TLVD+5 0 2 - 1 6 . 6 P - 24 0 0 X

■ 型番

電圧
2：DC24V
20：2000K
22：2200K
25：2500K
27：2700K
30：3000K
35：3500K
40：4000K
4 5：4500K
50：5000K
57：5700K
65：6500K※2700K、5000K以外はR：赤色 G：緑色 B：青色 Y：黄色 受注生産品です■ 灯具仕様ランプピッチ
16.6P：16.6mm

長さ100mm単位毎
最小100〜 最大 5000

ピッチ数

16 . 6 ｍ ｍ（ 最 大 全 長 5 mまで）

設計寿命

カットポイント

6 球 単 位 ( 約 10 0 m m )動作温度

定格負荷電流

3 0 0 m A (1m あたり)

入力リード線(標準)L200

6 0 球 (1m あたり)

LED灯数

動作湿度

8 5 % 以 下 ( 結 露 無 き事 )RoHS指令対応

警

9 5 % 以 下 ( 結 露 無 き事 )厳守

各部の名称と寸法禁止

禁止■付属品・オプション品（取付クリップ）
29■付属品・オプション品（エンドキャップ）

23R82-φ3.2

4.510(6)R8.80.75

126.1

R852R106.310.813.92-φ2.0■ PSE 準拠電 源
電源容量
型番
定格

30W

50W

100W

150W

TLHWS30A-24/A

TLHWS50A-24/A

TLHWS100A-24/A

TLHWS150A-24/A

DC 24 V 1.2A

DC 24 V 2.0A

DC 24 V 4.1A

DC24V 6.2 A

1 〜 3m

1 〜 5m

1 〜 10 m

1 〜15m

接続可能範囲（推奨値）■ PSE適合 電 源
電源容量
型番
定格

接続可能範囲
（推奨値）

475W

150W

TLVS50E-24/PSE

TLVS75E-24/PSE

TLVS150E-24/PSE

DC24V 4.3A

DC24V 6.3A

DC24V 12.5A

1 〜 5m

1 〜 7m

1 〜 15m

商品名
型番定格

厳守

告

使用者が製品の取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあります。

厳守

火気の近くでは、使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
本製品にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災･感電･落下の原因となります。

意厳守

電源電圧は、本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災･感電の原因となります。
煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
火災･感電の原因となります。
異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

電器店

ご相談ください使用者が製品の取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定されます。

施工・点検には、電気工事士の資格が必要です。電気工事は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

保証について本製品の保証期間は納入後1年間です。
※弊社以外で、カット加工等を行った場合や灯具を改造した場合は保証対象外となります。

ご使用の前にお読みください● 安全上、LEDを直視しないでください。目を傷める可能性があります。

● 灯具を無理に曲げたり、ねじったりすると不点灯の原因となります。※最小曲げ許容範囲はR30です。

● 取付の際、ホコリ・油分・水分をよく拭き取って下さい。汚れていると灯具が外れる可能性があります。
● 必ず付属の取付クリップで灯具を固定してください。両面テープのみでは落下の危険性があります。

■ 適 合コントローラー

50W

TLVD +＊＊2 -16.6P-＊＊＊＊＊

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災･感電･落下の原因となります。

注■ケース断面

型番●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●配線工事は、必ず工事店･電気店(有資格者)にご依頼ください。
●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意-10 〜 4 0 ℃

標 準 品：2700K / 5000K
受注生産品：2000K / 2200K / 2500K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5700K / 6500K
赤色 / 緑色 / 青色 / 黄色

光源色

工事店様へ

-10 〜 6 0 ℃

保存湿度

Viewdi Plus（ DC24V テープライト）

保存用

この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。

屋内

保存温度

7. 2 W (1m あたり)

消費電力

名称お客様へ40,000時間

使用環境

D C 24V

入力電圧

加工
X：屋内加工Z：防滴加工施工・取扱説明書

PWM converter4 ver2

TL-1009FA

TLPWM4V2

TL-1009FA

DC8V〜40V

DC12V〜36V

1ポートあたり2Aまで 4ポート内蔵

1ポートあたり5Aまで 4ポート内蔵● 取付または取外しは必ず電源を切ってから作業を行ってください。

● 製品の特性上、LEDの色目に若干のばらつきがありますのでご了承ください。

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1 E-mail : info@tlight.jp
19.06.11-31T

1

施工方法

周辺機器と灯具の接続

注意

灯具の取付

無理に曲げると故障の原因になります。ご注意ください。

・取付箇所はホコリ・油分・水分をよく拭き取ってください。
汚れていると両面テープが剥がれやすくなります。
・一度両面テープを外すと、接着効果が弱まりますので、本体から両面テープを取り外さないでください。

エンドキャップを装着する場合は、・付属品の取付クリップで灯具と接地面を固定してください。
接着剤(推奨品)を使用してください。
ビスを使用できない場合は、シリコンコーキング等で補強してください。

・取付する際にLED部を、指または工具等で押さえつけないでください。
LEDが断線する原因となり、 不点灯がおこる原因となる場合があります。

(弊社適合電源を使用する場合）

・電源は製品の取扱説明書に従い、確実に接続してください。結線箇所は圧着端子を使用して接続し、必ず絶縁処理をしてください。
・フレームグランドは必ず接続してください。フレームグランドを接続しない場合、誤動作を起こす場合がございます。
・電源の出力電圧が正常に出力されているか、テスターで確認してください。
・正常に電圧が出力されていることを確認した後、一度電源を切り、＋極、ー極の極性を必ず確認し灯具と接続してください。
また、接続するケーブルの先端には絶縁被膜付圧着端子（R形）を取付け、端子台に接続してください。
※端子台締め付けトルク：M4：1.6N・ｍ
・電源と灯具の距離が離れた配置の場合、電線の電圧降下の影響により本来の明るさで点灯しない場合があります。
電圧降下の影響を最小限に押さえるため、電線容量の大きな電線（抵抗値の低い電線）をご使用ください。
※電源から灯具の末端迄が10m以内になるようにご使用ください。
入力電圧範囲PSE準拠電源CHECK

AC：N(白)AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)

0mm

R30mm

45

最小曲げ半径極性 ＋R形端子ーV

極性 ー

極性 ＋ノイズフィルター

NＬ

DC（出力側）+-+フレーム
グランド-

（+）
3線共通
（‐）
3線共通

NAME
PLATE+-

灯具
24V +赤0V −白24V +赤0V −白24V +赤0V −白※（+）（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は150Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。
※ ノイズフィルターは除去せずご使用ください。

極性 ーフレーム
グランド

DC（出力側）AC（入力側）

450mm

R形端子

NＬ+VAC（入力側）

RED ( + ) BLACK ( - )センシング

出力電圧確認用LED※エンドキャップは、本製品に2個装着しています。
それ以上の数量をお求めの場合は有償販売となります。

取付例 (1ｍの場合)

PSE適合電源

AC90~110V

OUTPUT :50mm

取付クリップ（ビスで固定）10m※取付クリップ(付属品)は、1ｍ単位で３個同梱しています。
それ以上の数量をお求めの場合は有償販売となります。

PSE適合電源（150Wの場合）

AC85~264Vm

PSE準拠電源（100Wの場合）

入力電圧

M3ビス(市販)

AC:N(白)

底面に両面テープ付き

AC:L(黒)(注1)

AC100V

DC24V電源

DC(出力側)※＋側(赤)/ー側(白)灯具
24V+赤0V−白24V+赤0V−白10ｍ以内・アルミレールを灯具サイズに合わせカットし、取付穴にM3ビス(市販)で確実に固定してください。

灯具をはめ込む際やレールから灯具を取り外す際は、LEDや電子部品を指または工具等で押さえつけないでください。
LED不点灯など故障の原因となります。

・両端のエンドキャップはアルミレールの端から出るように取付けてください。

AC

AC100V

切断箇所は 6 球単位(約100mm)です。
ご注意ください。
（カットできます）

灯具の端末に下記のシールを貼付しています。
剥がしてからご使用ください。

カット不可
カット不可

24V 仕様のため約100ｍｍ（LED素子 6 個）毎にカット可能

カットポイント

抵抗が真横にあるラインではカットできません

カット不可

環境について・直接日光が当たる場所は、紫外線により灯具が劣化し、不具合の原因となりますのでご使用できません。
・本製品は屋内仕様です。
※軒下でご使用される場合は、防滴加工が別途必要です。

AC100V

エンドキャップの取付
エンドキャップ(付属品・オプション品)

任意の長さでカットした場合末端部にはエンドキャップを取付けてください。

ライトコントローラー

DC24V電源

DC(出力側)＋側(赤)/ー側(白)DC24V電源24V +赤0V −白AC：L(黒)※(注)[TL-1009FA]

DC24V電源

AC100V
24V +赤0V −白PWM converter4 ver2

AC(入力側)接着剤(推奨品)をエンドキャップの内側に塗って下さい。

TL-2836R

本灯具の切断部に差し込み、数時間乾燥させて下さい。

0V −白24V +赤0V −白24V +赤0V −白TL-1009FA

AC100V0V −白＋側(赤)/ー側(白)24V +赤0V −白24V +赤0V −白AC：N(白)AC：L(黒)(注1)

0V −白24V +赤24V +赤0V −白灯具

TL-1009FA※(注)必ず絶縁処理をおこなってください。

24V +赤PWM
converter4 ver2AC(入力側) AC：N(白)＋側(赤)/ー側(白)

DC
(出力側)

LED灯具へ接続

灯具

24V +赤0V −白DC(出力側)

告・入力電圧AC100/200Ｖを電源の出力側に接続しないでください。
高電圧が発生し、電源及び灯具の破損によるけがのおそれがあり危険です。
・必ず電源を切った状態で作業を行ってください。
・必ず極性を確認して、結線を行ってください。

24V +赤(但し、施工は直接日光の当たらない場所に限定されます。)

・温泉地など、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
・密閉器具やケース内でご使用される場合、-10〜40℃以内の温度環境になるよう調整してください。

AC:L(黒)(注1)[PWM converter4 ver2]

このシールを剥がしてご使用ください注 )切断箇所を誤りますと、不具合・不点の原因となります。

2・圧着端子を使用して下図のように接続してください。
・灯具は接続可能灯数の範囲内でDC24V電源に接続してください。
・十分な電気容量を確保した電線をご使用ください。

AC:N(白) (入力側)

テープライトの切断

カットポイント警[2本以上の灯具を1台の電源で接続する場合]注意−−−−＋＋＋＋

アルミレールで取付ける場合

24V +赤0V −白灯具W B G R- + - + - + - +10mm 50mm

DC24ＶAC(入力側)

LED灯具へ接続
24V +赤0V −白24V +赤0V −白19.06.11-31T3