも、確認が必要WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

775

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
OPC UA プロパティ WinCC メッセージシステムでのマッピング
EnabledState

メッセージが有効な場合、「TRUE」

ActiveState/Id

メッセージが着信している場合、「TRUE」

AckedState/Id

メッセージが確認済みの場合、「TRUE」

ClientUserId

ログオンしているユーザーを示します

注記
次の OPC UA Condition と Alarm Properties は、OPC UA サーバーによりサポートされていません。
● BranchId● LastSeverity● InputNode● ConfirmedState● SuppressedState● ShelvingState● SuppressedOrShelved● MaxTimeShelved

メッセージステータス/確認ステータス
次の表は、WinCC メッセージステータスと対応する WinCCAlarmConditionType Properties へのマッピングを示します。
メッセージステータス

EnabledState/Id

ロックされたメッセージ FALSE

ActiveState/Id

AckedState/Id--

有効なメッセージ

TRUE

受信されたメッセージ

TRUE

TRUE

FALSE

送信されたメッセージ(確 TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

認あり)
送信されたメッセージ(確 TRUE
認なし)
確認されたメッセージ(メ TRUE
ッセージは保留中)確認されたメッセージ(メ TRUE
ッセージはもう保留中で
はない)

776

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
ActiveState/Id

AckedState/Id

受信済み、確認されたメ TRUE
ッセージ

TRUE

TRUE

受信済み、送信されたメ TRUE
ッセージ(確認あり)

FALSE

TRUE

受信済み、送信されたメ TRUE
ッセージ(確認なし)

FALSE

FALSE

システムによる確認され TRUE
たメッセージ(メッセージ

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

緊急確認されたメッセー TRUEジ(メッセージは保留中)

TRUE

TRUE

緊急確認されたメッセー TRUEジ(メッセージはもう保留

FALSE

TRUE

メッセージステータス

EnabledState/Id

は保留中)システムによる確認され TRUE
たメッセージ(メッセージはもう保留中ではない)

中ではない)

WinCC メッセージシステムのマッピングの設定
OPC UA サーバーの設定は、メッセージの Properties 「SourceName」と「Message」のマッピングに関して、OPC UA サーバーにも適用されます。
● 階層的アクセス機能付き OPC A&E サーバーの場合:
SourceName

メッセージのソースを示します。Source のフォーマットは「<サーバー接頭語>::Area\UserTextBlock 2」です。ローカルコンピュ
ータのサーバー接頭語は「@LOCALMACHINE」です。

Message

対応するメッセージ番号のメッセージテキストを返します● 階層的アクセス機能のない OPC A&E サーバーの場合:
SourceName

メッセージのソースを示します。Source のフォーマットは「<サーバー接頭語>:: localhost::」となります。ローカルコンピュータのサーバー接頭語は「@LOCALMACHINE」です。

Message

対応するメッセージ番号のメッセージテキストを返します

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

777

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
アラームグループ
WinCC 7.3 では、WinCC アラームグループは名前領域に表示されません。

サポートされるイベントメソッド
確認

WinCC メッセージは、標準 OPC UA 情報モデルの「AcknowledgeableConditionType」
ノードの「Acknowledge」メソッドを使用して確認されます。
「WinCCAlarmConditionType」タイプのメッセージのみを確認できます。
ConditionRefresh

まだ保留中のメッセージは、標準 OPC UA 情報モデルの「ConditionType」ノードの「ConditionRefresh」メソッドを使用して確認されます。

フィルタ
OPC UA クライアントは、Monitored Event Items のフィルタを定義できます。
ただし、次のオペレータは、OPC UA サーバーによりサポートされていません。
● FilterOperator_Cast● FilterOperator_BitwiseAnd● FilterOperator_BitwiseOr● FilterOperator_RelatedTo● FilterOperator_InView

下記も参照
WinCC メッセージシステムの属性 (ページ 778)

8.10.9WinCC メッセージシステムの属性

概要
以下の表は、WinCC メッセージシステムの構成可能な属性の一覧を示しています。 属
性は、UA Event Properties として 1:1 でマッピングされます。

778

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー

WinCC メッセージ属性

意味

データタイプ

CLASSNAME

メッセージクラス名

StringTYPENAME

メッセージタイプの名前

StringFORECOLOR

着信、送信、および確認メッセージの前景 Int32色。

BACKCOLOR

着信、送信、および確認メッセージの背景 Int32色。

FLASHCOLOR

点滅色

FLAGS

確認必須のメッセージであることを示しま Int32す。

TEXT01…TEXT10

ユーザーテキストブロック#1....#10 のコン String

Int32

テンツ
PROCESSVALUE01…

プロセス値ブロック#1....#10 のコンテンツ

PROCESSVALUE10
STATETEXT

ステータスメッセージ

String

INFOTEXT

メッセージの情報テキスト

StringLOOPINALARM

LoopInAlarm が構成されているかどうかを Int32
示します。

CLASSID

メッセージクラス ID

Int32

TYPEID

メッセージタイプ ID

Int32

MODIFYSTATE

メッセージステータスタグの値

Int32

AGNR

メッセージを生成した自動システムの番号 Int16を出力します。

CPUNR

メッセージを生成した CPU の番号を出力し Int16ます。

DURATION

メッセージの着信状態、送信状態および確 Int32
認の間の期間を出力します

COUNTER

ランタイムの開始後のメッセージの数

QUITSTATETEXT

メッセージが確認されたかどうか示します。 String

QUITCOUNT

未処理で未確認のメッセージの数

PARAMETER

メッセージのコンフィグレーションパラメ Int32
ータ

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

Int32
Int32

779

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
WinCC メッセージ属性

意味

データタイプBLOCKINFO

メッセージブロックの現在のコンテンツ

String

ALARMCOUNT

保留中メッセージの数

Int32

LOCKCOUNT

ロックされたメッセージの数

Int32

PRIORITY

メッセージの優先度

Int32

APPLICATION

メッセージをトリガしたアプリケーション Stringを出力します。

COMPUTER

メッセージを処理したコンピュータ名を出 String
力します。

USER

メッセージを処理したユーザー名を出力し String
ます。

COMMENT

メッセージコメント

String

HIDDEN-COUNT

非表示メッセージの数

Int32

OS-HIDDEN

メッセージが非表示であることを示します。 Boolean

OS_EVENTID

WinCC メッセージ番号

Int32

BIG_COUNTER

メッセージカウンタ

Int64

下記も参照
OPC UA アラームと条件 (ページ 773)

8.10.10WinCC OPC UA サーバーの設定

8.10.10.1

WinCC OPC UA サーバーの設定ファイル

はじめに
WinCC OPC UA サーバーは、設定ファイル「OPCUAServerWinCC.xml」を使用して構成します。
設定ファイルは複数のセクションに分かれています。このセクションでは、設定ファイ
ルのレイアウトについて説明します。
「OPC UA サーバーのコンフィグレーション方法 (ページ 786)」の章では、WinCC OPC
UA サーバーを設定する方法について説明します。

780

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
設定ファイルのパス
WinCC OPC UA サーバーには、2 つの設定ファイル「OPCUAServerWinCC.xml」があります。
設定ファイルストレージパス

サーバー固有設定ファイル<WinCC インストールパス>\opc\UAServer\<WinCC プロジェクトフォルダ>\OPC

プロジェクト固有設定ファイル\UAServer
設定ファイルの編集

設定ファイルの変更を実行するには、次の認証が必要です。
サーバー固有設定ファイル

Windows 管理者権限

プロジェクト固有設定ファイル

ユーザーは、「SIMATIC HMI」ユーザーグ
ループのメンバーでなければなりません。

注記同一のパラメータ:ファイルの優先度
一部のパラメータは両方の設定ファイルに含まれています。
両方のパラメータが一致しない場合、プロジェクト固有の設定ファイルの設定がより高い優先度を持ちます。

構造:<SecuredApplication>セクション
本セクションでは、OPC UA アプリケーションのセキュリティが、OPC UA 仕様/パート
6 /§「セキュリティ設定管理」に準拠して設定されます。
「OPC UA のセキュリティ概念 (ページ 758)」の URL で追加情報を参照できます。
<SecuredApplication><BaseAddresses>

WinCC OPC UA サーバーの URL の設定<...></...></BaseAddresses>

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

781

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
<SecurityProfileUris>

サポートされているセキュリティポリシーの設定<SecurityProfile>[none]設定は、試験および診断の目的でのみ使用し<...></...>

ます。

</SecurityProfile>...
</SecurityProfileUris><ApplicationCertificate>

OPC UA 仕様/パート 6 によるデフォルトの証明書<TrustedCertificateStore

設定の改訂。

>(オプション)<TrustedCertificates>

これらのパラメータは、サーバー固有の設定ファイ<...>

ルにのみ含まれています。

</SecuredApplication>
例:OPC UA アプリケーションセキュリティ

構造:<ServerConfiguration>セクション
サーバー固有パラメータがこのセクションで設定されます。

782

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
メッセージセキュリティモードに関する詳細情報については、「OPC UA のセキュリティ
概念 (ページ 758)」を参照してください。
<ServerConfiguration><SecurityPolicies>

メッセージセキュリティモードの設定<SecurityPolicy>[none]設定は、試験および診断の目的でのみ使用し<...></...>

ます。

</SecurityPolicy>...
</SecurityPolicies><UserTokenPolicies>

ユーザー ID の設定<UserTokenPolicy>[Anonymous]設定は、試験および診断の目的でのみ<...></...>

使用します。

</UserTokenPolicy>...
</UserTokenPolicies><FastInsert><Users>

最適化した WinCC アーカイブ書き込みアクセスの設定<...></...></Users><Clients><...></...><Clients></FastInsert></ServerConfiguration>

構造:<CertificateDescriptor>セクション<ServerConfiguration>セクションの<CertificateDescriptor>ヘッダーの下で、WinCCOPC UA サーバーの証明書パラメータを指定します。
これらのパラメータは、サーバー固有の設定ファイルにのみ含まれています。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

783

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
「OPC UA のセキュリティ概念 (ページ 758)」でインスタンス証明書に関する追加情報を参照できます。
<ServerConfiguration><CertificateDescriptor><OrganizationUnit>...</ 説明エレメント...>

パラメータは変更でき、アプリケーションの機能に<Organization>...</...> は影響はありません。
<Country>...</...><KeyLength>...</...>

証明書を作成するときに使われた秘密鍵の長さ
長さは署名のアルゴリズムに依存します。
● 1024:OPC UA を介した安全な通信のための最短の長さ● 2048:Sha256 が使用されるときの最短の長さ 1)<SignatureAlgorithm>... 証明書に署名するために使用される署名アルゴリズ
ム</...>● 可能な値:Sha1、Sha224、Sha256、Sha384、Sha512● 通常の値:Sha1、Sha256● デフォルト値:鍵の長さが 2048 の Sha256 1)<LifetimeInMonths>...</ 証明書の有効期間(月単位)...>指定された時間が経過した後、サーバーはこの証明書を使用して操作できなくなります。
● デフォルト値:60</
CertificateDescriptor></ServerConfiguration>1) セキュリティポリシー「Basic256Sha256」を使用した安全な接続を確立するには、
このサーバーおよび OPC UA クライアントには次の値を持つ証明書が必要です。
● KeyLength:最低 2048
● SignatureAlgorithm:Sha256

784

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
例:証明書の制御のためのパラメータ

サーバー証明書のストレージパスの変更
必要に応じて、WinCC OPC UA サーバーの証明書の保管場所を、プラントの管理者が変更することができます。
これらのパラメータをサーバー固有の設定ファイルでのみ変更することができます。
パラメータ

値

意味

StoreType

Directory

証明書ストレージのタイプ。
保管場所は、「ディレクトリ」でなければなりません。

StorePath[ApplicationPath]\PKI

証明書と秘密鍵は、このフォルダに保存さ\WINCC-OPC-UA-

れます。

Server
例:サーバー証明書のストレージパス

新しいサーバー証明書の作成
OPC UA サーバーに対して新しい証明書を作成するには、管理者権限が必要です。
1. バックアップを作成します。
2. 該当するフォルダにある既存の証明書と関連する秘密鍵を削除します。
3. 設定ファイルで、証明書パラメータを更新し、XML ファイルを保存します。
4. Windows で管理者権限を使用して DOS ウィンドウ「cmd.exe」を開きます。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

785

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
5. 証明書を作成するには、OPC UA アプリケーションのインストールパスに進みます。
6. 次の呼び出しを入力します。

– OpcUaServerWinCC.exe /CreateCertificate
ストレージパスに新しい証明書と秘密鍵が作成されます。

8.10.10.2

OPC UA サーバーのコンフィグレーション方法

前提条件
WinCC プロジェクトが作成されました。

コンフィグレーションファイルを開く
1. Windows エクスプローラを開きます。ディレクトリ「<WinCC プロジェクトフォルダ>OPC\UAServer」に移動します。
2.「OPCUAServerWinCC.xml」コンフィグレーションファイルを開きます。 詳細情報については、「WinCC OPC UA サーバーの設定ファイル (ページ 780)」を参照してください。

WinCC OPC UA サーバーのポート番号の変更
1. 必要であれば、[<BaseAdresses>]にあるポート番号 4862 を変更します。
すでに別のアプリケーションに割り当てられているポート番号を使用しないでください。
パラメータ[HostName]はコンピュータ名のプレースホルダであり、ランタイム時に決まります。
例:<BaseAdresses><ua:String>opc.tcp://[HostName]:5210</ua:String><BaseAdresses>

786

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
セキュリティ設定の指定
1. 通信用のセキュリティ設定を指定します。詳細については、「OPC UA のセキュリティ概念 (ページ 758)」を参照してください。
2. [<SecurityProfileUris>]で、サポートされている「セキュリティポリシー」をコンフィグレーションします。

– [真]で設定を有効にします。
– [偽]で設定を無効にします。
例:<SecurityProfile><ProfileUri>http://opcfoundation.org/UA/
SecurityPolicy#None</ProfileUri><Enabled>false</Enabled></SecurityProfile>
3. [<SecurityPolicies>]で、関連する[メッセージセキュリティモード]をコンフィグレー
ションします。
設定を無効にするには、エントリ<SecurityPolicy>... </Security Policy>全体を削除します。
例:<SecurityPolicy><ProfileUri>http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#None</
ProfileUri><MessageSecurityModes>None</MessageSecurityModes></SecurityPolicy>

注記
クライアントとサーバー間のセキュリティが確保されない通信[none]設定は、試験および診断の目的でのみ使用します。
プロダクションモードの安全なクライアント/サーバー通信では、少なくとも以下の設定を使用する必要があります。
● SecurityPolicy:·Basic128Rsa15
Message·Security·Mode:·Sign

ユーザー ID の指定
1. [<UserTokenPolicies>]にある接続を設定するには、ユーザー ID を指定します。 詳細情報については、「OPC UA のセキュリティ概念 (ページ 758)」を参照してください。
設定を無効にするには、エントリ全体を削除します。
例<UserTokenPolicy><TokenType>Anonymous</TokenType></UserTokenPolicy>

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

787

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.10 WinCC OPC UA サーバー
最適 WinCC アーカイブ書き込みアクセスのコンフィグレーション
1. 必要な場合、[<FastInsert>]にある最適 WinCC アーカイブ書き込みアクセスをコンフィグレーションします。

– [真]を設定して、すべての OPC UA クライアントの WinCC アーカイブへの最適書
き込みアクセスを有効にします。
– [偽]を設定して、特定の Windows ユーザーまたは OPC UA クライアントの最適
WinCC アーカイブ書き込みアクセスを設定します。
[<Users>]にある Windows ユーザーを指定します。
[<Clients>]にある OPC UA クライアントを指定します。 [ClientName]としてクライアント証明書に入力される[Common Name]を使用します。
例:<EnabledByDefault>false</EnabledByDefault><Users><User>domain\user1</User></Users><Clients><Client>ClientName1</Client></Clients>

788

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.11 診断

8.11

診断

トレースファイル
すべてのサーバーが、テストの目的およびトラブルシューティングのために、診断デー
タの出力を有効にする可能性を提供します。
サーバーのデータはトレースファイルに書き込まれます。

設定
各サーバーの設定ファイルで診断データの出力を指定します。
詳細情報については SIMATIC カスタマーサポートに問い合わせてください。

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

789

OPC - オープンな接続性(Open Connectivity)
8.11 診断

790

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引
"

B

"システム情報"チャンネル, 605
診断オプション, 605"スロット PLC"チャンネルユニット, 427
接続の構成, 427

BinWrite メカニズム, 195
一般的な手順, 195
Buffer Time, 735[[新規接続], 253「「MPI」チャンネルユニット接続の設定, 418

5505 Ethernet (CP 1413-x)
チャンネルユニット, 522

C
Channel DiagnosisChannelDiagnosis
KanalDiagnosismitChannelDiagnosis, 601
CP1434 TF, 532, 533
CPU 負荷, 563
システム情報の例,

E
ERROR フラグ, 605, 619
E サーバー
WinCC OPC A&OPC の機能, 675

IA
A&E サーバー, 724, 726, 738, 740, 742
WinCC メッセージクラスおよびメッセージタイプのマッピング, 742
WinCC メッセージシステムのマッピング, 726,
742
階層アクセス, 740
条件関連付けイベント, 724
条件付きイベント, 738
単純イベント, 738
追跡用イベント, 724, 738
ActiveX コントロールとしての, 599
Application Health Check, 122, 155
AR_SENDAR_SEND-FunctioninWinCC, 447
AS511, 379
AS シンボル, 405, 412, 513, 520
AS 構造, 410, 518
インポート, 405, 513
AS データタイプ, 170
タイプ変換, 183
Autostart, 115

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

I/O フィールド
S5 Profibus FDL の例, 377
システム情報の例,
I/O フィールド設定, 686
OPC DA の例, 686
INFO フラグ, 605, 619, 633, 644

M
Max Size, 735
MELSEC FX3U シリーズ, (三菱製 Ethernet を参照)
MELSEC iQ-R シリーズ, (三菱製 Ethernet を参照)
MELSEC Q シリーズ, (三菱製 Ethernet を参照)
MPI チャンネルユニット, 417

O
OPC[新規接続], 253
HDA サーバーブラウザ, 716
HDA サーバーブラウザを使用した WinCC アーカ
イブタグへのアクセスの構成, 717
OPC A&E サーバーの機能, 738

791

索引

OPC DA クライアントとしての WinCC, 242, 263
OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処
理, 263, 323
OPC UA, 277
OPC UA クライアントとしての WinCC, 323
OPC XML クライアントとしての WinCC, 242
OPC1, 257, 275
OPCServer.WinCC-(DPC_4001), 253
OPC コンピュータでのユーザーアカウントの設定, 674
OPC 項目マネージャ, 244
OPC 項目マネージャの機能概要, 244
OPC 項目マネージャを使用した WinCC タグへのアクセスの設定, 253
OPC 項目マネージャを使用しない WinCC タグへのアクセスの設定, 257, 275
ProgID, 683
ProgID の問い合わせ, 244
WinCC OPC A&E サーバーの機能, 724
WinCC OPC DA クライアントの機能, 249
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定, 252
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用, 259, 262
WinCC OPC DA サーバーの機能, 681
WinCC OPC HDA サーバーの機能, 703
WinCC OPC UA サーバーの動作原理, 757
WinCC OPC XML クライアントの機能, 269
WinCC OPC XML サーバーの機能, 675
WinCC の OPC, 242, 672
WinCC メッセージシステムへのアクセスの構成, 735
アドレスプロパティ, 257, 275
サポートされる WinCC データタイプ, 248
サポートされる WinCC データタイプの概要, 248
タグの選択, 244
タグの追加, 244, 253
タグへのアクセス, 251
チャンネル診断, 643
トレース, 789
フィルタ基準, 253
互換性, 671
構造体タグの設定, 260
構造体の設定, 260
構造体プロパティ, 260仕様, 671
新規ユーザー, 674
接続の作成, 244
通信の概念, 672
複数の OPC DA サーバーの使用, 682
例, 689, 690, 692, 693, 696, 697, 698, 702
例:, 685, 686, 687, 715

792

OPC A&E クライアント
OPC A&E の例, 734
OPC A&E サーバー, 675, 724, 727, 734, 735, 738,
740, 742
WinCC メッセージシステムへのアクセスの構成, 735
品質コード, 734, 750
OPC A&E サーバーのメッセージクラス, 742
OPC A&E サーバーのメッセージタイプ, 742
OPC A&E サーバーの機能
条件付きイベント, 738
単純イベント, 738
追跡用イベント, 738
OPC A&未処理データ, 734
OPC DA クライアント, 249
WinCC OPC DA クライアントの機能, 249
OPC DA サーバー, 681
WinCC OPC DA サーバーの機能, 681
複数の OPC DA サーバーの使用, 682
OPC HDA サーバー, 703
WinCC OPC HDA サーバーの時間形式, 709
サポートされているファンクション, 708
データ構造, 705, 706
境界値, 705
項目 ID, 705
項目ハンドル, 705
集約, 706
書込みアクセス, 712
属性, 706
動作の原則, 703
品質コード, 711, 734
未処理データ, 703
OPC UAOPC UA クライアントとしての WinCC, 277
WinCC タグの表示, 769
タグへのアクセス, 279
データタイプ, 278
プロファイル, 767
ロギングタグの表示, 770
適合ユニット, 767
OPC UA クライアント, 277
OPC UA サーバー
URL, 757
アプリケーション証明書, 759
インスタンス証明書, 759
サポートされる仕様, 757
セキュリティポリシー, 758
証明書, 759
信頼されるクライアント証明書, 760
設定ファイル, 780
通信プロファイル, 757
動作, 757

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

OPC UA データアクセス, 771
OPC UA 履歴アクセス, 772
OPC XML, 678, 679
IIS のセキュリティ設定, 678
インストールのテスト, 679
タグへのアクセス, 270
OPC XML クライアント, 269
WinCC OPC XML クライアントの機能, 269
OPC XML サーバー, 675
インストール, 676
OPC1, 257, 275
OPCScout 新規プロジェクト 1
OPC DA の例, 693
OPCServer.WinCC-(DPC_4001), 253
OPC インターフェース, 98
クライアント/サーバーシステムで, 98
OPC チャンネル, 643
WinCC OPC DA クライアント上での OPC チャンネルの設定, 252
診断オプション, 643
OPC 項目マネージャ, 244, 253, 683
OPC 項目マネージャの機能概要, 244
OPC 通信, 263, 323
OPC DA 通信に障害が発生した場合のエラー処
理, 263
OPC UA 通信のエラー処理, 323

P
PROFIBUS システムパラメータ, 626
PROFIBUS チャンネルユニット, 423
接続の設定, 424
ProgID, 244
ProgID の問い合わせ, 244
問い合わせ, 683
PSK キー, 19, 82, 84

S
S5 AS511, 380
タグアドレス, 382
タグの設定, 382
データタイプ, 379
バイト単位でアクセスするタグの定義, 386
ビット単位でアクセスするタグの構成, 385
設定, 380
S5 Ethernet 第 4 層, 329
iNA960 メッセージ, 349
SCI メッセージ, 350
タグアドレス, 334
タグの設定, 334

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

チャンネルユニットのシステムパラメータ, 342
データタイプ, 330
デバイス名, 342, 343
トランスポートパラメータ, 342, 344
バイト単位でアクセスするタグの構成, 337
ビット単位でアクセスするタグの構成, 336
ワード単位でアクセスするタグの構成, 339
接続パラメータ, 331
接続障害中のエラーコード, 345
設定, 331
内部エラーコードと定数, 345
未処理データタグ, 340
S5 Profibus FDL, 354
S5 タグへのアクセス, 355
SIMATIC S5 Profibus FDL の構成, 359
アクティブなデータ転送の構成, 370
アクティブ接続, 354
アドレスプロパティ, 362, 363, 364, 369
サービスアクセスポイント, 354
サイクリックブロック, 374
サポートされるデータタイプ, 355
システムパラメータ, 366, 367
スタートアップブロック, 374
タイプ変換, 357
タグの設定, 362
タグパラメータ, 359
タグプロパティ, 362, 363, 364, 369
チャンネル SIMATIC S5 Profibus FDL の構成, 359チャンネルの特徴, 357
チャンネルユニット FDL (CP5412/A2-1), 354
チャンネルユニットのシステムパラメータ, 366
チャンネル診断, 632
データタイプ, 355
データタイプがバイトの S5 タグへのアクセス, 355
データタイプがバイト配列の S5 タグへのアクセス, 355
データタイプがビットの S5 タグへのアクセス, 355
データ処理ブロックの設定, 374
データ領域, 355
デバイス名, 366
デバイス名の変更, 366
バイト単位でアクセスするタグの構成, 363
バイト配列としての未処理データタグ, 368
パッシブなデータ転送の構成, 372
パッシブ接続, 354
ビット単位でアクセスするタグの構成, 362
ブロック, 374
ワード単位でアクセスするタグの構成, 364
書き込み/読み取りモニタ時間, 366

793

索引

書き込み/読み取りモニタ時間の変更, 367
新規ドライバの追加, 359
接続の構成, 360
接続パラメータ, 359, 360, 370, 372
接続プロパティ, 360, 370, 372
通信タイプの設定, 370
特殊ファンクション, 368
未処理データタグの構成, 369
例, 374, 377
S5 Serial 3964R, 388
タグのデータタイプ, 388
タグの設定, 391
バイト単位でアクセスするタグの構成, 395
ビット単位でアクセスするタグの構成, 393
設定, 389
S5 タグ, 355
S5 タグへのアクセス, 355
データタイプがバイトのタグへのアクセス, 355
データタイプがバイト配列の S5 タグへのアクセス, 355
データタイプがビットの S5 タグへのアクセス, 355S7 Plus, (以下の項目を参照してください。SIMATIC
S7-1200、S7-1500 Channel)
S7 Protocol Suite, 397"BSEND/BRCV"ファンクション用の未処理データ
タグの構成, 490
AR_SEND 変数形のプロパティの概要, 456
AR_SEND ファンクションのデータブロック構造とパラメータ, 449
BSEND/BRCV ファンクション用の未処理データ
タグ, 487
FB S7ProtocolScuite とのデータ交換：AR_SEND
変異形, 447
WinCC でのソフトウェアの二重化の削除, 500
アーカイブタグが 1 つの場合の AR_SEND 変数
形, 459
アーカイブタグが 1 つの場合の AR_SEND 変数形を構成する方法, 478
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数
形, 464
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形（最適化）, 476
アーカイブタグが複数の場合の AR_SEND 変数形を構成する方法, 480
サイクリック読み取りサービス, 442
サポートされるデータタイプ, 402
システムパラメータ, 440
システムパラメータのコンフィグレーショ
ン, 443
ソフトウェアの二重化, 491
ソフトウェアの二重化 - 接続固有内部タグ, 493

794

ソフトウェア冗長化の設定, 498
チャンネルユニット, 399, 414
チャンネル診断, 618
データタイプ, 402
データブロック構造体 AR_SEND の例, 460, 461,
462, 463, 468, 470, 472, 474, 477
テキストタグの構成, 438
バイト単位でアクセスするタグの構成, 435
バイト配列としての未処理データタグ, 483
バイト配列としての未処理データタグの構成, 485
ビット単位でアクセスするタグの構成, 434
ワード単位でアクセスするタグの構成, 437
接続の構成, 427, 429
接続の設定, 415, 418, 422, 424, 432
接続障害中のエラーコード, 501
設定, 404
未処理データタグ, 482
論理デバイス名の変更方法, 445
S7+, (以下の項目を参照してください。SIMATIC
S7-1200、S7-1500 Channel)
S7-1200 コントローラ, 502
S7-1500 コントローラ, 502
S7DOS, 165
SCADA Export, 406, 514
SelfDiagnosis, 122ServiceMode, 103
Siemens SIMATIC SCADA Export, 406, 514
SIMATIC S5 PROFIBIS FDL チャンネル, 632
診断オプション, 618
SIMATIC S5 Profibus FDL, 354
S5 Profibus FDL, 354
特殊ファンクション, 368
未処理データタグ, 368
SIMATIC S5 Programmers Port AS511, 379
SIMATIC S5 Serial 3964R, 388, 389
SIMATIC S7 Protocol Suite, 397
SIMATIC S7 Protocol Suite チャンネル, 618
診断オプション, 618
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel, 502
システム診断の設定, 615
チャンネル診断, 611
データタイプ, 503
接続の設定, 507
設定, 507
SIMATIC S7-1200、S7-1500 Channel
インポート, 405, 513
設定, 503, 506
SIMATIC SCADA Export, 406, 514
SIMATIC Shell, 80, 84
SIMATIC TI Ethernet Layer 4, 522
チャンネル, 522

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

SIMATIC TI Ethernet 第 4 層
トランスポートパラメータ, 531
SIMOTION チャンネル, 544
システムパラメータ, 552, 553, 555
データタイプ, 544
故障診断, 556, 557
構成, 550, 551
設定, 545, 546, 547, 548

T
TCP/IP チャンネルユニット, 430
接続の設定, 432
TI Ethernet 第 4 層, 522
システムパラメータ, 522, 531, 532, 533
タグのアドレス, 526
タグの設定, 526
データタイプ, 523
デバイス名, 531
トランスポートパラメータ, 531
バイト単位でアクセスするタグの構成, 530
バイト単位のアクセス, 530
ビット単位でアクセスするタグの構成, 528
ビット単位のアクセス, 528
接続パラメータ, 522, 523
設定, 523
TIA Portal
AS 構造, 410, 518
インポート, 405, 513
TI シリアル, 535
タグアドレス, 538
タグのアドレス, 538
タグの設定, 538
データタイプ, 535
バイト単位でアクセスするタグの構成, 542
ビット単位でアクセスするタグの構成, 540
接続パラメータ, 536
設定, 536
TTY インターフェース, 379

U
URL
OPC UA サーバー, 757

W
WinAC Basis, 429
WinAC Pro, 427
WinCC, 16
OPC DA クライアントとして, 242, 263
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

OPC UA クライアントとして, 277, 323
OPC XML クライアントとして, 242
ServiceMode, 103
WinCC の OPC, 242, 263, 323, 672
WinCC の中の OPC UA, 277
クライアント/サーバーシステム, 16
サービスモード, 103
WinCC - OPC A&E クライアントの接続, 734
OPC A&E の例, 734
WinCC Explorer-OPC_Client.MPC, 683
WinCC OPC A&E サーバー
階層アクセス, 740
WinCC OPC A&E サーバーの機能
単純イベント, 724
WinCC OPC UA サーバー, 757
コンフィグレーション, 786
発見サーバー, 758
WinCC ServiceMode, 103, 111
WinCC サービス, 103
WinCC タイプ変換, 170
WinCC タグ@RM_MASTER, 148
WinCC タグ@RM_MASTER_NAME, 148
WinCC チャンネル診断, 607, 628, 639, 649
WinCC データタイプ, 170, 175
WinCC データタイプ, 175
タイプ変換, 175, 183
WinCC と Microsoft Excel 間の接続, 697
OPC DA の例, 697
WinCC と OPC HDA クライアント間の接続, 715
OPC HDA の例, 715
WinCC と SIMATIC NET FMS OPC サーバー間の接続, 689OPC DA の例, 689
WinCC と SIMATIC NET S7 OPC サーバー間の接続, 692
OPC DA の例, 692
WinCC の AR_SEND ファンクション
データブロック構造とパラメータ, 449
WinCC の AR_SEND-ファンクション
アーカイブタグが複数の場合の変数形を構成する
方法, 480
アーカイブタグの変数形, 459
アーカイブタグの変数形の構成, 478
データブロック構造体の例, 460, 461, 462, 463,
468, 470, 472, 474, 477
複数のアーカイブタグの変数形, 464
複数のアーカイブタグの変数形（最適化）, 476
変数形のプロパティの概要, 456
WinCC プロジェクト, 80
WinCC プロジェクトダイアログ, 74
リモートの実行, 94

795

索引

リモート終了, 96
呼び出し, 74
WinCC プロセス通信, 165
WinCC メッセージシステム
OPC A&E サーバー上の WinCC メッセージクラス, 727
OPC A&OPC-A&WinCC メッセージシステム上の, 726WinCC のメッセージクラスとメッセージタイプのマッピング, 727, 728
WinCC メッセージシステムへのアクセスの構成, 735
属性, 728, 744
WinCC 間の接続, 685
OPC DA の例, 685
WinCC 通信, 166
原理, 166ア
アーカイフﾞメモリ, 150, 151
アドレスタイプ
三菱製 Ethernet, 227
アドレスプロパティ, 257, 275, 362, 363, 364, 369
S5 Profibus FDL の例, 377

イ
インスタンス証明書, 285
インストール, 101
ファイルサーバー, 101
インポート, 49
パッケージ, 49ウ
ウェブクライアント, 19

エ
エクスポート, 36
パッケージ, 36
エクスポートツール, (以下の項目を参照してください。Siemens SIMATIC SCADA Export)
エラーのポイント, 576

オ
オフライン設定, 405, 513

796

オペレータの特権, 34
オペレーティングシステムの使用, 34
クライアントの設定, 34
オペレーティングシステム, 34
オペレータオーソリゼーションの設定, 34
冗長システム, 125

カカウンタ, 563

ク
クライアント, 19, 45
インポートパッケージ, 49
ウェブクライアント, 19
オペレータオーソリゼーションの設定, 34
コンピュータのプロパティの設定, 41
コンフィグレーション, 45
サーバーでプロジェクトを開く, 90
サーバーのコンピュータリストへの入力, 33
サーバープロジェクトにおける設定, 41
サーバープロジェクトの終了, 96
サーバープロジェクトへのアクセス, 88
サーバーへの表示付き, 41
サーバー画像の編集, 92
サーバー上での同時起動, 23
シャットダウン, 79
シンクライアント, 19
ピクチャの開始のコンフィグレーション, 59
ピクチャの変更のコンフィグレーション, 63
ブート, 75
プロジェクトを新規作成します。, 47
マルチユーザーシステムにおけるスタートプロパ
ティの定義, 41
メッセージシーケンスレポートのコンフィグレー
ション, 69
リモートサーバープロジェクトの実行, 94
複数サーバーのピクチャの表示, 61
複数サーバーのメッセージの表示, 68
複数サーバーの表示, 65
複数ステーションシステム, 41
分散システムにおけるコンフィグレーション, 45
クライアント/サーバーシステム, 16
OPC インターフェースのアプリケーション, 98
クライアントおよびサーバーの可能数, 16
クライアントタイプ, 19
クライアントのシャットダウン, 79
クライアントのスタートアップ, 75
サーバーのシャットダウン, 78
サーバーのスタートアップ, 74

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

サーバー間通信, 25
ファイルサーバー, 25
マルチユーザーシステム, 25
ランタイムでの動作, 71
使用方法, 16
冗長性, 16, 25
数量構造, 23
設定, 19
必要条件, 16標準サーバー, 25
複合設定, 19
複数ステーションシステム, 16
分散システム, 16, 25
クライアント/サーバーシナリオ, 25
クライアントプロジェクト, 47
クライアント証明書, 285

ココンピュータリスト, 33
クライアントの受入れ, 33
コンフィグレーション, 29, 45
WinCC OPC UA サーバー, 786
クライアント, 45
サーバー, 29
セキュリティ設定, 787
ポート番号, 786
マルチユーザシステム, 29
ユーザー ID, 787
最適 WinCC アーカイブ書き込みアクセス, 788
分散システム, 29
コンフィグレーションデータ, 648

ササーバー, 25, 29
SOFTNET ドライバの特殊機能, 76
クライアントオペレータオーソリゼーションの設定, 34
クライアントからのプロジェクトの実行, 94, 96
クライアント側からの画像編集, 92
コンフィグレーション, 29
サーバープロジェクトにおけるクライアントの設定, 41
サーバー間通信, 25
シャットダウン, 78
ファイルサーバー, 25
ブート, 74, 76
プロジェクトを新規作成します。, 31
リモート設定(前提条件), 33
リモート設定(必要条件), 34

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

標準サーバー, 25
標準サーバーの設定, 53
複数クライアントへのプロジェクトアクセス, 88
複数のネットワークカードを使った特殊機能, 76
優先サーバーの構成, 56
サーバーデータ, 36
パッケージインポート, 49
パッケージエクスポート, 36
標準サーバーの設定, 53
優先サーバーの構成, 56
サーバーでの SOFTNET ドライバ常時使用, 76
サーバー間通信, 25
サーバー証明書, 285
サーバー接頭語, 59, 61, 63, 65
サービスアクセスポイント, 354
サービスプロジェクト, 104, 111
Autostart, 115
インタラクティブな操作の起動, 119
インタラクティブな操作の終了, 119
スクリプト, 107
スタートアップリスト, 107
ログオフ, 118
ログオン, 118
使用, 106
診断情報, 107
制約, 106
接続ステーション, 107
設定, 105
定義, 114
非リリース構成要素, 107
必要条件, 112
標準プロジェクトへの変更, 115
サービスモード, 103
サイクリック読み取りサービス, 442
サブネット, 84, (サブネットを参照)
サポートされるシステム情報, 563
概要, 563シ
システムエラー, 71
システムタグ, 157
システムパラメータ, 166, 342, 440, 552, 553, 555,
637
S5 Ethernet 第 4 層, 329
S5 Profibus FDL, 354
SIMATIC S7 Protocol Suite, 397
TI Ethernet 第 4 層, 522, 531, 532, 533
コンフィグレーション, 443, 445
チャンネルユニット, 531, 532
システムメッセージ, 158

797

索引

システム情報, 561
I/O フィールドコンフィグレーション, 572
エラーのポイント, 576
サポートされるシステム情報の概要, 563
ステータス表示コンフィグレーション, 579
チャンネル診断, 605
ドライブの空き容量, 563
バーコンフィグレーション, 573
メッセージテキスト, 576
モニタするタグ, 576
構成, 569使用されるデータタイプ, 570, 584
他のソフトウェアの構成要素 との違い, 568
例, 570, 578, 584, 585, 588, 589
例:, 572, 573, 574, 576, 579, 587
システム情報システム情報
マルチユーザーシステムにおける使用, 583
システム診断, 615
デバイス表示, 611
詳細表示, 612
診断バッファ表示, 613
システム診断表示, 614
システム動作, 71
シナリオ, 25, 148
クライアントおよびサーバー, 25
中央アーカイブサーバー, 26
シャットダウン, 78, 79
クライアントの, 79
サーバーの, 78
シリアルケーブル, 125
シンクライアント, 19ス
スクリプト
サービスプロジェクト, 107
スタートアップブロック, 374
スタートアップリスト
サービスプロジェクト, 107
スタートアップ動作, 74, 75
クライアントの, 75
サーバーの, 74
ステータス表示, 169, 607, 628, 639, 649
システム情報の例,

ソ
ソフト PLC チャンネルユニット, 429
接続の構成, 429
ソフトウェアの冗長化
WinCC での設定, 498

798

ソフトウェアの二重化, 491
WinCC での削除, 500
接続固有内部タグ, 493

タタイプ変換, 170, 183, 357
タイマ, 563
タイムスタンプ, 449
タグ, 170, 334, 570, 651
BinWrite 付きタグの設定, 197
Check, 609, 651
HDA サーバーブラウザの構成, 717
OPC HDA の例, 717
OPC 項目マネージャ, 253
OPC 項目マネージャの設定, 253, 257, 275
インポート, 405, 513
エクスポート, 412, 520
オートメーションシステムの外部タグのアドレス
指定, 170
システム情報の例, 570
タグアドレスの構成, 392
タグの設定のテスト, 626, 637
タグの選択, 244
タグの追加, 244
テキストタグの構成, 174
テキストタグの長さ情報, 170
バイト単位のアクセスの構成, 337, 363, 395, 435,
530, 542
パワータグ, 170
パワータグの構成, 174
ビット単位のアクセスの構成, 336, 362, 393, 434,
528, 540
ワード単位でアクセスするための構成, 339, 364,437
外部, 170
外部タグの構成, 174
確認, 630, 641
設定, 334, 362, 526, 538
線形スケーリングの構成, 174
内部タグのチェック, 667
品質コード, 656
タグﾞ, 653
HDA サーバーブラウザ, 716
OPC DA の例, 693, 696, 702
OPC HDA の例, 718
システム情報の例,
ステータス, 653, 663
品質, 653
品質コード, 653

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

タグアドレス, 334
S5 Ethernet 第 4 層, 329
TI シリアル, 535
タグステータス, 653, 663, 664, 666
グローバルアクションによるタグステータスのモ
ニタ, 666
ダイナミックダイアログでのタグステータスのモ
ニタ, 664
タグのアドレス, 526
TI Ethernet 第 4 層, 526
タグの設定
TI Ethernet 第 4 層, 526
タグの追加, 244, 253
OPC DA の例, 687
タグの同期化, 130
タグの品質コード, 653, 656
タグプロパティ, 174, 362, 363, 364, 369
S5 Profibus FDL の例, 377
タグ名接頭語, 173
接尾語, 173

チ
チャンネル, 166, 329, 388, 397, 649
S5 PROFIBUS FDL の例, 374
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4, 329
SIMATIC S5 PROFIBUS FDL の構成, 359
SIMATIC S5 Programmers Port AS511, 379
SIMATIC S5 Serial 3964R, 388
SIMATIC S7 Protocol Suite, 397
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel, 502
SIMATIC TI Ethernet Layer 4, 522
TI シリアル, 535
テスト, 649
確認, 607, 628, 639
三菱製 Ethernet, 220
接続の確立/終了, 169
論理接続ステータス, 169, 596
チャンネル S5Seral3964R のライフビートのモニタ
ライフビートのモニタ, 389
チャンネルユニット, 166, 329, 359, 399
505 Ethernet (CP 1413-x), 522
505 シリアルユニット#1, 535
FDL (CP5412/A2-1), 359
Industrial Ethernet, 414
MPI, 417
PROFIBUS, 423
S5 Transport (CP1413-x), 331
S5 Transport (TCP/IP), 331
S5-AS511, 379, 380
S5-RK512 (3964R), 388
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel, 502
SIMATICS7ProtocolSuiteS7 Protocol Suite チャン
ネルの選択: チャンネルユニットの選択, 399
TCP/IP, 430
システムパラメータ, 342, 366, 440, 531, 532
スロット PLC, 427
ソフト PLC, 429
三菱製 Ethernet, 220
接続パラメータ, 523
名前指定接続, 420
チャンネルユニット「Industrial Ethernet」, 414
接続の設定, 415
チャンネルユニット FDL (CP5412/A2-1), 354, 359
チャンネル診断, 598"システム情報"チャンネル, 605
OPC チャンネル, 643
PROFIBUS システムパラメータ, 626
SIMATIC S5 PROFIBIS FDL チャンネル, 632
SIMATIC S7 Protocol Suite チャンネル, 618
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel, 611
WinCC チャンネル診断, 607, 628, 639, 649
Windows アプリケーションとしてのチャンネル診断, 601
グローバルアクションによるタグステータスのモ
ニタ, 666
コンフィグレーションデータのチェック, 648
システムパラメータ, 637
ステータスメッセージの概要, 607, 628, 639, 649
ダイナミックダイアログでのタグステータスのモ
ニタ, 664
タグのチェック, 609, 651
タグの確認, 630, 641
チャンネルのテスト, 607, 628, 639, 649
チャンネルのトレースファンクションのコンフィ
グレーション, 602
チャンネル診断, 598, 599, 601
トレースファンクションの標準フラグ, 602
によるチャンネル,によるチャンネル診断, 599
プロパティ - CP5613, 623, 625, 634, 636
ログファイル, 605, 619, 633, 644
ログブックエントリの ERROR フラグ,
ログブックエントリの INFO フラグ,
次によるチャンネル, 601
次によるチャンネル診断, 598
診断オプション, 605, 618, 632, 643
接続ステータス, 596
接続の確認, 607, 628, 639, 649
接続パラメータ, 637
通信プロセッサの設定確認, 623, 625, 634, 636
内部タグのチェック, 667

799

索引

例, 666
論理接続ステータス, 596
チャンネル診断チャンネル
テスト, 600, 601
チャンネル診断チャンネル診断
チャンネル診断によるチャンネル診断, 599
チャンネル診断トレースファイル, 598

テ
ディスク容量, 563
システム情報の例,
ドライブの空き容量, 563, 568
データ, 61
複数サーバーの表示, 61
複数のサーバーからの表示, 65
データタイプ, 170, 248, 278, 330, 402, 503, 563
OPC UA, 278
S5 AS511, 379
S5 Ethernet 第 4 層, 330
S5 Profibus FDL, 355
S5 Serial 3964R, 388
S7 Protocol Suite, 402
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel, 503
TI Ethernet 第 4 層, 523
サポートされる WinCC データタイプ, 248
サポートされる WinCC データタイプの概要, 248
タイプ変換, 183
三菱製 Ethernet, 220, 227
使用されるデータタイプ, 563, 570
データ転送, 370
アクティブなデータ転送の構成, 370
パッシブなデータ転送の構成, 372
データ領域, 355
テキストタグ, 170, 434
構成, 174, 438
デバイス名, 342, 366, 531
TI Ethernet 第 4 層, 531
変更, 366ト
トランスポートパラメータ, 166, 342
SIMATIC S5 Ethernet 第 4 層, 342
SIMATIC TI Ethernet 第 4 層, 531
TI Ethernet 第 4 層, 531
トレースファンクション, 602
コンフィグレーション, 602

800

ネネットワーク, 84, 163
サブネット, 84ルータ, 84

ハバー
システム情報の例,
バイト単位でアクセスするタグの構成
TI Ethernet 第 4 層, 530
バイト単位のアクセス, 195, 337, 434
S5 AS511, 386
S5 Ethernet 第 4 層, 337
S5 Profibus FDL, 363
S5 Serial 3964R, 395
S7 Protocol Suite, 435
TI Ethernet 第 4 層, 530
TI シリアル, 542
バイト単位のアクセスの構成
タグ, 530
バイト配列, 368
パッケージ, 36, 49
Configuring export エクスポートのコンフィグレーション, 36
WinCC エクスプローラの表示, 36, 49
インポートの設定, 49
ファイルシステムにおける保存, 36
自動更新, 36ヒ
ビットアクセス/バイトアクセス, 195
ビットタグ/バイトタグ, 197
ビット単位でアクセスするタグの構成
TI Ethernet 第 4 層, 528
ビット単位のアクセス, 195, 336, 434
S5 AS511, 385
S5 Ethernet 第 4 層, 336
S5 Profibus FDL, 362
S5 Serial 3964R, 393
S7 Protocol Suite, 434
TI Ethernet 第 4 層, 528
TI シリアル, 540
ビット単位のアクセスの構成
タグ, 528

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

フ
ファイルサーバー, 25, 101
インストール, 101
設定, 101
フィルタ基準, 253
ブート, 74, 75
クライアントの, 75
サーバーの, 74, 76
プリンタモニタ, 563
システム情報の例,
プログラマブルコントローラ, 357
プロジェクト, 31, 47
OPC DA の例, 687
WinCC のステータス, 108
クライアントプロジェクトの新規作成, 47
サーバー側でのプロジェクトの新規作成, 31
リモートアクセス, 88
リモートオープン, 90
実行, 94
終了, 96
複製, 140, 142
プロジェクトデュプリケータ, 140, 142
プロセス画像システム情報の例,
ブロック, 374
サイクリックブロック, 374
プロパティ - CP5613, 623, 625, 634, 636

メッセージテキスト, 576
メッセージのロック, 125
アクティブ, 125
パッシブ, 125
メッセージのロック(アクティブ), 125
メッセージのロック(パッシブ), 125

モ
モニタするタグ, 576

ユ
ユーザーアカウント, 674
OPC コンピュータへの通知, 674

ラランタイム, 71
アーカイブ, 71
グラフィック, 71
システムエラー時の動作, 71
システム動作, 71
スクリプト, 71
テキストライブラリ, 71
メッセージ, 71
ユーザー管理者, 71
レポート, 71マリ

マルチユーザーシステム, 25, 583
クライントの設定, 41
チャンネルの使用, 583
マルチユーザシステム
コンフィグレーション, 29
マルチユーザプロジェクト, 31
作成, 31

リダンダントサーバーの起動, 132
リダンダントサーバー間のシリアル接続, 135
リモートコンフィグレーション
サーバープロジェクトへのアクセス, 88
プロジェクトの実行, 94
プロジェクトの終了, 96
リモート設定, 80
プロジェクトを開く, 90
画像の編集, 92

メ
メッセージ, 68
インポート, 405, 513
クライアント側でのメッセージシーケンスレポー
トのコンフィグレーション, 69
システム情報の例, 576, 578
複数のサーバーからの表示, 68
メッセージクラスのロック, 125
パッシブ, 125
メッセージシーケンスレポート, 69
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

ルルータ, 84

ロ
ログファイル, 605, 619, 633, 644
ログブックエントリ, 605, 619, 633, 644

801

索引

ログブックファイル, 598

互
ワ
ワード単位のアクセス, 434
S7 Protocol Suite, 437

互換性, 671

構

夏時間/標準時間, 449

構造
WinCC OPC DA クライアント上での構造体の使用, 259WinCC OPC クライアントの使用, 262
構造体の設定, 260構造タイプ
AS 構造, 410, 518
構造タグ
AS 構造, 410, 518
構造体タグ, 260
構造体タグの設定, 260
構造体プロパティ, 260

画項

画像, 59クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション, 63
クライアント側での複数サーバーの表示形式, 61
サーバープロジェクトの編集, 92
サーバー接頭語, 59
ピクチャの開始のコンフィグレーション, 59

項目 ID, 705
項目ハンドル, 705

安
安全な通信, 84

暗暗号化通信, 19

夏開開く
プロジェクト, 90

三三菱製 Ethernet, 220
アドレスタイプ, 227
サポートされているコントローラ, 221
タグ, 229
タグの設定, 221, 227, 229
チャンネルユニット, 221, 222, 224, 225
データタイプ, 220, 227
接続の設定, 221, 222, 224, 225

確
確認セオリー, 731
確認ポリシー, 747

試

境

時

境界値, 705

時間, 563, 568
システム情報の例,
時間同期化, 125
時系列順メッセージ, 125

故試運転, 789

故障診断
チャンネル, 556, 557

802

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

自自動更新, 36, 49

実
実行, 94
プロジェクト, 94

初
初期画面, 59
クライアントのコンフィグレーション, 59

新規ドライバの追加, 359
新規ユーザー, 674

診診断
接続ステータス, 169, 596
診断オプション, 605, 618, 632, 643"システム情報"チャンネル, 605
OPC チャンネル, 643
SIMATIC S5 PROFIBIS FDL チャンネル, 632
SIMATIC S7 Protocol Suite チャンネル, 618
診断情報
サービスプロジェクト, 107
診断能力SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel, 611

書書き込み/読み取りモニタ時間, 366, 367
変更, 367

証
証明書, 285

冗冗長システムプロジェクトの複製, 140, 142
設定, 134
冗長システムの必要条件, 125
冗長化の設定, 132
冗長性, 25, 122
Application Health Check, 122, 155
アーカイブの切り替え, 122
オペレーティングシステム, 125
サーバーの起動, 122
サーバー間のシリアル接続, 135, 148
システムメッセージ, 150
時間同期化, 125
時系列順メッセージ, 125
設定, 132
必要条件, 125
優先サーバー, 25
優先サーバーの構成, 56

新
新規タグの定義, 693
OPC DA の例, 693
WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

数
数値タグタイプ, 170
リニアスケーリング, 170
数量構造, 23

接接続, 166, 414, 649
アクティブ接続, 354
テスト, 649
パッシブ接続, 354
ランタイムでのステータス, 169, 596
確認, 607, 628, 639
確立/終了, 169
構成, 360, 427, 429
新規接続の作成, 173
接続の作成, 244
接続の設定のテスト, 626, 637
設定, 415, 418, 422, 424, 432
接続ステーション
サービスプロジェクト, 107
接続ステータス
テスト, 596
接続のモニタ, 249
接続パラメータ, 166, 331, 359, 360, 370, 372, 414,
637
S5 AS511, 379, 380
S5 Ethernet 第 4 層, 329
S7 Protocol Suite, 397
SIMATIC S5 Serial 3964R, 388
TI Ethernet 第 4 層, 522, 523
TI シリアル, 535
チャンネルユニット, 523

803

索引

接続プロパティ, 173, 360, 370, 372
接頭語, 173
接尾語, 173

設
設定, 19, 101, 132, 134
TI Ethernet 第 4 層, 523
クライアント/サーバーシステム, 19
タグ, 526
ファイルサーバー, 101
リモート, 80
設定ファイル
WinCC OPC UA サーバーの URL, 780
WinCC ロギング書き込みアクセス, 780
セキュリティ設定, 780
ポート番号, 780
ユーザー ID, 780
レイアウト, 780
証明書, 780
保存先, 781

値
値の範囲, 183

中
中央アーカイブサーバー, 26

通
通信, 163
AS データタイプ, 174, 183
AS データタイプによるフォーマット調整のソート, 183
BinWrite メカニズム, 195
BinWrite メカニズムの原則, 195
BinWrite 付きタグの設定, 197
IPv4 プロトコル, 165
WinCC タイプ変換, 170
WinCC データタイプ, 170
WinCC データタイプによるフォーマット調整のソート, 175
WinCC とオートメーションシステム間の通信, 166WinCC プロセス通信, 165
WinCC 通信の原則, 166
オートメーションシステムのアドレス指定, 170
タイプ変換, 170, 183

804

タグプロパティ, 174
チャンネルユニット, 166
データタイプ, 170, 183
テキストタグの長さ情報, 170
パワータグ, 170
パワータグの構成, 174
ビットアクセス/バイトアクセス, 195
ビットタグ/バイトタグ, 197
基本, 163
新規接続の作成, 173
数値タグタイプのリニアスケーリング, 170
接続, 166
接続プロパティ, 173
値の範囲, 183
通信ドライバ, 166
通信タイプ, 370
設定, 370
通信ドライバ, 166, (チャンネルを参照)
接続の確立/終了, 169
通信プロセッサ, 623, 625, 634, 636
通信プロセッサの設定確認, 623, 625, 634, 636

特特殊ファンクション, 368
特性, 23日
日付, 563標
標準サーバー, 25
設定, 53
標準フラグ, 602
標準プロジェクト, 104, 111
サービスプロジェクトへの変更, 115

表表示, 61
複数サーバーから, 61
複数のサーバーからのデータ, 65

品
品質コード, 711, 734, 750

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

索引

複

優

複合設定, 23
複数ステーションシステム, 16

優先サーバー, 25
構成, 56分

例

分散システム, 16, 25
クライアントコンフィクﾞレーション, 45
クライアントプロジェクトの作成, 47
クライアント側データ出力のコンフィグレーショ
ン, 65
クライアント側でのサーバーピクチャの表示, 61
クライアント側でのピクチャ変更のコンフィグレーション, 63
クライアント側でのメッセージシーケンスレポー
トのコンフィグレーション, 69
クライアント側でのメッセージの表示, 68
コンフィグレーション, 29
パッケージインポート, 49
リモート設定, 80

例:, 666

論
論理デバイス名, 440
modify, 445

変変更のオンラインロード
冗長システムのユーザーアーカイブの変更, 139
変更の転送, 442
変数, 434

未
未処理データ, 703
未処理データタグ, 368, 482
BSEND/BRCV ファンクション用, 487
BSEND/BRCV ファンクション用の構成, 490
バイト配列として, 368, 483
バイト配列としての構成, 485
構成, 369

無無停電電源装置(UPS), 125

名名前指定接続チャンネルユニット, 420
接続の設定, 422

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA

805

索引

806

WinCC:設定および通信
システムマニュアル, 09/2018, A5E45519545-AA