PT2-2144

２線式ガス検知部
ＧＤ－Ｆ８８Ｄｉ（ＴＹＰＥ ＡＳ）
取扱説明書(PT2-198)〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

目次
１1-1.
1-2.
1-3.
２
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
３
3-1.
3-2.
４
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.
５
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
６
6-1.
6-2.
７
7-1.
7-2.
7-3.
８
９
9-1.
9-2.
１０

製品のアウトライン
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
危険・警告・注意・注記の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全上、大切なお知らせ
危険事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご使用上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防爆に関する大切なお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品の構成
本体及び標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用方法
ご使用するにあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取付場所に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
システム設計上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
接地工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
推奨ケーブル 端子台の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
システム接続例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配管方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作方法
始動準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
基本動作フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
始動方法（電源投入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各種モードについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
動作説明（検知モード）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
動作説明（メンテナンス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
終了方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保守点検
点検の頻度と点検項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
部品の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保管・移設及び廃棄について
保管又は長期使用しない場合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
移設又は再度使用する場合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品の廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品仕様
仕様一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検知原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１１２２３３４６７８８９１０１１１２１２１３１５１７１７１８１９２０２３２５２６２７２８２８２８２９３０
３２３２４－８．システム接続例
４－８－１．指示計、ＤＣＳ、ＰＬＣ等との接続例 （非防爆として使用する場合）
上位（ＤＣＳ,ＰＬＣ)

非危険場所

Sig
24Ｖ
E

1 2＋－GD-F88Di
検知器
４－８－２．ツェナーバリヤ、指示計、ＤＣＳ、ＰＬＣ等との接続例
非危険場所

危険場所
ツェナーバリヤ

上位（ＤＣＳ,ＰＬＣ)

Sig
24V
E

Ａ種接地

1 2＋－GD-F88Di
検知器

４－８－３．ツェナーバリヤ、指示計との接続例
非危険場所

危険場所

OX-5002
ツェナーバリヤ③④⑤ +24V
⑥ 0V
E

Ａ種接地

1 2＋－
GD-F88Di
検知器

13

４－８－４．絶縁バリヤ、指示計、DCS、PLC 等との接続例
非危険場所
上位（ＤＣＳ,ＰＬＣ)

危険場所
絶縁バリヤ

Sig
24V
E

1 2＋－
GD-F88Di
検知器

14５．操作方法
５－１．始動準備
電源を接続する前に、次の注意事項をお守り下さい。これらを守らないと、感電の危険や機器を損傷する恐れがあります。
・正しく設置されていることを確認して下さい。
・接地されていることを確認して下さい。
・外部との配線が正しく行われていることを確認して下さい。
・供給電源電圧が電源仕様と合っていること及び定格内であることを確認して下さい。
・調整中は外部出力が変動する場合があります。ガス監視システムに影響がないように処置して下さい。
・火災防止の為、指定された定格のヒューズであることを確認して下さい。
・配管が正しく施されていることを確認して下さい（GAS IN 、GAS OUT、圧縮空気入口）。
・圧縮空気圧（０．１～０．７MPa）、サンプリング流量（０．５L/ｍｉｎ）が適正であることを確認して下さい。

５－２．基本動作フロー
電源投入後、検知モードで使用します。

始動準備

電源投入

イニシャルクリア（約２５秒）

検知モード

ＭＯＤＥスイッチ(約３秒間押す)

メンテナンスモード
・エアー調整モード
・定期点検モード注意
定期点検モードは専門のサービスマンが使用します。指示無く操作しないで下さい。

17

５－５．動作説明（検知モード）
５－５－１．表示動作
本器の動作状態は、ＬＣＤで表示されます。

準備

電源投入
ＬＣＤ表示（例：検知ガスＯ２）

イニシャルクリア（約 25 秒）---Ｏ ２

検知モード

20.9

検知モードでは、ＬＣＤ表示はサンプリングガス濃度を表示。

%

通常表示（表示説明）

検知対象ガス名

検知したガス濃度

機器の動作状態（点滅：正常）

Ｏ ２

20.9

%単位

ガス警報表示あらかじめ設定した警報点を下回るガス濃度を検知した場合、ガス警報表示となり、左下に警報メッセージ（ＡＬ１またはＡＬ２）が表示されます。

20

Ｏ ２

18.0
AL

1%

マイナス表示O2

右図の「－０」表示は、ゼロレベルがマイナス（－）側にフルスケールの１０％以上下がった時に表示されます。

- 0%

警告
マイナス表示となった場合、正確なガス検知が行えませんので、ゼロ調整を行って下さい。

故障表示
検知器において何らかの故障が発生した場合
ＬＣＤ表示に故障内容が表示されます。
（ＬＣＤ表示） （故障内容）
Ｅ－９
システム異常Ｅ－１
センサ未接続／センサ断線
Ｅ－５
流量低下（オプション）

E-9

＊ 注記
故障表示の処置については「８．トラブルシューティング」を参照して下さい。

21

５－６．動作説明（メンテナンス）
５－６－１.メンテナンスモード
各調整を行うにはメンテナンスモードに入り行います。
検知モードで、ＭＯＤＥスイッチを３秒押すと、メンテナンスモードに入ります。
メンテナンスモード状態で、ＭＯＤＥスイッチを３秒押すと、検知モードに戻ります。
また、メンテナンスモードを１０時間放置すると、検知モードに戻ります。
■４.０-２０.０ｍＡ：１７．４ｍＡ

ＭＯＤＥスイッチを３秒押す

Ｏ２

20.9%

メンテナンスモードに入る

警告
ガス検知時にメンテナンスモードに入ると、外部出力信号（ガス濃度信号）は１７.４ｍＡ（正常状態）になります。

※メンテナンスモードは「日常点検」・「定期点検」からなり、通常は「日常点検 スパン(エアー)調整」を使用します。
「日常点検 スパン(エアー)調整」

1-1

１－１：スパン(エアー)調整Ｓ Ｐ Ａ Ｎ▲／▼スイッチで選ぶ
1-3

１－３：定期点検モード切換
M

注意｢１－３．定期点検モード｣は外部出力テスト以外の操作をせず、弊社営業部又はサービス会社に依頼して下さい。

23MODE５－６－２．スパン調整
スパン調整を行う時に使用します。
＊ 注記
・エアー値が２０．９％より大きく変動している等により、スパン校正が失敗した場合は、ＰＡＳＳが表示されず、ＦＡＩＬを表示した後、１－１に戻ります。この場合、スパン調整が出来ていません。
1-0ＶＥＲＳＩＯＮ
1-1① ＭＯＤＥスイッチを３秒以上押し、メンテナンスモードに入ります。
SPAN② 「１－１．スパン（エアー）調整」メニューにてＳＥＴスイッチを押します。
指示値が安定後、再度ＳＥＴスイッチを押すと、表示が点滅します。
▲/▼スイッチで指示値を２０．９％に調整します。

1-1

2 0.5%SPAN③ ＳＥＴスイッチを押し、設定値を確定します。
1-1

2 0.9%

SPAN
1-1

警告

PASS

ＰＡＳＳ表示が消えるまでは電源を切らないで下さい。

SPAN

正常に終了した場合は、ＰＡＳＳ表示した後に、「１－１．スパン調整」画面になります。

1-1

SPAN

④ 検知モードに戻る場合は、ＭＯＤＥスイッチを３秒以上押し検知モードに戻して下さい。

Ｏ ２

2 0.9%

警告
調整が終了したらＭＯＤＥスイッチを３秒以上押し検知モードに必ず戻して下さい。
注意
メンテナンスモードにて放置した場合、自動的に１０時間後検知モードに戻ります。

24

６．保守点検
本器は防災・保安上重要な計器です。
本器の性能を維持し、防災・保安上の信頼性を向上するために、定期的な保守・点検を実施して下さい。
点検を行わずに使用を続けると、ガスセンサの感度が変化し、正確な検知を行えません。

６－１．点検の頻度と点検項目
・日常点検
・１ヶ月点検・定期点検： 作業前に点検を行って下さい。
： １ヶ月に１回、警報回路に関わる点検（警報テスト）を行って下さい。
： 保安機器としての性能を維持するため、６ヶ月に１回以上の頻度で行って下さい。

点検項目

点検内容

状態表示の確認
ガス濃度表示状態が通常測定状態であることを確認して下さい。
本器周辺に検知ガスが滞留していないことを確認して、指示が正常値を示していることを確認します。
外部警報テスト*
警報テスト機能を使用し、警報の回路検査を行います。
ガス感度校正試験用標準ガスを用いて感度校正をして下さい。
ガス警報確認試験用標準ガスを用いてガス警報の確認を行って下さい。
＊ 指示警報部側での点検、調整となります。詳しくは、指示警報部の取扱説明書を参照して下さい。

日常点検○

1 ヶ月点検
○

定期点検
○

○

○

○

－－－○－－○○○＜メンテナンスサービスについて＞
・ 弊社では、ガス感度校正などを含めた定期点検、調整、整備等に関するサービスを行っております。
試験用標準ガスを作製するには、所定濃度のガスボンベや、ガス袋など専用器具が必要となります。
弊社指定のサービス員は、作業を行う上での専用器具や、その他製品に関する専門知識などを備えたスタッフで構成されております。機器の安全動作を維持するために、弊社メンテナンスサービスをご利用頂きますようお願いします。
・ メンテナンスサービスの主な内容を以下に記します。詳細は、弊社営業所迄お問い合わせ下さい。
主なサービスの内容
電源の確認
状態表示の確認
濃度表示の確認：：

外部警報テスト*：

ガス感度校正ガス警報確認*：：機器の清掃・修繕(目視診断)
機器の操作確認
劣化部品の交換：：：

電源電圧の確認を行います。
状態が通常測定状態であることを確認して下さい。
ゼロガスを用いて濃度表示値がゼロであることを確認します。
表示がズレている場合はゼロ調整を行います。
警報テスト機能を使用し、警報の回路検査を行います。
・警報ランプ確認(動作を確認)
・外部警報確認(ブザーなど外部警報動作を確認)
試験用標準ガスを用いて感度校正を行います。
試験用標準ガスを用いてガス警報の確認を行います。
・警報確認(警報設定値に達した際に警報の発信を確認)
・遅れ時間確認(警報を発信するまでの遅れ時間を確認)
・外部警報確認(ブザーやリセット信号など外部警報動作を確認)
機器外観やカバー、内部などの汚れや傷を確認し、目立った箇所を清掃・修繕します。
亀裂や破損がある場合は部品の交換を行います。
キー操作をして各種機能の動作確認や、パラメータ等のチェックを行います。
センサやフィルタなど劣化部品の交換を行います。

＊ 指示警報部側での点検、調整となります。

26

６－２．部品の交換＜ガスセンサの交換＞
弊社サービス員による交換及び調整が必要になります。弊社営業所迄お問合せ下さい。

＊ 注記
・調整の結果、感度を最大にしても標準ガス濃度値に合わせることが出来ない等の場合は、ガスセンサの寿命です。ガスセンサの交換が必要になります。
・ガスセンサの交換後は電気調整及び標準ガスを使用したガス校正が必要になります。

＜定期交換部品の交換＞推奨定期交換部品リスト

部品番号0341 4062 40
1410 3066 201410 7356 30
1836 8421 101836 9852 80

名称
エルボ
Oリング（流量調整器）
Oリング（センサキャップ）
チューブ
チューブ

点検周期

交換周期

６ヶ月
６ヶ月
６ヶ月
６ヶ月
６ヶ月

３～８年
３～８年
３～８年
３～８年
３～８年

数量
（個／台）
２
1
1
７１０ｍｍ
５０ｍｍ

機器の安定動作と安全上、専門のサービス員にお任せ願います。販売店または最寄りの弊社営業所にご依頼下さい。

＊ 注記
上記の交換周期は目安であり、使用環境等の条件によって異なる場合があります。また、保証期間を表すもの
ではありません。交換時期は定期点検の結果により変動することがあります。

27

８．トラブルシューティング
このトラブルシューティングは、機器の全ての不具合の原因を示したものではありません。よく起こりえる不具合の原因究明の手助けとなるものを簡単に示してあります。ここに記載のない症状や、対策を行っても復旧しない場
合は、弊社営業所迄ご連絡願います。

＜機器の異常＞症状・表示

電源が入らない

FAULT

―

原因
配線が間違っている
端子台が外れている対策
正しく配線して下さい。
端子台を正しく接続して下さい。
定格電圧を供給して下さい。
無停電電源、電源ラインフィルタ、絶縁トランス等の見直し、追加等の措置を講じて下さい。
本器及び周辺の関連機器を含めた配線の確認をして下さい。
電源をＯＦＦにし、再起動を行って下さい。
頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施して下さい。

電源系統の異常・瞬断
ケーブルの異常（断線・未接続・短絡）

異常な動作をする―

システム異常
E-9●

センサ異常
E-1

●

流量低下*
Ｅ-5

●

突発的なサージノイズ等
による影響
機器内部の ROM、RAM、EEPROM の異常センサが未接続又は接続不良
センサに故障が発生した
フィルタの詰まり

弊社営業所迄ご連絡願います。
センサのケーブルが端子台にしっかり付いているか確認して下さい。
弊社営業所迄ご連絡願います。
フィルタを交換して下さい。*オプション＜指示値の異常＞ ※ 指示警報部と併せて対処して下さい。詳しくは、指示警報部の取扱説明書を参照して下さい。
症状
指示値が上がった（下がった）まま元に戻らない

原因
センサのドリフト
干渉ガスの存在
環境の変化

ガス漏れなど、検知ポイントに異常が無いのにガス警報を発する

干渉ガスの存在

溶剤等の干渉ガスによる影響は、完全に無くすことは困難です。
除去フィルタなど対策については弊社営業所迄ご連絡願います。

ノイズの影響

電源をＯＦＦにし、再起動を行って下さい。
頻繁にこのような症状が起こる場合は、適切なノイズ対策を実施して下さい。

環境の急変
応答が遅い
感度校正ができない対策
エアー調整を行って下さい。
溶剤等の干渉ガスによる影響は、完全に無くすことは困難です。
除去フィルタなど対策については弊社営業所迄ご連絡願います。
ゼロ調整を行って下さい。

センサ感度の劣化
校正ガス濃度が不適切
センサ感度の劣化

本器は急激な環境変化（温度など）があると、追従できずに影響を受けて、場合によっては指示警報を出します。
環境が頻繁に急変してしまう場合はご使用頂けませんのでお客様にて何らかの対策を講じて頂くようお願いします。
新しいセンサに交換して下さい。
適切な校正ガスを用意して下さい。
新しいセンサに交換して下さい。

29

９．製品仕様
９－１．仕様一覧＜酸欠警報仕様＞
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
サンプリング条件
吸引流量
警報設定値
指示精度(同一条件下)応答時間(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作
伝送方式
伝送仕様
通信方式
電源
消費電力
伝送ケーブル
伝送距離
安全保持器
配管接続口
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
防爆構造
防爆等級
外形寸法

GD-F88Di
隔膜ガルバニ電池式
酸素
7 セグメント LCD(4 桁)0～25vol%
アスピレータ吸引式
大気圧相当(圧縮空気 0.1～0.7MPa)
0.5L/min±10%
18vol%(1st<L>) 【標準設定値】
18vol%(2nd<LL>)【標準設定値】±0.7vol%以内
90%応答 30 秒以内(配管遅れは含まず)
酸欠警報(18vol%L 警報)において 10～11vol%のガスを検知させて 5 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報（L-LL）
警報メッセージ（AL1/AL2）表示
自動復帰又は自己保持システム異常/センサ異常
内容表示
自動復帰
2 線式アナログ伝送方式+デジタル伝送(HART 通信)
DC4～20mA(負荷抵抗 300Ω以下)
HART 7
DC24V±10%
約 0.6W
CVVS 等のシールドケーブル(1.25mm2)・2 芯
CVVS1.25mm2 にて 1 ㎞以内(但し､検知部～ツェナーバリア間 600m 以内)
ツェナーバリア（MTL7728ac / MTL7728+ / MTL7728-）又は絶縁バリア（MTL5541 / RN221N-J1 / KFD2-STC4-Ex1）
ガス吸入口/排出口：Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン配管用ハーフユニオン<PP>付)
圧縮空気入口<材質:SUS303>：Rc1/4-10～+40℃ (急変なきこと)
95%RH 以下 (結露なきこと)
壁掛型
本質安全防爆構造 安全保持器（バリア）使用時
Ex ia ⅡC T4 Ga
約 220(W)×265(H)×90(D)mm(突起部は除く)

30

＜濃度監視仕様＞
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
サンプリング条件
吸引流量
警報設定値
警報精度(同一条件下)応答時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作
伝送方式
伝送仕様
通信方式
電源
消費電力
伝送ケーブル
伝送距離
安全保持器
配管接続口
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
防爆構造
防爆等級
外形寸法
質量
材質
塗装
外観色

GD-F88Di
隔膜ガルバニ電池式
酸素
7 セグメント LCD(4 桁)
0～5vol%/0～10vol%/0～25vol%
アスピレータ吸引式
大気圧相当（圧縮空気 0.1～0.7MPa）
0.5L/min±10%
検知範囲に依る±0.7vol%以内(25vol%以下の範囲)±3vol%以内(25vol%を超える範囲)
90%応答 30 秒以内(配管遅れは含まず)
2 段警報（H-HH 又は L-H,L-LL）
警報メッセージ（AL1/AL2）表示
自動復帰又は自己保持システム異常/センサ異常
内容表示
自動復帰
2 線式アナログ伝送方式+デジタル伝送(HART 通信)
DC4～20mA(負荷抵抗 300Ω以下)
HART 7
DC24V±10%
約 0.6W
CVVS 等のシールドケーブル(1.25mm2)・2 芯
CVVS1.25mm2 にて 1 ㎞以内(但し､検知部～ツェナーバリア間 600m 以内)
ツェナーバリア（MTL7728ac / MTL7728+ / MTL7728-）又は絶縁バリア（MTL5541 / RN221N-J1 / KFD2-STC4-Ex1）
ガス吸入口/排出口：Rc1/4(O.Dφ6-1t テフロン管用ハーフユニオン<材質:PP>付)
圧縮空気入口<材質:SUS303>：Rc1/4-10～+40℃ (急変なきこと)
95%RH 以下 (結露なきこと)
壁掛型本質安全防爆構造 安全保持器（バリア）使用時
Ex ia ⅡC T4 Ga
約 220(W)×265(H)×90(D)mm(突起部は除く)
約 4kg
ボンデ鋼板(SECC)またはステンレススチール(SUS304)
メラミン焼付塗装
マンセル 2.5Y9/231