令和４年４月報告書（案）東北電力株式会社 東通原子力発電所
令和３年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和４年４月実用炉監視部門
専門検査部門令和４年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4令和４年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）事業所名：東通原子力発電所（３）検査実施期間：令和４年１月１日～令和４年３月 31 日
（４）検査実施者：東通原子力規制事務所
山本 晋児
森森 一義
鈴木 雄二
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
原子力規制部検査グループ専門検査部門
佐山 洋
杉山 久弥
検査補助者：東通原子力規制事務所
里信 修一
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

110.0

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況
停止中

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし

1令和４年４月報告書（案）

３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 非常用ガス処理系（２）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 原子炉補機冷却海水系ポンプ（３）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 消火系配管（４）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 大容量電源装置（５）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）１号機 サービス建屋水密扉の管理（６）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 個人警報線量計等の警報発生時の対応
２）１号機 体表面ゲートモニタの点検・校正（７）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理
2令和４年４月報告書（案）

検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機 固体廃棄物貯蔵所における放射性固体廃棄物等の管理状況
検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象
１）１号機 放射性廃棄物でない廃棄物
４．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和３年度第３回 運転責任者認定試験（２）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象
１）個人被ばく線量計の維持管理
２）体外計測設備（ＷＢＣ）の性能維持活動（３）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象
１）被ばく線量低減対策検討ワ－キンググル－プの活動
２）安全衛生推進協議会放安部会のＡＬＡＲＡ活動（４）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）原子炉建屋大物搬入口開放時の負圧管理
２）呼吸保護具（全面マスク、半面マスク）の管理状況
３）自給式呼吸器の管理状況（５）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）放出管理モニタの性能維持管理活動
3令和４年４月報告書（案）２）放射性液体廃棄物の放出管理活動
３）主排気筒サンプリング装置の管理状況（６）BR0080 放射線環境監視プログラム
検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）モニタリングポストによる空間線量率等の監視活動
２）放射性液体廃棄物の貯槽等の管理活動（７）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備検査対象
１）固定式放射線モニタの性能維持活動
２）試料測定装置の日常点検
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）１号機 非常用ガス処理系
資料名・第 10 編 定期試験手順書（原７－１－発 20）・非常用ガス処理系配管計装線図（図版：NT-5002051）（２）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 原子炉補機冷却海水系ポンプ
資料名・ＲＳＷ（Ａ）及び（Ｂ）取水槽水位記録（2022 年１月 15 日 20 時 00 分～2022 年
１月 16 日 14 時 00 分）
・東通１号機 海水系ポンプと海水ポンプ室水位の関係図
・警報（ＡＮＮ）及びインターロック（ＩＮＴ）設定値根拠（系統名称：原子炉補機冷却海水系、名称：補機冷却取水槽海水レベル）
・系統設計仕様書（名称：原子炉補機冷却水系及び同海水系、仕様書番号：SS-P42/P45-1701）
4令和４年４月報告書（案）（３）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 消火系配管
資料名・柏崎刈羽原子力発電所６・７号機に関する申告内容を踏まえた調査結果および今後の対応について（2021 年 12 月 24 日 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所）
・柏崎刈羽原子力発電所６，７号機固定式消火設備配管溶接部に関する調査結果・原因と再発防止対策について（2021 年 12 月 24 日 株式会社東京エネシス）
・東通原子力発電所第１号機新設工事のうち発電所本館建屋新築工事 設備工事 屋内消火設備施工要領書（KYM-03）
・消火ポンプ／重・軽油タンク化学消火設備 配管・一般弁仕様書（C202064.011
改訂２）・屋内消火栓設備 配管配置図集（U43-3401-1001 改訂５）・屋内消火系設備配管計装線図（081K064 ＲＥＶ.Ｅ）
・消火ポンプ／重・軽油タンク化学消火設備配管系統図（C202064･FP101）（４）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 大容量電源装置
資料名
・電源機能等喪失時における原子力施設の保全のための活動に係る対応手順（原７－１－防２（東通））・保全通知 概要（通知番号：30500、件名：大容量電源装置２号機逆電力トリップ）（５）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）１号機 サービス建屋水密扉の管理
資料名・保全計画表（ＯＬＭ）
・東通原子力発電所建物保守点検の手引き（個－東－土－15）
・特殊建具定期点検チェックシート（水密扉（ＳＳ－１）、点検日：2021 年 11 月 115

令和４年４月報告書（案）日）・特殊建具定期点検チェックシート（水密扉（ＳＳ－２）、点検日：2021 年 11 月９日）
・特殊建具定期点検チェックシート（水密扉（ＳＩ－２）、点検日：2021 年 11 月９日）
（６）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）１号機 個人警報線量計等の警報発生時の対応
資料名
・管理区域入退域手順書（原７－４－放２（東通））・ＡＰＤ故障記録（確認：2021 年 12 月２日）
・ＡＰＤまたは警報付ポケット線量計線量評価記録（確認：2021 年 12 月２日）
・保全通知 概要（通知番号：110038018、件名：管理区域入域時におけるＡＰＤの鳴動について）・放射線管理設備異常発生時の対応手引（個－東－放－放－46）２）１号機 体表面ゲートモニタの点検・校正
資料名・体表面除染手順書（原７－４－放６（東通））・体表面汚染者除染記録（発生日時：平成 30 年４月 13 日）
・ＳＬ測定結果詳細（測定日付：2018 年４月 13 日）
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果（計測器種類：体表面ゲートモニタ、2021 年 12 月６日作成・承認）
・原子炉停止後炉水サンプリング結果（2011.2.9 採取、2011.2.6 定検開始）
・原子力保全ハンドブック（一般社団法人日本保全学会編）
・体表面汚染者除染記録（身体着用物汚染、発生日時：平成 21 年 10 月２日）
（７）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理検査対象１）１号機 固体廃棄物貯蔵所における放射性固体廃棄物等の管理状況
資料名
・放射性固体廃棄物管理手順書（原７－３－放１（東通））
・定期的な作業環境測定の手引（個－東－放－放－２）
・定期サーベイ記録（詳細図）（固体廃棄物貯蔵所、測定日時：2022 年１月 19 日）
・Ｄ／Ｂにおけるホットスポットの表示について（令和元年９月 24 日、放射線管理課）
・固体廃棄物運搬等管理の手引（個－東－放－化－56）

6令和４年４月報告書（案）

検査項目 放射性廃棄物でない廃棄物
検査対象１）１号機 放射性廃棄物でない廃棄物
資料名・放射性廃棄物でない廃棄物管理手順書（原７－３－放５（東通））・ＮＲ対象物の選定確認依頼書（2021 年３月 11 日）
・ＮＲ対象物の選定確認結果通知書（2021 年３月 11 日）
・ＮＲ対象物の判断に係る申請書（2021 年４月 13 日）・ＮＲ対象物の判断結果通知書（2021 年４月 20 日）
・ＮＲ判断物の仮置記録（2021 年４月 20 日）・念のための放射線測定依頼書（2021 年４月 20 日）・念のための放射線測定および評価結果通知書（2021 年４月 21 日）
・物品移動／搬出確認票（測定日：2021 年４月 26 日）
・汚染のおそれのない管理区域からのＮＲ判断物搬出通知書（2021 年４月 26 日）
・ＮＲ判断管理台帳（2021 年度）
５．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和３年度第３回 運転責任者認定試験
資料名
・令和３年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・令和３年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和３年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和３年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・令和３年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）（２）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング
検査対象１）個人被ばく線量計の維持管理
資料名・個人警報線量計用校正装置取扱説明書（形式：NRU103Y2－YYYYY－S）
・個人警報線量計校正装置検査成績書（現地）・個人警報線量計校正装置検査成績書（工場）・放射線計測器管理手順書（原７－11－放２（東通））7令和４年４月報告書（案）・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 個人警報線量計（2022 年１月 28 日）
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 警報付ポケット線量計（2022 年１月 26 日）
・放射線計測器等の点検・校正管理の手引（個－東－放－共－16）
・放射線計測器校正装置用照射ラック補正係数の算定方法について（検討）（平成25 年 12 月 17 日）
・線量順位一覧表（期間線量管理） 集計期間 2020/04/01－2021/03/31
・線量管理個人原簿（令和 02 年度）
・日別作業詳細実績表 2020 年７月１日～2021 年３月 25 日
２）体外計測設備（ＷＢＣ）の性能維持活動
資料名・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果（ホ－ルボディ－カウンタシステム 2021 年 11 月 11 日）・チェア式ホ－ルボディ－カウンタ取扱説明書
・放射線計測器等の点検・校正管理の手引（個－東－放－共－16）
・ホ－ルボディカウンタ取扱い手引（個－東－放－放－９）・ＷＢＣバックグラウンド測定記録（2022 年２月 18 日）
・ホ－ルボディカウンタ更新 機器外形図
・内部線量測定評価の手引（個－東－放－放－４）（３）BR0030 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動検査項目 放射線被ばくＡＬＡＲＡ活動
検査対象１）被ばく線量低減対策検討ワ－キンググル－プの活動
資料名・被ばく線量低減対策検討ワ－キンググル－プ要領
・第３２回被ばく線量低減対策検討ＷＧ議事録
・第３３回被ばく線量低減対策検討ＷＧ議事録
・第３４回被ばく線量低減対策検討ＷＧ議事録２）安全衛生推進協議会放安部会のＡＬＡＲＡ活動
資料名・東通原子力発電所安全衛生推進協議会放安部会 2021 年６月 29 日
・東通原子力発電所安全衛生推進協議会放安部会 2021 年９月 30 日
・東通原子力発電所安全衛生推進協議会放安部会 2021 年 11 月 17 日
・東通原子力発電所安全衛生推進協議会放安部会 2021 年 12 月 17 日
・放射線作業日報 安全維持点検（７回目）・ＲＨＲ（Ａ）点検（機械設備）（バウンダ8令和４年４月報告書（案）リ 04） 2021 年８月 28 日
・日別作業詳細実績表 残留熱除去系（ＲＨＲ）弁類点検 2021 年８月 28 日
（４）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）原子炉建屋大物搬入口開放時の負圧管理
資料名・管理区域入退域手順書（原７－４－放２（東通））・管理区域境界扉・強化扉・防護柵扉開閉連絡票兼立入時管理記録（2022 年２月８～10 日）
・物品移動/搬出確認票（2022 年２月 10 日）
・警報処置運転手順書（原７－１－発９（東通））２）呼吸保護具（全面マスク、半面マスク）の管理状況
資料名・ランドリ業務実施の手引（個－東－放－放－８）・保護具定期点検報告書（2021 年 11 月 25 日）
３）自給式呼吸器の管理状況
資料名・保護具定期点検報告書（2021 年３月 19 日）
・セルフエア－セットボンベ管理表
・保全通知 概要（通知番号：110056022、件名：現場巡視時におけるセルフエア－セット用ボンベの配備場所と管理台帳の不整合）（５）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）放出管理モニタの性能維持管理活動
資料名・東通原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ計装ブロック図（排気筒放射線モニタ（Ａ））
・東通原子力発電所第１号機 計器設定値の根拠書
・東通原子力発電所第１号機 系統設計仕様書 プロセス放射線モニタ
２）放射性液体廃棄物の放出管理活動
資料名・放射性液体廃棄物管理手順書（原７－３－放２（東通））・放射性液体廃棄物放出記録（１号機） 2022 年２月 22 日
9令和４年４月報告書（案）・運転指示書－Ａ 指示事項ＬＤおよびＨＣＷサンプルタンク攪拌時における対応についてＲｅｖ．１ 2022 年１月 25 日
・１号機 放出カナル放射能測定結果 2022 年２月 15 日
・東通原子力発電所第１号機 計器設定値の根拠書（分冊Ａ）
・東通原子力発電所第１号機 プロセス放射線モニタ（液体廃棄物処理系排水放射線モニタ）サンプリング動作説明図
・東通原子力発電所第１号機 放水口モニタ設備 設定値根拠書
・東通原子力発電所第１号機 放水口放射能モニタ定期点検工事 Ａ工事 工事報告書
３）主排気筒サンプリング装置の管理状況
資料名・東通原子力発電所第１号機 計器設定値の根拠書
・東通原子力発電所第１号機 系統設計仕様書 プロセス放射線モニタ
・東通原子力発電所第１号機 排気筒放射線モニタ ガスサンプラＡ 試験成績表（６）BR0080 放射線環境監視プログラム検査項目 放射線環境監視プログラム
検査対象
１）モニタリングポストによる空間線量率等の監視活動
資料名・東通原子力発電所周辺モニタリング設備更新工事 設定値根拠書（平成 30 年
９月 14 日）・環境放射線モニタリング日報（2021 年 12 月 23 日）
・東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング実施要領
・東通原子力発電所 構内ダストモニタ運用管理手引（個－東－放－環－６）２）放射性液体廃棄物の貯槽等の管理活動
資料名・第６回長期停止期間機器点検修繕工事（電気）Ｂ工事 床漏えい検出系計装
設備点検 工事報告書
・保全通知 概要（通知番号：110019192、件名：ＬＤサンプルタンク（Ｂ）出口弁弁
体シ－ト面ＰＴ指示模様について）・東通原子力発電所地下水揚水ポンプ取替工事 構内全体平面図
・東通原子力発電所第１号機 地下水排水設備図
・１号機 地下湧水放射能測定結果 2022 年２月 14 日
（７）BR0090 放射線モニタリング設備
検査項目 放射線モニタリング設備
10令和４年４月報告書（案）

検査対象１）固定式放射線モニタの性能維持活動資料名
・東通原子力発電所第１号機 放射線モニタ（D11,D21,D23,E31）計装アレンジメン
ト図面集
・東通原子力発電所第１号機 機器設計仕様書 エリア放射線モニタ
・第６回長期停止期間機器点検修繕工事（電気）Ｂ工事 エリア放射線モニタ系
計装設備点検 工事報告書
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 小物物品搬出モ
ニタ 2021 年 10 月 13 日
・2020 年度の予備品照合について 2021 年４月 16 日
・一般修繕工事報告書 東通原子力発電所第１号機 半導体検出器予備品
点検 No. B20195I019
・東通原子力発電所第１号機 購入仕様書（エリア・プロセスモニタ更新工事）
2020 年 12 月９日
２）試料測定装置の日常点検
資料名・環境管理棟Ｇｅ半導体検出器操作マニュアル（個－東－放－環－18）・ストロンチウム分析マニュアル（個－東－放－環－20）
・東通原子力発電所 環境放射線モニタリング機器メンテナンスリ－ス 2022 年 1 月
月例報告書（日常）・東通原子力発電所 環境放射線モニタリング業務委託 作業日報 2022 年２月
７日
・放出管理用計測器および放射線計測器類の点検・校正結果 試料放射能測定装置（環境放射能用計測器） 2021 年４月 21 日
・環境放射能用試料採取・前処理マニュアル（個－東－放－環－17）・クロスチェック事業等技術支援業務実施報告書（令和２年度）
・環境放射能測定結果 表土（未耕土） 2020 年９月３日
・環境放射線モニタリング用ガラス線量計の四半期校正の実施方法について（検討）平成 16 年６月 22 日

11