ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

ZETABOX-Smart
TZS9041S-00
取扱説明書

第 1.1 版

TOPPAN 株式会社1

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

更新履歴
更新日付
2024/5/31

種別
初版

2024/7/8

改版

内容
5.2 章 接続図修正
6 章 機能設定コマンド仕様 説明分修正

2

Version
1.0
1.1

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

著作権
本資料の著作権はTOPPAN株式会社に帰属します。本資料の一部または全部をTOPPAN株式会社の許可なしに複製、転載することを禁止します。

免責事項
1.

取扱説明書の内容は、製品やサービスの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。

2.

本製品の取扱説明書について、製品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。取扱説明書にご不明な点がございましたら、
TOPPAN 株式会社までお問い合わせください。

3.

当社は、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、お客様が本製品の利用、または利用できなかったことにより万一損害（データの破損・業務の中断・営業情報の損失などによる損害や第三者からの賠償請求の可能性を含む）が生じたとしても、一切責任を負うものではありません。

3

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

目
1.

2.

3.

4.

5.

6.

次

概要.................................................................................................................................................. 7
1.1.

特徴 ................................................................................................................................................ 71.2.

用途例 ............................................................................................................................................ 7

ご注意 .............................................................................................................................................. 8
2.1.

本製品ご使用にあたって ................................................................................................................. 8

2.2.

安全上のご注意 .............................................................................................................................. 8

2.3.

使用上のご注意 .............................................................................................................................. 9

製品概要......................................................................................................................................... 10
3.1.

システム構成................................................................................................................................. 10

3.2.

各部の名称 .................................................................................................................................... 113.3.

外形寸法....................................................................................................................................... 12

3.4.

製品ラベル .................................................................................................................................... 13

ご使用の前に .................................................................................................................................. 13
4.1.

開梱時の確認 ............................................................................................................................... 13

4.2.

付属品 .......................................................................................................................................... 134.3.

端子接続....................................................................................................................................... 14

4.3.1.

4-20mA.................................................................................................................................. 14

4.3.2.

RS485 .................................................................................................................................... 14

4.3.3.

ドライ接点 .............................................................................................................................. 14

4.3.4.

パルスカウント ....................................................................................................................... 15

4.3.5.

機能切替方法 ........................................................................................................................ 154.4.

アンテナの取付け .......................................................................................................................... 184.5.

電源ONの方法 .............................................................................................................................. 19

製品機能......................................................................................................................................... 21
5.1.

電源ON後の動作 .......................................................................................................................... 21

5.2.

4-20MAのデータ変換 ..................................................................................................................... 22

5.3.

RS-485通信 .................................................................................................................................. 23

5.4.

ドライ接点入力 .............................................................................................................................. 23

5.5.

パルスカウント機能 ....................................................................................................................... 24

5.5.1.

割り込みモード動作イメージ ................................................................................................... 24

5.5.2.

ADCモード動作イメージ .......................................................................................................... 24

5.5.3.

パルスカウント機能のネットワーク構築上の注意点 ................................................................. 25

機能設定コマンド仕様 ...................................................................................................................... 27
6.1.

各機能共通設定【ダウンリンク】 ..................................................................................................... 27
4

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.1.1.

システムリセット........................................................................................................................ 27

6.1.2.

電池電圧問い合わせ ............................................................................................................... 27

6.1.4.

ZETAモジュールDownlinkパススルー ........................................................................................ 28

6.1.5.

タイムスタンプ制御 ................................................................................................................... 29

6.2.

各機能共通設定【アップリンク】 ...................................................................................................... 30

6.2.1.

起動時メッセージ...................................................................................................................... 30

6.2.2.

電池電圧通知 .......................................................................................................................... 31

6.2.3.

エラー通知 ............................................................................................................................... 31

6.2.4.

タイムスタンプ通知 ................................................................................................................... 32

6.3.

4-20MA機能設定【ダウンリンク】 .................................................................................................... 33

6.3.1.

データ送信間隔設定 ................................................................................................................ 33

6.3.2.

アナログ入力センサ起動待ち時間設定..................................................................................... 33

6.3.3.

測定強制実行 .......................................................................................................................... 33

6.3.4.

設定値読出し ........................................................................................................................... 34

6.3.5.

データ再送要求........................................................................................................................ 34

6.4.

4-20MA機能設定【アップリンク】 ..................................................................................................... 35

6.4.1.

4-20mAデータ出力................................................................................................................... 35

6.4.2.

設定値読出し ........................................................................................................................... 35

6.5.

RS-485機能設定【ダウンリンク】 .................................................................................................... 37

6.5.1.

ダイレクトクエリ送信 ............................................................................................................... 37

6.5.2.

RS-485 クエリ登録バッファ設定 ............................................................................................. 37

6.5.3.

RS-485 クエリ登録バッファ動作間隔設定 .............................................................................. 38

6.5.4.

センサ起動待ち時間設定 ....................................................................................................... 38

6.5.5.

データ再送 ............................................................................................................................. 38

6.5.6.

RS-485 通信設定 .................................................................................................................. 39

6.5.7.

RS-485 通信タイムアウト設定 ............................................................................................... 40

6.5.8.

設定値読出し ......................................................................................................................... 40

6.6.

RS-485機能設定【アップリンク】 ..................................................................................................... 41

6.6.1.

ダイレクトクエリ送信 レスポンス ............................................................................................. 41

6.6.2.

RS-485 バッファ登録クエリ レスポンス .................................................................................. 41

6.6.3.

RS-485 エラー通知 ............................................................................................................... 42

6.6.4.

設定値読出し ......................................................................................................................... 42

6.7.

ドライ接点機能設定【ダウンリンク】 ................................................................................................ 44

6.7.1.

設定値読出し ......................................................................................................................... 44

6.7.2.

データ再送 ............................................................................................................................. 44

6.8.

ドライ接点機能設定【アップリンク】 ................................................................................................. 45

6.8.1.

接点入力状態送信 ................................................................................................................. 45

6.8.2.

設定値読出し ......................................................................................................................... 45

6.9.

パルスカウント機能設定【ダウンリンク】 .......................................................................................... 46
5

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.9.1.

カウントON/OFF設定 ............................................................................................................... 46

6.9.2.

ADC レベル判定しきい値設定 ................................................................................................. 46

6.9.3.

ADC 実行間隔設定 ................................................................................................................. 46

6.9.4.

パルスカウント通知間隔設定.................................................................................................... 47

6.9.5.

データ再送 ............................................................................................................................... 47

6.9.6.

設定値読出し ........................................................................................................................... 47

6.10.

7.

8.

9.

パルスカウント機能設定【アップリンク】........................................................................................... 48

6.10.1.

パルスカウント値出力 ............................................................................................................. 48

6.10.2.

設定値読出し ......................................................................................................................... 48

製品仕様......................................................................................................................................... 50
7.1.

製品名、型番................................................................................................................................. 50

7.2.

電気的特性 ................................................................................................................................... 50

7.2.1.

推奨動作条件 .......................................................................................................................... 50

7.2.2.

4-20mAインターフェース ........................................................................................................... 50

7.2.4.

パルスカウント インターフェース .............................................................................................. 51

7.2.5.

ZETA通信 ................................................................................................................................ 51

静電気に対する取扱い上の注意....................................................................................................... 53
8.1.

一般的事項 ................................................................................................................................... 53

8.2.

作業時の静電気対策 .................................................................................................................... 53

8.3.

設置環境....................................................................................................................................... 53

製品のメンテナンス .......................................................................................................................... 54
9.1.

取付方法....................................................................................................................................... 54

9.2.

筐体の変形 ................................................................................................................................... 57

9.3.

筐体の変色 ................................................................................................................................... 57

10. お問い合わせ窓口 ........................................................................................................................... 57

6

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

1. 概要
ZETABOX-Smart は、標準的な 4-20mA 出力や RS485 出力、パルス出力、ドライ接点を備えたセンサ
機器を接続することで、測定値を ZETA 通信によりクラウドサーバに通知することができる無線通信端末です。無線接続することで、定期的なデータ収集を自動で実行でき、従来と比較して高い頻度でのデータ収集が可能となります。
※ZETABOX-Smart およびロゴは、TOPPAN グループ またはその関連会社の登録商標または商標です。

1.1. 特徴

3 線式 4-20mA IF/RS485 IF/パルス出力/ドライ接点入力 機能選択し 1 系統



電池駆動/AC アダプタ駆動 選択可能



低消費電力



屋外使用対応（本体 IP65 対応） ※サンプルを試験して合格

ZETA 通信（ZETA-S セキュリティ対応）

1.2. 用途例


スマート点検支援サービス（e-Platch）



スマートオフィスソリューション



ビルメンテナンスソリューション

7

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

2. ご注意2.1. 本製品ご使用にあたって

本製品をご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みください。



本製品のご使用または使用不能から生じる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。



本製品ならびに本製品を組み込んだ製品を輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

2.2. 安全上のご注意
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、
お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠注意

この表示は、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容
および、物的な損害が想定される内容を示します。





⚠注意








本製品は、分解、改造をしないでください。
本製品内部に、金属などの異物を入れないでください。事故や火災、感電の原因になります。
発熱、異臭などの異常を感じた場合、使用を中止し、破損したまま使用しないでください。
本製品は CR 電池を使用しています。この電池は絶対に充電しないでくださ
い。充電すると電池内部の電解液が加熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇し、電池の漏液、発熱、破裂、発火のおそれがあります。
本製品を廃棄する場合、電池は専用の回収ボックスに廃棄してください。
高温、高湿になる場所、直射日光が長時間当たる場所での、使用、保管、放置しないでください。
落下などの強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因になります。
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。取扱いにご注意ください。
子供の手の届くところに置かないでください。
本製品の本体、端子ボックスの防水性は、IP65 に準拠しています。筐体の開け閉め時には十分に注意してネジ止めしてください。

8

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

2.3. 使用上のご注意

本製品は一般民生用途向けの製品であり、車載機器、航空宇宙機器、原子力制御機器、生命維持にかかわる医療機器などの高い信頼性および安全性が必要とされる用途に使用しないでください。



本書に記載されている条件以外でのご使用による故障につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。



本製品の使用による第三者の知的財産権などの権利に関する問題が発生した場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。



本製品は、耐放射線設計をしておりません。放射線ストレス下で使用しないでください。



本製品は、振動環境下対応の設計をしておりません。
常時振動を受ける設置環境で使用しないでください。



本製品は、他の無線通信機器などの影響を受けることがありますのでご了承ください。



無線機器、電磁調理器などの近くで使用しないでください。



本製品は、電波を送信する電子機器です。医療機器（ペースメーカなど含む）やその周辺、航空機内で使用しないでください。



本製品は、特定アンテナ、基地局との組み合わせにおいて工事設計認証を受けた無線設備です。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

006-001219



AC アダプタは本書で指定された仕様以外の AC アダプタは使用しないでください。

バッテリーでの動作時に 420MA および RS485 の+12V 出力を ON に設定すると、バッテリーの動作寿命に大きな影響を与える場合がございますのでご注意ください。

9

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

3. 製品概要
3.1. システム構成
本製品を使用したシステム例を示します。ZETABOX-Smart を標準的な 4-20mA インターフェース/RS485 インターフェース/パルス出力/ドライ接点を備えたセンサ機器を接続することで、センサ機器が計測した測定データを効率的に収集することが可能となります。

図 1 システム構成例

10

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

3.2. 各部の名称
本製品の各部の名称を図 2 に示します。
（表面）
ZETABOX-Smart 本体

AC アダプタ口（キャップ付き）

アンテナ

アンテナコネクタ

センサ IF 端子 BOX

（側面）

製品ラベル

図 2 各部の名称

11

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

3.3. 外形寸法

単位:mm

図 3 外形寸法図12Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

3.4. 製品ラベル
本製品の本体には、製品ラベルが貼り付けられています。本製品は、電気通信事業法に基づく技術基
準適合認定と電波法に基づく技術基準適合証明を取得しています。

006-001219
D20-0196001
図 4 製品ラベル

4. ご使用の前に
4.1. 開梱時の確認
本製品は外観・電気的検査後に出荷されております。開梱時に本体、ケーブル、端子ボックスに損傷などがないかご確認ください。もし、不具合などありましたら、お問い合わせ窓口までご連絡をください。

4.2. 付属品
開梱時付属品（アンテナ、アダプタ変換コネクタ、クイックリファレンス）をご確認ください。もし、不備がありましたら、お問い合わせ窓口までご連絡をください。

13

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

4.3. 端子接続
本製品は、付属の端子 BOX にて、下記の機能を選択できます。
各端子接続の説明を以下に示します。

4.3.1. 4-20mA
センサ IF 端子 BOX に １チャンネルの 4－20mA 信号を入力できます。線材は圧着端子（R1.25-3）など
で、端子台に固定してください。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてください。
No
①
②
③
④

線色
緑
黒
白
赤

信号名
N.C.
GND
4-20mA
+12V

①
②
③
④

本体側

図 5 センサ IF 端子ボックス

4.3.2. RS485
センサ IF 端子 BOX に １チャンネルの RS-485 信号を入力できます。線材は圧着端子（R1.25-3）など
で、端子台に固定してください。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてください。
No
①
②
③
④

線色
緑
黒
白
赤

信号名
DGND
D+
+12V

①
②
③
④

本体側

図 5 センサ IF 端子ボックス

4.3.3. ドライ接点
センサ IF 端子 BOX に １チャンネルの接点信号を入力できます。線材は圧着端子（R1.25-3）などで、端子台に固定してください。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてください。
No
①
②
③
④

線色
緑
黒
白
赤

信号名
NC
GND
接点
NC

①
②
③
④

本体側

図 5 センサ IF 端子ボックス

14

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

4.3.4. パルスカウント
センサ IF 端子 BOX に １チャンネルのパルス信号を入力できます。線材は圧着端子（R1.25-3）などで、端子台に固定してください。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてください。
No
①
②
③
④

線色
緑
黒
白
赤

信号名
NC
GND
パルス
NC

①
②
③
④

本体側

図 5 センサ IF 端子ボックス

4.3.5. 機能切替方法
ZETABOX-Smart の本体の蓋を開け、基板上に配置している 2 列 x3 ピンのコネクタに3 ポートショートピンを選択接続することで機能切替を行うことができます。
基板のシルクに明示してある内容を参照し、機能切替を実施してください。
なお、出荷時にはパルスカウント機能が選択されています。
図 6 はコネクタの拡大図で、各機能のピン位置を示します。
RS485

ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ

4-20mA

ﾄﾞﾗｲ接点
図 6 各機能のコネクタ位置

図 7 3 ポートショートピン
15

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

図 6 のコネクタ位置に、図 7 の 3 ポートショートピンを選択したい機能に接続します。
図 6 の写真は、4-20mA 機能を選択する場合の接続例となります。
モードを選択する場合は下図のように、ショートピンを接続してください。

2 列 x3 ピンコネクタ
１） 4-20mA の場合①外部給電（12V）有りの場合・・・3 ポートショートピンにて 1-2、3-4、5-6 をショートさせてください。

②外部給電（12V）無しの場合
・・・3 ポートショートピンにて 1-2、3-4 をショートし、5-6 はオープンにしてください。
（3 ポートショートピンを上に 1 段ずらして挿入してください）16

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

２） RS485 の場合①外部給電（12V）有りの場合・・・3 ポートショートピンにて 1-2、3-4、5-6 をショートさせてください。

②外部給電（12V）無しの場合
・・・3 ポートショートピンにて 1-2、3-4 をショートし、5-6 はオープンにしてください。
（3 ポートショートピンを上に 1 段ずらして挿入してください）

３）ドライ接点の場合・・・3 ポートショートピンにて 1-2、3-4、5-6 をショートさせてください。

17

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

４）パルスカウントの場合
・・・3 ポートショートピンにて 1-2、3-4、5-6 をショートさせてください。

4.4.

アンテナの取付け同梱のアンテナを本体アンテナコネクタに取付けます。
取付けに際しては、アンテナ本体の向きを固定し、0.9Nm のトルクレンチをご使用ください。
注意）
アンテナ部分が動かないように押さえ、アンテナねじを回してアンテナを固定して下さい。
アンテナ部分を回して取付けると本体内のケーブルが破損する恐れがあります。

18

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

4.5.

電源 ON の方法

本製品は電池コネクタを接続した状態で出荷していますが、電源スイッチは OFF（AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ON 側を選択）の状態になっております。
電池でのご使用時には、本体の蓋を開け、バッテーリーON 側にスライド選択することにより、電池からの給電が開始されます。

電源ｽｲｯﾁ

図 8 電源スイッチ位置
また AC アダプタをご利用になられる際には、本体の蓋を開け、電池コネクタの接続を外してください。
その上で、下記仕様のアダプタを購入いただき、AC ジャックから電源を供給してください。
AC アダプタをご利用の際には IP65 の防塵防水仕様は適用されません。
◆AC アダプタ
AC アダプタを使用する場合は、下記仕様の AC アダプタをご使用ください。
・出力： 3.0V、3.3V
・電流： 2A 以上
・プラグ形状： PL03B（外形 5.5mm、内径 2.1mm）挿しこみ形状は音叉型を推奨
・極性： センター＋（プラス）19

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書◆AC アダプタご利用の際の注意点
AC アダプタをご利用する際にはまず電源スイッチを AC アダプタ ON 側にしてください。
その後、DC プラグを ZETABOX-Smart 本体に挿してから AC アダプタをコンセントに挿して下さい。AC アダプタからの電源供給が開始されます。
なお、AC アダプタを先にコンセントに挿した状態で ZETABOX-Smart 本体にDC プラグを挿入すると、チャタリングなどで誤動作や故障の原因となる恐れがあります。
また、誤って DC プラグに触れてしまい、感電やショートするリスクもありますのでご注意ください。
〇正しい接続方法①DC プラグを ZETABOX-Smart 本体に挿しこむ。
②AC アダプタをコンセントに挿す。

ZETABOX_Smart
本体①本体に挿す②コンセントに挿す

×誤った接続方法①AC アダプタをコンセントに挿す。
②DC プラグを ZETABOX-Smart 本体に挿しこむ。

ZETABOX_Smart①コンセントに挿す

本体②DCプラグを挿す

20

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

5.

製品機能

5.1.

電源 ON 後の動作

本製品は、4.5 章の方法にて、電源を ON することで、中継器、基地局との通信を開始します。
動作フローを示します。
電源 ON 動作ZETA 通信登録（約１分）※LED 5 回点滅バージョン情報送信

SLEEP 判定

定期処理
・センサデータ読込
・ZETA 送受信・タイマー設定etc

LED は下図の箇所にあります。

21

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

5.2.

4-20mA のデータ変換

本製品は、4-20mA の入力電流を 150Ωの負荷抵抗で電圧に変換します。変換された電圧は、AD コン
バータ、MCU でデータ変換され、ZETA-S 通信アップリンクにより、ZETA サーバに送信します。出力コードの計算式を示します。
出力コード = 入力電流(mA)×負荷抵抗×1000 = 入力電流(mA)×150×1000
入力電流=20mA では、出力コード=0d3000=0x0BB8 となります。4-20mA 端子に電流の流入がない（入力電流<1mA、出力コード<0d150）場合、0xFFFF を ZETA サーバに通知します。
（接続例 1： 2 線式センサ）
ZETABOX-Smart

センサ（2 線式）
+12V(*1)

4-20mA

+12V
100Ω

ADC

150Ω

ZETA

MCU

（*1）接続機器の仕様に合わせて ZETABOX-Smart の 12V を接続してください。

（接続例 2： 3 線式センサ）
ZETABOX-Smart

センサ（3 線式）
電源

+12V (*2)

4-20mA

+12V
100Ω

ADC

150Ω
GND

ZETA

MCU

(*2)ZETABOX-Smart の電源を使用せずに外部電源入力可
接続機器の仕様に合わせて ZETABOX-Smart の 12V を接続してください。

図 9 4-20mA インターフェース
22

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

5.3.

RS-485 通信

本製品は Modbus(RTU)プロトコルを用いた半二重方式の RS-485 通信機能を搭載しています。
通信設定については 6.5. RS-485 機能設定【ダウンリンク】 を参照して下さい。
(接続例：RS485 通信)
ZETABOX-Smart

センサー等（RS485 通信）+12V (*1)

+12V

+3.3V

D+
120Ω
MCU

DGND
(*1)ZETABOX 電源を使用せずに外部電源入力可

5.4.

ドライ接点入力

本製品は、ドライ接点の状態を通知します。ドライ接点端子は、オープン時 3.3V（H）になっています。ドライ接点端子を、リレーなどの機械式接点やオープンコレクタにより、GND に短絡(L)することで、異常検出などに使用することができます。

ZETABOX-Smart

センサ等

+3.3V
ドライ接点

100Ω

MCU へ

+
-

2.2kΩ

GND

図 10 ドライ接点端子

23

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

5.5.

パルスカウント機能

本製品は、下記仕様のパルス出力機器との接続が可能です。測定方法は割り込みモードか ADC モードのどちらかを選択します。測定モードの設定については、6.9.パルスカウント機能設定【ダウンリンク】
を参照して下さい。

5.5.1. 割り込みモード動作イメージ
割り込みモードでは 1.65V 以下を Low レベル、1.65V 以上を High レベルと判定してパルス数のカウントを行います。閾値の変更は出来ず、測定可能な最小パルス幅は 1ms です。
残留電圧が 1.65V 以上発生する場合は Low レベルが判定不能となり、パルスを正確に測定することが出来ないため、ADC モードで使用して下さい。

3.3V※ ZETABOX-Smart内部で3.3V Pullup

パルス出力信号0V～1.65V
0V~2.5V

100Hz以下※ パルス出力機器の NPNオープンコレクタ出力
残留電圧（2.5V以下）があるため、0Vではない。

5.5.2. ADC モード動作イメージ
ADC モードでは、パルス出力信号の “Low” レベルを AD 変換で測定し、設定閾値でのレベル判定、
パルス数のカウントを行います。閾値は 0～3.3V 間で任意に設定可能で、測定可能な最小パルス幅は5ms です。
3.3V
パルス出力信号※ ZETABOX -Smart 内部 で 3.3V Pullup

0V~2.5V※ パルス出力機器の NPN オープンコレクタ出力
残留電圧 （ 2.5V 以下）があるため 、 0V ではない。

24

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

例えば、図 11 のような、出力に 2.5V の残留電圧がある仕様の機器からのパルス信号では、
AD 閾値を 2.5V～3.3V の間（2.8V など）に設定し、閾値によるレベル判定でカウントを実施します。
3.3V

パルス出力信号

ADCしきい値
2.5V

AD変換
レベル判定

L

カウント値

０

H

L
１

H

L

H

2

L

3

H

L

4

※ 一定期間でカウント値をZETAサーバに通知し、カウント値は０にクリアする。
インターバル160msの場合、40uA

図 11 ADC モード動作イメージ

5.5.3. パルスカウント機能のネットワーク構築上の注意点
パルスカウント機能では、パルスカウント値を積算で利用するため、万が一、ネットワークの不調などでカウント値をサーバに送信できなかった場合は、カウント値を保持し、次の送信時に前のデータに積算してデータ送信を行います。
“カウント値をサーバに送信できなかった”という判断は、送信先の機器から“ACK を受け取れなかった”という場合に適用されます。（図 12、図 13 参照）
ZETA ネットワークでは、中継器（Mote）を利用したネットワークを構築できますが、このパルスカウント
機能の“カウント値をサーバに送信できなかった”場合に、下記のような事象が発生した場合、カウント値を喪失する可能性がありますので、ご注意ください。
ネットワークが安定している場合は問題ありませんが、不安定な場合や、予期せぬネットワーク遮断などが起こる可能性もありますので、パルスカウント機能でのデータ喪失がご心配の場合には、Mote を利用しないネットワーク構築を推奨します。

25

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書◆ネットワーク接続正常時

図 12 ZETA ネットワーク接続（正常時）◆ネットワーク接続異常時

図 13 ZETA ネットワーク接続（異常時）26

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.

機能設定コマンド仕様

以下に各機能を設定するコマンドを示します。

6.1.

各機能共通設定【ダウンリンク】

本製品は、ZETA サーバからの ZETA-S 通信ダウンリンク（パススルー）によりコマンドを実行します。

6.1.1.

システムリセットZETABOX-Smart の MCU をリセットします。
名称
Preamble
Length
Type
Type1
Type2

Payloadデータ

6.1.2.

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEE
0x00
0x00
0x00

電池電圧問い合わせ

現在の電池電圧を送信します。
名称Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2
データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x03
0x00
0x00

27

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.1.3.

基準設定

通知間隔を計算する際の起点となる時間を設定します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

時刻

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x0B
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x05
年：20yy ※西暦下 2 桁,2020 年以降を指定
月
日
時
分
秒

※デフォルト：2023 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒※この時間設定によって、通知する時間ずらすことが可能です。
例） 2023 年 1 月 1 日 0 時 0 分 30 秒と設定すると、 通知が**時**分 30 秒で実行されます。
多数のセンサが設置されている場合、センサ毎で通知をずらすことにより通信の輻輳を回避するなどの効果が期待できます。

6.1.4.

ZETA モジュール Downlink パススルー

ZETABOX-Smart 内の ZETA モジュールが受け付けるコマンドを MCU に送ります。
MCU は本 Downlink コマンドを ZETA モジュールに送信します。
名称Preamble
LengthType
Type1Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x05 + nByte
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x04
ZETA UART Frame (n = 4～7)
Preamblen
LengthType
Payload28

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.1.5.

タイムスタンプ制御

ZETABOX-Smart が測定値を取得した時刻のアップリンク通知の有効/無効を切り替えることができます。デフォルト値は“有効”となります
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x06
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x06
0x00 Disable
10x01 Enable (default)

29

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.2.

各機能共通設定【アップリンク】

本製品は、ZETA-S 通信アップリンクにより、以下の情報を ZETA サーバに送信することができます。

6.2.1.

起動時メッセージ

送信タイミング：電池コネクタ接続、アクセスポイントとの ZETA 通信登録（約 1 分）経過後
システムリセット時は、バージョン情報は送信されません。
起動時に、機器の種別とファームウェアのバージョンを示すメッセージを Uplink 送信します
名称Preamble
LengthType

メッセージ

FW バージョン

PayloadJumper スイッチ状態状態

電池電圧整数部

電池電圧小数部

Byte
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x0C
0x02 (Send Variable data)
ZB-S[0]：5A (‘Z’)
4[1]：42 (‘B’)[2]：2D (‘-’)[3]：53 (‘S’)
Version上位 4bit：Major Update1
下位 4bit：Minor Change(例) Ver1.3→0x13
0xFF 未使用
0x00 420 12V 出力しない
0x01 485 12V 出力しない
1 0x02 PulseCount 12V 出力しない
0x03 Dry Contact 12V 出力しない
0x04 420 12V 出力
0x05 485 12V 出力
電池電圧 (0.01V 単位)1(例) 3.21v の場合[0]：03h・・・整数部 2 桁[1]：15h・・・小数点以下2桁
130

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.2.2.

電池電圧通知Downlink で電池電圧問合せを受け取った場合、電池電圧を測定し、Uplink 通知します。
また、センサ端末を起動してから６時間ごとに自動的に電圧情報を送信します。
名称Preamble
Length
Type
Type1
電池電圧
整数部

Payload

電池電圧
小数部

6.2.3.

Byte
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x07
0x02 (Send Variable data)
0x02
電池電圧 (0.01V 単位)(例) 3.21v の場合[0]：03h・・・整数部 2 桁
1[1]：15h・・・小数点以下 2 桁

エラー通知

MCU でエラーを判別した場合に、アップリンクコマンドで通知します。
どの様なエラーが発生したかは、「Type2 エラー種別」で判断することができます。
名称
Preamble
Length
Type
Type1

Byte
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x06
0x02 (Send Variable data)
0xE0
0x01：Downlink Data Type Error
仕様にないダウンリンクコマンドを受信したことを通知する。
0x02：UpLink Error
未登録状態によりアップリンク通信に失敗した際、復帰後に通知する。

PayloadTypte2
エラー種別

1 0x03：Downlink Data Size Error
Payload のデータサイズが正しくない
ダウンリンクコマンドを受信したことを通知する。
0x04：設定値 Error
設定値が制限範囲外の場合に通知する。
0x05~0xFF：予備

31

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.2.4.

タイムスタンプ通知

測定値を取得した時刻を Uplink 通知します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

時刻

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x0B
0x02 (Send Variable data)
0x41
年：西暦下位 2 桁
月
日
時
分
秒

32

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.3.

4-20mA 機能設定【ダウンリンク】

4-20mA 機能を設定するコマンドを以下に示します。

6.3.1.

データ送信間隔設定

データ送信間隔設定(分単位)を設定します。
送信したデータ送信間隔設定は、ZETABOX-Smart の不揮発メモリに保存され、次回の電源投入時も、設定した間隔でデータ送信を行います。
名称
Preamble
Length
Type
Type1
Type2
Payloadデータ

6.3.2.

Byte
1
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x11
0x00
1~4320 (分) デフォルト値： 60（分）
2 0 分、4321 分以上の設定値がダウンリンクされた場合は、設定値エラー E0 04

アナログ入力センサ起動待ち時間設定

センサ用電源オンから、測定変換開始までの時間（ミリ秒単位）を設定します。
送信したアナログ入力センサ起動待ち時間設定は、不揮発メモリに保存され、次回の電源投入時も、設定した時間間隔でセンサの起動待ちを行います。
名称
Preamble
Length
Type
Type1
Type2
Payloadデータ

6.3.3.

Byte
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x12
0x00
1~65535ms デフォルト値： 250ms
2 0ms の設定値がダウンリンクされた場合は、設定値エラー E0 04

測定強制実行

コマンド受付時に測定を行いアップリンク通知します。
名称
Preamble
LengthType
Payload

Type1

Byte
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x05
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x13
33

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.3.4.

設定値読出し各設定値の読出しを要求します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload6.3.5.

Type2

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x06
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x80
0x05: 基準時間設定値
0x06: TimeStamp Enable/Disable
1
0x11: データ送信時間間隔設定
0x12: センサ起動待ち時間設定

データ再送要求

最後に送信した 4-20mA のデータを再度出力します。
名称Preamble
LengthType
Payload

Type1
固定値
固定値
固定値

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEF
0x00
0x00
0x00

34

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.4.

4-20mA 機能設定【アップリンク】

4-20mA 機能の情報を ZETA サーバに送信します。

6.4.1.

4-20mA データ出力

4-20mA のデータを出力します。
名称Preamble
LengthType
Type1Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x07
0x02 (Send Variable data)
0x01
データ出力：入力電流×抵抗値×1000
2 0xFFFF：異常データ(未接続/下限未満/上限超え)(※１)(※２)※1 センサの入力電流は、送信タイミングの直前に取得しているデータを設定します。
※2 データ出力値→電流値変換式
電流値(mA) = Uplink データ値 ÷ センサ用抵抗値（150Ω）

6.4.2.

設定値読出し設定値読出し要求のレスポンスを出力します。
◆基準時間設定値
名称
Type1

Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1

データ
0x05
年：20yy ※西暦下 2 桁、2020 年以降を指定
月
日
時
分
秒

◆TimeStamp Enable/Disable
名称
Type1
Payloadデータ

Byte
1 0x060x00 Disable
10x01 Enable (default)

35

データ

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書◆データ送信時間間隔設定値

Payload

名称
Type1
Type2
データ

Byte
1 0x11
1 0x002 1~4320 (分)データ

デフォルト値：60（分）◆センサ起動待ち時間設定値

Payload

名称
Type1
Type2
データ

Byte
データ
1 0x12
1 0x002 1~65535 (ms) デフォルト値：250ms

36

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.5.

RS-485 機能設定【ダウンリンク】

RS-485 機能を設定するコマンドを以下に示します。

6.5.1. ダイレクトクエリ送信
Modbus クエリの情報をダウンリンクで受取り RS-485 IF へ送信します。
名称Preamble
LengthType

PayloadType1
Modbus Slave Address
Modbus Function CodeModbus Address
Modbus レジスタ数/変更データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1
2
2

データ
0xFF
0x00
0x0B
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x21： RS-485 Direct CH1
0~247
01~06

6.5.2. RS-485 クエリ登録バッファ設定
Modbus クエリの情報をダウンリンクで受取りバッファに登録します。登録された Modbus クエリは、設定した時間間隔で RS-485 IF へ送信されます。
送信した Modbus クエリは、不揮発メモリに保存され、次回の電源投入時も、設定した時間間隔で
Modbus クエリ発行を行います。
名称
Preamble
LengthType

Payload

Type1
Type2
Modbus Slave Address
Modbus Function CodeModbus Address
Modbus レジスタ数/変更データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

データ
0xFF
0x00
0x0C
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x22： RS-485 Buffer, CH1
0~63 クエリ登録バッファ番号0~247 デフォルト値：バッファ番号と同一
0~06 デフォルト値：0
接続機器の内部アドレス デフォルト値：0
デフォルト値：0※レスポンス動作あり

37

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.5.3. RS-485 クエリ登録バッファ動作間隔設定
任意のチャネル、バッファ番号の動作間隔設定(秒単位)を更新し、不揮発メモリに保存する。
指定したチャネル、バッファ番号に登録されている Modbus クエリが設定時間間隔で発行されます。
名称

Byte
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x23： RS-485 Buffer, CH1
0~63 クエリ登録バッファ番号0: OFF (default)
20 以外 : ON 300~65535 (秒)Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2
動作間隔時間※レスポンス動作あり

6.5.4. センサ起動待ち時間設定
センサ用電源オン～測定変換開始までの時間（ミリ秒単位）を更新し、不揮発メモリに保存します。
次回の電源投入時も、設定した時間間隔でセンサの起動待ちを行います。
名称

Byte
1
1
1
1
1
1
2

Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2
動作間隔時間

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x24
0x00
1~65535 ミリ秒 デフォルト値： 250ms※レスポンス動作あり

6.5.5. データ再送
このコマンドを受信した場合、センサ測定データを再送信します。
（保持していた前回データを送信）
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

固定値

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEF
0x00
0x00
0x00

38

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.5.6. RS-485 通信設定
RS485 の通信方法を設定します。
名称
Preamble
Length
Type
Type1

Byte
1
1
1
1
1

baud rate
(bps)

1

data

1

parity1stopbit1

Payload

データ
0xFF
0x00
0x09
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x26： RS-485 CH1
0x01： 1200
0x02： 2400
0x03： 4800
0x04： 9600 (default)
0x05： 14400
0x06： 19200
0x07： 38400
0x08： 57600
0x09： 115200
others： 9600
0x01： 7bit
0x02： 8bit (default)
others： 8bit
0x01： none (default)
0x02： odd
0x03： evenothers： none
0x01： 1bit (default)
0x02： 1.5bit
0x03： 2bit
others： 1bit

※レスポンス動作あり

39

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.5.7. RS-485 通信タイムアウト設定
RS485 の通信タイムアウト時間を設定します。
名称
Preamble
LengthType

Payload6.5.8.

Type1
レスポ ンス
待ち時間
応答受信
後待ち時間

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x27： RS-485 CH1
0~255： 設定値 x 100ms でタイムアウト
1
デフォルト値 10 （１秒）
0~255： 設定値 x 100ms ウエイト後に次クエリ発行
1
デフォルト値 5 （0.5 秒）

設定値読出し各設定値の読出しを要求します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

Type2

Type3

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x80
0x05: 基準時間設定値
0x06: TimeStamp Enable/Disable
0x22: バッファ設定
1 0x23: バッファ動作間隔設定
0x24: センサ起動待ち時間設定
0x26: 通信設定
0x27: タイムアウト設定 CH1
1 バッファ番号指定（TYPE2 が 0x22,0x23 の場合のみ）

40

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.6.

RS-485 機能設定【アップリンク】

RS-485 機能の情報を ZETA サーバに送信します。

6.6.1. ダイレクトクエリ送信 レスポンス
RS-485 IF で受信した Modbus レスポンスの情報をアップリンクで ZETA サーバへ送信します。
CRC コードの確認が不一致となった場合は、CRC エラー通知を行います。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

分割送信情報Modbus レスポンスデータ

Byte
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x0A
0x02 (Send Variable data)
0x2A： RS-485 Direct, CH1
上位 4 ビット：n=0~15、n-1 番目送信1
下位 4 ビット：m=0~15、分割数 m-1
4 受信データ

6.6.2. RS-485 バッファ登録クエリ レスポンス
RS-485 IF で受信した Modbus レスポンスの情報をアップリンクで ZETA サーバへ送信します。
CRC コードの確認が不一致となった場合は、CRC エラー通知を行います。
名称
Preamble
LengthType
Type1
バッファ番号
Payload

分割送信情報Modbus レスポンスデータ

Byte
1
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x0B
0x02 (Send Variable data)
0x2B： RS-485 Buffer, CH1
0~63 クエリ登録バッファ番号
上位 4 ビット：n=0~15、n-1 番目送信1
下位 4 ビット：m=0~15、分割数 m-1
4 受信データ

41

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.6.3. RS-485 エラー通知
RS-485 IF で受信した Modbus レスポンスにエラーが検出されると、アップリンクコマンドで通知する。
エラーが発生している機器のアドレス、エラーの種別を判断することができる。
名称

Byte
1
1
1
1
1

0xFF
0x00
0x07
0x02 (Send Variable data)
0x2C：RS-485 error, CH1
0~247：エラー発生機器アドレス
10xFF： Ｏｔｈｅｒ
0x01: CRC error
0x02: Time Out
1 0x03: Data size error(data size > 64byte)
0x04: Buffer Full

Preamble
LengthType
Type1Modbus Slave address
Payload
エラー種別

6.6.4.

データ

設定値読出し設定値読出し要求のレスポンスを出力します。
◆基準時間設定値
名称
Type1

Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1

データ
0x05
年：20yy ※西暦下 2 桁、2020 年以降を指定
月
日
時
分
秒

◆TimeStamp Enable/Disable
名称
Type1
Payloadデータ

Byte
1 0x060x00 Disable
10x01 Enable (default)

データ◆バッファ設定値

Payload

名称
Type1
Type2
Modbus Slave Address
Modbus Function CodeModbus Address
Modbus レジスタ数/変更データ

Byte
1
1
1
1
2
2

42

データ
0x22：RS-485 Buffer, CH1
0~63 バッファ番号
0~247
01~06

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書◆バッファ動作間隔設定値

Payload

名称
Type1
Type2
データ

Byte
データ
1 0x23
1 0~63 バッファ番号0: OFF (default)
20 以外 : ON
300~65535 (秒)◆センサ起動待ち時間設定値

Payload

名称
Type1
Type2
データ

Byte
データ
1 0x24
1 0x002 1~65535 ミリ秒 デフォルト値： 250ms◆通信設定値
名称
Type1

baud rate(bps)

Payloaddata

paritystopbitByte
1 0x26： RS-485 CH1
0x01： 1200
0x02： 2400
0x03： 4800
0x04： 9600
0x05： 14400
10x06： 19200
0x07： 38400
0x08： 57600
0x09： 115200
others： 9600
0x01： 7bit
1 0x02： 8bit
others： 8bit
0x01： none
0x02： odd
10x03： evenothers： none
0x01： 1bit
0x02： 1.5bit
1
0x03： 2bit
others： 1bit

データ

◆タイムアウト設定値
名称
Type1
Payload

レスポンス待ち時間
応答受信後待ち時間

Byte
データ
1 0x27： RS-485 CH1
0~255: 設定値ｘ100ms でタイムアウト
1
デフォルト値 10 (１秒)
0~255: 設定値ｘ100ms wait 後に次クエリ発行
1
デフォルト値 5 （0.5 秒）

43

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.7.

ドライ接点機能設定【ダウンリンク】

6.7.1. 設定値読出し
各設定値の読出しを要求します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

Type2

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x06
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x80
0x05: 基準時間設定値
10x06: TimeStamp Enable/Disable

6.7.2. データ再送
このコマンドを受信した場合、最後に通知したタイムスタンプ、接点状態を再送信します。
名称Preamble
LengthType
Type1Payload

固定値

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEF
0x00
0x00
0x00

44

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.8.

ドライ接点機能設定【アップリンク】

ドライ接点機能の情報を ZETA サーバに送信します。

6.8.1. 接点入力状態送信
接点入力の状態をアップリンクする。
OFF(オープン) → ON(クローズ)、もしくは、 ON(クローズ) → OFF(オープン) の変化があった時に通知します。
名称

Byte

データ

Type1

1
1
1
1
1

データ

1

時刻

1
1
1
1
1
1

Preamble
LengthType

Payload

0xFF
0x00
0x0C
0x02 (Send Variable data)
0x0E
0x01：接点 ON
0x00：接点 OFF
年：20yy ※西暦下 2 桁
月
日
時
分
秒

6.8.2. 設定値読出し◆基準時間設定値
名称
Type1

Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1

データ
0x05
年：20yy ※西暦下 2 桁、2020 年以降を指定
月
日
時
分
秒

◆TimeStamp Enable/Disable
名称
Type1
Payloadデータ

Byte
1 0x060x00 Disable
10x01 Enable (default)

45

データ

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.9.

パルスカウント機能設定【ダウンリンク】

パルスカウント機能を設定するコマンドを以下に示します。

6.9.1.

カウント ON/OFF 設定

パルスカウント機能の ON/OFF を設定します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x06
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x81
0x01:ON（ADC モード）
1 0x02:ON(割込みモード） ※default:ON（割込みモード）
上記以外:OFFCH1 ON/OFF※レスポンス動作あり

6.9.2.

ADC レベル判定しきい値設定

入力信号の ADC 結果より、入力信号レベルが Hi, Low いずれであるか、判断するためのしきい値を設定します。
名称
Preamble
LengthType
Type1
しきい値電圧 (mv)Payload

Byte
1
1
1
1
1
2

データ
0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x82
０~3300 default:2800※レスポンス動作あり

6.9.3.

ADC 実行間隔設定

ADC を実行する間隔（時間）を設定します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

ADC 実行間隔(ms)

Byte
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x83
ms 単位（符号なし整数）
10ms~1,000ms default：150ms
20~9ms、1000ms 以上の設定値がダウンリンクされた場合
は、設定値エラー E0 04※レスポンス動作あり（Payload をそのままアップリンク送信）
46

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.9.4.

パルスカウント通知間隔設定

パルスカウント値をアップリンクデータとして、サーバに通知する間隔（時間）を設定します。
名称

Byte
1
1
1
1
1

0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x84
分単位（符号なし整数）
2 分~4320 分 default: 60 分
2
0~1 分、4321 分以上の設定値がダウンリンクされた場合
は、設定値エラー E0 04

Preamble
LengthType
Type1Payloadデータ

パルスカウント
通知間隔(分)※レスポンス動作あり

6.9.5.

データ再送

最後に通知したタイムスタンプ、パルスカウント値を再送信する。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload6.9.6.

固定値

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEF
0x00
0x00
0x00

設定値読出し各設定値の読出しを要求します。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

Type2

Byte
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x06
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x80
0x05: 基準時間設定値
0x06: TimeStamp Enable/Disable
0x81: ON/OFF 設定
10x82: ADC レベル判定しきい値設定
0x83: ADC 実行間隔設定
0x84: 通知間隔設定

47

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

6.10.

パルスカウント機能設定【アップリンク】

パルスカウント機能の情報を ZETA サーバに送信します。

6.10.1.

パルスカウント値出力

パルスカウント機能が ON の場合、パルスカウント通知間隔設定で設定した間隔ごとにカウント値をアップリンク通知します。
通知するカウント値を取得した後は、カウント値は０にクリアされ、パルスカウントを継続します。
名称Preamble
LengthType
Payload6.10.2.

Type1
データ

Byte
1
1
1
1
1
4

データ
0xFF
0x00
0x09
0x02 (Send Variable data)
0xA1
符号なし整数

設定値読出し設定値読出し要求のレスポンスを出力します。
◆基準時間設定値
名称
Type1

Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1

データ
0x05
年：20yy ※西暦下 2 桁、2020 年以降を指定
月
日
時
分
秒

◆TimeStamp Enable/Disable
名称
Type1
Payloadデータ

Byte
1 0x060x00 Disable
10x01 Enable (default)

データ◆ON/OFF 設定値
名称Type1
PayloadON/OFF

Byte
データ
1 0x81
0x01:ON（ADC モード）
1 0x02:ON(割込みモード） ※default:ON（割込みモード）
上記以外:OFF

48

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書◆ADC レベル判定しきい値設定値
Payload

名称
Type1
しきい値電圧 (mV)

Byte
データ
1 0x82
2 ０~3300 default:2800mV◆ADC 実行間隔設定値
名称
Type1
Payload

ADC 実行間隔(ms)

Byte
データ
1 0x83ms 単位（符号なし整数）
2
10ms~1,000ms default：150ms◆通知間隔設定値
名称
Type1
Payload

パルスカウント通知間隔(分)

Byte
データ
1 0x84
分単位（符号なし整数）
2
2 分~4320 分 default: 60 分

49

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

7. 製品仕様
7.1.

製品名、型番

本製品は、製品名「ZETABOX-Smart」、型名「TZS9041S-00」です。

7.2.

電気的特性

7.2.1.

推奨動作条件

No.

項目

記号

測定条件

規格値
最小

標準

最大

単位

1

動作温度

-

-

-20

-

60

℃

2

保管温度

-

-

-20

-

60

℃

3

電池電圧

VCC

-

2.2（*1）

3.0

3.3

V

4

GND

VSS

-

-

0

-

V

5

AC アダプタ入力電圧範囲 （*2）

VCC

-

2.8

3.3

3.5

V

6

AC アダプタ入力電流（*2）

-

-

2

7

AC アダプタ入力コネクタ（*2）

-

A

PL03B

-

*1 無負荷*2 AC アダプタ使用時

7.2.2.

4-20mA インターフェース

No.

項目

記号

測定条件

1

12V センサ電源出力電圧

Vout12

2

12V センサ電源出力電流

3
4

規格値

単位

最小

標準

最大

-

-

12（*3）-

V

Iout12

-

-

-

40

mA

電流計測範囲

-

-

4

-

20

mA

変換精度

-

-

-2

-

+2

%

*3 電池電圧 2.8V 以上

50

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

7.2.3.

RS485 インターフェース

No.

項目

記号

測定条件

1

12V センサ電源出力電圧

Vout122

ビットレート3
4
5

データビット数
パリティビット
ストップビット

規格値

単位

最小

標準

最大

-

-

12（*3）

-

V

-

-

1200

9600

115200bps--

7または8を選択
noneまたはoddまたはevenを選択
1または1.5または2を選択

bit
bit

*3 電池電圧 2.8V 以上

7.2.4.

パルスカウント インターフェース

No.

項目

1

入力パルス幅範囲2

入力周波数範囲 A/D モード
入力周波数範囲割り込みモード

記号

測定条件

-

規格値
最小

標準

最大

-

5

-

-

-

-

-

-

10
100

単位
ms
Hz

3

入力電圧範囲(DC)

-

-

-

-

30

V

4

入力電流範囲

-

-

-

-

100

mA

5

入力残留電圧範囲

-

-

0

-

2.5

V

7.2.5.

ZETA 通信

No.

項目

記号

測定条件 *1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

周波数範囲
周波数誤差
伝送速度
送信出力
受信感度

-

-

6

ZETA プロトコル

-

-

1
2
3
4

規格値
最小

標準

最大

920.6
-2
-

0.3
13
-127
ZETA-S

928.0
+2
-

単位

MHz
ppm
kbps
dBm
dBm
-

*1 電圧 VCC=3.3V, 温度=25℃

51

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

7.2.6.

その他

No.

項目

1

寸法(幅 X 高さ X 奥行)

2

重量

3

防塵・防水

4

電池容量

仕様

備考

125 X 125 X 60 mm

コネクタ、アンテナを除く本体

520g

コネクタ、アンテナを除く本体

IP65

本体

IP65

端子ボックス

12,000mAh

CR電池4並列52

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

8.

静電気に対する取扱い上の注意

本製品は、静電気に対して弱い部品を搭載しており、本製品の取扱いに関しては、特に注意が必要となるため、ここでは静電気についての対策を説明します。
静電気による部品破損は、保証対象外となります。必ず対策実施をお願いします。

8.1.

一般的事項

特定の状況の下では、静電気は身体や周辺の物体に蓄積され、本製品を含む別の物体へ放電されることがあります。静電気対策の基本は、静電気の発生をできるだけ抑えることと、発生し帯電した電荷をすばやく逃がすことにあります。そのためには、本製品を取扱う場所の環境をそれに見合ったものにし、作業者が静電気に対する適切な知識をもって本製品を取扱うことが必要です。

8.2.

作業時の静電気対策

電源 ON/OFF のための電池の取り付け・取り外し、アンテナの取り付け、スイッチの切換え、配線などの作業を行う際、作業者は静電作業服と静電靴を着用し、リストストラップなどで人体アースしてください。
一般に、静電靴の抵抗値は 100 kΩ～100 MΩが良いとされています。なお、靴底や床が汚れると除電効果が低下するため、定期的に清掃することが必要です。
また、静電気による本製品の破壊を抑制するため、プリント基板、端子、部品などに直接触れないように注意し、取扱い回数をできるだけ少なく、かつ取扱い時間をできるだけ短くすることが必要です。

8.3.

設置環境

本製品は、静電気の発生しやすい場所では使用しないでください。必要に応じて加湿器やイオナイザ
ーを設置するなどの配慮も必要です。

53

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

9.
9.1.

製品のメンテナンス
取付方法

本製品はタカチ製 別売部品を使用することによって、壁やポールに取り付けることが可能です。
本製品本体のタカチの型番は“SPCP131306G”です。 型番に適合する別売部品を選定ください。
下記に参考例として、カタログの抜粋を示します。
参照先 URL： https://www.takachi-el.co.jp/assets/attachments/images/spcp_catalog.pdf
・樹脂用外部取付足

54

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

・ポール取付金具

55

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

56

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-Smart TZS9041S-00 取扱説明書

9.2.

筐体の変形

本製品は気密性が高く、温度の急激な寒暖差で発生する筐体内の気圧を逃すことができません。
寒暖差の激しい環境で使用する際ボックスが変形することがあります。

9.3.

筐体の変色

本製品は耐衝撃、耐候性に優れたポリカーボネート製ボックスです。しかしながら長期間にわたって、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等の変質を起こすことがあります。
必要に応じて、カバーなどで、保護することを推奨します。

10.

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
TOPPAN 株式会社 エレクトロニクス事業本部 営業本部第一部
E-mail : tdc_se@toppan.co.jp〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN 芝浦ビル
TEL 03-5418-3911

57

Copyright © 2024 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.