令和５年１月報告書（案）日本原燃株式会社 再処理事業所
令和４年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年１月核燃料施設等監視部門
専門検査部門令和５年１月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 6令和５年１月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：日本原燃株式会社（２）事業所名：再処理事業所（３）検査期間：令和４年 10 月１日～令和４年 12 月 31 日
（４）検査実施者：六ヶ所原子力規制事務所
皆川 正
成谷 一郎
山神 知之
杉山 紗耶
原子力規制部検査グループ専門検査部門
早川 善也
舘内 政昭
原子力規制部検査グループ検査監督総括課
山田 顕登

２．運転等の状況
施設名

検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建設の状況等

加工施設

建設中

再処理施設

運転中（使用済燃料を貯蔵中、再処理工程は停止中）

廃棄物管理施設

運転中（ガラス固化体を貯蔵中）

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

1令和５年１月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査
４．１．１ 加工施設
（１）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 日常観察（ＭＯＸ加工）
検査対象
１）パフォーマンスレビュー会議の実施状況
２）品質保証推進会議の実施状況
３）工程調整会議の実施状況
４）現地工事調整会議の実施状況
５）パフォーマンス改善会議の実施状況
６）マネジメントレビューの実施状況
４．１．２ 再処理施設（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）モニタリングポストの機能検査
２）使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設としての第２低レベル廃棄物貯蔵建屋ガンマ線エリアモニタ機能検査（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）安全上重要な手動弁の点検結果に基づく対応状況２）第２非常用ディーゼル発電機Ｂ燃料油供給ポンプの保全の実施状況（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）地下水排水設備耐震化の計画に伴う 460Ｖ非常用モーターコントロールセンタユニット
追加工事の対応状況（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却機能の一時喪失事象（以下「冷却機能一2

令和５年１月報告書（案）時喪失事象」という。）に対する対策の実施計画等の策定状況
２）冷却機能一時喪失事象を踏まえた新規に設置する弁等の施錠管理及び識別管理ルールの整備状況
３）冷却機能一時喪失事象を踏まえた工事等のリスク抽出に関する改善の検討状況
４）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系内部ループ等通水対策工事に係るリスク評価の実施状況及び改造計画書の改正状況
５）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系内部ループ等通水対策工事における弁の開閉操作に係るホールドポイントの設定状況及
びダブルチェック体制の構築状況
６）冷却機能一時喪失事象を踏まえた協力会社に対する現場で遵守すべきルールに関する教育の検討及び実施状況並びに高レベル廃液ガラス固化建屋における事業者による定着の確認状況
７）安全蒸気ボイラ防錆剤供給装置の純水供給ラインからの漏えいに対する対応状況
８）低レベル廃棄物処理建屋 蒸気配管での定期的な音の発生に対する対応状況
９）ユーティリティ建屋 パワーセンタ過電流継電器の不具合事象への対応状況
10）出入管理建屋 冷水１膨張槽水位低下事象への対応状況（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）第１非常用ディーゼル発電機Ａサーベイランスの実施状況
２）制御建屋 非常用蓄電池室空調機サーベイランスの実施状況
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）第２非常用ディーゼル発電機Ｂ自動起動試験の実施状況（６）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象１）使用済燃料輸送容器吊上げ中の天井クレーン停止事象を想定した対策の検討状況
２）貯蔵室排気系による混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱除去の実施状況（７）BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
検査対象
１）冷却機能一時喪失事象を踏まえた安全冷却水１系列運転時の監視強化の検討状

3令和５年１月報告書（案）況及び高レベル廃液ガラス固化建屋における安全冷却水１Ｂ系１系列運転時の監視
状況
２）冷却機能一時喪失事象を踏まえた安全冷却水系流量の警報設定値等見直しに係る建屋ごとの検討及び実施状況並びに各建屋間の整合性確保に向けた検討状況
３）冷却機能一時喪失事象を踏まえた各建屋における安全冷却水系流量配分リストの策定及び中央制御室への配備状況並びにリストに関する教育の実施状況
４）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水１Ａ及び１Ｂ系のうち高レベル廃液混合槽Ｂ及び供給槽Ａの冷却に係る施錠管理及び識別管理の実施状況（工事等でアクセスできない範囲を除く）
５）冷却機能一時喪失事象を踏まえた精製建屋の安全冷却水Ａ及びＢ系のうちプルトニ
ウム濃縮液一時貯槽及びプルトニウム濃縮液中間貯槽の冷却に係る施錠管理及び識別管理の実施状況（工事等でアクセスできない範囲を除く）
６）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全圧縮空気系（水素掃気系）のうち供給液槽Ａの掃気に係る追加の識別管理及び当該箇所に対する施錠管理の実施状況
７）冷却機能一時喪失事象を踏まえた中央制御室第６ブロックでの施設別連絡会議等による工事部門との情報共有状況及び工事中の運転状態監視の実施状況並びに当直間での引継ぎの実施状況
８）安全冷却水系の冷却機能一時喪失時に各建屋で行われる貯槽等の間の移送手順の整備状況
９）高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却水１Ｂ系の流量低警報発報（冷却機能は維持）への対応状況
10）精製建屋 プルトニウム濃縮液中間貯槽下部温度の上昇（計器不具合）に対する対応状況
11）高レベル廃液ガラス固化建屋 セル内クーラＢ電気故障警報発報に係る設備に求められる状態の確認状況（８）BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象
１）溶解槽供給硝酸流量低によりせん断を停止するインターロックの作動検査の実施状況
２）分散型制御システム改造工事に伴う精製建屋安全系アルファモニタの保安上の措置の実施状況
３）分析建屋 分析試料容器の保管用ラック選択間違いに対する是正処置活動の継続
状況
４）分離建屋の臨界警報装置の点検に伴う立入規制の実施状況

4令和５年１月報告書（案）（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）分離建屋における 2022 年度消防用設備等法令点検の実施状況
２）分離建屋の工事に伴う火気作業に対する防火対策の実施状況（10）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）冷却機能一時喪失事象を踏まえた統括当直長による判断及び原子力規制事務所への連絡に係る改善の検討状況並びにこれらの運用状況（11）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）事業者防災訓練における主排気筒モニタ代替測定器設置等に係る活動の実施状況
２）ホイールローダによる瓦礫撤去訓練の実施状況
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）事業者防災訓練における緊急時対策所での設備、電源等の復旧検討及び指示の実
施状況（12）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）全面マスクの不具合事象に対する対応状況
２）第１酸回収蒸発缶検査装置回収作業の放射線管理の実施状況
３）管理区域退域時における人的過誤低減のための取組状況
４．１．３ 廃棄物管理施設（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象
１）放射線監視モニタの機能検査（２）BM0110 作業管理5

令和５年１月報告書（案）

検査項目 作業管理
検査対象１）予備電源用ディーゼル発電機の点検の実施状況（３）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）事業者防災訓練におけるガラス固化体落下に係る報告対応の実施状況（４）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）固体廃棄物保管用のボックスパレットの管理状況
４．２ チーム検査
４．２．１ 加工施設
（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査
検査対象
１）成形施設【検査未了】
a）燃料加工建屋
４．２．２ 再処理施設なし
４．２．３ 廃棄物管理施設
なし

５．確認資料
５．１ 日常検査５．１．１ 加工施設
（１）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 日常観察（ＭＯＸ加工）
検査対象
１）パフォーマンスレビュー会議の実施状況
資料名6令和５年１月報告書（案）・MOX PI 評価結果（2022／10／11、2022／11／９）
・燃料製造事業部 品－１－１～５活動板（2022 年９月、2022 年 10 月）
・燃料製造事業部 施設管理目標（施－１－１、２、４、５、７）（2022 年９月、2022
年 10 月）
２）品質保証推進会議の実施状況
資料名
・操業ＱＭＳ標準類の作成体制について（2022／11／30、2022／12／23）
・「燃料製造事業部 品質監査要領（Ａ３－06－17－001－20)」の廃止提案について（2022／11／30）
・燃料製造事業部 年度監査計画書（調達先監査）（2022 年度）（2022／11／30）
・操業ＱＭＳ標準類作成に向けたガイド（2022／12／23）
・保安ＱＭＳ管理項目マトリクス（業務管理要領）（2022／12／23）
３）工程調整会議の実施状況
資料名
・ＭＯＸ－ＰＡ月間工程表Ｎｏ．114、116
・工事月間工程管理表（ＭＯＸ燃料工場（基礎掘削・洞道）工事） 作成日 2022 年
12 月 19 日
・日本原燃（株）ＭＯＸ燃料工場（区分Ⅱ）建設工事 月間工程表（2022 年 12 月～
2023 年２月）
４）現地工事調整会議の実施状況
資料名
・現地工事調整会議パンチリスト（2022／10／19、12／14）
・ＭＯＸ燃料工場 ～2023 年３月工事工程表（案）（2022／10／19）
５）パフォーマンス改善会議の実施状況
資料名・ＰＩＭ審議用 是正処置実効性レビューの結果（ＣＲ1028018、ＣＲ1033795、ＣＲ1075694、ＣＲ1018910）2022／11／25
６）マネジメントレビューの実施状況
資料名・2022 年度上期定例マネジメントレビュー レビューの進め方について（2022／11／２）
・2022 年度上期定例マネジメントレビュー インプット資料（2022／11／２）
・施設管理方針の変更要否について（2022／11／２）

7令和５年１月報告書（案）５．１．２ 再処理施設（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）モニタリングポストの機能検査
資料名・日本原燃株式会社再処理施設 定期事業者検査要領書（再－定事検－７）改正２・定期事業者検査体制表（再－定事検－７（改正２））2022／11／15
・定期事業者検査スケジュール（モニタリングポストの機能検査、2022／11／15）
・日本原燃株式会社再処理施設 定期事業者検査成績書（再－定事検－７）２）使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設としての第２低レベル廃棄物貯蔵建屋ガンマ線エリアモニタ機能検査
資料名・日本原燃株式会社再処理施設 定期事業者検査要領書（再－定事検－４）（改正２）・使用済燃料受入れ・貯蔵施設 放射線管理設備 警報対応手順書（改正３）・共用施設部 廃棄物管理課 保管廃棄記録作成マニュアル（改正 41）
・第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 放射線監視設備 検出点データシート（改訂２）
・再処理事業部 放射線管理設計基準（放射線測定機器設置基準等）〔設計管理基準 第 30 号〕（改正６）（２）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）安全上重要な手動弁の点検結果に基づく対応状況
資料名
・再処理施設 安全上重要な施設の手動弁等の点検結果報告（第 330 回品質・保安会議資料３）・安重手動弁等点検結果における不具合事象リスト（10/28 改正１）・安重手動弁等点検結果における不具合事象抜粋（通し番号１など）
・保全内容決定根拠書（機器）（2022／10／24 承認）
２）第２非常用ディーゼル発電機Ｂ燃料油供給ポンプの保全の実施状況
資料名8令和５年１月報告書（案）・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1162637）
・第２非常用ディーゼル発電機設備燃料油系統エンジニアリングフローダイアグラム（Ｂ系）（改正 10）
・再処理事業所再処理施設 ＧＡ建屋工程説明書（第２非常用ディーゼル発電機設
備）（改訂４）・第２非常用ディーゼル発電機設備燃料油供給ポンプ 軸受間隙判定基準値の逸脱について（３）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）地下水排水設備耐震化の計画に伴う 460Ｖ非常用モーターコントロールセンタユニット
追加工事の対応状況
資料名
・設計要求事項検討表（件名：地下水排水設備の耐震化の計画）（改正年月日：
2022．10．５ Ｒｅｖ．２）
・補足説明資料 再処理安全委員会資料 再－22－44－２ 件名：地下水排水設
備耐震化の計画に伴う、460V 非常用モーターコントロールセンタユニット追加工事（電気保全課 2021．４．19）（４）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）冷却機能一時喪失事象に対する対策の実施計画等の策定状況
資料名・「高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失」に係る再発防止対策および水平展開実施計画書（2022／10／24 承認）
・ＲＣＡ全体工程表：再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失（Ｒｅｖ．４）
・根本原因分析の分析報告書（件名：高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液
槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失について）（2022／11／25 承認）
・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1162090、ＣＲ1163666）
２）冷却機能一時喪失事象を踏まえた新規に設置する弁等の施錠管理及び識別管理ルールの整備状況
資料名
・再処理工場 施錠管理細則（改正 34）

9令和５年１月報告書（案）・再処理事業部 配管工事等管理細則（改正 15）
・再処理事業部 作業管理細則（改正 30）
・安全性向上対策工事に伴い追加された弁に対する対応について（2022／７／20）
３）冷却機能一時喪失事象を踏まえた工事等のリスク抽出に関する改善の検討状況
資料名
・再処理事業部 作業管理細則（改正 30）
・再処理事業部 保全実施細則（改正９）・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1164255）
・業務連絡書（再工企企－発－22022）（2022／11／15 発信）４）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系内部ループ等通水対策工事に係るリスク評価の実施状況及び改造計画書の改正状況
資料名・リスク評価表（作業－ＫＡ－ガ施－21－076）（2022／11／７補修管理箇所承認）（2022／11／９設備管理箇所承認）
・再処理施設 改造計画書（ＫＡ建屋重大事故対策 高レベル廃液ガラス固化建屋
内部ループ／冷却コイル注水接続口設置工事）（2022／11／11 承認）
・再処理安全委員会審議除外案件申請書（ＫＡ建屋重大事故対策 高レベル廃液
ガラス固化建屋 内部ループ／冷却コイル注水接続口設置工事）（2022／11／10
事務局確認）
・再処理事業部 保全実施細則（改正９）５）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系内部ループ等通水対策工事における弁の開閉操作に係るホールドポイントの設定状況及
びダブルチェック体制の構築状況
資料名
・再処理事業部 配管工事等管理細則（改正 15）
・再処理事業部 作業管理細則（改正 30）
・高レベル廃液ガラス固化・貯蔵施設 内部ループ／冷却コイル注水接続口設置 配管工事作業要領書（改訂７）６）冷却機能一時喪失事象を踏まえた協力会社に対する現場で遵守すべきルールに関する教育の検討及び実施状況並びに高レベル廃液ガラス固化建屋における事業者による定着の確認状況
資料名
・再処理事業部 現場作業におけるべからず集（2022／８／25 発行）

10令和５年１月報告書（案）・「現場作業におけるべからず集」の周知と教育依頼について（2022／８／25）
・日本原燃（株）再処理構内作業者 再処理企業協議会入所時教育資料（2022／
12／９時点）・現場指揮者教育 不適合発生防止（再処理企業協議会、2022／12／９時点）
・協力会社教育実績確認リスト（安全推進協議会、品質保証連絡会ほか）（2022／
12／７確認）・ＭＯ実施結果（ＫＡ建屋ガス圧ダンパ設置工事）（2022／12／１）
・べからず集の実施状況について（2022／11／９ 17：06）
７）安全蒸気ボイラ防錆剤供給装置の純水供給ラインからの漏えいに対する対応状況
資料名
・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1165117）
・設計要求事項検討表（件名：ＧＡ建屋、ＡＡ建屋、一般共同溝およびＡＧ建屋耐震
ＢＣクラス配管補強の設計および工事）（改正３）
・要因分析図（2022／12／16）
・安全蒸気ボイラ防錆剤供給装置への純水供給ライン閉止フランジからの純水漏えい（ＣＲ1165117）
８）低レベル廃棄物処理建屋 蒸気配管での定期的な音の発生に対する対応状況
資料名
・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1166037）
・再処理事業所再処理施設 Ｄ区分 ユーティリティ設備エンジニアリングフローダイヤグ
ラム 蒸気・復水設備 01（改訂６）
・再処理事業所再処理施設 Ｄ区分 ユーティリティ設備エンジニアリングフローダイヤグ
ラム 蒸気・復水設備 02（改訂３）９）ユーティリティ建屋 パワーセンタ過電流継電器の不具合事象への対応状況
資料名・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1164676）
・圧縮空気製造施設 空気圧縮機ユニット 空気圧縮機Ａ（Ｐ／Ｃ回路） ＲＥＶ．Ｃ・保護継電器検査記録（♯51Ｇ） 460Ｖパワーセンタ 地絡過電流継電器（2022／
11／11）
10）出入管理建屋 冷水１膨張槽水位低下事象への対応状況
資料名・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1167540、ＣＲ1167468）
・出入管理建屋バイオアッセイ設備 ユーティリティ設備（１／１）エンジニアリングフロー図

11令和５年１月報告書（案）改訂３
・一般冷却水・一般冷水１ 運転操作監視（2022／12／20 ８：14）
・冷水１膨張槽水位トレンド（2022／12／20 ８：15）（５）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）第１非常用ディーゼル発電機Ａサーベイランスの実施状況
資料名・第１非常用Ｄ／Ｇ－Ａ 起動（定期サーベイランス試験）操作手順書（ダブルチェック
対象操作手順書）（Ｒ９）・ＧＡ－Ｄ／Ｇ－Ａ系サーベランス運転タイムチャート（2022／４／13）２）制御建屋 非常用蓄電池室空調機サーベイランスの実施状況
資料名・建屋換気設備 中央制御室換気空調系 非常用Ｂ蓄電池室空調機 起動手順書（ダブルチェック対象操作手順書）Ｒ３（操作終了 2022／12／１）
・建屋換気設備 中央制御室換気空調系 非常用Ｂ蓄電池室空調機 停止手順書（ダブルチェック対象操作手順書）Ｒ３（操作終了 2022／12／１）
・制御建屋 換気系統図（空調機及び加湿器）ＳＨ－３（ＲＥＶ．７）
・再処理事業所 再処理施設 制御建屋（ＡＧ建屋）建屋換気設備 機器設計仕様書（空調機）（改訂１）
・再処理施設 主施設 制御建屋 460Ｖ非常用コントロールセンタＢ２ 単線結線図（ＲＥＶ．16）
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）第２非常用ディーゼル発電機Ｂ自動起動試験の実施状況
資料名
・共用施設部 ユーティリティ施設課 自主検査等実施マニュアル 2021 年 10 月６日施行（改正７）(Ａ５－Ｒ５－07－117－07)
・2022 年度 第２非常用ディーゼル発電機自動起動検査 再処理施設 自主検査
等成績書 2022 年 11 月７日実施分
・ユーティリティ施設電気設備運転手順書（改正 13）・ユーティリティ施設第２非常用ディーゼル発電機設備 外部電源喪失時対応手順書（改正９）・再処理事業所再処理施設制御建屋（ＡＧ建屋）2022 年度設備点検工事（その１）12令和５年１月報告書（案）

自動起動試験測定装置（ＭＩＤＬ－ｍｉｎｉ－ＢＯｒ）作業報告書（改訂１）（2022 年 11月２日承認）（６）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象１）使用済燃料輸送容器吊上げ中の天井クレーン停止事象を想定した対策の検討状況
資料名・技術検討書（再工前燃－16002）
・再処理事業部 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 使用済燃料輸送容器縦置き評
価報告書（改訂１）
・使用済燃料受入れ・貯蔵施設 輸送容器縦置き時の影響を踏まえた運用変更に伴う備品購入 現地検査・試験成績書（改正１）・使用済燃料受入れ・貯蔵施設 輸送容器縦置き時の影響を踏まえた運用変更に伴う備品購入 工場検査・試験成績書（改正１）・使用済燃料受入れ・貯蔵施設 事象対応手順書（改正４）・使用済燃料輸送容器取扱操作手順書（改正 25）２）貯蔵室排気系による混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱除去の実施状況
資料名
・ＣＢ建屋 建屋換気設備監視画面（2022／12／１ 10：32）
・再処理事業所 再処理施設保安規定運用要領（改正 53）・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（ＣＢ建屋）換気系統図 管理区域設備
排気システム（ＳＨＥＥＴ３／６）（ＲＥＶ．14）
・再処理事業所 再処理施設 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 建屋換気設備 ファン機器設計仕様書（改訂３）
・再処理事業部 建屋換気設備設計基準〔設計管理基準 第 40 号〕（改正８）（７）BO2010 運転管理
検査項目 運転管理
検査対象
１）冷却機能一時喪失事象を踏まえた安全冷却水１系列運転時の監視強化の検討状
況及び高レベル廃液ガラス固化建屋における安全冷却水１Ｂ系１系列運転時の監視
状況
資料名
・統括当直長 作業／連絡指示書「安全冷却水１系統停止時の監視強化について」（ＣＳＬ－指示－220039【ＡＡ・２ＡＢ・２ＡＨ・３・４・６・Ｆ】）

13令和５年１月報告書（案）・再処理工場 前処理建屋及びハル・エンドピース貯蔵建屋 巡視点検マニュアル（改正 93）
・分離建屋 巡視点検マニュアル（改正 97）
・精製建屋 運転監視マニュアル（改正 17）
・脱硝施設及び製品貯蔵施設 巡視点検マニュアル（改正 89）
・ガラス固化施設部 ガラス固化課 巡視点検マニュアル（改正 64）
・安全冷却水流量および貯槽温度確認（2022／11／15 ８：00～10：00）
２）冷却機能一時喪失事象を踏まえた安全冷却水系流量の警報設定値等見直しに係る建屋ごとの検討及び実施状況並びに各建屋間の整合性確保に向けた検討状況
資料名・『「高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失」に係る再発防止対策および水平展開実施計画書』に基づく、前処理建屋における安全冷却水内部ループの『冷却水流量の低下等の検知』の対応について（2022／10／28 承認）・【「高レベル廃液ガラス固化建屋における供給槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失」に係る水平展開対応】分離建屋の安全冷却水流量低警報等の設定値見直し検討について（2022／10／28 承認）
・作業指示書（当直宛－長期作業／ルーチン作業）（ＡＣ－当長－220029）
・『「高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失」に係る再発防止対策および水平展開実施計画書』に基づく、ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋における安全冷却水内部ループの『冷水流量の低下等の検知』の対応について（2022／11／８承認）
・高レベル廃液ガラス固化施設 ファイン廃液貯蔵工程貯槽冷却設備 警報対応手順書の改正および公布について（2022／10／28 公布）
・高レベル廃液ガラス固化施設 冷却水・冷水設備 警報対応手順書の改正および公布について（2022／10／28 公布）
・機器およびシステムの設定値等変更検討書（「安全冷却水Ａ系中間熱交換器入口
流量低警報」の警報設定値の変更ほか）（2022／10／24）
・運転部 警報対応手順書運用マニュアル（改正７）・３．（１）②冷却水流量の低下等の検知（「高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽Ｂの安全冷却機能の一時喪失」に係る再発防止対策（2022／12／22）
３）冷却機能一時喪失事象を踏まえた各建屋における安全冷却水系流量配分リストの策定及び中央制御室への配備状況並びにリストに関する教育の実施状況
資料名
・統括当直長 作業／連絡指示書「安全冷却水系の冷却機能の喪失に係る判断に14令和５年１月報告書（案）

ついて」（ＣＳＬ－指示－220045【１・２ＡＢ・３・４・６・Ｆ】）
・ＡＢ安全冷却水設備画面（2022／10／31 11：00）
・再処理施設分離建屋巡視点検日誌（2022 年 11 月１日）＜２直＞＜３直＞・「設備に求められる状態」に係る機器動作可否判断事例（参考）（2022／９／１承認、2022／10／25 承認）
・再処理工場安全上重要な施設等の動作可否判断に係る事例運用管理マニュアル（改正３、改正４）・教育訓練実施報告書（安全冷却水系の冷却機能の喪失に係る判断について）（2022／７／28～８／６）
４）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水１Ａ及び１Ｂ系のうち高レベル廃液混合槽Ｂ及び供給槽Ａの冷却に係る施錠管理及び識別管理の実施状況（工事等でアクセスできない範囲を除く）
資料名
・高レベル廃液ガラス固化・貯蔵施設 エンジニアリングフローダイアグラム 受入・供給工程（ＳＨ２／９、５／９）2022／５／27
・貯槽濃度状況（2022／11／17 10：29）
・運転補助作業票一覧（ガラス固化課、2022／11／17）
５）冷却機能一時喪失事象を踏まえた精製建屋の安全冷却水Ａ及びＢ系のうちプルトニ
ウム濃縮液一時貯槽及びプルトニウム濃縮液中間貯槽の冷却に係る施錠管理及び識別管理の実施状況（工事等でアクセスできない範囲を除く）
資料名
・ＫＡ建屋 安全冷却機能喪失事象に伴う水平展開現場確認実施リスト（2022 年 11月末現在）
・化学処理施設部 精製課 施錠管理マニュアル（改正 33）
・ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＦＬＯＷ ＤＩＡＧＲＡＭ ＰＬＵＴＯＮＩＵＭ ＣＯＮＣＥＮＴＲＡＴＥ ＲＥＬＡＹ （ＳＨＥＥＴ１／３､Ｒｅｖ．18）（ＳＨＥＥＴ２／３､Ｒｅｖ．17）
・【ＡＣマスター】安全冷却水の施錠する仕切弁の選定結果＿ｒ２．ｘｌｓ 機器リスト１（１／１）６）冷却機能一時喪失事象を踏まえた高レベル廃液ガラス固化建屋の安全圧縮空気系（水素掃気系）のうち供給液槽Ａの掃気に係る追加の識別管理及び当該箇所に対する施錠管理の実施状況
資料名・ガラス固化施設部 ガラス固化課 施錠管理マニュアル（改正 39）
・現在の弁の管理・識別状況（施錠管理マニュアル改正まで）（2022／11／18）

15

令和５年１月報告書（案）・高レベル廃液ガラス固化・貯蔵施設エンジニアリングフローダイアグラム 受入・供給工程（ＳＨ４／９）（ＲＥＶ．14）
・高レベル廃液ガラス固化・貯蔵施設エンジニアリングフロー図 圧縮空気設備（ＳＨ８／11）（ＲＥＶ．17）
７）冷却機能一時喪失事象を踏まえた中央制御室第６ブロックでの施設別連絡会議等による工事部門との情報共有状況及び工事中の運転状態監視の実施状況並びに当直間での引継ぎの実施状況
資料名
・運転部運転員の心得マニュアル（改正 50）
・作業指示書（当直宛－短期作業）【第６ブロック（ＫＡ、ＫＢ）】（ＫＡ－当短－220182）
・バルブ操作リスト【既設】（2022／11／５、12／15）
・ＫＡ２Ｆ～ＫＡＢ４Ｆ、ＫＢＥ１Ｆ～Ｂ２Ｆ作業状況まとめ（11／５（土）、12／15（木））・2022 年度作業予定表【12 月 15 日（木）】＜ガラス固化施設部 ガラス固化課＞
・安全上重要な設備が対象となる工事件名一覧【ＫＡ建屋】（12 月 15 日）
８）安全冷却水系の冷却機能一時喪失時に各建屋で行われる貯槽等の間の移送手順
の整備状況
資料名
・安全冷却水が供給されている貯槽のかくはん、移送手順まとめ（保安規定対応を含む）（2022／11／１）
・計量前中間貯槽ＡからＢへの移送（Ｒ４）・第３一時貯留処理槽 通常運転手順書（抽出塔への水相リサイクル）（Ｒ20）及び長期間停止手順書（液抜き）（Ｒ29）
・プルトニウム濃縮液一時貯槽→プルトニウム濃縮液計量槽への移送（ＭＣＭ）操作
手順書（Ｒ３）・混合槽Ｂより受入れ操作手順書（Ｒ７）・第１高レベル濃縮廃液一時貯槽 移送手順書（Ｒ６）９）高レベル廃液ガラス固化建屋 安全冷却水１Ｂ系の流量低警報発報（冷却機能は維持）への対応状況
資料名
・ＫＡ建屋 冷却水・冷水設備 安全冷却水１ＢポンプＡ流量低警報発報事象について（2022／11／28）
・安全冷却水１Ｂ系統の冷却機能低下判断について（2022／12／７）
・冷却水・冷水設備（１／２）監視画面（2022／12／27 15：18）
・ループ試験成績書 ＫＡ建屋 2021 年度設備点検工事（その 24） 安全冷却水１Ｂ

16令和５年１月報告書（案）ポンプ出口流量（2022／１／14）
・再処理事業部再処理工場 計装保全部 計装第二課 ＫＡ建屋 2022 年度設備
点検工事（その 24）差圧／圧力伝送器 作業要領書（改訂２）10）精製建屋 プルトニウム濃縮液中間貯槽下部温度の上昇（計器不具合）に対する対応状況
資料名・トレンド表示（ＡＣ建屋）（2022／10／27 16：22：23）
・中央制御室クロノロ（2022／10／27 17：29 時点）
・再処理事業所 再処理施設保安規定運用要領（改正 53）
・統括当直長 作業／連絡指示書 精製建屋 プルトニウム濃縮液中間貯槽下部
温度の温度上昇対応について（承認：2022．10．27）
11）高レベル廃液ガラス固化建屋 セル内クーラＢ電気故障警報発報に係る設備に求められる状態の確認状況
資料名・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1165548）
・再処理事業所 再処理施設保安規定運用要領（改正 53）
・高レベル廃液ガラス固化・貯蔵施設 エンジニアリングフローダイアグラム 高レベル廃
液ガラス固化建屋換気設備（固化セル換気設備）（ＳＨ７／８）（ＲＥＶ．15）
・「適用される状態」外になったことの確認書（2013／６／10 承認）
・ガラス溶融炉Ａ放冷に係る安全冷水系の「適用される状態」外の評価について（2013／６／５承認）（８）BO2020 臨界安全管理
検査項目 臨界管理
検査対象
１）溶解槽供給硝酸流量低によりせん断を停止するインターロックの作動検査の実施状況
資料名・その他の検査月間予定表（2022 年 11 月分）（Ｒｅｖ．３）
・検査前条件（検査項目：溶解槽供給硝酸流量低によりせん断を停止するインターロックの作動検査（溶解槽硝酸供給ゲデオン流量））（2022／11／15）
・前処理建屋 インターロックの作動検査 検査記録（溶解槽供給硝酸流量低によりせん断を停止するインターロックの作動検査（溶解槽硝酸供給ゲデオン流量））（2022／11／15）・溶解槽制御系への安全要求機能（参考用）（改訂０）17令和５年１月報告書（案）２）分散型制御システム改造工事に伴う精製建屋安全系アルファモニタの保安上の措置
の実施状況
資料名
・再処理施設改造計画書（作業－ＡＣ－計一－22－046）
・「適用される状態」外の維持管理実施計画書（精製建屋）（2022／３／22 承認）
・安全系アルファモニタ概要図
３）分析建屋 分析試料容器の保管用ラック選択間違いに対する是正処置活動の継続
状況
資料名・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1000724）
・是正処置処理票（結果）（ＣＲ再 100014 是 912Ｒ01）
・指示・依頼書（分析建屋 第４分析室 分析試料（ジャグ）の保管用ラックの選択間違いに関する周知教育依頼）（管理番号：20－030）
・特殊分析ライン ジャグマップ【Ａグループ】（2022／３／15～2022／12／３）
・分析施設 分析管理マニュアル（改正４）４）分離建屋の臨界警報装置の点検に伴う立入規制の実施状況
資料名・業務連絡書 前処理建屋、分離建屋、精製建屋 臨界警報装置停止期間の立入禁止エリア等の周知について（再工運統－発－22086）（９）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）分離建屋における 2022 年度消防用設備等法令点検の実施状況
資料名・消防計画（再処理施設および関連施設ならびに原野）2022 年６月 20 日施行（Ａ３－62－19－001－16）
・分離建屋（ＡＢ） 2022 年度消防用設備等法令点検 作業要領書（上・下期）
・再処理事業部 保全実施細則（改正９）・作業手順/作業管理チェックシート（2022 年 12 月５日分）
・自動火災報知設備 点検記録（ＡＢ建屋）（2022 年 12 月５日分）
２）分離建屋の工事に伴う火気作業に対する防火対策の実施状況
資料名・消防計画（再処理施設および関連施設ならびに原野）（改正 16）18令和５年１月報告書（案）・ＡＢ建屋作業予定（12 月６日）
・火気使用願（管理番号 22－1333）（2022／10／31 承認）（10）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）冷却機能一時喪失事象を踏まえた統括当直長による判断及び原子力規制事務所への連絡に係る改善の検討状況並びにこれらの運用状況
資料名・「設備に求められる状態」に係る機器動作可否判断事例（参考）（2022／10／25 承認）・安全冷却機能の一時喪失に伴う原子力検査官への連絡改善の今後の運用について（2022／９／29）
・プロセスデータ表示（2008 年１月～2022 年 11 月の安全冷却水Ｂポンプの出口流量の推移）（2022／11／29 12：01、12：07、18：28）
・ヒストリカルトレンド表示（安全冷却水ポンプ出口流量）（2022／12／５ 11：33）
・トレンド表示（ＡＣ建屋）（2022／10／27 16：22：23）（11）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
１）事業者防災訓練における主排気筒モニタ代替測定器設置等に係る活動の実施状況
資料名・2022 年度 原子力防災訓練（総合訓練）実施計画書（承認：2022．11．1)
・2022 年度 原子力防災訓練シナリオフロー
・再処理事業部対策本部 行動規範（本部運用ガイドライン）改訂 17（案）（2022 年
12 月９日）・再 放射線管理班 時系列（2022／12／13）
・再処理施設周辺 環境放射線情報（2022／12／13 13：35、14：55）
２）ホイールローダによる瓦礫撤去訓練の実施状況
資料名
・車両系建設機械作業計画書（2022／12／９承認）
検査項目 重大事故等発生時に係る成立性の確認訓練
検査対象
１）事業者防災訓練における緊急時対策所での設備、電源等の復旧検討及び指示の実

19令和５年１月報告書（案）

施状況
資料名
・2022 年度 原子力防災訓練（総合訓練）実施計画書（承認：2022．11．1)
・2022 年度 原子力防災訓練シナリオフロー
・再処理事業部対策本部 行動規範（本部運用ガイドライン）（改訂 17）（案）（2022
年 12 月９日）
・運転管理班連絡報（作成日時 12 月 13 日 13：52）
・再 設備応急班 時系列（2022／12／13）（12）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）全面マスクの不具合事象に対する対応状況
資料名
・ＪＣＡＰＳ登録処理票（ＣＲ1162300）
・【重要依頼】全面マスク・タイベックスーツのシーリング時におけるマスクフィルタの取り扱
いについて（再・放射線管理部長）（2022／10／20 13：23）
・【緊急依頼】全面・半面マスクのフィルタ状態確認について（放射線安全課長代行発信）（2022／10／19 19：18）
・ＦＴ図（ＣＲ1162300）：全面マスク装着時のフィルターの破損（2022／11／16）
２）第１酸回収蒸発缶検査装置回収作業の放射線管理の実施状況
資料名・作業予定兼日報 第１酸回収蒸発缶検査装置回収（2022 年 11 月 10 日分）
・放射線管理日報 第１酸回収蒸発缶／精留塔ＩＳＩ（2022 年 11 月 10 日分）
・第１酸回収蒸発缶／精留塔ＩＳＩ 放射線管理計画書（改訂２）（承認：2022 年 10月７日）
・放射線管理員の認定証（認定日：2022 年 10 月５日）（担当放射線管理員分）
・γ線用サーベイメータ（ＩＣ）点検校正報告書（承認日：2022 年７月 19 日）（ＩＣＳＵー
0133 分）３）管理区域退域時における人的過誤低減のための取組状況
資料名・【周知】Ｆ施設Ｙ管理服の脱装場所レイアウト変更について（放射線安全課長代行
発信）（2022／10／５ 19：19）
・業務連絡書（再放安－発－22039）（2022／12／28 発信）
・「新規制基準工事 火災追加対策のうち全域および局所消火設備設置工事におけ

20

令和５年１月報告書（案）る半面マスクポーチ着用状態での退域について」出来事流れ図（2022／10／31）
・「ＡＡ建屋 火災追加対策のうち全域および局所消火設備設置工事における半面マ
スクポーチ着用状態での退域について」なぜなぜ要因分析（2022／10／31）
５．１．３ 廃棄物管理施設（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象
１）放射線監視モニタの機能検査
資料名・廃棄物管理施設 第３回定期事業者検査計画書（承認：2022 年７月６日）
・定期事業者検査要領書（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタの機能検査
冷却空気出口シャフトモニタの機能検査）（改正３）・定期事業者検査成績書 （ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタの機能検査 冷却空気出口シャフトモニタの機能検査）（承認：2022 年 11 月 10 日）
・保全内容決定根拠書（機器）ＡＱーＥｘ101（出力日：2022／10／13）
・検査前準備における設備点検後の確認結果（確認日：2022 年 10 月 26 日）（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒モニタの機能検査 冷却空気出口シャフトモニタの機能検査）（２）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）予備電源用ディーゼル発電機の点検の実施状況
資料名・作業要領書 廃棄物管理施設 2022 年度設備点検工事（その 32）予備電源用ディーゼル発電設備機械分点検（受付：2022．９．16）
・作業予定表兼日報 2022 年度設備点検工事（その 32）予備電源用ディーゼル発
電設備機械分点検（作業日：2022 年 12 月６日）
・Ｅ施設 Ｄ／Ｇ無負荷摺合運転予定表 管理番号ＱＣー56（検査年月日：2022 年
12 月６日）・排気伸縮継手外観点検管理番号ＱＣー102（検査年月日：2022 年 11 月 14 日）
・排気伸縮継手取付け後の外観目視検査管理番号ＱＣー108（検査年月日：2022
年 11 月 17 日）（３）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全

21

令和５年１月報告書（案）

検査対象１）事業者防災訓練におけるガラス固化体落下に係る報告対応の実施状況
資料名・2022 年度 原子力防災訓練（総合訓練）実施計画書（承認：2022．11．１)
・2022 年度 原子力防災訓練シナリオフロー
・再処理事業部対策本部 行動規範（本部運用ガイドライン）改訂 17（案）2022 年
12 月９日・運転管理（貯蔵）班連絡報（作成日時 12 月 13 日 14：50）
・再 運転管理部（施設） 時系列（2022／12／13）（４）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）固体廃棄物保管用のボックスパレットの管理状況
資料名・廃棄物管理施設 放射性固体廃棄物の発生予測および保管廃棄計画（2022 年３
月 31 日承認）
・放射性固体廃棄物封入および保管廃棄記録（2015 年２月 24 日承認）
・廃棄物管理施設 固体廃棄物貯蔵室 配置状況図（作成日：2022 年 10 月 20 日）
・整理番号管理台帳（日付：2015 年４月１～15 日 Ｅ－可－15－001～007）
・ドラム缶等内容物管理票（ＢＰ－0266）（封入年月日：2020 年３月 13 日）
５．２ チーム検査
５．２．１ 加工施設
（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査
検査対象
１)成形施設【検査未了】
a) 燃料加工建屋
資料名・日本原燃株式会社 再処理事業所 MOX 燃料加工施設 使用前事業者検査（施設）実施計画 24-CE09-22P01-001-00 (2022 年９月 30 日)
・日本原燃株式会社 MOX 燃料加工施設 使用前事業者検査（施設）要領書
MOX-1-0102-00 (2022 年９月 30 日)
・日本原燃株式会社 MOX 燃料加工施設 使用前事業者検査（施設）要領書
MOX-1-0102-01 (2022 年 12 月２日)

22

令和５年１月報告書（案）５．２．２ 再処理施設なし
５．２．３ 廃棄物管理施設
なし

23