2011/8/1

JRSM6月シンポジューム「BWR発電所のあらまし」―東電・福島第一原子力発電所の事故を振り返って―
東電 福島第 原子力発電所の事故を振り返 て鈴木征四郎

元 日本原子力発電(株)NPO放射線安全フォーラム

JRSM6月シンポジューム

１．国内原子力発電所の概要
２．BWRの変遷
３．東京電力について
４．東北地方太平洋沖地震と津波
５．原子力発電所の被災状況
６．福島第一原子力発電所の炉心溶融７．事故がもたらした課題

1

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

1

JRSM6月シンポジューム

東北地方太平洋沖地震の原子力発電所への影響
東通１：定検にて停止中

女川１～３：地震にて自動停止
福島第一
１～３：地震にて自動停止
４～６：定検にて停止中
福島第二１～４：地震にて自動停止
東海第二：地震にて自動停止

11炉が自動停止2

2

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

原子力発電所の運転状況（6月6日現在）

運転許可発電炉

54基

運転中

19基基

泊2,3、美浜2、高浜2,3,4、
泊
美浜
高浜
大飯1,2,4、伊方1,2、玄海1,4、川内2、
柏崎1,5,6,7、島根２

東日本大震災にて停止

11基

女川1,2,3、福島第一1,2,3、福島第二1,2,3,4、東海第二定期検査による停止

22基

福島第一4,5,6、浜岡3、 他

首相要請による停止
首相要請による停

2基
基

浜岡4,5
浜岡,53

JRSM6月シンポジューム

沸騰水型炉(BWR)原子力発電のしくみ

432011/8/1

JRSM6月シンポジューム

加圧水型炉（ＰＷＲ）原子力発電のしくみ

5JRSM6月シンポジューム

BWRとPWRの原子炉の比較64

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

BWRとPWR原子炉圧力容器の比較
BWR（福島第二110万kw）

PWR（玄海3.4号機118万kw）

設計圧力87.9 kg/cm2g

最高使用圧力175設計温度

302 ℃

最高使用温度

343 ℃

kg/cm2g

運転圧力70.7 kg/cm2g

運転圧力約157 kg/cm2g

運転温度

286 ℃

原子炉容器出口温度

約325 ℃

原子炉容器入口温度

約289 ℃

全高（内のり）

約22m

全高

約12.9m

胴内径約6.4m

内径約4.39m

肉厚

約16cm

最小肉厚

約13.5cm

全重量（ふたを含む）

約750t

重量約400t ＊各データは、ATOMICAによる、 ＊Wikipediaによる

7

JRSM6月シンポジューム

原子炉建屋、格納容器、圧力容器、燃料プールの位置関係

85

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

9JRSM6月シンポジューム

106

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

酸化ウラン、ジルカロイの溶融温度

UO2の融点

2700～2800℃

Zr合金＊の融点

1850℃＊ Zr:98.25％、Sn:1.45％、Cr、Ni、Fe等ジルカロイは高温で水と反応し、水素を発生する。
９００℃以上にて Ｚｒ＋２Ｈ２Ｏ→ＺｒＯ２ ＋２Ｈ２

900℃

7mg/c㎡

1000℃

17mg/c㎡

1500℃

212mg/c㎡

ＵＳ ＡＮＬ Ｂａｋｅｒ-Ｊｕｓｔの酸化量計算式による１０分間の値
11

JRSM6月シンポジューム

1272011/8/1

JRSM6月シンポジューム

13JRSM6月シンポジューム

福島第一原子力発電所号機

原子炉の概況

1234５

６460

784784784

784

1100

運開年月

1971.3

1974.7

1976.3

1978.101978.4

1979.10

タイプ

BWR-3

BWR-4

BWR-4

BWR-4

BWR-4

BWR-5

格納容器形式MARK-Ⅰ

MARK-Ⅰ

MARK-Ⅰ

MARK-Ⅰ

MARK-Ⅰ

MARK-Ⅱ
GE・東芝

出力(MWｅ）

主契約者

GE

GE・東芝

東芝

日立

東芝

国産化率(％)

5653919193

63

燃料集合体数

400

548

548＃

548

548

764
132

U装荷量(t)

6994

94

94

94

使用済燃料のプール貯蔵量(体)＊

292

587

514

783

826

876

RPV
内径φ×外高(m)4.8φ×195.5φ×225.5φ×225.5φ×225.5φ×226.4φ×23

RPV最高使用圧力(kg/cm2g)

約84

約84

約84

約84

約84

約88

RPV最高使用温度(℃)

約300

約300

約300

約300

約300

約300

主蒸気安全弁

3個

3個

3個―――

主蒸気逃がし安全弁

4個

8個

8個

11個

11個

18個

隔離時冷却系

非常用復水器（IC）

原子炉隔離時冷却系(RCIC)

原子炉隔離時冷却系(RCIC)

原子炉隔離時冷却系(RCIC)

原子炉隔離時冷却系(RCIC)

原子炉隔離時冷却系(RCIC)

炉の状態(3月11日)

運転中
2010.9.27～

運転中2010.11.18～

運転中2010.9.23～

定検中2010.11.30～
全燃料取出済定検中2010.1.3～
燃料は装荷済定検中2010.8.14～
燃料は装荷済＊2010年12月末時点の値。他に共用プール：6,375、乾式キャスク408、計10,661体を保有。
＃MOX燃料32体は、1999.9に搬入され10年以上プールに保管、2010.8装荷、2010.9起動。

1482011/8/1

JRSM6月シンポジューム

福島第一・第二・立地市町村と隣接市町村の人口

伊達市66,345
川俣町15,758

南相馬市70,954
飯舘村 6,189

葛尾村 1,485

浪江町20,661

双葉町 6,900

双葉町：福島第一、5、6号機
大熊町： 同、１～４号機―――――――――――――
富岡町：福島第二、3、4号機
楢葉町： 同、１、2号機

大熊町11,321
富岡町15,736
楢葉町 7,826

田村市41,212
田村市,川内村 2,895,いわき市344,933

広野町 5,385

15

JRSM6月シンポジューム

福島第一

サイトレイアウト

双葉町

大熊町

169

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

17

JRSM6月シンポジューム

18

10

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

19

JRSM6月シンポジューム

20

11

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

21

JRSM6月シンポジューム

ABWR（改良型沸騰水型）のしくみ

改良型沸騰水型(ABWR)は、従来型BWRを改良したもので、安全性・信頼性の向上を図り、同時に作業者が受ける放射線量や放射性廃棄物発生量の低減、運転性・操作性の向上が図られています 主な改良点は以下のとおりです
られています。主な改良点は以下のとおりです。
１．配管系統の単純化
原子炉圧力容器の外に設置されていた原子炉再循環ポンプを容器の中に設置したことにより、原子炉再循環ポンプ周りの配管がなくなり、配管系統が単純化されるため、より安全性が向上します。
２．制御棒駆動システムの多様化
水圧駆動であったものに微調整可能な電動駆動を加え、制御棒駆動源を多様化したことにより、運動性・信頼性が向上します。
３．耐震性の向上
原子炉再循環ポンプ周りの配管がなくな たことによ て、原子炉圧力容器お原子炉再循環ポンプ周りの配管がなくなったことによって、原子炉圧力容器および原子炉格納容器の重心が低くなり、また、原子炉格納容器を鉄筋コンクリート製とし、原子炉建屋と一体化することによって、耐震性が向上します。
東通村エネルギーセンター(東通村、東北電力、東京電力)による既存の柏崎・刈羽6,7号機、浜岡5号機、志賀2号機がABWR型である。
2212

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

東京電力・東通1号機（ABWR）主要設備

東通村エネルギーセンター(東通村、東北電力、東京電力)による

23

JRSM6月シンポジューム

東京電力・東通1号機（ABWR）主要系統

東通村エネルギーセンター(東通村、東北電力、東京電力)による

24

13

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

１．鉄筋コンクリート製格納容器の採用
鋼製格納容器に代えて鉄筋コンクリート製格納容器を採用し、建屋容積が相対的にコンパクトになります。
この鉄筋コンクリート製格納容器の性能は、耐震性をはじめ従来の格納容器と同等以上です。

中部電力ホームページ

25

JRSM6月シンポジューム

２．改良型制御棒駆動機構の採用
通常運転時の制御棒駆動方式を電動駆動とすることにて、微調整が可となり、運転性が向上します。

中部電力ホームページ

26142011/8/1

JRSM6月シンポジューム

３．原子炉内蔵型再循環ポンプ（インターナルポンプ）の採用
原子炉内蔵型再循環ポンプを採用することにより、再循環系配管がなくなり、定期検査時に作業員が受ける放射線量が低減されます。

中部電力ホームページ

27

JRSM6月シンポジューム

28

15

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

29

JRSM6月シンポジューム

30

16

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

福島第一・原子炉格納容器の基本仕様

1号機

2号機～5号機

6号機

形式

MK-1

MK-1

MK-1

材料炭素鋼

炭素鋼

炭素鋼

設計圧力（kg／cm2g）

約4.4

約3.9

約2.85

設計温度（℃）

約140

約140

D/W約170、S/C約100

31

JRSM6月シンポジューム

東京電力の資本・資産2011.3

資本金9009億7500億円

発行済株式数

16億701万株

同

売上高（連結）5兆3685億円

同

総資産（連結）14兆7903億円

同

従業員（連結）53,036人

2010.12現在（単独）

36,733人

同

32

17

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

東京電力の首都圏近傍の主要火力・原子力発電所
中央

東

西

広野火力
鹿島火力
大井火力
品川火力
常陸那珂
千葉火力
五井火力
姉ヶ崎火力
袖ヶ浦火力
富津火力
横須賀火力
川崎火力
横浜火力
南横浜火力
東扇島火力

火力計

25ヶ所

380万kw
440万kw
105万kw
114万kw
100万kw
288万kw
188万kw
360万kw
360万kw
504万kw
227万kw
150万kw
332万kw
115万kw
200万kw

福島第一原子力
福島第二原子力
柏崎刈羽原子力
原子力 計

469万kw（６基）
440万kw（４基）
821万kw（７基）

３ヶ所

1731万kw

水力160ヶ所

899万kw

発電設備総容量

6449万kw

3819万kw
33

JRSM6月シンポジューム

平成23年

東北地方太平洋沖地震

震度6弱
石巻市

震度6強
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町

震度6弱
東海村

34

18

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

東北地方太平洋沖地震・津波の高さ
福島第一1号機～4号機

海抜約10m

5,6号機

海抜約13m

津波の高さ 14～15m
浸水4～５ｍ

女川１～3号機

海抜14.8m

津波の高さ 17m

東海第二

海抜8ｍ

津波の高さ 5.4m

35

JRSM6月シンポジューム

地震発生後の各発電所の対応
１）女川原子力発電所（1 号機：52.4 万kW、2～3 号機：82.5 万kW）
3 月11 日（金）14：46 1～3 号機は、地震発生により自動停止
１号機は外部電源喪失により非常用ＤＧ起動（起動変圧器故障）
2,3 号機は外部電源から受電中
2 号機は原子炉起動直後で原子炉の温度は100℃未満の冷温停止状態
15：30 1 号機 タービン建屋地下１Ｆから発煙を発見、消火活動開始
17：15 二酸化炭素消化装置による消火を開始
22：55 消火を確認（高圧電源盤からの発煙であったことを確認）
3 月12 日（土）0：58 １号機 原子炉の温度は100℃未満の冷温停止状態
1：17 ３号機 原子炉の温度は100℃未満の冷温停止状態（22:00 報に（報による；１号機は起動変圧器復旧により外部電源からの受電開始）
る； 号機は起動変圧器復旧に り外部電源 ら 受電開始）
RCW(B)及びHPCWポンプのモーターが津波で冠水。
２）東通原子力発電所（110 万kW）
3 月11 日（金）14：46 定期検査のため停止中だったが、外部電源喪失により非常用D/G起動。
充電中。
23：59 外部電源から受電開始
3619

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

３）東海第二原子力発電所（110 万kW）
3 月11 日（金）14：48 地震発生により自動停止（タービン振動大）
15：10 原子炉未臨界
18：30 現在 外部電源喪失により非常用DG起動。RCICにて水位確保。
水位L2到達によりHPCS起動 現在L8水位L2到達によりHPCS起動、現在L8.
3 月13 日（日）19:37 外部予備電源が復旧したことを受け、所内電源への切替を実施
3 月15 日（火）00：40 冷温停止。非常用D/G海水ポンプ1台が津波で冠水。
10：00 外部予備電源から充電中。原子炉の圧力、水位とも安定。外部への放射能の影響はなし。
3 月18 日（金）15：00 外部予備電源から外部常用電源への切替を実施。

37

JRSM6月シンポジューム

1号機の事故経過概要
11日

12日

14：46,47

原子炉スクラム、外部電源喪失

14：52非常用復水器（IC）自動起動(その後、手動で弁開閉操作)

15：37

全交流電源喪失（IC機能喪失仮定）

0：49

格納容器ドライウエル（D/W）圧力が設計圧力を超過

5：46

消火系を用いて淡水注水を開始

14：30

格納容器ウェットウエル（W/W）ベント（PCV圧力低下）

15：36

原子炉建屋での爆発

19：04

消火系を用いて海水注水を開始
２０１１．６．６原安委報告3820

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

39

JRSM6月シンポジューム

2号機の事故経過概要
11日

14：47

原子炉スクラム、外部電源喪失

15：02

原子炉隔離時冷却系（RCIC）手動起動

15：41

全交流電源喪失

12日
日

4：20

RCIC水源切替(復水貯蔵タンクCST→圧力抑制室S/C)
水源切替(復水貯蔵タ ク
圧力抑制室 / )

14日

13：25

RCIC停止(推定)

18：00頃原子炉減圧（主蒸気逃し安全弁(S/R弁)開）19：54

消火系を用いて海水注水を開始（16：34の作業は水位変動が確認できていない）

0：02

格納容器ドライウエル(D/W)ベント(数分間)

6：00頃

衝撃音が発生15日

２０１１．６．６原安委報告4021

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

41

JRSM6月シンポジューム

3号機の事故経過概要
11日

12日
13日

14：47

原子炉スクラム、外部電源喪失

15：06

原子炉隔離時冷却系（RCIC）手動起動

15：42

全交流電源喪失

11：36

RCIC停止12：35

高圧注水系（HPCI）自動起動（水位L-２)

2：42

HPCI停止

9：08

原子炉減圧（主蒸気逃がし安全弁（S/R弁）の開操作

9：20

格納容器（PCV）の圧力低下を確認（ベント弁開操作を以後数回実施）

9：25

消火系を用いて淡水注水を開始

13日 13：12

消火系を用いて海水注水を開始

14日 11：01
11 01

原子炉建屋での水素爆発
２０１１．６．６原安委報告4222

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

43

JRSM6月シンポジューム

原子炉建屋、タービン建屋配置図（例）4423

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

送電線、鉄塔位置図45

JRSM6月シンポジューム

4624

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

55

JRSM6月シンポジューム

56

25

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

57

JRSM6月シンポジューム

４）福島第一原子力発電所１～3号機の事故経過
3月11日
14：46 地震発生、定格運転中であった１～３号機は、自動停止、4～6号機は定期検査にて停止中であった。
地震の揺れで送受電用設備に事故が発生。1～4号機用の大熊線4回線のうち、１L、２Lは受電遮断機損傷、３Lは改造工事中、４Lは障害停止、にて外部電源を失い D/Gが起動され負荷を保持して原子炉の冷却（ＩＣにて外部電源を失い、D/Gが起動され負荷を保持して原子炉の冷却（ＩＣまたはＲＣＩＣにて）を開始した。
15：42 福島県沿岸に津波が襲来(津波マグニチュードは9.1、観測史上4番目)。
福島第一1～4号機用D/G系は、津波により「M/C配電盤の冠水・損傷」、「冷却用海水系の喪失」、「D/G本体の故障(水没等)」によりD/G８台が機能喪失し、全交流電源を喪失した(15：42、1～3号機原子力災害特別措置法第10条報告事象と判断、通報：外部電源の喪失後、非常用ＤＧが自動起動したが故障により全交流電源が喪失状態のため）
15 45 オイルタンクが津波により流出（官邸情報）
15：45
16：36 1.2号機の注水流量の確認ができず、非常用炉心冷却装置(ＥＣＣＳ)注水不能に該当と判断、第15条報告事象として通報。
（1、2 号機の注水流量の確認ができないため、念のため「非常用炉心冷却装置注入不能」に該当すると判断）
直流電源のみで作動する原子炉冷却系により冷却が保持されていたが、状態監視用の計器類を見ることができず。中央制御室電源断(含む照明)。
5826

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

11日 19：03「原子力緊急事態宣言発令」(首相)、原子炉冷却水の喪失が発生していると見なして宣言。
20：50 福島県対策本部：半径２ｋｍの住人に避難指示。
（半径２ｋｍ以内の住人は1864 人）
国：原子力災害特別措置法第15
原子力災害特別措置法第 条第条第3 項により、半径項により、半径3ｋｍ圏内圏内
21：23 国の住人に対する避難指示。半径10ｋｍ圏内の住人に対する屋内退避指示。
23時頃：1号機R/ＢとT/Bの間の通路で1.2mSv/hの線量率を測定。
12日 01：20、格納容器圧力異常上昇、15条報告事象と判断、通報。
04：04より、敷地境界周辺サーベイ測定値が上昇。正門(西側境界)、M/P8(南側境界)地点で共に1～5μSv/h（BGは0.06μSv/h）となる。
5：44、半径10km圏内に対する避難指示(首相)。

59

JRSM6月シンポジューム

12日

6：50、保安院から原子炉等規制法第64 条第3 項の規定に基づき、1 号機および2 号機の原子炉格納容器の圧力抑制命令。
10：17、1号機ベント開始。10：30、正門付近の線量率が385μSv/hとなる。
15：13 M/P４(北西境界)付近での測定値に160μSv/hを検出。
15：13～M/P４(北西境界)付近での測定値に160μSv/hを検出。
15：29には1015μSv/hを記録。
15：36、1号機水素爆発。（1 号機の原子炉建屋最上階部分の外壁が喪失）
その後、M/P4地点の線量率は、間もなく低下し16：15には108μSv/hとなった。
16：17ＭＰ４付近の放射線量の値が制限値（500μSv/h）を超えたため15条報告事象と判断、通報。
18：25 総理が、半径20ｋｍ圏内の住人に対する避難指示
20：05 保安院が、原子炉等規制法第64 条第3 項の規定に基づき、1 号機の海水注入等を命じた。の海水注入等を命じた
20：20 1 号機 海水およびホウ酸注入を開始

6027

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

13 日

14日

15日

05：10 3 号機の全注水機能を喪失、原子力災害特別措置法第15 条報告事象と判断（非常用炉心冷却装置注入不能）のため）
08：56 発電所境界（MP4）の放射線量が制限値（500μSv/h）を超えた
ため原子力災害特別措置法第15 条報告事象と判断
09：20 3 号機 ベントを成功（ベント弁の操作を行い 8 時41 分に圧力を降下させる措置を（ベント弁の操作を行い、8完了）
09：25 3 号機 原子炉内に消火系ラインからホウ酸を含んだ真水注入開始
09：30 総理が、原子力災害特別措置法に基づき、放射能除染スクリー
ニングの内容について指示
13：12 3 号機 注水を真水から海水に切替およびホウ酸注入を開始
14：15 発電所境界（MP4）の放射線量が制限値（500μSv/h）を超えた
ため原子力災害特別措置法第15 条報告事象と判断
06 50 3号機格納容器圧力が530ｋPaまで上昇
06：50
3号機格納容器圧力が530ｋP まで上昇
11：01 3号機水素爆発。
18：22 2号機原子炉水位―3700mmに到達、燃料全露出と判断。
06：10 2号機圧力抑制室付近で異音が発生、同室内圧力が低下。破損の疑い。
06：14 4号機 音がして原子炉建屋の壁に穴が開いた。3号機から発煙。
61

JRSM6月シンポジューム

地震発生後の事象発生までの時間の解析(東電解析のケース例)

事

1号炉

象

2号炉

3号炉

炉心露出開始時間
露始時

約時
3時間

約時
75時間

約時
40時間

炉心損傷開始時間

約4時間

約77時間

約42時間

原子炉圧力容器破損時間

約 15時間

約 109時間

約66時間

２０１１．６．６原安委報告6228

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

47

JRSM6月シンポジューム

48

29

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

図1 原子炉水位計測範囲図49

JRSM6月シンポジューム

50

30

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

51

JRSM6月シンポジューム

52

31

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

放出放射能量の試算値（東電解析結果）

（Bq）

1号炉

2号炉

3号炉

合計

Xe-133

3.4E+18

3.5E+18

4.4E+18

1.1E+19

Cs-134

7.1E+14

1.6E+16

8.2E+14

1.8E+16

Cs-137

5.9E+14

1.4E+16

7.1E+14

1.5E+16

Sr-90

6.1E+124.8E+138.5E+13

1.4E+14I-131

1.2E+16

1.4E+17

7.0E+15

1.6E+17

Pu-2398.6E+07

3.1E+09

4.0E+07

3.2E+09

２０１１．６．６原安委報告

63

JRSM6月シンポジューム

津波に対する緊急安全対策(3月30日原子力安全・保安院指示)
１．外部電源、非常用電源が喪失した場合の電源確保
２．津波による海水系施設浸水時の機能維持
３．緊急時の使用済み燃料プールへの注水手段の確保
４．配管等が建屋の壁を貫通している箇所の密閉性の確認
５．電源車を用いた電源復旧訓練及び使用済み燃料プールへの消防車による注水を行なうためのルートの確保等を想定した訓練の実施
６．緊急時対応のための非常用D/G、非常用炉心冷却系の点検

シビアアクシデントへの対応に関する措置(6月7日経産大臣指示)
１．中央制御室の作業環境の確保
２ 緊急時における発電所構内通信手段の確保
２．緊急時における発電所構内通信手段の確保
３．高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備
４．水素爆発防止対策
５．がれき撤去用の重機の配備

64

32

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

事故がもたらした課題●大型化、集中立地は適切か（災害時管理の容易性、リスク分散の観点で）⇒経済性、効率化の優先性の見直し⇒無駄が危機を救うこともある●国の安全管理方針の見直し、既存炉へのフィードバック⇒許認可基準、安全審査指針(津波の審査基準？)⇒災害対策、災害発生時の対応体制●事故を生じた原子炉施設の安定化、廃止措置⇒冷温停止状態の確保、冷却水の浄化処理、汚染の閉じ込め、敷地内除染⇒設置許可、保安規定の適用開始？、放出管理（放出量の測定、報告）●事故時の放射線管理の困難さ⇒作業員の線量限度、被ばく管理(外部、内部)、⇒線源・設備・作業・環境に対する監視、測定、評価
線源 設備 作業 環境 対す
視、測 、評価…人、器材、資金、（権限と責任）●住民の帰宅・地域の復旧：線量基準、除染、手順と工程●汚染廃棄物の処理処分：土壌、樹木、がれき等●補償：対象条件の決定、電力・国の負担●事故収束の道筋63項目の着実な推進…課題対策
65

JRSM6月シンポジューム

高汚染水の放射能濃度

採取日

測定日

Cs-134( Bq/ml)

Cs-137( Bq/ml)

1F-1 T/B
地下溜まり水

3／24

4／13

1.2E+05

1.6E+05

1F-2 T/B
大物搬入口側3／27

4／13

2.6E+06

2.8E+06

1F-3 T/B地下溜まり水

3／24

4／12

2.0E+05

1.6E+05

試料名6633

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

福島第一→ 油除去装置

水処理装置の組合わせと試験結果(報道による)→Ｃｓ除去装置 → 放射能除去装置 → 淡水化装置

東芝
キュリオン（米）
オイルセパレーター ゼオライト
ＤＦ：1／3000
180→0.063 Bq/ml

アレバ（仏)
凝集剤沈殿方式？
ＤＦ：1／18000
260→0.014 Bq/ml

廃棄物発生予想量：2000m3、濃度：数十万Bq/g ⇒～５E+14Bq→

日立
逆浸透膜式？？？

67

JRSM6月シンポジューム

68

34

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

69

JRSM6月シンポジューム

福島第一の従事者被ばく線量

3月分（H23.6.13発表）

3月11日～3月31日に従事した人

3,726人（東電社員は1,427人）

外部被ばく線量：平均被ばく線量9.5ｍSv：100mSv超え：最大：集団被ばく線量
上記の内、内部被ばく測定者
内部被ばく線量：平均被ばく線量24人（東電社員は18人）
198.24ｍSv（協力企業）
35,397人ｍSv
2,367人（東電社員は1,409人）（上記との差1,359人は未了）
16mSv（＊）：100mSv超え29人（東電社員は25人）：最大

590ｍSv（東電社員・運転員）：集団被ばく線量

37,665人ｍSv（＊）＊公表された線量バンド幅の中間線量を用いて算出した推定値

外部と内部被ばくの合算値
外部・内部被ばくの合算評価者（内部被ばく測定者に いて）（内部被ばく測定者について）、
2,367人（東電社員は1,409人）：平均被ばく線量

25ｍSv（＊）：100ｍSv超え102人（東電社員は90人）：最大

678ｍSv（東電社員・運転員）：集団被ばく線量

59,273人ｍSv（＊）

I-131の線量換算定数は1～2E－05ｍSv/Bqである。
数十MBq摂取時の甲状腺部線量率は～100μSv/hと見なされる。

7035

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

71

JRSM6月シンポジューム

7236

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

73

JRSM6月シンポジューム

7437

2011/8/1

JRSM6月シンポジューム

75

JRSM6月シンポジューム

茨城県による茨城市等でのモニタリング

7638