伊方発電所第３号機
非常用ディーゼル発電機３Ａ消火設備の不具合について

平成２５年４月
四国電力株式会社

１．件

名
伊方発電所第３号機非常用ディーゼル発電機３Ａ消火設備の不具合について

２．事象発生の日時
平成２４年１２月７日

０時４６分

３．事象発生の設備
非常用ディーゼル発電機３Ａ消火設備

４．事象発生時の運転状況
第１３回定期検査中

５．事象発生の状況
伊方発電所第３号機は、定期検査中のところ、１２月７日０時４６分、中央制御室の火災受信機盤において、非常用ディーゼル発電機３Ａ消火設備（以下、「消火設備」という。）の異常を示す信号が発信した。
調査の結果、消火設備の電源装置の電圧低下に伴う不具合であったため、当該電源装置を新品と取り替え、正常に動作することを確認し、１２月８日１４時５６分、通常状態に復旧した。
なお、復旧までの間は、監視人の配置により火災感知器での監視が不能となったエリアに火災等の異常がないことを監視した。
また、本事象による環境への放射能の影響はなかった。
電源装置：消火設備制御用の電源として、外部から供給される交流電源を直流電源に変換して供給する装置。なお、外部から電源が供給されなくなった時のため、装置内に蓄電池を保有している。
（添付資料－１）

1６．事象の時系列
１２月７日
０時４６分
２時１５分
３時頃
１７時１０分
２０時１５分
１２月８日
９時４１分
１４時５６分

中央制御室に消火設備の異常を示す信号が発信原因の調査開始
電源装置の不具合であることを確認
仮設電源装置による応急復旧作業開始
応急復旧作業終了
電源装置取替開始
電源装置取替完了、正常に動作することを確認後、通常状態に復旧７．調査結果（１）現地調査
ａ．事象発生時の状況確認
現地、ディーゼル発電機室二酸化炭素消火設備盤３Ａ（以下、「消火設備盤」という。）の各表示灯が消灯していることおよび直流電圧計が通常約２７Ｖ（判定基準：２１．６Ｖ以上）のところ、１５Ｖ程度に低下していることを確認した。また、直流電圧は時間の経過とともに低下が継続していることが確認された。
ｂ．電源装置の調査
電源装置の各部の電圧を測定した。その結果、電源装置への交流入力電圧は通常約１００Ｖのところ１０３Ｖであり正常であった。電源装置からの直流出力電圧は、通常約２７Ｖ（判定基準：２１．６Ｖ以上）のところ１１．８Ｖであった。また、電源装置には蓄電池が装備されているが、蓄電池の端子電圧は、通常約２７Ｖ（判定基準：２１．６Ｖ以上）のところ１１．９Ｖであった。
ｃ．消火設備盤の点検
消火設備盤の内部の目視点検を行った結果、機器の損傷・ヒューズの断線および過熱損傷痕等の異常は認められなかった。
上記の調査結果より、電源装置の不具合と考えられることから、電源装置の取替を行い、消火設備の動作試験を実施して正常状態に復帰したことを確認した。
（添付資料－２，３）2

（２）工場での調査
電源装置を工場に搬送し調査を実施した。
ａ．外観調査外観点検の結果、機器の損傷・ヒューズの断線および過熱損傷痕等の異常は認められなかった。
ｂ．絶縁抵抗測定
電源装置の絶縁抵抗を測定した結果、判定基準５ＭΩ以上のところ、５ＭΩ以上であり、異常は認められなかった。
ｃ．再現性確認試験
・電源装置単体確認試験
電源装置に交流入力電圧（１０１Ｖ）を与え、直流出力電圧を確認したところ、判定基準は２１．６Ｖ以上であるのに対し２７．３Ｖであり、異常は認められなかった。
・組み合わせ試験
当該消火設備盤と類似の消火設備盤に電源装置を設置して、直流出力電圧を確認したところ、判定基準は２１．６Ｖ以上であるのに対し２７．３Ｖであり、異常は認められなかった。
（３）電源装置が一時的に不具合となる場合のメーカー見解
電源装置に異常がないことから、一時的に本事象が発生する可能性についてメーカーに確認した。
・電源装置には、過電圧保護装置が備わっており、過電圧保護装置が動作すると、交流側からの出力を遮断する。
・電源装置に異常がなく、交流入力が正常でかつ電源装置の交流側からの出力が停止する可能性は、過電圧保護装置の動作以外はない
・電源装置はスイッチ操作により突発的にアーク（火花）が発生することがあり、これにより過電圧保護装置が動作する可能性があるとのことであった。また、過電圧保護装置は、動作条件が解除されても、電源装置の交流入力を一度、遮断しなければ、復帰しないものであるとのことであった。
なお、電源装置の過電圧保護装置が動作し、交流側からの出力は停止した場合には、消火設備盤面の「充電電源」表示灯が消灯するとのことであった。
過電圧保護装置：電源装置の下流側回路を過電圧から保護するために、直流出力が通常約２７Ｖのところ、３３Ｖ以上になった場合に動作し、交流側からの出力を遮断する。
（添付資料－３）
3

（４）「充電電源」表示灯の消灯確認
メーカ見解を受け、現地にて取替後の電源装置にて、交流入力を一時停止させ、「充電電源」表示灯の状態を確認すると、過電圧保護装置の動作により交流側からの出力が停止しても、表示灯はしばらく（１分程度）点灯し、その後消灯した。
このため表示灯が消灯したことの見落としの可能性があることが判明した。
（添付資料－３）（５）電源装置蓄電池の放電試験
通電環境下における蓄電池の電圧低下時間を確認するため、工場にて電源装置蓄電池を単体で、消火設備の通常時の電流で放電試験を実施した。
ａ．試験条件・使用蓄電池 ：当該電源装置使用と同型の新品蓄電池
・試験開始電圧：約２６Ｖ（１２月６日の電源装置のスイッチを投入した時刻の直近の電圧）・試験終了電圧：約１５Ｖ（消火設備警報発信時の確認電圧）・試験電流：約０．８Ａ（通常時の消火設備電流）ｂ．試験結果上記の条件で試験を行ったところ、隔離復旧時、電源装置のスイッチを投入した時刻の直近の電圧である試験開始電圧（約２６Ｖ）より消火設備警報発信時の電圧（約１５Ｖ）となった時間は約１６時間であった。

（６）保守状況の調査
消火設備は、消防法に基づき、６ヶ月ごとに点検を行い、設備の健全性を確認している。至近は、本事象発生前日の１２月５日、６日に点検を行っており、異常は認められなかった。
また、点検では、消火設備盤隔離のため、電源装置のスイッチを開放していたが、隔離復旧時（１２月６日 １３時３０分頃）、作業員は、電源装置のスイッチを投入後、すぐに消火設備盤面の表示灯を確認したところ、「充電電源」表示灯は点灯しており、復旧状態は正常であると判断したことを確認した。なお、作業員は、電源装置のスイッチ操作により、アーク（火花）が発生し過電圧保護装置が動作して交流側からの出力が停止しても、「充電電源」表示灯はしばらく（１分程度）は点灯しているという認識はなかった。
なお、作業要領書には、点検終了時、電源装置のスイッチを投入後、消火設備盤面の「充電電源」表示灯は時間をおいて確認する旨の記載はなかった。

4

（７）調査結果のまとめと推定
・電源装置の外観調査・絶縁抵抗値に異常はなく、また、再現性確認試験で再現せず、正常に動作した。
・電源装置が正常で、交流側からの出力が停止する場合は、過電圧保護装置の動作以外は考えられない。
・過電圧保護装置は、電源装置のスイッチ操作により突発的に発生するアーク（火花）で動作する可能性がある。
・１２月６日の消火設備点検の隔離復旧（１３時３０分頃）での電源装置のスイッチ投入以前は、隔離により電源装置の交流入力は遮断されており、過電圧保護装置の動作は考えられない。
・電源装置蓄電池の放電試験での蓄電池電圧約１５Ｖ到達時間は、約１６時間を要している。１２月６日の消火設備点検の隔離復旧（１３時３０分頃）から消火設備警報発信（１２月７日 ０時４６分、消火設備直流電圧：約１５Ｖ）まで約１１時間であり、試験条件の誤差を考慮すると、隔離復旧時点から交流側からの出力が停止し、蓄電池からの出力に切り替わった可能性がある。
以上のことから、１２月６日の消火設備点検の隔離復旧時の電源装置スイッチ操作により突発的にアーク（火花）が発生し、これにより過電圧保護装置が動作したと推定する。

８．推定原因１２月６日の消火設備点検の隔離復旧時、電源装置のスイッチを投入したときに突発的にアーク（火花）が発生し、電源装置の過電圧保護装置が動作したと考えられる。このため、交流側からの出力は停止し、蓄電池からの出力に切り替わったものと考えられる。
作業員は、電源装置の過電圧保護装置が動作して、交流側からの出力が停止しても、「充電電源」表示灯はしばらく（１分程度）は点灯しているという認識がなく、スイッチ投入後、すぐに消火設備盤面表示灯を確認したため、「充電電源」表示灯は点灯しており、交流側からの出力が停止していることを発見できなかった。よって、交流側からの出力は停止のまま蓄電池からの出力が継続し、蓄電池の容量が低下したため、消火設備の警報発信に至ったと推定する。
（添付資料－３）

5９．対 策（１）当該電源装置の取替を行い、健全性を確認のうえ復旧した。
（２）３号機非常用ディーゼル発電機消火設備の作業要領書に点検の最終において、消火設備盤面「充電電源」表示灯は５分程度時間をおいて確認する旨、記載を行う。
※ ディーゼル発電機３Ｂも３Ａと同様の設備であり、本対策が必要であるが、要領書は同一のもので一つの要領書の改訂となる。
なお、１，２号機非常用ディーゼル発電機消火設備は、電源装置の構成が３号機と異なることから、同様な事象は発生しないため、対策は不要である。
以6上

添付 資料

添付資料－１

非常用ディーゼル発電機３Ａ消火設備

概略図

添付資料－２

非常用ディーゼル発電機３Ａ消火設備

状況写真

添付資料－３電源装置構成図

添付資料ー１

非常用ディーゼル発電機３A消火設備 概略図

電源系

３号機
中央制御室 火災受信機盤

信号系

非常用ディーゼル発電機室
二酸化炭素消火設備盤３Ａ
制御回路

電源装置
直流電源

交流電源

当該箇所
起動信号

火災感知器

二酸化炭素消火装置

ディーゼル発電機３Ａ エリア
計３箇所

添付資料－２

非常用ディーゼル発電機３A 消火設備 状況写真
○非常用ディーゼル発電機室
二酸化炭素消火設備盤３A○「充電電源」表示灯○盤面直流電圧計○電源装置

ᷝઃ⾗ᢱ䊷䋳

㔚

Ḯ

ⵝ

⟎

᭴

ᚑ

࿑

䋱䋮ㅢᏱᤨ
䇸ల㔚㔚Ḯ䇹⴫␜Ἦ
⋥ᵹ
㔚࿶⸘

㔚Ḯⵝ⟎
ㅢᏱ䈱㔚Ḯ
ଏ⛎䊤䉟䊮

䉴䉟䉾䉼

䉴䉟䉾䉼

䉴䉟䉾䉼
ల㔚ⵝ⟎
䋨ㆊ㔚࿶଻⼔ⵝ⟎䋩㶎⋥ᵹ಴ജ੤ᵹ౉ജ⫾㔚ᳰ䋲䋮ਇౕว⊒↢ᤨ䇸ల㔚㔚Ḯ䇹⴫␜Ἦ⋥ᵹ಴ജ㔚࿶᷹ቯ㪲᷹ቯ୯䋺䋱䋱䋮䋸䌖㪴⋥ᵹ㔚࿶⸘㽴૞ᬺຬ䈲䇮䉴䉟䉾䉼ᛩ౉ᓟ䈜䈓䈮䇸ల㔚㔚Ḯ䇹⴫␜Ἦ䉕⏕⹺䈚䈢䈢䉄䇮⴫␜Ἦ䈲ὐἮ䈚䈩䈍䉍䇮੤ᵹ஥䈎䉌䈱಴ജ䈏஗ᱛ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⊒⷗䈪䈐䈭䈎䈦䈢䇯㔚Ḯⵝ⟎㽲ㆊ㔚࿶଻⼔ⵝ⟎䈱േ૞䈮䉋䉍੤ᵹ஥䈎䉌䈱಴ജ䈏஗ᱛ䈜䉎䇯䉴䉟䉾䉼䉴䉟䉾䉼䉴䉟䉾䉼ల㔚ⵝ⟎䋨ㆊ㔚࿶଻⼔ⵝ⟎䋩㶎⋥ᵹ಴ജ੤ᵹ౉ജ㽳੤ᵹ஥䈎䉌䈱಴ജ䈏஗ᱛ䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉍⫾㔚ᳰ஥䈎䉌䈱಴ജ䈮ಾ䉍ᦧ䉒䈦䈢䇯㽵⫾㔚ᳰ䈎䉌䈱಴ജ䈏⛮⛯䈚䇮⫾㔚ᳰ䈱ኈ㊂䈏ૐਅ䈚䈢䇯⫾㔚ᳰ⫾㔚ᳰ┵ሶ㔚࿶᷹ቯ䋨┵ሶ䉕ಾ䉍㔌䈚⫾㔚ᳰ஥䉕㔚࿶᷹ቯ䋩㪲᷹ቯ୯䋺䋱䋱䋮䋹䌖㪴㶎ㆊ㔚࿶଻⼔ⵝ⟎䈲ల㔚ⵝ⟎ౝ䈮஻䉒䈦䈩䈇䉎䇯੤ᵹ౉ജ㔚࿶᷹ቯ㪲᷹ቯ୯䋺䋱䋰䋳䌖㪴