［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 光ファイバ温度監視装置の異常信号の発信について
Ｒ２.11.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]令和２年１０月２８日１８時５５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
10 月 28 日(水)19 時 45 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方発電所３号機は定期事業者検査中のところ、10 月 28 日(水)18 時 09 分に光ファイバ温度監視装置の異常を示す信号が発信したので 、保修員が調査した
結果、18 時 55 分異常を確認した。
２ 原因は調査中である。
３ 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
10 月 30 日(金)13 時 35 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、現場調査を実施したところ、中央制御室の光ファイバ温度監視装置内の光スイッチの不調により、光信号の強度が通常よりも若干低下していることを確認した。なお、光信号は温度監視に必要な強度は保たれており、火災感知機能に支障がないことを確認した。
２ 現場調査が完了するまでの間は、現地に監視人を配置し火災のないことを確認した。
３ 光ファイバ温度監視装置内の光スイッチを新品に取替え、10 月 30 日(金)13時 25 分、通常状態に復旧した。
４ 今後詳細を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、 現場の状況等を確認しております。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
令和２年 10 月７日廃止措置計画認可
運転中
・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（ 放射 能 の放 出 、 原 子炉 の停 止、出 力抑 制を 伴う事 故・ 故障、 国へ の報 告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○ 発電 所 の運 転 ・ 管 理に 関す る重要 な計 器の 機能低 下、 指示値 の有 意な 変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

発信年月日発当信者号 機(定格出力)

伊方令和

２年伊方発電所
１号機

発 電 所 情（お知らせ）
１０月２８日

令和 2年10月 7日

１．発生日時：発 生 状 況概
要 ３．状

１９時４５分

ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中定期事業者検査中廃止措置計画認可 2.第１５回

設備トラブル２．場)

３号機（８９０ＭＷ）

２号機
1.出力廃止措置中

水石井

該

発生時
機 状 況(報・

１０月

人身事故

・地震

２８日

１８時

・

その他

５５分

所：３号機中央制御室（管理区域外）
況：

伊方発電所３号機は定検中のところ、１０月２８日１８時０９分に光ファイバ温度監視装置の異常を示す信号が発信したので、保修員が調査した結果、１８時５５分異常が確認されました。
原因は調査中です。
なお本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：令和 2年10月 7日廃止措置計画認可
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

発信年月日

令和発

伊方発電所

当信者

号 機(定格出力)

１号機

２年１０月３０日(金２号機

令和 2年10月 7日
廃止措置計画認可

設備トラブル
１．発生日時：
２．場

発生状況
概
要

３５分

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力

廃止措置中

１３時

池田

該

発生時
機 状 況)

ＭＷにて(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第１５回・１０月

定期事業者検査中

人身事故

・

地震

２８日

１８時

・

その他

５５分

所：３号機中央制御室（管理区域外）

３．状
況：
伊方発電所３号機は定期事業者検査中のところ、１０月２８日
１８時０９分に光ファイバ温度監視装置の異常を示す信号が発信したので、保修員が調査した結果、同日１８時５５分異常が確認されました。
原因は調査中です。
なお本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、現場調査を実施したところ、中央制御室の光ファイバ温度監視装置※１内の光スイッチ※２の不調により、光信号の強度が通常よりも若干低下していることを確認しました。なお、光信号は温度監視に必要な強度は保たれており、火災感知機能に支障がないことを確認しました。
現場調査が完了するまでの間は、現地に監視人を配置し火災のないことを確認していました。
光ファイバ温度監視装置内の光スイッチを新品に取替え、本日１３時２５分、通常状態に復旧しました。
今後詳細を調査します。
※１：ケーブルトレイ等における火災の発生を早期に感知するため、光ファイバケーブルにより周囲の空気温度を計測・監視する装置※２：光信号の切り替えを行う装置

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：令和 2年10月 7日廃止措置計画認可
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所第３号機 光ファイバ温度監視装置 概略系統図（３号機 中央制御室）（３号機 現場）

光ファイバ温度監視装置
光ファイバ表示・監視装置

光スイッチ

光接続箱
（３号機 海水管トレンチ）（３号機 海水管トレンチ）（３号機 中央制御室床下）
当該箇所（３号機 原子炉補助建屋／原子炉建屋２階～４階）（３号機 原子炉補助建屋／原子炉建屋地下２階～１階）

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器

今回公表

：管理区域
（高 圧 ター ビン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン燃 料を核分裂させて、そ の時に出る熱で水（１ 次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ン を出 た 蒸 気を加 熱 し 、 蒸 気中 の 水 滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧
タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ２ 次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内で使用した清掃 用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方３号機 光ファイバ温度監視装置の異常信号の発信について（Ｒ２.10.28）

伊⽅発電所３号機

光ファイバ温度監視装置

伊⽅発電所３号機（表⽰装置）

光ファイバ温度監視装置（盤内）

取り替えた光スイッチ

用語解説○光ファイバ温度監視装置
ケーブルトレイ等における火災の発生を早期に感知するため、光ファイバケーブルにより周囲の空気温度を計測・監視する装置。
光ファイバに光を入射した後、戻ってくる光の特定波長の強度が、温度により変化する原理を応用して、温度測定を行う。
○光スイッチ
光信号の切り替えを行う装置〇光接続箱
温度測定部である光ファイバケーブルと、制御装置と現場間の通信用ケーブル（光ケーブル）とを接続する中継箱

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和2年10月28日（水）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越） （更新）
171817171744※19※※（更新・移設）モニタリングポスト伊方越
19191919195120※
愛 モニタリングポスト湊浦（更新・移設）
242424242444※
26※※（更新・移設）モニタリングポスト川永田
25252525255027※
媛※（更新・移設）モニタリングポスト九町
34343434345335※※（更新）
14141313133916※
県 モニタリングポスト大成※（更新）
モニタリングポスト豊之浦
25252525245126※（更新）
モニタリングポスト加周
252525252558※
28※
16171616163918
四 モニタリングステーション
16161616164118
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
16151515154116
力 モニタリングポストNo.3
131313131339
14㈱ モニタリングポストNo.4
161616151541
17(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成29、30年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※平成30年度に愛媛県の検出器を更新しており、上記「平常の変動幅」の最大値は検出器の更新後から令和２年３月31日までの測定値をもとに設定。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然
放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人
工放
射線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）