［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機の制御棒位置指示装置の異常について（第２報）
22.２ .８
原子力安全対策推進監(内 線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［ 評価レベル － ］
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量－]
２２年２月５日１１時２２分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
２ 月 ５ 日 (金 )12時 10分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 別 紙 の と お り 、 伊 方 発 電 所 の 異 常 に 係 る 通 報
連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 通 常 運 転 中 の 伊 方 ２ 号 機 中 央 制 御 室 に お い て 、 本 日 11時 22分 、 制 御 棒 制 御 バ ン ク Ａ の 位
置指示装置が通常２２５ステップを示すところ、２２０ステップに低下していることを運転員が確認した。
２ 当該事象は、原子炉施設保安規定第２４条に定める運転上の制限を満足していないこと
か ら 、 11時 44分 に 運 転 上 の 制 限 逸 脱 を 判 断 し た 。
３ 今後、詳細調査を行う。
４ 本事象による環境への放射能の影響はない。
そ の 後 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 次 の と お り 、 連 絡 が あ り ま し た 。
○ 制御棒の引抜き、挿入の操作は行っていない。
○ 原子炉出力等主要パラメータは変化していない。
○ 制御棒制御バンクＡの制御棒８本のうち、１本の位置（Ｌ－８）の指示値が低下していた。
○ 位置指示装置の信号処理カードを調査した結果、入力電圧は正常であるものの、出力電圧が低下していることを確認したため、当該カードを新品に交換する。
○ 今後、炉内核計装装置により制御棒位置を確認する。

［復旧状況等］
２ 月 ８ 日 (月 )17時 05分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 復 旧 状 況 等 に つ い て 、 次 の と お り 連 絡 が あ りました。
１ 当該制御棒位置指示装置について調査した結果、信号検出回路カードの出力電圧が低下していることを確認した。調査の途中において、制御棒の位置指示の低下は自然に収まり、低下前の指示に戻ったが、同カードの取替を実施した。
２ なお、当該装置への制御棒の位置を示す入力電圧が前回測定値から変わりがないこと、制御棒駆動機構上１本のみ動作することは考えられないこと、及び原子炉の出力分布測定結果にも異常が認められないことから、制御棒は実際に動作していないものと判断した。
３ その後、制御棒を実際に動作させる試験を実施し、当該の制御棒位置指示が正常に表示することを確認できたことから、運転上の制限の逸脱から復帰した。
４ 念のため、当該装置の表示について本日まで監視を強化していたが、異常が見られなかったことから、通常状態に復旧した。
５ 本事象によるプラント運転への影響及び外部への放射能の影響はない。
県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認している。
また、原子力安全・保安院に確認したところ、本事象については、法律に基づく報告対象には該当しないとの判断である。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

中央制御室

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

制御棒位置指示装置

管 理区域内で使 用した
清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

中央制御室

伊方２号機制御棒位置指示装置

伊方発電所２号機制御棒位置指示装置概略系統図
当該箇所
中央制御室

制御棒位置検出器

制御棒位置指示装置（信号処理回路）（制御棒位置指示表示）

制御棒駆動装置

原子炉容器

制御棒炉心配置図

制御棒駆動装置制御盤

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13
AB
C
DE
FG
HIJK
L
M

△○

○

○
△△

制御棒

△○
○

△○
△△
△

○

△○

△

△
○

△

△
△
△

制御棒操作スイッチ

△○
○

Ｌ-８
当該制御棒

○△

燃料○：停止用制御棒

制御棒
ステップカウンタ

△△

△
△

ＶＤＵ

△：制御用制御棒

用語解説

○ 制御棒
原子炉出力を制御するために、炉心内で生成される中性子数を調整（中性子吸収によって）する棒。制御バンク制御棒と停止バンク制御棒がある。
【制御バンク制御棒】
原子炉出力を制御するために、炉心内で生成される中性子数を調整（中性子吸収によって）する棒であり、複数の制御棒を１まとまりのバンクとして、１まとまりのバンク毎に動作させます。伊方２号機では、制御バンクＡ(８体)、Ｂ(４体)、Ｃ(５体)、Ｄ(４体)がある。
通常の原子炉の出力制御は、ほう素濃度の調整により行っている。
【停止バンク制御棒】
原子炉を緊急に停止するため、炉心に急速に挿入し、炉心内で生成される中性子を吸収する棒であり、伊方２号機では、停止バンクＡ(８体)、Ｂ(４体)がある。

○ 制御棒位置指示装置
制御棒がどの位置にあるかを表示する装置。中央制御室で表示。

○ 制御棒ステップカウンタ
制御棒位置(ステップ)の設定信号を表示する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成22年2月5日(金)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
11:10 11:20 11:30 11:40 降雨時 降雨時以外
17171717４６１９24242426４８２５161616
16３７１６2019
19
19４６２２232323
23５１２７121212
12４３１４24
2425
24５４３０2121
21
21３６２２1414
1413４１１７1413
1414４４１６1414
14
14４５１６1212
12
12
４６
１５13
14
13
14
４４
１６

測定局
時刻
11:00
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
19
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
12
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
24
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
13
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.312㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
13※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。