令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょおよび取付管の修繕工法

ＡＳＳ−Ｌ・Ｈ工法

技術審査証明事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術
14

技術名称：ＡＳＳ－Ｌ・Ｈ工法

（公財）

8号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建日本（下水道管きょおよび取付管の修繕工法）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道管きょでは，地震や地盤沈下による破損，腐食による強度低下，継手部や損傷箇所から浸入水の発生など様々な支障が生じている。一方，近年の地下埋設物が輻輳した施工環境においては，長期間の交通障害や住民の生活環境に影響を与えるような開削工事の実施が非常に困難になっている。
そこで，光硬化により本管および本管と取付管との接合部の一体化と取付管の修繕を非開削により短時間で行うことができる工法として，本管側から補修材とランプを同時に反転挿入するＡタイプ（従来タイプ），本管側から補修材の反転挿入後にます側からランプを挿入するＢタイプおよびます側から補修材とランプを反転挿入するＣタイプを有する本工法を開発した。これにより，本管側・ます側両方向からの施工が可能となり多用途に適応できる工法となった。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性：次の各条件下で本管部，本管と取付管との接合部および取付管部の施工ができること。
１）本管部①隙間 20 mm 以下の継手部②段差 15 mm 以下の継手部③屈曲角７ °以下の継手部④水圧 0.05 MPa，流量３ L/min 以下の浸入水
２）取付管接合部①水圧 0.05 MPa，流量２ L/min 以下の浸入水②隙間 20 mm 以下の継手部
３）取付管部ⅰ）Ａタイプ① 60 度以下の曲管部②隙間 50 mm 以下の継手部③段差 15 mm 以下の継手部④屈曲角 15 °以下の継手部⑤本管側７ ｍ以下の施工延長⑥隙間 30 mm 以下の管接合部ⅱ）Ｂタイプ① 60 度以下の曲管部②隙間 50 mm 以下の継手部③段差 15 mm 以下の継手部④屈曲角 15 °以下の継手部⑤本管側７ ｍ以下の施工延長⑥隙間 30 mm 以下の管接合部⑦ます 呼び径 300 以上ⅲ）Ｃタイプ① 60 度以下の曲管部②隙間 50 mm 以下の継手部③段差 15 mm 以下の継手部④屈曲角 15 °以下の継手部⑤取付管側 15 ｍ以下の施工延長⑥隙間 30 mm 以下の管接合部⑦ます 呼び径 300 以上⑧高低差５ ｍ以下
（２）水密性：施工後の本管部，本管と取付管との接合部および取付管部は，次の水圧に耐える水密性を有すること。
１）本管部① 0.05 MPa 以下の外水圧② 0.1 MPa 以下の内水圧
２）取付管接合部① 0.05 MPa 以下の外水圧および内水圧
３）取付管部① 0.05 MPa 以下の内水圧（３）耐高圧洗浄性：施工後の本管部および本管と取付管との接合部は，15 MPa の高圧洗浄で，剥離・破損がないこと。
（４）強度特性：ライニング管の強度特性は，次の試験値を有すること。
１）本管部①曲げ弾性率の短期試験値：11,000 N/mm2 以上２）取付管部②曲げ弾性率の短期試験値：3,000 N/mm2 以上①曲げ強さの短期試験値：40 N/mm2 以上（５）耐薬品性：ライニング管は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有すること。
（６）耐摩耗性：ライニング管は，硬質塩化ビニル管（新管）と同等程度の耐摩耗性を有すること。
（７）硬化中の管内壁温度：硬化中の下水道管きょ内壁は，50 ℃以下であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＡＳＳ－Ｌ・Ｈ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2000 年 12 月 20 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株式会社住吉製作所（滋賀県草津市青地町 270 番地の５）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ＡＳＳ-Ｌ･Ｈ工法は，下水道管きょの本管部および本管と取付管との接合部を一体で修繕する部分修
繕技術と，取付管部と接合部を 2 工程で修繕する技術からなる下水道管きょおよび取付管の修繕工法である。
施工は，本管部および本管と取付管との接合部を一体化する技術では，補修材を補修装置に巻付け，下水道管きょ内の補修箇所へ引込み，拡径・加圧密着させて可視光線を照射し光硬化を行う。
また，取付管部と接合部を修繕する技術では，補修材を本管側より取付管側に向かって反転挿入・拡径し，可視光線の照射により光硬化を行う。その後，本管と取付管との接合部の施工を行い，本管部と取付管部を一体化させることができる。
補修材と照射ランプの反転挿入方向により，本管側から補修材とランプを同時に反転挿入するＡタイプ（従来タイプ）に，今回，本管側から補修材の反転挿入後にます側からランプを挿入するＢタイプ，およびます側から補修材とランプを反転挿入するＣタイプを加えることにより，本管側・ます側両方向からの施工が可能となり施工の適応範囲が広がり，より多くの施工が可能となる。

写真－１

本管用補修装置（Ｌ･Ｈスリーブ）

写真－３ 管内作業用装置（本体装置）

写真－５

写真－２ 接合部一体型補修装置（Ｌ･Ｈキャメル）

写真－４ 可視光線照射装置（ランプトレイン）

先端フランジ（Ｂタイプ用）
反転機（Ｃタイプ用）

接続金具

ランプトレイン牽引ロープ

ランプトレイン接続

接続金具
インナーフィルム
（施工後除去）インナーフィルム
（施工後除去）取付管用補修材
フランジ(樹脂成形済み)

アウターフィルム

アウターフィルム

取付管ライニング補修材

高強度合成繊維パイル＋ 光(可視光線)硬化性樹脂

図－１ 取付管用補修材（Ａ・Ｂタイプ）概略

高強度合成繊維＋光（可視光線）硬化性樹脂

図－２ 取付管用補修材（Ｃタイプ）概略

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性：次の条件下で本管部，本管と取付管との接合部および取付管部の施工ができる。
１）本管部①隙間 20 mm 以下の継手部②段差 15 mm 以下の継手部③屈曲角７ °以下の継手部④水圧 0.05 MPa，流量３ L/min の浸入水

２）取付管接合部①水圧 0.05 MPa，流量２ L/min 以下の浸入水②隙間 20 mm 以下の継手部

３）取付管部①60 度以下の曲管部（Ａ・Ｂ・Ｃタイプ）②隙間 50 mm 以下の継手部（Ａ・Ｂ・Ｃタイプ）③段差 15 mm 以下の継手部（Ａ・Ｂ・Ｃタイプ）④屈曲角 15 °以下の継手部（Ａ・Ｂ・Ｃタイプ）⑤本管側７ ｍ以下の施工延長（Ａ・Ｂタイプ），取付管側 15 ｍ以下の施工延長（Ｃタイプ）⑥隙間 30 mm 以下の管接合部（Ａ・Ｂ・Ｃタイプ）⑦ます 呼び径 300 以上（Ｂ・Ｃタイプ）⑧高低差５ｍ以下（Ｃタイプ）（２）水密性：施工後の本管部，本管と取付管との接合部および取付管部は，次の水圧に耐える水密性を有する。
１）本管部①0.05 MPa 以下の外水圧②0.1 MPa 以下の内水圧

２）取付管接合部①0.05 MPa 以下の外水圧および内水圧

３）取付管部①0.05 MPa 以下の内水圧（３) 耐高圧洗浄性：施工後の本管部および本管と取付管との接合部は，15 MPa の高圧洗浄で剥離・破損がない。
（４）強度特性：ライニング管の強度特性は，次の試験値を有する。
１）本管部①曲げ弾性率の短期試験値：11,000 N/mm2 以上２）取付管部①曲げ強さの短期試験値：40 N/mm2 以上②曲げ弾性率の短期試験値：3,000 N/mm2 以上（５）耐薬品性：ライニング管は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有する。
（６）耐摩耗性：ライニング管は，硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）と同等程度の耐摩耗性を有する。
（７）硬化中の管内壁温度：硬化中の下水道管きょ内壁は，50 ℃以下である。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型

技術の適用範囲
技術の適用範囲
管種：

鉄筋コンクリート管，陶管，硬質塩化ビニル管

管

径

：

本管部

呼び径

150～700

本管部

呼び径200～600

取付管部

呼び径

150・200

本管

呼び径250～600

取付管

呼び径150～200ます呼び径300 以上幅

400 mm

本管部

幅400 mm

取付管部

高さ100～150 mm

Ａ，Ｂタイプ

最大７ ｍ

Ｃタイプ

最大15 ｍ

取付管一体型
取付管部

Ａ，Ｂ，Ｃタイプ
Ｂ，Ｃタイプ

施工幅：

本管部
取付管一体型

施工延長：
土被り

：

取付管
取付管

５ ｍ未満

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）(１)本管内面および本管と取付管との接合部の一体型修繕実績
施工期間

施工箇所数

1997 年度～2020 年度まで

70,365 箇所(２)取付管部の修繕実績
施工期間

施工箇所数

2006 年度～2020 年度まで

92 箇所

施工距離：233.30 ｍ

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】（株）住吉製作所【問合せ先】（株）住吉製作所

http://www.sumiyoshiseisakusyo.co.jp/
開発製造部

ＡＳＳ工法協会

TEL 077-561-0810
TEL 077-564-1319

http://www.ass-koho.com※協会に関する相談は，直接，協会へお尋ねください。
審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/