別添資料－１

伊方発電所第３号機
総合排水処理装置排水配管からの水漏れについて

令 和 ２ 年 １ ２ 月
四 国 電 力 株 式 会 社

１．件

名伊方発電所第３号機総合排水処理装置排水配管からの水漏れについて

２．事象発生の日時
令和２年 ４月２４日

１１時４０分頃

３．事象発生の設備
３号機 総合排水処理装置

処理水排水配管

４．事象発生時の運転状況
３号機

第１５回定期事業者検査中

５．事象発生の状況
伊方発電所第３号機は定期事業者検査のため停止中のところ、４月２４日１１
時４０分頃、３号機の総合排水処理装置※１建屋内（管理区域外）にて、壁の配管貫通部付近から水が漏れて、床面に溜まっていることを運転員が確認した。運転員が確認した際に、水漏れは停止していた。
また、床面に溜まっていた水（推定約６リットル）は総合排水処理装置にて浄化処理された水（処理水）であり、ウエスにて全量ふき取りして回収した。
現場調査を実施した結果、漏えい箇所は建屋外に埋設している処理水排水配管※２で、近傍の飲料水配管の地中の外壁貫通部を伝って室内に漏えいしていることを確認した。このため、漏えいがあった配管を仮配管にて応急復旧し、通水確認を実施し漏えいが無いことを確認した。
その後、漏えいがあった配管を新品に取替え、通水状態で漏えいのないことを確認し、１１月２７日１３時４７分、通常状態に復旧した。
なお、本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はなかった。
（添付資料－１）※１ 総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、事務所等）から排出される一般排水を浄化する装置※２

処理水排水配管
総合排水処理装置にて浄化が終了し、放水ピットへ排水する配管
1

６．事象の時系列
４月２４日
１１時４０分頃
１１時５０分頃
１３時２０分

運転員が３号機総合排水処理装置建屋内で水漏れを確認
３号機総合排水処理装置から処理水の排水停止対策を実施（処理水ポンプなどの隔離）
漏えい水回収終了

４月２７日
１０時０８分配管内に水を充水し、漏えい個所を確認

４月３０日
９時３３分
１１時０８分

仮設配管への取替完了
通水確認を行い、仮設配管から漏えいが無いことを確認

１１月２７日１１時０４分
１３時４２分
１３時４７分

配管取替を実施
通水状態で取替箇所からの漏えいのないことを確認
通常状態復旧

７．調査結果当該配管からの漏えいの原因について、以下の調査を実施した。
（１）配管仕様
当該配管は、地震や不等沈下時に伸縮して追従する可とう管※３（全長約８００ｍｍ、配管接続部外径約４００ｍｍ、炭素鋼およびゴム、内面防錆塗装）であることを確認した。
※３

可とう管
金属配管の一部に伸縮性のあるゴムを用いることにより、配管の入口と出口に生じる位置ずれを吸収することができる配管（添付資料－２）（２）配管調査
ａ．配管外面調査
当該配管の外面を目視にて調査したところ、流れ方向上流側の配管接続部（フランジ）と直管部の付け根部分に幅２ｍｍ、長さ２００ｍｍの貫通部が１箇所確認された。
当該剥離箇所近傍以外には、剥離および有意な減肉等の異常は確認されなか2った。
ｂ．配管内面調査
当該配管の内面を目視にて調査したところ、流れ方向上流側の配管接続部（フランジ）と直管部の付け根部分に幅２ｍｍ、長さ１９０ｍｍの貫通部が１箇所確認された。また、その近傍の幅２１０ｍｍ、長さ１１５ｍｍの範囲において、配管内面に施工している防錆塗装の剥離および配管金属の腐食が確認された。
ｃ．配管断面調査
当該配管を切断し、配管断面を目視にて調査したところ、配管内面に施工している防錆塗装の一部が剥離しており、直管部の配管金属の一部に腐食が確認された。
当該部の腐食による損傷の程度は、配管外面に比べ、配管内面の方が大きいことが確認された。
また、配管外面を覆っている外面ゴムについて、配管接続部（フランジ）と直管部の付け根部に剥離が確認された。
なお、健全部の断面は、内面の防錆塗装、配管金属および外面ゴムは密着しており、それぞれ有意な劣化は確認されなかった。
（添付資料－３）（３）工事（製造・施工）記録の確認
工事記録を確認したところ、当該配管の製造記録（平成４年）に問題はなく製造不良等の異常は確認されなかった。また、施工記録からも施工不良等の異常は確認されなかった。
（４）保守状況の調査
当該配管の保守状況について調査を実施した結果、建設以降、配管取替の実績はなかった。
また、当該配管は埋設配管であり、定期的な外観点検等の実施対象設備ではなく、点検の実績はなかった。
（５）運転状況の調査
当該配管は、総合排水処理設備で処理を行った有害な物質を含まない水が流れる箇所であり、放射性物質を含まない水であった。また、正常に排水できない等の異常は確認されなかった。
（６）類似箇所の調査
類似の可とう管は、総合排水処理装置周辺およびタービン建屋周辺に設置され3ていることから、それぞれ代表箇所について内面劣化状況の調査を実施した。
ａ．総合排水処理装置周辺
総合排水処理装置周辺に設置している類似の可とう管について、内面からカメラによる目視確認を実施したところ、防錆塗装の傷等の劣化および配管金属部の腐食は確認されなかった。
ｂ．タービン建屋周辺
タービン建屋周辺に設置している類似の可とう管について、内面からカメラによる目視確認を実施したところ、防錆塗装の傷等の劣化および配管金属部の腐食は確認されなかった。
（添付資料－４）８．推定原因調査の結果、配管内面からの腐食によるものと考えられ、経年使用に伴い防錆塗装に微小な傷または穴が生じ、そこから、内部流体が配管金属部（母材）に侵入することにより腐食が進展、外面ゴムが剥離し、漏えいに至ったものと推定される。
（添付資料－５）

９．対 策
漏えいが生じた配管の接液部について、配管金属部に防錆塗装を施した箇所を無くし、耐性に優れた内面ゴム仕様の可とう管に取替を実施した。
（添付資料－６）
以 上

4

添付

資料

添付資料－１

伊方発電所３号機 総合排水処理装置
概略系統図

添付資料－２

可とう管イメージ図

添付資料－３

配管調査状況

添付資料－４

類似箇所の調査

添付資料－５

推定原因添付資料－６

復旧状況

5処理水排水配管

伊方発電所３号機

総合排水処理装置

処理水排水配管概略系統図

建屋内

建屋外

6放水ピット
排水沈殿池

砂ろ過器

処理水槽
処理水ポンプ

当該箇所

添付資料－１

添付資料－２

可とう管イメージ図

外面ゴム

押さえリング

防錆塗装

内面ゴム

配管直管部（炭素鋼）
配管接続部（フランジ：炭素鋼）

全長約８００ｍｍ

7補強コード配管接続部外径約４００ｍｍ

防錆塗装

添付資料－３

配管調査状況（１／２）

直管部
接続部

内面写真

流れ方向

天地

外面写真
漏えい箇所

可とう管写真防錆塗装の剥離および配管金属の腐食範囲

115mm

210mm

200mm
外面ゴムの剥離190mm

漏えい箇所内面写真

漏えい箇所外面写真

8

配管調査状況（２／２）

健全側断面写真

断面観察用に切断
断面写真

漏えい箇所内面写真

防錆塗装の剥離および配管金属の腐食

防錆塗装

反対側

漏えい箇所

外面ゴム

炭素鋼（直管部）

漏えい箇所断面写真（参考）健全側断面写真9

添付資料－４

類似箇所の調査（１）総合排水処理装置周辺設置の可とう管内面

可とう管防錆塗装部
可とう管に接続している配管（２）タービン建屋周辺設置の可とう管内面

可とう管に接続している配管

可とう管内面ゴム

可とう管防錆塗装部

10

添付資料－５

推定原因①経年使用により防錆塗装が劣化②配管金属部が腐食③外面ゴムが剥離し、漏えい①防錆塗装が劣化②配管金属部が腐食

内部流体が侵入11③外面ゴムが剥離し漏えい

添付資料－６

復旧状況

配管直管部に防錆塗装を施した箇所を無くした

取替後の可とう管（イメージ図）

復旧状況写真12