［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方１号機非常用ディーゼル発電機の海水配管からの海水漏れについて（第２報）
22．４．28
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル ０＋ ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年４月２７日１１時４５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
４月27日(火)12時25分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ４月27日(火)11時45分、通常運転中の伊方１号機で、非常用ディーゼル発電機１Ｂの入口海水配管に海水のにじみがあることを、保修員が確認した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。
四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
海水配管に微小な穴が開いており、海水が漏えいしている。
当該部が技術基準を満足していないことから、14時00分、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき、国への報告対象事象となると判断した。
３ にじみによる漏えいは約４０秒に１滴（０.１cc程度）であり、これまでの漏えい量は最大で約120ccである。
４ 今後、系統を隔離し、保修して復旧する予定。
５ 引き続き、原因を調査する。
６ 非常用ディーゼル発電機は１号機に２基設置され、１基の動作が不能として、17時44分、運転上の制限からの逸脱を宣言した。
７ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［以上第１報でお知らせ済み］［応急処置等］
４月28日（水）18時15分、四国電力（株）から、応急処置等について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該配管のにじみの確認された箇所に接着材による応急処置を行い、４月28日（水）18時00分、海水のにじみがないことを確認した。
２ これまでの漏えい量は最大で約200ccである。
３ 応急処置のため、非常用ディーゼル発電機１Ｂを待機除外とした以降、原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限から逸脱した状態となっているが、保安規定に基づき要求される非常用ディーゼル発電機１Ａの動作可能状況を確認済みである。
４ 今後、準備が整い次第、当該配管の取り替えを行うとともに取り外した配管の詳細な調査を行う。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。
１
２

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］

運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）
１国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（高 圧 タ ー ビ ンへ ）○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

低圧給水加熱器

発生場所
主給水ポンプ○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

冷却器

海水ポンプ

放水ピットへ取水

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

海水非常用
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

伊方発電所１号機 非常用ディーゼル発電機１Ｂ号機の冷却用海水系統概略図

当該箇所

海水ポンプ
取水ピット

冷却器

非常用ディーゼル発電機１Ｂ

放水ピット

床面への滴下

漏えい箇所

接着材による応急処置状況

用語の解説○非常用ディーゼル発電機
プラントの通常電源喪失時にプラントを安全に停止するために必要な補機・設備に動力を供給する発電機。伊方１号機には、２基（Ａ，Ｂ）設置されている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年4月27日(火)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
11:30 11:40 11:50 12:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)28282726
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
3435
3432
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24232323
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
29292727
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
3332
3332
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
25
22
22
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
3738
36
34
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
30
28
28
27
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ−−−−
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
28272524電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
2726
26
23
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
2626
23
23
㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.426272523※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
12:10 降雨時 降雨時以外
24４６１９30４８２５22３７１６27４６２２30５１２７20４３１４33５４３０25３６２２−４１１７22４４１６22４５１６21４６１５22４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。