原子力発第０８２００号
平成２０年１２月 ９日

愛 媛 県 知 事
加 戸 守 行殿

四国電力株式会社取締役社長 常 盤
百樹

伊方発電所第１号機 ２次系ブローダウンタンク排水冷却水配管
壁貫通部からの水漏れ他１件に係る報告書の提出について

平成 20 年９月 12 日に発生しました伊方発電所第１号機 ２次系ブローダウン
タンク排水冷却水配管壁貫通部からの水漏れ他１件につきまして、その後の調査結果がまとまりましたので、安全協定第 11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。
今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導賜りますようお願い申しあげます。

以上

伊方発電所第３号機
非常用ディーゼル発電機
空気圧縮機の不具合について

平成２０年１２月
四国電力株式会社

１．件

名伊方発電所第３号機
非常用ディーゼル発電機空気圧縮機の不具合について

２．事象発生の日時
平成２０年１０月２９日１７時０８分（確認）３．事象発生の設備
非常用ディーゼル発電設備

始動空気系統空気圧縮機３Ｂ

４．事象発生時の運転状況
第１１回定期検査中
５．事象発生の状況
伊方発電所３号機は第１１回定期検査中のところ、１０月２９日１７時０８分、非常用ディーゼル発電機３Ｂの空気圧縮機＊１の２段目安全弁が連続動作していることを保修員が確認した。
調査の結果、２段目シリンダへの潤滑油供給配管の逆止弁＊２の動作不良により２段目シリンダのピストンリング＊３が損傷していることを確認した。
このため、逆止弁・ピストンおよびピストンリング等を新品に取り替え、１０
月３１日、１３時００分、運転状態に異常のないことを確認し、通常状態に復旧した。
なお、この間においても非常用ディーゼル発電機３Ａが待機中であり、非常用電源の確保に問題はなかった。
本事象によるプラントの運転への影響および周辺環境への放射能の影響はなかった（添付資料－１）＊１ 空気圧縮機
非常用ディーゼル発電機を起動する際に必要な圧縮空気を始動空気だめへ供給する装置＊２ 逆止弁
２段目シリンダへ供給する潤滑油がシリンダ内の圧力によって逆流するのを防止する目的で設置されているもの。
＊３ ピストンリング
ピストンとシリンダ間の気密を保つためのリングで、ピストン外周の溝にはめられる円環状の部品。

1６．事象の時系列
１０月２９日１７時０８分

空気圧縮機３Ｂの２段目安全弁が連続動作していることを確認、点検作業開始

１０月３０日２２時０６分頃 点検作業完了
２３時３０分
試運転開始
１０月３１日
１３時００分
空気圧縮機３Ｂに異常のないことを確認し、通常状態に復旧
７．調査結果
空気圧縮機３Ｂの２段目安全弁が動作した原因について、以下の調査を行い、要因の検討を実施した。
（１）現地調査
ａ．安全弁の調査
２段目安全弁の吹出し圧力を調査した結果、設定圧力１．２７MPa に対し、現地での動作圧力は約１．２５MPa であり、安全弁は正常に動作していることを確認した。
ｂ．配管の調査
２段目シリンダ出口から３段目シリンダ入口までの配管内部を目視点検および通気確認を実施した結果、圧力上昇を発生させる異物等の詰まりはなかった。
ｃ．シリンダ本体の調査(a) 吸・排気弁の調査
２段目シリンダ吸・排気弁および３段目シリンダ吸・排気弁を目視点検した結果、動作に問題はなかった。
(b) ピストンの調査
シリンダからピストンを取り外し目視点検を実施した結果、２段目ピストンリングがピストンと固着し、２段目ピストンリングとピストンの一部が磨耗していることを確認した。
（添付資料－２）(c)シリンダの調査
２段目シリンダ内面を目視点検した結果、わずかなこすれ傷があったが、問題となるものではなかった。

2

ｄ．潤滑油系統の調査
２段目シリンダへは油ポンプから２段目シリンダ注油器を経由して潤滑油が供給されており、潤滑油供給配管のシリンダ注入口部には逆止弁が設置されている。この逆止弁を取り外し、逆止弁単体の動作試験を実施した結果、逆止弁の開弁圧力０．１７MPa に対し、０．３MPa でも開しなかったことから、逆止弁が閉状態で固着していることを確認した。逆止弁を除く配管等は通油にて閉塞の有無を確認した結果、異常はなかった。
また、逆止弁を切断し内部を確認した結果、不溶性スラッジ＊４が流路部や鋼球、コイルばねに付着していた。
（添付資料－３）＊４ 不溶性スラッジ
使用中の潤滑油が酸素・温度・圧力の影響により変質劣化して生じる固体状の生成物。
（２）保守状況の調査
空気圧縮機３Ｂは第９回定検（平成１８年４月～平成１８年７月）で分解点検（周期：１回／６定検）を実施し、シリンダ、ピストン等に異常がないことを確認していたが、逆止弁の取替は運開以降実施していなかった。
また、空気圧縮機の潤滑油の交換および性状分析を毎定検実施しており、今定検での分析結果についても異常はなかった。
空気圧縮機３Ｂは、今定検時の潤滑油取替えに伴う試運転時には正常に運転できており問題はなかった。
（３）運転状況の調査
空気圧縮機は、始動用空気だめの圧力低下があれば圧力が回復するまで自動運転されるもので、プラント運転中はディーゼル発電機本体の定期運転時（１回／月）に約１５分程度、ターニング時（１回／５日）の始動用空気だめドレン抜き時に短時間運転されており、これまでの運転状態に異常はなかった。
（４）類似箇所の調査
空気圧縮機の潤滑油系統に逆止弁が設置されているのは、３号機の非常用ディーゼル発電機設備の空気圧縮機（当該部）のみであり、空気圧縮機３Ａの逆止弁の給油状態に問題のないことを確認した。
なお、１，２号機非常用ディーゼル発電設備の空気圧縮機は３号機と型式が異なっており、潤滑油系統には同様な逆止弁は使用していない。

3８．推定原因
空気圧縮機３Ｂの２段目シリンダへの潤滑油供給配管の逆止弁の動作不良が生じたことから潤滑油が供給されなくなり、２段目シリンダのピストンリングが磨耗して隙間ができたことから、３段目シリンダから２段目シリンダへ圧縮空気が漏れ、２段目系統内の圧力が通常より高くなり、２段目安全弁が動作したものと推定される。
逆止弁の動作不良の原因は、逆止弁内部に滞留した潤滑油が長期の間に次第に変質劣化して硬化するとともに、不溶性スラッジが生成し、それが逆止弁の流路部や鋼球、コイルばねに付着して、閉固着となったものと推定される。
９．対 策（１）空気圧縮機３Ｂの逆止弁およびピストン（２，３段用）、ピストンリング（２，３段目）等を新品に取り替えた。
（２）空気圧縮機３Ａの逆止弁を念のため新品に取り替えた。
（３）３号機非常用ディーゼル発電設備の空気圧縮機の分解点検（１回／６定検）時には逆止弁を取替えるとともに、毎定検時の潤滑油交換時には逆止弁の動作試験を実施することとし、その旨を作業要領書に反映する。

以4上

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所３号機非常用ディーゼル発電機３Ｂ
始動空気系統概略図

添付資料－２

空気圧縮機３Ｂピストンおよびピストンリングの状況

添付資料－３

潤滑油供給配管逆止弁の状況

添付資料－１

伊方発電所３ 号機 非常用ディーゼル発電機３Ｂ 始動空気系統概略図

２ 段目排気弁

２ 段目吸気弁１ 段目シリンダより

空気冷却器

当該箇所

２ 段目シリンダピストン

逆止弁

２ 段目安全弁
３ 段目シリンダ２ 段目ピストンリング
2段目
シリンダ注油器

始動空気だめへ
３ 段目吸気弁

３ 段目排気弁
油ポンプ

ドレンセパレータ

Ｐ

潤滑油
クランクケース

非常用ディーゼル
発電機３Ａ
始動空気系統空気圧縮機Ｂ

２ 段目安全弁

非常用ディーゼル
発電機３Ｂ

始動
空気だめ
３B

３ 段目
シリンダ

２ 段目
シリンダ

１ 段目
シリンダ

大気

添付資料－２
空気圧縮機３Ｂピストンおよびピストンリングの状況
２段目ピストンリングがピストンに固着し磨耗している。

ﾋﾟｽﾄﾝ
2 段目ピストンリング
（４本）

ピストン
隙間あり

シリンダ
２ 段目
ピストン
リング
（４ 本）

シリンダ

添付資料－３

潤滑油供給配管逆止弁の状況
１．逆止弁構造

２．逆止弁外観

潤滑油の流れ３．逆止弁切断

潤滑油の流れ逆止弁内部に滞留した潤滑油が長期の間に次第に変質劣化して硬化したものが付着
不溶性ｽﾗｯｼﾞ