ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

ZETABOX-420MA
TZS9011S-00
取扱説明書

第 1.7 版

TOPPAN 株式会社1

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

更新履歴
更新日付
2022/9/22
2022/10/24

種別
初版
改版

2022/12/27

改版

2023/4/27

改版

2023/7/31

改版

2023/10/13

改版

2024/3/29

改版

2024/6/26

改版

内容
3.1 章 システム構成図を更新
5.5.4 章電池電圧通知 誤記修正
4.4 章アンテナ取付けについて追記
型番名称統一(TZS9011S→TZS9011S-00)
1.2 章 用途例 修正
3.1 章 システム構成例 更新
5.4 章ダウンリンク、5.5 章アップリンク章
全体見直し・誤記修正
社名変更
凸版印刷株式会社→TOPPAN 株式会社

4.6 章、5.3 章、5.5.3 章、6.2.3 章
0-1V IF 説明追加
7 章 静電気に対する取扱い上の注意 追加
5.4.2 章 データ送信間隔
デフォルト値変更、最大値変更
5.5.6 章 ダウンリンクエラー通知 説明追加

2

Version
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

著作権
本資料の著作権はTOPPAN株式会社に帰属します。本資料の一部または全部をTOPPAN株式会社の許可なしに複製、転載することを禁止します。

免責事項
1.

取扱説明書の内容は、製品やサービスの仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。

2.

本製品の取扱説明書について、製品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。取扱説明書にご不明な点がございましたら、
TOPPAN 株式会社までお問い合わせください。

3.

当社は、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、お客様が本製品の利用、または利用できなかったことにより万一損害（データの破損・業務の中断・営業情報の損失などによる損害や第三者からの賠償請求の可能性を含む）が生じたとしても、一切責任を負うものではありません。

3

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

目
1.

2.

3.

4.

5.

次

概要.................................................................................................................................................. 6
1.1.

特徴 ................................................................................................................................................ 61.2.

用途例 ............................................................................................................................................ 6

ご注意 .............................................................................................................................................. 7
2.1.

本製品ご使用にあたって ................................................................................................................. 7

2.2.

安全上のご注意 .............................................................................................................................. 7

2.3.

使用上のご注意 .............................................................................................................................. 8

製品概要........................................................................................................................................... 93.1.

システム構成................................................................................................................................... 93.2.

各部の名称 ................................................................................................................................... 103.3.

外形寸法........................................................................................................................................ 11

3.4.

製品ラベル ..................................................................................................................................... 11

ご使用の前に .................................................................................................................................. 12
4.1.

開梱時の確認 ............................................................................................................................... 124.2.

付属品 .......................................................................................................................................... 124.3.

端子接続....................................................................................................................................... 124.3.1.

4-20mA端子 .......................................................................................................................... 12

4.3.2.

ドライ接点端子 ....................................................................................................................... 12

4.3.3.

未接続の端子の処理 ............................................................................................................. 134.4.

アンテナの取付け .......................................................................................................................... 144.5.

電池コネクタの接続 ....................................................................................................................... 14

4.6.

0-1V入力検出機能の設定方法 ..................................................................................................... 15

製品機能......................................................................................................................................... 165.1.

電池接続後の動作 ........................................................................................................................ 16

5.2.

4-20MAのデータ変換 ..................................................................................................................... 17

5.3.

0-1Vのデータ変換 ......................................................................................................................... 175.4.

ドライ接点入力 .............................................................................................................................. 18

5.5.

ダウンリンク .................................................................................................................................. 19

5.4.1.

システムリセット ..................................................................................................................... 19

5.4.2.

データ送信間隔設定 .............................................................................................................. 19

5.4.3.

電池電圧問い合わせ ............................................................................................................. 20

5.4.4.

ZETAモジュールDownlinkパススルー ...................................................................................... 20

5.4.5.

アナログ入力センサー起動待ち時間設定 ............................................................................... 21

5.4.6.

データ再送要求...................................................................................................................... 21

4

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.6.

6.

7.

8.

9.

アップリンク ................................................................................................................................... 22

5.5.1.

バージョン情報 ....................................................................................................................... 22

5.5.2.

4-20mAデータ（3ch） ............................................................................................................... 23

5.5.3.

0-1Vデータ（3ch） ................................................................................................................... 23

5.5.4.

ドライ接点状態変化通知 ........................................................................................................ 24

5.5.5.

電池電圧通知 ........................................................................................................................ 24

5.5.6.

ダウンリンク エラー通知 ........................................................................................................ 25

製品仕様......................................................................................................................................... 26
6.1.

製品名、型番................................................................................................................................. 266.2.

電気的特性 ................................................................................................................................... 26

6.2.1.

推奨動作条件 ........................................................................................................................ 26

6.2.2.

4-20mAインターフェース ......................................................................................................... 26

6.2.3.

0-1Vインターフェース ............................................................................................................. 26

6.2.4.

ZETA通信 .............................................................................................................................. 27

6.2.5.

その他 ................................................................................................................................... 27

静電気に対する取扱い上の注意....................................................................................................... 28
7.1.

一般的事項 ................................................................................................................................... 28

7.2.

作業時の静電気対策 .................................................................................................................... 28

7.3.

設置環境....................................................................................................................................... 28

製品のメンテナンス .......................................................................................................................... 29
8.1.

取付方法....................................................................................................................................... 29

8.2.

筐体の変形 ................................................................................................................................... 29

8.3.

筐体の変色 ................................................................................................................................... 29

お問い合わせ窓口 ........................................................................................................................... 30

5Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

1. 概要
ZETABOXTM(ZETABOX-420MA)は、標準的な 4-20mA 出力を備えたセンサー機器を接続することで、測定値を ZETA 通信によりクラウドサーバーに通知することができる無線通信端末です。無線接続することで、定期的なデータ収集を自動で実行でき、従来と比較して高い頻度でのデータ収集が可能となります。
※ZETABOX およびロゴは、TOPPAN グループ またはその関連会社の登録商標または商標です。

1.1. 特徴

3 線式 4-20mA IF 3 系統

ドライ接点入力 1 系統



電池駆動



低消費電力



屋外使用対応（本体 IP67 対応）



ZETA 通信（ZETA-S セキュリティ対応）

0-1V IF 3 系統（4-20mA IF 3 系統と排他使用）

1.2. 用途例


スマート点検支援サービス（e-Platch）



スマートオフィスソリューション



ビルメンテナンスソリューション

6

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

2. ご注意2.1. 本製品ご使用にあたって

本製品をご使用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みください。



本製品のご使用または使用不能から生じる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。



本製品ならびに本製品を組み込んだ製品を輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」などの規制を御確認の上、必要な手続きをお取りください。

2.2. 安全上のご注意
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、
お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

⚠注意

この表示は、誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容
および、物的な損害が想定される内容を示します。





⚠注意








本製品は、分解、改造をしないでください。
本製品内部に、金属などの異物を入れないでください。事故や火災、感電の原因になります。
発熱、異臭などの異常を感じた場合、使用を中止し、破損したまま使用しないでください。
本製品は CR 電池を使用しています。この電池は絶対に充電しないでくださ
い。充電すると電池内部の電解液が加熱され、ガスの発生で内部圧力が上昇し、電池の漏液、発熱、破裂、発火のおそれがあります。
本製品を廃棄する場合、電池は専用の回収ボックスに廃棄してください。
高温、高湿になる場所、直射日光が長時間当たる場所での、使用、保管、放置しないでください。
落下などの強い衝撃、振動を与えないでください。故障の原因になります。
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。取扱いにご注意ください。
子供の手の届くところに置かないでください。
本製品の本体の防水性は、IP67、端子ボックスの防水性は、IP65 に準拠しています。筐体の開け閉め時には十分に注意してネジ止めしてください。

7

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

2.3. 使用上のご注意

本製品は一般民生用途向けの製品であり、車載機器、航空宇宙機器、原子力制御機器、生命維持にかかわる医療機器などの高い信頼性および安全性が必要とされる用途に使用しないでください。



本書に記載されている条件以外でのご使用による故障につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。



本製品の使用による第三者の知的財産権などの権利に関する問題が発生した場合、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。



本製品は、耐放射線設計をしておりません。放射線ストレス下で使用しないでください。



本製品は、振動環境下対応の設計をしておりません。
常時振動を受ける設置環境で使用しないでください。



本製品は、他の無線通信機器などの影響を受けることがありますのでご了承ください。



無線機器、電磁調理器などの近くで使用しないでください。



本製品は、電波を送信する電子機器です。医療機器（ペースメーカなど含む）やその周辺、航空機内で使用しないでください。



本製品は、特定アンテナ、基地局との組み合わせにおいて工事設計認証を受けた無線設備です。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

8

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

3. 製品概要
3.1. システム構成
本製品を使用したシステム例を示します。ZETABOX を標準的な 4-20mA インターフェースを備えたセンサー機器を接続することで、センサー機器が計測した測定データを効率的に収集することが可能となります。

図 1 システム構成例

9Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

3.2. 各部の名称
本製品の各部の名称を図 2 に示します。
（表面）
ドライ接点端子 BOX

ZETABOX 本体

4-20mA 端子 BOX

アンテナ

アンテナコネクタ

（裏面）

製品ラベル

図 2 各部の名称

10

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

3.3. 外形寸法
65
単位:mm

33

ケーブル長 500
150

32

163.8

210

55

21.4

φ7.4
φ12.7

アンテナ
ケーブル長 450

付属品

60

ゴムブッシュ

40

図 3 外形寸法図3.4. 製品ラベル
本製品の本体には、製品ラベルが貼り付けられています。本製品は、電気通信事業法に基づく技術基
準適合認定と電波法に基づく技術基準適合証明を取得しています。

図 4 製品ラベル

11

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

4. ご使用の前に
4.1. 開梱時の確認
本製品は外観・電気的検査後に出荷されております。開梱時に本体、ケーブル、端子ボックスに損傷などがないかご確認ください。もし、不具合などありましたら、お問い合わせ窓口までご連絡をください。

4.2. 付属品
開梱時付属品（アンテナ、ゴムブッシュ 4pcs、クイックリファレンス）をご確認ください。もし、不備がありましたら、お問い合わせ窓口までご連絡をください。

4.3. 端子接続
4.3.1. 4-20mA 端子
4-20mA の端子です。CH1 から CH3 まで、3 チャンネルの 4－20mA 信号を入力できます。線材は圧着端子（R1.25-3）などで、端子台に固定してください。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてくださ
い。
No
①
②
③
④

線色
緑
黒
白
赤

信号名
N.C.
GND
4-20mA (0-1V)
+12V

①
②
③
④

本体側

図 5 4-20mA 端子ボックス

4.3.2. ドライ接点端子
ドライ接点の端子です。ドライ接点入力は、オープン時 3.3V になっています。線材は圧着端子（R1.25-3）などで、端子台に固定してください。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてください。
No
①
②
③

線色
黒
白

信号名
GND
N.C.
ドライ接点入力

①
②
③

本体側

図 6 ドライ接点端子ボックス

12

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

4.3.3. 未接続の端子の処理

ケーブルグランド

「4-20mA、ドライ接点端子をご使用にならない場合、
以下のように処理してください。
①配線が接続されているプリント基板上の端子台のネジ止めを緩め、配線を外してください。
②ケーブルグランドのナットを緩めケーブルを引き抜いてください。
③ケーブルグランドのナットをしっかりと締めてください。
ケーブルグランドの穴は、シーリングプラグ（タカチ製
基板上の
端子台

SP-12 別売）で塞ぎます。
防水性を保つために、ケーブルグランド、シーリング
プラグの取り付けにご注意ください

ケーブルグランド

図 7 基板上の端子台位置

13

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

4.4.

アンテナの取付け同梱のアンテナを本体アンテナコネクタに取付けます。
取付に際しては、アンテナ本体の向きを固定し、0.9Nm のトルクレンチをご使用ください。
注意）
アンテナ部分が動かないように押さえ、アンテナねじを回してアンテナを固定して下さい。
アンテナ部分を回して取り付けると本体内のケーブルが破損する恐れがあります。

4.5.

電池コネクタの接続

本製品は電池コネクタを接続せずに出荷しています。ご使用時に本体裏面の 6 箇所のネジ止めを外し、①電池コネクタを②ソケットに挿入してください。電池コネクタ取り付け後、本体裏面の 6 箇所のネジ止めをします。防水性を保持するため、しっかりねじ止めしてください。

②①

図 8 本体ネジ止め位置

図 9 電池コネクタ位置

14

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

4.6.

0-1V 入力検出機能の設定方法

本製品は電源投入前のスイッチ切換えにより、0-1V 入力の検出機能を使用できます。
4-20mA 入力と 0-1V 入力の切換えは 1CH～3CH 同時の切換えになります。

DIP スイッチ 3 番を ON

ピンソケットの取付位置を変更（3 箇所）

図 10 0-1V 用スイッチ設定
0-1V 検出機能を使用する場合には、DIP スイッチの切換えと、ピンソケットの取付位置の変更を行った
後に電池コネクタを接続して下さい。

15

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.

製品機能

5.1.

電池接続後の動作

本製品は、電池コネクタを接続することで、中継器、基地局との通信を開始します。動作フローを示します。
電池コネクタの接続

ZETA 通信登録（約１分）

バージョン情報送信

SLEEP 判定

定期処理
・センサデータ読込
・ZETA 送受信・タイマー設定etc

16

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.2.

4-20mA のデータ変換

本製品は、4-20mA の入力電流を 150Ωの負荷抵抗で電圧に変換します。変換された電圧は、AD コン
バータ、MCU でデータ変換され、ZETA-S 通信アップリンクにより、ZETA サーバーに送信します。出力
コードの計算式を示します。
出力コード = 入力電流(mA)×負荷抵抗 = 入力電流(mA)×150
入力電流=20mA では、出力コード=0d3000=0x0BB8 となります。4-20mA 端子に電流の流入がない（入力電流<1mA、出力コード<0d150）場合、0xFFFF を ZETA サーバに通知します。
ZETABOX-420MA

センサー
+12V

22Ω

4-20mA

100Ω

+12V

ADC

150Ω

ZETA

MCU

GND

図 11 4-20mA インターフェース

5.3.

0-1V のデータ変換

本製品は、0-1V の入力電圧を、AD コンバータ、MCU でデータ変換し、ZETA-S 通信アップリンクにより、
ZETA サーバーに送信します。入力電圧=1V では、出力コード=0d1000=0x03E8 となります。0V では出
力コード 0d0=0x0000 を ZETA サーバに通知します。
出力コード = 入力電圧(mV)
ZETABOX-420MA

センサー
+12V

22Ω

0-1V

100Ω

+12V

ADC

470KΩ

ZETA

MCU

GND

図 12 0-1V インターフェース
17

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.4.

ドライ接点入力

本製品は、ドライ接点の状態をセンサーのデータと共に通知します。ドライ接点端子は、オープン時
3.3V（H）になっています。ドライ接点端子を、リレーなどの機械式接点やオープンコレクタにより、GNDに短絡(L)することで、異常検出などに使用することができます。
ZETABOX-420MA
+3.3V
10Ω

2.2kΩ
MCU へ

ドライ接点

GND
図 13 ドライ接点端子

18Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.5.

ダウンリンク

本製品は、ZETA サーバーからの ZETA-S 通信ダウンリンク（パススルー）によりコマンドを実行します。

5.4.1. システムリセット
ZETABOX の MCU をリセットします。
名称
Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2
データ

Byte
1
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEE
0x00
0x00
0x00

5.4.2. データ送信間隔設定
データ送信間隔設定(分単位)を設定します。送信したデータ送信間隔設定は、ZETABOX の不揮
発メモリに保存され、次回の電源投入時も、設定した間隔でデータ送信を行います。
また、受信した Payload データをレスポンスとして、そのまま Uplink 送信します。
名称Preamble
Length
Type
Type1
Type2
Payload
データ

Byte
1
1
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x02
0x00
1～4320 (分) デフォルト値： 60 分
2 0 分, 4321 分以上の設定値がダウンリンクされた場合は、設定値エラー E0 04

19

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.4.3. 電池電圧問い合わせ
現在の電池電圧を送信します。
名称Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2
Type3

Byte
1
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x07
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x03
0x00
0x00

5.4.4. ZETA モジュール Downlink パススルー
ZETABOX 内の ZETA モジュールが受け付けるコマンドを MCU に送ります。MCU は本 Downlink コマン
ドを ZETA モジュールに送信します。
また、受信した Payload データをレスポンスとして、そのまま Uplink 送信します。
名称Preamble
Length
Type
Type1
Type2
Payload
データ

Byte
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x06 + nByte
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x04
0x00
ZETA UART Frame (n = 4～48)
Preamblen
LengthType
Payload20

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.4.5. アナログ入力センサー起動待ち時間設定
センサー用電源オンから、測定変換開始までの時間を設定します。送信したアナログ入力センサー起動待ち時間設定は、不揮発メモリに保存され、次回の電源投入時も、設定した時間間隔でセンサーの起動待ちを行います。
また、受信した Payload データをレスポンスとして、そのまま Uplink 送信します。
名称Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2
データ

Byte
1
1
1
1
1
1
2

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0x07
0x00
1～65535ms デフォルト値： 250ms

5.4.6. データ再送要求
最後に送信した 4-20mA の 3Ch のデータを再度出力します。
名称Preamble
LengthType
Payload

Type1
Type2

Byte
1
1
1
1
1
3

データ
0xFF
0x00
0x08
0x30 (WakeupReason Downlink Data)
0xEF
0x00000021

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.6.

アップリンク

本製品は、ZETA-S 通信アップリンクにより、以下の情報を ZETA サーバーに送信することができます。

5.5.1. バージョン情報
送信タイミング：電池コネクタ接続、アクセスポイントとの ZETA 通信登録（1 分）経過後
システムリセット時は、バージョン情報は送信されません。
名称
Preamble
LengthType

Payload

データ

Byte
1
1
1
1

データ

0xFF
0x00
0x0C
0x02 (Send Variable data)
ZETABOX[0]：5A (‘Z’)[1]：45 (‘E’)
6[2]：54 (‘T’)[3]：41 (‘A’)[4]：42 (‘B’)[5]：58 (‘X’)
DIP スイッチ状態状態[0]：SW1_1[1]：SW1_2[2]：SW1_3
1[3]：SW1_4[4]：SW1_5[5]：SW1_6[6]：SW1_7[7]：SW1_8
Version上位 4bit：Major Update1
下位 4bit：Minor Change(例) Ver1.0→0x10
0x10 → 0b00010000 → “1.00”

22

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.5.2. 4-20mA データ（3ch）
送信タイミング：バージョン情報送信後と「データ送信間隔設定」で指定された間隔
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1
2
2

データ
0xFF
0x00
0x0B
0x02 (Send Variable data)
0x01
Ch1
データ出力
入力電流(mA)×抵抗値
Ch2
異常データ(下限 0d150 未満)：0xFFFF
Ch32(※１)(※２)※1 センサの入力電流は、送信タイミングの直前に取得しているデータを設定する。
※2 データ出力値→電流値変換式
電流値(mA) = Uplink データ値 ÷ センサ用抵抗値（150Ω）

5.5.3. 0-1V データ（3ch）
送信タイミング：バージョン情報送信後と「データ送信間隔設定」で指定された間隔
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

データ

Byte
1
1
1
1
1
2
2
2

データ
0xFF
0x00
0x0B
0x02 (Send Variable data)
0x01
Ch1
データ出力
Ch2
入力電圧(mV)(※１)
Ch3※1 センサの入力電圧は、送信タイミングの直前に取得しているデータを設定する。

23

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.5.4. ドライ接点状態変化通知
送信タイミング：ドライ接点の状態変化（オープン→クローズ、クローズ→オープン）時
名称
Preamble
LengthType
Payload

Type1
データ

Byte
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x06
0x02 (Send Variable data)
0x0E
0x01：接点 ON, 0x00：接点 OFF

5.5.5. 電池電圧通知
送信タイミング：ダウンリンクにて、「電池電圧問い合わせ」受信時
名称
Preamble
LengthType

Payload

Type1
電池電圧
整数部
電池電圧
小数部

Byte
1
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x07
0x02 (Send Variable data)
0x02
電池電圧 (0.01V 単位)(例) 3.21v の場合[0]：03h・・・整数部 2 桁
1[1]：15h・・・小数点以下 2 桁

24

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

5.5.6. ダウンリンク エラー通知
ダウンリンクコマンドの内容にエラーが検出されると、アップリンクコマンドで通知する。
エラーの種別は、「エラー種別」で判断することができる。
名称
Preamble
LengthType
Type1Payload

エラー種別

Byte
1
1
1
1
1

データ
0xFF
0x00
0x07
0x02 (Send Variable data)
0xE0
0x01：Downlink Data Type Error
仕様にないダウンリンクコマンドを受信したことを通知する。

0x03：Downlink Data Size Error
Payload のデータサイズが正しくない
1
ダウンリンクコマンドを受信したことを通知する。
0x04：設定値 Error
設定値が制限範囲外の場合に通知する。
0x02, 0x05 〜 0xFF：予備

25

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

6.

製品仕様

6.1.

製品名、型番

本製品は、製品名「ZETABOX-420MA」、型名「TZS9011S-00」です。

6.2.

電気的特性

6.2.1. 推奨動作条件
No.

項目

記号

測定条件

規格値
最小

標準

最大

単位

1

動作温度

-

-

-20

-

60

℃

2

保管温度

-

-

-20

-

60

℃

3

電池電圧

VCC

-

2.2（*1）

3.0

3.3

V

4

GND

VSS

-

-

0

-

V

*1 無負荷6.2.2. 4-20mA インターフェース
No.

項目

記号

測定条件

1

12V センサー電源出力電圧

Vout12

2

12V センサー電源出力電流

3
4

規格値

単位

最小

標準

最大

-

-

12（*1）-

V

Iout12

-

-

-

40

mA

電流計測範囲

-

-

4

-

20

mA

変換精度

-

-

-2

-

+2

%

*1 無負荷6.2.3. 0-1V インターフェース
No.

項目

記号

測定条件

1

12V センサー電源出力電圧

Vout12

2

12V センサー電源出力電流

3
4

規格値

単位

最小

標準

最大

-

-

12（*1）-

V

Iout12

-

-

-

40

mA

電圧計測範囲

-

-

0

-

1000

mV

変換精度

-

-

-2

-

+2

%

*1 無負荷26

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

6.2.4. ZETA 通信
No.

記号測定条件 *1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

周波数範囲
周波数誤差
伝送速度
送信出力
受信感度

-

-

6

ZETA プロトコル

-

-

1
2
3
4

項目

規格値
最小

標準

最大

920.6
-2
-

0.3
10
-127
ZETA-S

928.0
+2
-

単位

MHz
ppm
kbps
dBm
dBm
-

*1 電池電圧 VCC=3.3V, 温度=25℃

6.2.5. その他
No.

項目

1

寸法(幅 X 高さ X 奥行)

2

重量

3

防塵・防水

4

電池容量

仕様

備考

150 X 210 X 55 mm

コネクタ、アンテナを除く本体

1000 gコネクタ、アンテナを除く本体

IP67

本体

IP65

端子ボックス

35000mAh

CR電池14並列

27

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

7.

静電気に対する取扱い上の注意

本製品は、静電気に対して弱い部品を搭載しており、本製品の取扱いに関しては、特に注意が必要となるため、ここでは静電気についての対策を説明します。
静電気による部品破損は、保証対象外となります。必ず対策実施をお願いします。

7.1.

一般的事項

特定の状況の下では、静電気は身体や周辺の物体に蓄積され、本製品を含む別の物体へ放電されることがあります。静電気対策の基本は、静電気の発生をできるだけ抑えることと、発生し帯電した電荷をすばやく逃がすことにあります。そのためには、本製品を取扱う場所の環境をそれに見合ったものにし、作業者が静電気に対する適切な知識をもって本製品を取扱うことが必要です。

7.2.

作業時の静電気対策

電源 ON/OFF のための電池の取り付け・取り外し、アンテナの取り付け、スイッチの切換え、配線などの作業を行う際、作業者は静電作業服と静電靴を着用し、リストストラップなどで人体アースしてください。
一般に、静電靴の抵抗値は 100 kΩ～100 MΩが良いとされています。なお、靴底や床が汚れると除電効果が低下するため、定期的に清掃することが必要です。
また、静電気による本製品の破壊を抑制するため、プリント基板、端子、部品などに直接触れないように注意し、取扱い回数をできるだけ少なく、かつ取扱い時間をできるだけ短くすることが必要です。

7.3.

設置環境

本製品は、静電気の発生しやすい場所では使用しないでください。必要に応じて加湿器やイオナイザ
ーを設置するなどの配慮も必要です。

28

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

8.

製品のメンテナンス

8.1.

取付方法

本製品はブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。また、マウントブラケット（タカチ製 WPMB-M4-2 別売）を使用しポールに取付けることができます。

ブラインドカバー

取付位置

取付位置
ブラインドカバー

図 14 ブラインドカバー位置

8.2.

図 15 マウントブランケット取付位置

筐体の変形

本製品はガスケットがシリコンゴム製のため気密性が高く、温度の急激な寒暖差で発生する筐体内の気圧を逃すことができません。寒暖差の激しい環境で使用する際ボックスが変形することがあります。

8.3.

筐体の変色

本製品は紫外線による変色・劣化のしにくい ASA 樹脂製を使用しております。しかし、長期間にわたって、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等の変質を起こすことがあります。必要に応じて、カバーなどで、保護することを推奨します。

29

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.

ZETABOX-420MA TZS9011S-00 取扱説明書

9.

お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
TOPPAN 株式会社 エレクトロニクス事業本部 営業本部第一部
E-mail : tdc_se@toppan.co.jp〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN 芝浦ビル
TEL 03-5418-3911

30

Copyright © 2023 Toppan Technical Design Center Co., Ltd.