取扱説明書
据付説明書
この説明書と保証書は必ずエンド
ユーザー様へ渡してください。

HOME PUMP
TWS形〈深井戸用定圧給水式〉

家庭ポンプをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書・据付説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

ご注意
このポンプは 水中部分 と 地上部分 が別梱包になっていま

地上部分（地上ユニット）

すので、それぞれを荷解きされましたら製品をお確めください。また万一輸送中の破損などがありましたらなるべくはやくお求めの販売店にご連絡されるようお願いいたします。
砂によるポンプの故障（羽根車の摩耗・モートルの拘束・流量スイッチの誤動作等）につきましては責任を負いかねますので、揚水中砂上がりのないよう十分注意してください。

目次

取扱説明

お客様用

安全上のご注意 ………………………………… 1
正しくお使いいただくためのお願い ………… 4
各部のなまえとはたらき ……………………… 5
故障かな？と思ったときには…………………… 6
工事説明

販売店（工事店）様用

安全上のご注意 ………………………………… 7
自動運転の概要………………………………… 10
配管工事 ……………………………………… 11
据付け上のお願い……………………………… 12
配線工事 ……………………………………… 13
水中部分

凍結防止について ……………………………… 14
減圧弁とストレーナについて ………………… 15
配線図試運転………………………………………… 16………………………………………… 17

ポンプに異常がおこった時は ………………… 18
消耗部品 ……………………………………… 19
標準仕様 ……………………………………… 20

取扱説明［お客様へ］

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告
注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です）
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、漏電しゃ断器を操作しない

絶対に分解したり、修理・改造はしない
発火したり、
異常動作してけがの原因になります。

感電の原因になります。

分解禁止●修理は販売店（工事店）にご相談ください。

禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセ
ントの差し込みがゆるいときは使用しない

電源コードを傷つけない、また、無理な力をかけたり、たばねたりしない

火災・感電の原因になります。

禁火災・感電の原因になります。

止

禁

止

●販売店（工事店）に修理を依頼してください。

電源コードに重いものをのせたり、はさみ
こんだり、延長、並びに加工したりしない

水抜き時以外は、地上ユニットカバー
をはずさない電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁

禁 止

止

地上ユニット内に雨水やほこりが入り、絶縁劣化などで感電や火災の原因になります。

●水抜きについては14ページをご参照ください。

地上ユニットカバー内部に物を入れない
過熱による発火で火災の原因になります。

禁

止

1

警告
凍結防止のために、地上ユニットに毛布などをかぶせない。

清水以外の液体（塩水・油・化学薬品など）や、40℃以上の温水には使用しない

過熱による発火で火災の原因に
なります。

禁

爆発、
火災や、
腐食による事故の原因になります。

止

禁 止●凍結防止については14ページをご参照ください。

電源プラグの差し込み部分のほこりは取り除いてください。
（電源プラグ付のみ）

お手入れ・点検のときは必ず電源プ
ラグを抜くか漏電しゃ断器を切ってください

火災の原因になります。

感電やけがの原因になります。
電源プラグ
を抜く

差し込み部分

水中ケーブルを傷つけない、また無理な力をかけたり、たばねたりしない

水中ケーブルや地上配線が傷んだときは使用しない
火災・感電の原因になります。

火災・感電の原因になります。

禁

禁 止

止

●販売店
（工事店）
に修理を依頼してください。

水中ケーブルや地上配線に重いものをのせたり、はさみこんだり、加工したりしない

締切運転を10分以上しない
高水温となり、
感電・けがや事故の原因になります。

水中ケーブルや地上配線が破損し、火災・感電の原因になります。

禁

禁 止

止

お手入れ・点検のときは必ず電源を切ってください

泥中運転をしない
感電やけがの原因になります。

禁

感電やけがの原因になります。

止2

取扱説明［お客様へ］

安全上のご注意

必ずお守りください

注意
地上ユニットに乗ったり、物を置いたりしない

気中運転（水に没していない状態での運転）は絶対にしない過熱による発火で火災の原因になることがあります。

事故の原因になることがあります。

禁

禁 止

止

●水が出ない場合は、すぐに電源プラグを抜くか漏電しゃ
断器を切って販売店（工事店）にご相談ください。

減圧弁の圧力調整ねじをはずしたりさわったりしない

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、漏電
しゃ断器を切にし、必ず水抜きを行ってください

事故の原因になることがあります。

接触禁止

電源プラグ
を抜く

絶縁劣化による感電や、漏電による火災の原因になることがあります。また、凍結による事故の原因になることもあります。

●水抜きについては14ページをご参照ください。

●減圧弁については15ページをご参照ください。

動かなくなったり異常がある場合は、 アキュムレータの給気弁キャップをはすぐに電源プラグをコンセントから抜 ずしたり、給気弁にさわったりしない
くか漏電しゃ断器を切にしてください

電源プラグ
を抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の原因になることがあります。

接触禁止

内部封入気体が抜けると始動・停止
がひんぱんになり事故の原因になることがあります。

●ひんぱんに始動・停止を繰り返す場合は、販売店（工事店）にご相談ください。

●お買い上げの販売店（工事店）に必ず修理・点検をご依頼ください。

プリント基板部の放熱器（アルミ）や、保温ヒータに触れない
高温となりますので、触るとやけどの原因となります。

接触禁止

3

正しくお使いいただくためのお願い■３〜４日間以上、水を使用されなかった場合は、じゃ口を開き、
しばらく水を出してからご使用ください。
（ポンプ部内の水がにごっていることがあります。）■減圧弁のストレーナは、月1回程度必ず掃除してください。
（減圧弁のストレーナについては15ページをご参照ください。）■水量調整後は、仕切弁を開閉しないようにご使用ください。
●開けすぎると、水がにごったり砂が混入することがあります。
■砂の多い井戸では、羽根車の摩耗・砂詰りなどで吐出し量が急減します。
●販売店
（工事店）
にご相談ください。
■長期間使用しないときは、定期的（月1回程度）に運転をしてください。
■保守安全上定期的（月１回程度）に、絶縁抵抗や運転状態（電流・振動吐出し量など）の点検をおすすめします。
●販売店
（工事店）
にご相談ください。

設置に関して販売店（工事店）に必ず確認してください。
屋内設置の場合は必ず水漏れ対策が行われていますか？

アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器が取り付けられていますか？

●修理・点検時や万一の故障のとき水が出ますと周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。

●故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
（アースの取り付けは、法律で義務づけられています。

アース線をガス管や水道管に接続していませんか？

地上ユニットおよび配管の凍結防止は行われていますか？

●爆発・感電の原因になります。

●冬季は、暖かい地方でも、思いがけない寒波のためポンプや配管が凍結し、破損することがあります。

長期間ポンプを使用しない場合は、水抜きを行ってください。
●電源プラグをコンセントから抜くか、漏電しゃ断器を切にしてからじゃ口を開く。
●じゃ口より水が出なくなったら樹脂プラグをはずす。
●水抜きが終わったら、樹脂プラグを元通りに取り付ける。
※再運転の際は電源を入れてください。

樹脂プラグ

4

各部のなまえとはたらき
地上ユニット単相100V
三相200V

本体カバー

付

水中ポンプ

属 品

吐出ケーシング
逆止弁を内蔵しています。

ロープ
水中ケーブル

水中ポンプ

ビニルテープ
吸込フレーム

井戸ふた［井戸径100mm(4B)専用］

インシュロック

ストレーナを内蔵しています。

配管クリップ

水中モータ
予備銘板
制御ボックスカバーに貼付け下さい5故障かな？と思ったときには下記の表に従って調べていただき、なお異常のある場合は販売店（工事店）に連絡してください。
症

状

原

因

処

置

水が出ない

●電源プラグが抜けているか、
漏電
しゃ断器が切れていませんか？

●電源プラグをコンセントにさし込むか、漏電しゃ断器を入れてください。

水が出ない、または水量が少ない●配管途中のバルブは完全に開いていますか？
●減圧弁のストレーナがつまっていませんか？

●バルブを完全に開いてください。

水を使用しないのにポンプが始動・停止する●じゃ口より水が漏れていませんか？

●じゃ口を完全に閉じてください。

水をわずかに使用しただけでポンプがひんぱんに始動・停止する●アキュームレータ内の封入気体の減少や破損が考えられます。

●販売店（工事店）に連絡してください。

空気混じりの水が出る、
または水が脈打つ●井戸の渇水（水位低下）
が考えられ
ます。

●販売店（工事店）に連絡してください。

ポンプがひんぱんに始動・停止する●ボールタップから水が漏れていませんか？

●販売店（工事店）に連絡してください。

6●ストレーナを掃除してください。
(15ページをご参照ください。)

工事説明［販売店（工事店）様へ］

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告
注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です）
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告
アース線をガス管や水道管に接続しないぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、漏電しゃ断器を操作しない

爆発・感電の原因になります。

禁

感電の原因になります。

禁 止

止

地上ユニットカバー内部に物を入れない

電源は指定電圧以外では使用しない

過熱による発火で、火災の原因になります。

火災・感電の原因になります。

禁

止

禁 止

清水以外の液体（塩水・油・化学薬品など）や、40℃以上の温水には使用しない

凍結防止のために、地上ユニットに毛布などをかぶせない
過熱による発火で、火災の原因になります。

禁爆発・火災や、腐食による事故の原因になります。

禁 止

止●凍結防止については14ページをご参照ください。

電源コードや電源プラグに傷がある場合、またはコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

電源コードを傷つけない、また、無理な力をかけたり、たばねたりしない

火災・感電の原因になります。

禁火災・感電の原因になります。

止

禁●ご購入先又は、弊社営業所にご相談ください。

7止工事説明［販売店（工事店）様へ］

安全上のご注意

必ずお守りください

警告
アース工事は必ず電源プラグを抜くか、漏電しゃ断器を切って行ってください

電源コードに重いものをのせたり、はさ
みこんだり、延長並びに加工したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁

感電の原因になります。

止

禁 止

漏電しゃ断器を必ず取付けてください

余分な水中ケーブルは、切断してください

故障や漏電のときに感電の原因になります。
（漏電しゃ断器の取付けは、法律で義務づけられています。）

火災や漏電の原因になります。
●配線工事は電気工事士の方が行ってください。

●万一漏電が起こった場合、直ちに電気を切って感電を防止します。

アースは必ず取り付けてください［D種接地工事（旧第3種接地工事）］

据付け工事は安全確実に行ってください

アース線接続故障や漏電のときに感電の原因になります。
（アース線の取付けは、法律で義務づけられています。）

ポンプの落下等により事故の原因になることがあります。また工事に不備がある場合、水漏れや、感電、火災の原因になります。

●アース線をアース端子に接続し、アース棒を地中に埋めてください。
●アース工事は電気設備技術基準に基づき、電気工事●据付け・配管工事は専門業者の方が行ってください。
士の方が行ってください。

配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従い、安全・確実に行ってください

水中ケーブルを傷つけない。また、無理な力をかけたり、たばねたりしない

誤った配線工事は、感電や火災の原因になります。

火災・感電の原因になります。
禁 止●配線工事は電気工事士の方が行ってください。

8

注意
気中運転（据付前や水没していない
状態での運転）は絶対にしない

減圧弁の圧力調整ねじをはずしたりさわったりしない
事故の原因になることがあります。

過熱による発火で火災の原因になることがあります。

禁

接触禁止

止

●減圧弁については15ページをご参照ください。

地上ユニットの地下ピットへの設置は避けてください

地上ユニットは屋外に設置してください。また、屋内設置される場合は必ず水漏れ対策を行ってください

結露や水没で、漏電や故障の原因になります。

修理・点検時や万一の故障のときに水が出ますと、周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。
カバー

禁 止

地上ユニット地下ピット

2階

地上ユニット1階
防水パン
排水

水漏れ対策例●防水パン・カバーなどで、噴き出した水が必ず排水できるようにしてください。
●カバーは風通しのできる構造にしてください。

プリント基板部の放熱器（アルミ）や、保温ヒータに触れない
高温となりますので、触るとやけどの原因となります。

接触禁止

自然水位の高い井戸に設置する場合
は、減圧弁を設けてください

ポンプの揚水管に塩ビ管を使用する
場合は、ロープ等で固定してください

事故の原因になることがあります。
落下事故の原因になります。
●減圧弁の必要な自然水位は、ポンプ機種によって異なりますので19〜20ページの仕様表をご参照
ください。

9

自動運転の概要
次のようなしくみで自動運転します。
じゃ口開く

アキュム 圧力フローポンプ
レータ スイッチ スイッチ
縮小ON

アキュムレータ

ON

膨張

OFF

じゃ口へ

OFF

じゃ口を絞る（約2L/min以上）と、配管内部の圧力が上がり、圧力スイッチはOFFとなりますが、
フロースイッチがONの間は運転を続
けます。

制御回路
（ON）

ポ
ン （運転）
プOFF

停止

約2L/min以下に絞るとフロースイッチ内の弁が下がって、
フロースイッチがOFF信号を
縮小
ON
ON
運転
発し、制御回路から停止信号が出て約30秒
膨張
OFF
OFF
停止
後にポンプが停止します。
制御回路
アキュム
圧力スイッチ（ON OFF） 約2L/min以下で給水を続けると、
アキュムレータ （ON OFF）
レータ内の圧力が下がり圧力スイッチからON信号が出てポンプが始動します。
ポンプの始動によりフロースイッチがON状態になりますが、まもなくOFF状態になり、その後は始動・停止を繰返します。
じゃ口へ弁
フロースイッチ（ON OFF）

閉じる

運転

弁
フロースイッチ（ON）膨張

ポン （運転）
プON

圧力スイッチ
アキュムレータ （OFF）

さらに絞る（約2ℓ/min以下）

じゃ口を開くとアキュムレータ内の蓄圧水が放出され、配管内の圧力が下がり圧力スイッ
チがON信号を出します。
その信号で、制御回路が働き、ポンプが始動します。
ポンプが送水すると、フロースイッチ内部の弁が水流により押し上げられフロースイッチ
がON信号を出します。

弁
フロースイッチ（ON）

絞る（約2ℓ/min以上）

運転
制御回路
（ON）

圧力スイッチ（ON）

じゃ口へ

運転のしくみ膨張OFF

アキュムレータ

じゃ口へ

OFF

（ ）
運転

ポ
ン
プ

停止

停止
制御回路
（OFF）

圧力スイッチ（OFF）弁フロースイッチ（OFF）ポン （停止）
プ

10

じゃ口を閉じると、圧力スイッチおよびフロー
スイッチが共にOFF状態となり、約30秒後にポンプは停止します。

配管工事■ポンプ配管工事●井戸掃除（井戸さらい）を十分に行ってからポンプを据付けてください。
●ポンプの吐出側には、バルブ（仕切弁）を取り付けてください。
（修理・点検の際に必要です。）●配管は規定の管径のものをご使用ください。

警告■地上ユニット据付工事下図に据付例を示します。

据付け配管工事は、安全・確実に行ってください

地上ユニット●据付け・配管工事は専門業者の方が行ってください。

お願い

自然水位

ポンプの落下等により、事故の原因になることがあります。また工事に不備がある場合、水漏れや、感電・火災の原因になります。

運転水位

エルボ又は配管クリップ
水中ケーブル
井戸ふた

仕切弁

減圧弁

アース工事
ケーブル止め井戸ケーシング(塩ビ管)●揚水管には配管用鋼管をご使用ください。塩ビ管の場合は必ず標準付属のロープをご使用ください。ロープは据付後2〜3日すると伸びますので、締め直してください。
●ホースなどの可撓性のある揚水管は、水中ケーブルの断線の原因になりますので使用しないでください。
●塩ビ管の接着剤は余分に塗り過ぎないでください。
●シールテープが配管内に残らないようにご注意ください。
●モータ部、ポンプ部ともていねいに扱ってください。転落・落下などには特にご注意ください。
●冬の凍結防止のため配管はなるべく地下に埋設してください。ただし土を覆う前に試運転し水漏れの有無を確かめてください。地下に埋設できないときは保温工事をしてください。
（ 凍結防止については14ページをご参照ください。）

揚水管

水中モータポンプ注意
自然水位の高い井戸に設置する場
合は、減圧弁を設けてください。

地上ユニットの吐出側に、大型の圧力タンクを設置しないでください。
事故の原因になることがあります。
圧力タンク

事故の原因になることがあります。
地上ユニット●減圧弁の必要な自然水位はポンプの機種によって異なりますので、19〜20ページの仕様表をご参照ください●設置される場合は必ずオプション設定の減圧弁をご使用ください。

●既に設置されている場合も、必ず撤去してください。
●塩ビ管の場合はVP管をお使いください。
（三相200V機種は塩ビ管の使用は出来ません。）

11

据付け上のお願い■ポンプ据付け位置
ポンプの吸込口を井戸ストレーナの近くに設置すると、多量の砂を吸込み、ポンプの寿命を縮めるばかりでなく、事故の原因になります。ポンプはできるだけ井戸ス
トレーナより上方に離して据付けてください。井戸ストレーナが２ヶ所以上あって中間に据付けなければならない場合は中央よりやや下方に設置してください。
次に井戸底からのポンプの位置は、出来るだけ離してください。長期間ご使用の間に、井戸底には泥、砂が溜り、ポンプが埋まるおそれがあります。
■井戸掃除の徹底
井戸掃除は必ず行ってください。掃除の行っていない井戸には、多量の砂がたまっておりそのままポンプを据付けますと、短時日のうちに事故を発生することになります。空気圧機、掃除用ポンプ（新たに据付けるポンプより能力の大きいもの。）等
を使用して、徹底した除砂を行い細砂の揚らなくなるまで完全に掃除を行ってく
ださい。
■運転水位
最大水量を吐出した時の井戸の運転水位の調査を十分に行い、この最低運転水位においてもポンプの上部が水面上に露出しないようにします。その深さは、
ポン
プの吸込口を最低水位よりポンプ潜没必要最小深さ以上深く設置してください。

G.L

自然水位
運転水位

ポンプ潜没必要最小深さ

ストレーナ

出来るだけ離してください井戸ストレーナ

出来るだけ離してください 10m以上
井戸底注意
気中運転（水に没していない状態での運転）は絶対にしない
火災・感電や事故の原因になります。

禁

止●水が出ない場合は、すぐに電源を切り、販売店（工事店）にご連絡ください。

■水中ケーブルについて●据付け前および据付け後は必ず絶縁抵抗、導通を測定してください。
本製品には水中ケーブルとともに厳重な試験検査の上出荷しておりますが、念のため据付け前に傷の有無を調べ、絶縁抵抗を測定してください。また、据付け作業中、水中ケーブルに傷をつけないようにご注意願い、据付け後もう一度絶縁抵抗、導通を測定してください。もし、10MΩ以下の場合は、ご購入先または、
弊社営業所へご相談ください。
●据付けの際、水中ケーブルと井戸ケーシングとの接触をさけ、傷をつけないようにしてください。
●水中ケーブルは、
ポンプ出口部分の揚水管に付属のインシュロックにて、しっかりと固定し、膨らみ のないようにしてください。
●水中ケーブルを固定するため、付属のビニールテープで揚水管に1.5m毎に固定し、ケーブルに張力がかからないようにしてください。

ロープ
揚水管
水中ケーブルインシュロック（付属品）

お願い●水中ケーブルの絶縁抵抗は必ず測定してください。
●10MΩ以下の場合は、ご購入先または、弊社営業所へご相談ください。
■井戸ふたについて●設置面が水平でなかったり凹凸の場合は長い揚水管に無理を生じ振動を起こして故障の原因になります。
■仕切弁の取り付けについて
水量調整と今後の点検のため、仕切弁は必ず取り付けてください。
なお、
吐出し部の重量が異常に吐出し曲管部にかかる場合は配管支持を施してください。

12

配線工事
■万一の感電防止のためアースおよび漏電しゃ断器を必ず取り付けてください。
●アースは電気設備技術基準に基づき、電気工事士の方が行ってください。
［D種（旧第3種）
接地工事］●アースは地上ユニットのアース端子に接続し、アース棒を地中に埋めてください。
●漏電しゃ断器は漏電が起こった場合、直ちに電気を切って感電を防止します。
■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従い、安全・確実に行ってください。
●モータ端子電圧

単相100V
運転時に白〜黒間で95Ｖ〜110Ｖであることを確認してください。
始動時に88Ｖ以上であることを確認してください。
三相200V
運転時にR・S・T各相間で190V〜220Vであることを確認してください。
各相の電圧不平衡は±5V以内であることを確認してください。

●単相100Vの場合、差し込みプラグの相手側コンセントは、
15A容量のものをご使用ください。

■地上ユニットへのケーブル配線は、上図のように、ケーブル押えで固定してください。
●アースケーブルは、電源コードと重ね合わせて固定してください。
■電源ケーブルの選定
漏電しゃ断器B○
地上ユニット

引込線

分電盤

A
○

C
○

ポンプ専用配線

ポンプ
A
B●電源ケーブル○〜○
電 線 の 太 さ
30m以内
5.5mm2以上

15m以内
3.5mm2またはφ2.6mm以上

45m以内
8mm2以上B
C●モータからの水中ケーブル継ぎ足し許容長さ ○〜○
電源

周波数

モータ出力
［kW］
1.25mm2

単相 100V

50Hz

三相 200V

単相 100V

三相 200V

60Hz

0.25
0.35
0.37
0.45
0.6
0.6
0.25
0.35
0.37
0.45
0.6
0.6

継ぎ足し許容長さ［m］
ケーブルサイズ
2mm2
30
30

140

141

※単相 100V：空白のケーブルサイズは適用できません。

13

217
30
30
30
30
218

3.5mm2
60
45
55
45
60
55
50
50
50
50

凍結防止について（暖かい地方でご使用の場合も必ずお読みください）
冬季は、
暖かい地方でも思いがけない寒波のために、地上ユニットや配管が凍結し、破損する場合がありますので、必ず下記の凍結防止を行ってください。

保温材による保温■配管の保温配管の露出部には、フェルトや凍結防止器等をまいて保温し、横引き配管は地中に埋めてください。
（埋める深さは、
各地方の気温や地質によって決めてください。）■地上ユニットの保温
地上ユニットには、外気温が5℃近くになると温度センサーが働き、自動的に保温するヒータ（凍結破損防止装置）を内蔵しています。電源を切ると保温ヒータは働きません。凍結破損する場合がありますので、地上ユニットの水抜きをしない限り電源を切らないでください。外気温が特に低い（無風時で-10℃以下）地方では、
この保温ヒータだ
保温小屋
けでは効果がありませんので、コンクリートブロック等で小屋を造り、内部に保温材を取り付けてください。
（風が直接当たる場所では、-10℃以上でも凍結破損する場合があります。）
外気温が低くなりますと配管部からも熱が逃げますので、凍結防止には配管部を含めて、その地方に合った対策が必要です。

お願い●小屋には夏期に風通しができるようにしてください。
●小屋には修理・点検ができるスペースを設けてください。また排水ができるようにしておいてください。

警告

注意

凍結防止のために、地上ユニットに毛布をかぶせない

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか漏電
しゃ断器を切にし、必ず水抜きを行ってください過熱による発火で火災の原因になります。
禁

止

電源プラグ
を抜く

絶縁劣化による感電や、漏電による火災の原因になることがあります。
また、凍結による事故の原因にもなります。

水抜きによる凍結防止（長期間ポンプを使用しない場合）①電源プラグをコンセントから抜くか、
漏電しゃ断器を切にしてからじゃ口を開く②じゃ口より水が出なくなったら、
樹脂プラグをはずす。
③水抜きが終わったら樹脂プラグを元どおりにしっかりと締めておく。
※再運転の際は、電源を入れてください。

お願い

樹脂プラグ

●水抜きによる凍結防止については、お客様にご説明ください。

14

減圧弁とストレーナについて
減圧弁は、水中ポンプを自然水位の高い井戸でお使い頂く場合に使用するものです。
●19〜20ページの仕様表の「減圧弁が必要な自然水位」に該当する場合には必ず当社専用（オプション品）の減圧弁をご使用ください。
●減圧弁は、吐出し側の圧力が0.36MPa又は0.30MPa以下となるように設定しています。
●減圧弁には吸込口下部（右図参照）に異物除去のためストレーナが組込
まれています。異物侵入によりストレーナがつまりますと、性能低下を来たしますので据付け初期に点検し、あとは１カ月に１回程度点検してください。
●点検される場合は電源を切り、じゃ口から水が出なくなることを確認して減圧弁のドレン栓をゆるめて、
ストレーナを取り出してください。
●ストレーナを水洗いし、
元通り組込んでから運転してください。

お願い●ストレーナの掃除についてはお客様にご説明ください。

15

減圧弁

ポンプ側
（ストレーナ内蔵形）

ユニット側
ストレーナ
ドレン栓

配線図
単相100V（灰）ヒータ

リセットスイッチ

３
１
電源 ＣＮ８

２

水位低下

サーミスタ

（黒）

温度 ＣＮ２
断水 ＣＮ１
圧力 ＣＮ４流量 ＣＮ３

圧力スイッチ Ｐ

オーバーカレントリレー

１ ３

故障 ヒータ ＣＮ５

（青）

運転
低電圧

プリント基板

ヒータ
電源

フロースイッチ

モータ ＣＮ７ コンデンサ ＣＮ６
３ ２ １
３ １５

（赤）
ロッカースイッチ（白）（黒） （黒）（白） 始動リレー

ブリーダ抵抗

運転コンデンサ（黒） （白）

リアクトル
起動リレー

始動コンデンサ

（赤）

アース端子

端子台
ＡＣ
１００Ｖ

黒

白

赤

黒

白

赤

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

※連動式の除菌器を使用する場合は、端子台のモータ接続部黒〜白間に接続して下さい。

Ｍ

ＡＣ１００Ｖ
電源

モータ

三相200V

（赤）

（灰）

（黒）
ヒータ

リセットスイッチ

オーバーカレントリレー（赤）

温度 ＣＮ２
断水 ＣＮ１
圧力 ＣＮ４流量 ＣＮ３

圧力スイッチ Ｐ（青）ロッカースイッチ

運転
低電圧

プリント基板

ヒータ
電源

フロースイッチ（赤）

モータ ＣＮ７３ ２ １（赤） （白） （黒）

アース端子

１ ２ ３
電源 ＣＮ８

渇水

サーミスタ
（黒）

（黒）

１ ３

保護 ヒータ ＣＮ５

（赤）
（白）
（黒）

端子台
Ｒ

Ｓ

３φ ２００Ｖ
電源

Ｔ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

赤

白

黒

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｍ

※連動式の除菌器を使用する場合は端子台のモータ接続部黒〜白間に接続して下さい。

モータ

16

試運転
①地上ユニットカバーをはずす。
②吐出側配管のバルブ（仕切弁）、およびじゃ口を1カ所開く。
③手元スイッチが「停止」になっていることを確認の上、さし込みコンセントを差し込むか、
漏電しゃ断器を入れる。
（出荷時は「停止」状態で出荷されております。）④スイッチを運転にする。
⑤じゃ口より水が出はじめたら、じゃ口を数回開閉し、ポンプが運転・停止することを確認する。
⑥地上ユニットカバーを取り付ける。

お願い●水に砂やにごりがある場合は、これがなくなるまで停止させずに運転を続けてください。
●仕切弁はいっきに開放しないでください。初めから多量の水を出しますと砂も多量に吸いあげる恐れがあり、故障の原因になります。
●低揚程でご使用されますと、
ポンプ、モータ部に異常をきたし事故の原因になることがあります。事故防止のため21ページの「最低運転揚程」を厳守して頂き正しくお使いください。

■蛇口を開閉してもポンプが停止しなかったり、あるいは運転・停止を激しく繰り返す時はフロースイッチ部を分解して、内部を点検し、接着剤やシールテープ等の異物があれば取除いてください。
■フロースイッチ部を分解した場合、再組立時にフロースイッチ支持棒が外れる場合があります。必ずフロースイッチ支持棒が正常である
ことを確認の上組み立ててください。フロースイッチ支持棒が外れると誤動作を起こします。

フロースイッチ支持棒

注意
地上ユニットに水をかけない

気中運転（水が出ない状態での運転）は絶対にしない

感電の原因になることがあります。

禁過熱による発火で火災の原因になることがあります。

止禁

制御ボックスカバー取付時にケーブルを挟み込まない

禁止

基板のリセットボタン、ランプ類に干渉させないで下さい。誤作動の原
因となります。

17

止ポンプに異常がおこった時はポンプに異常がおこった時は、右図のいずれかのラン
プが点灯するか、サーマルプロテクターが動作します。異常が発生した場合は、下記の要領で復帰させてください。

リセットボタン
故障ランプ（赤）
水位低下ランプ
（赤）
運転ランプ
（緑）

■低電圧ランプが動作した場合
運転時の電圧が低い場合に点灯します。規定の電圧を印可することにより自動的に復帰します。電圧が正常にもかかわらず、
低電圧ランプがひんぱんに点灯する場合は、電源を切りご購入先または、弊社
営業所へご相談ください。

低電圧ランプ（赤）
ヒーターランプ
（緑）
電源ランプ
（緑）

■地上ユニットのサーマルリレーが動作した場合
ポンプが過負荷になった場合に動作します。作動後5分以上経過してから、右図のリセットボタンを押して復帰させてください。サーマルリレーがひんぱんに動作する場合は、電源を切りご購入先または、弊社営業所へご相談ください。
■モータ内蔵のサーマルプロテクターが動作した場合
モータ内部の温度が異常に上昇すると、モータが停止します。
（ 運転ランプが点灯しているにもかかわらず水が出ない）温度が下がると、自動的に復帰
しますが、ポンプは始動しない場合があります。この場合、電源プラグをコンセントから抜くか、漏電しゃ断器を切にし、10分間以上経過してから電源を再投入してください。モータ内蔵のサーマルプロテ
クターがひんぱんに動作する場合は、ご購入先または、
弊社営業所へご相談ください。
■水位低下ランプが点滅・点灯した場合
井戸水位が低下すると水位低下ランプが点滅・点灯
します。水位低下ランプ点滅時は、10分間停止後、運転を再開します。この時、井戸水位が復帰すれば、水位低下ランプが消灯し、通常の運転状態に戻ります。水位が復帰していない場合、水位低下ラ
ンプを再度点滅させ、ポンプを停止します。
（リトラ
イ動作）
リトライ動作を5回繰り返すと、水位低下
ランプが点灯して、ポンプ停止状態を維持します。
水位低下ランプが点灯している場合は、ポンプは運転しませんので、リセットボタンを押すか電源を入れ直して下さい。井戸水位が正常にもかかわらず、
水位低下ランプがひんぱんに点滅・点灯する場合
は、電源を切りご購入先または弊社営業所へご相談下さい。
■故障ランプが点滅・点灯した場合
ポンプ故障時に点滅・点灯します。故障ランプが点滅時は、2分間停止後、自動で運転を再開します。
故障ランプ点灯時は、自動で運転を再開しません。
故障原因は、モータ内部温度の異常上昇、ポンプ・ロック等が考えられます。故障ランプが点灯した場
合は、電源を切り、ご購入先または弊社営業所へご相談して下さい。

■全てのランプが点灯しない場合（1）
電源が供給されているか確認して下さい。
（2）
手元スイッチが「切」になっていないか確認して下さい。
（3）
リセットスイッチが押された状態になっている可能性があります。
リセットスイッチを確認して
下さい。

18

消耗部品
下表の部品は消耗部品です。
交換時期の目安を参考にして部品を交換ください。
取扱液質、運転条件、設置環境により、交換時期は、大きく変わりますので、ご了承ください。

地上ユニット水中ポンプ

部品名

交換時期の目安

圧力タンク
圧力スイッチフロースイッチ
フロースイッチ用Oリング
逆止弁付小判パッキン（相フランジ用）
小判パッキン（相フランジ用）
すべり軸受メタル
スリーブ
（軸受）
羽根車
ライナリング中間ブッシュ
ケーシング

3年
3年
3年
随時
3年
随時
随時
随時
随時
随時
随時
随時

19

状態の目安
始動頻度が多くなった時
動作が不確実になった場合
動作が不確実になった場合
分解、点検時
動作が不確実になった場合
分解、点検時磨耗が激しい時磨耗が激しい時磨耗が激しい時性能ダウンした時磨耗が激しい時磨耗が激しい時

20

0.65

0.51

適用減圧弁型式ー16

GD-94M-300（設定圧力 0.3MPa）または
GD-94M-360（設定圧力 0.36MPa）

18

15.5

7.5

19

35m

3.5mm

0.13

11

25

2

2

21.5

45m

3.5mm

0.13

160/200

25

38

57.3

8

0.73

19

35m

3.5mm

0.13

11

25

41.6

25

0.79

GD-94M-300（設定圧力 0.3MPa）

2

26

22.5

45m

3.5mm

3.5mm
60m

0.13
2

160/200

27

40

49.6

25

0.95

0.13

46

59

72.2

8

0.95

2

25TWS-5.6S

0.6

25TWS-5.6S

GD-94M-300（設定圧力 0.3MPa）
または
GD-94M-360（設定圧力 0.36MPa）

井戸ふた・配管クリップ・ビニールテープ・ロープ・インシュロック（1 本）・予備銘板

15.5

（kg）

付属品

15.5

地上ユニット

40m

21

30m

2

3.5mm

0.13

（kg）

30m

2

2mm

0.1

ポンプ
（ケーブル付）30m※1 キャンド式水中形三相誘導電動機（全電圧始動）※2 過電流保護（地上部：サーマルリレー、
モータ内：サーマルプロテクター）、水位低下時保護、
低電圧保護、凍結防止※3 過電流保護（地上部：サーマルリレー）、
水位低下時保護、低電圧保護、
凍結防止

特別付属品

製品重量

30m

2mm

2mm

3.5mm
2

※2

30m

水中ケーブル

0.1

2

0.13
2

0.13

160/200

120/160

120/160

8

0.71

46.9

約2L/min

22

34

48.9

8

6

15

34.2

25

0.67

6

17

38

8

0.67

保護装置

2mm

2

標準附属

圧力タンク封入圧力

0.13160/200

160/200

160/200（kPa）

圧力スイッチ ON/OFF 圧力

（MPa）

12

9

不要

（m）

減圧弁が必要な自然水位（以内）

25

45.1

（m）

（m）

全揚程

8

使用可能な運転水位
（以内）

39.3

41

（L/min）

揚水量

23

25

8

（kW）

22

0.71

0.51

（kW）

消費電力

キャンド式水中形単相誘導電動機（コンデンサ始動・コンデンサ運転）

モータ形式

定格出力

25mm

口径

0.45

97mm

ポンプ最大径0.37100mm（VP 可）

井戸最小内径0.350.5m

ポンプ潜没必要最小深さ

0.25

70m

ポンプ潜没許容深さ

5.8〜8.6・200mg/L以下
50mg/L（大きさ0.1〜0.25mm）
以下

pH・塩素含有量

25TWS-5.25S 25TWS-5.35S 25TWS-5.37S 25TWS-5.37SA 25TWS-5.37SA 25TWS-5.37S 25TWS-5.45S 25TWS-5.45S 25TWS-5.45S
清水・40℃（モータ通過最低流速：4.5m/min）

ポンプ停止流量

三相 200V

7.0

18

※3

50m

1.25mm2

0.13

160/200

27

39

59.5

15

0.91

0.6

※1

25TWS-5.6

25TWS-5.25S-8 25TWS-5.35S-8 25TWS-5.37S-9 25TWS-5.37S-7H 25TWS-5.37S-7J 25TWS-5.37S-11 25TWS-5.45S-9H 25TWS-5.45S-11 25TWS-5.45S-9J 25TWS-5.6S-15 25TWS-5.6S-11 25TWS-5.6-11

単相 100V

液質・許容液温

地上部型式

ポンプ型式

電源

含有砂量

取扱液

項目

標準仕様：50Hz

21

25TWS-6.37S

25TWS-6.45S

25TWS-6.45S（kg）

地上ユニット

適用減圧弁型式

付属品

（kg）

ポンプ
（ケーブル付）

ー

15

※4

14.5

30m

2

2

20

40m

3.5mm

0.13

※2

7.5

14.5

30m

2mm

2

0.13

2

19.5

40m

3.5mm

0.13

14.5

30m

2mm

2

0.13

26.5

50m

0.6

2

2

20.5

40m

3.5mm

0.13

22

35

47.7

30

0.99

25TWS-6.6S

25TWS-6.6S-7

160/200

3.5mm

0.13

35

48

68.8

10

0.99

25TWS-6.6S

25TWS-6.6S-9

GD-94M-300（設定圧力 0.3MPa）
または
GD-94M-360（設定圧力 0.36MPa）

井戸ふた・配管クリップ・ビニールテープ・ロープ・インシュロック
（1 本）
・予備銘板

15

30m

2mm

0.1

GD-94M-300（設定圧力 0.3MPa）

15

30m

2mm

2mm
2

0.1

2

0.13

※1 キャンド式水中形三相誘導電動機（全電圧始動）※2 過電流保護（地上部：サーマルリレー、
モータ内：サーマルプロテクター）、水位低下時保護、
低電圧保護、凍結防止※3 過電流保護（地上部：サーマルリレー）、
水位低下時保護、低電圧保護、凍結防止※4 GD-94M-300（設定圧力 0.3MPa）
または GD-94M-360（設定圧力 0.36MPa）

特別付属品

製品重量

保護装置

30m

水中ケーブル

2

0.13

2mm

（MPa）

標準附属

圧力タンク封入圧力

ポンプ停止流量約2L/min（kPa）

160/200

160/200

120/160

120/160

160/200

160/200（m）

減圧弁が必要な自然水位（以内）

ON/OFF 圧力

5

13

5

21

4

9

14

不要

（m）

使用可能な運転水位（以内）

圧力スイッチ

18

34.8
26

46.6

38
19

34

50.5

28
14

38

（m）

全揚程
20

45.9

37.7

（L/min）

揚水量

26

30

10

10

8

30

10

14

10

（kW）

19

0.78

0.73

0.71

0.64

0.64

0.64

0.71

0.61

（kW）

消費電力

キャンド式水中形単相誘導電動機（コンデンサ始動・コンデンサ運転）

モータ形式

定格出力

25mm

口径

0.45

97mm

ポンプ最大径0.37100mm（VP 可）

井戸最小内径0.350.5m

ポンプ潜没必要最小深さ

0.25

70m

ポンプ潜没許容深さ

25TWS-6.45S

50mg/L（大きさ0.1〜0.25mm）以下

5.8〜8.6・200mg/L以下

25TWS-6.37SA 25TWS-6.37SA

pH・塩素含有量

25TWS-6.35S

25TWS-6.35S-6 25TWS-6.37S-5 25TWS-6.37S-4 25TWS-6.37S-7 25TWS-6.45S-5H 25TWS-6.45S-6 25TWS-6.45S-5J

清水・40℃（モータ通過最低流速：4.5m/min）

25TWS-6.25S

25TWS-6.25S-5

単相 100V

液質・許容液温

地上部型式

ポンプ型式

電源

含有砂量

取扱液

項目

標準仕様：60Hz

7.0

16.5

※3

40m

1.25mm2

0.13

160/200

22

35

51.1

20

0.91

0.6

※1

25TWS-6.6

25TWS-6.6-7

三相 200V

最低運転揚程について●深井戸用水中モータポンプは、使用範囲内でご使用ください。使用範囲外でご使用されますと、ポンプに異常をきたし事故の原因になることがあります。
特に低揚程でご使用される場合は、下記の最低運転揚程以上でお使いください。
（運転水位＋地上部連成計圧力が下記最低運転揚程以上であること。）
周波数 (Hz)

セット型式

最低運転揚程(m)以上

50

25TWS-5.25S-8
25TWS-5.35S-8
25TWS-5.37S-7H
25TWS-5.37S-9
25TWS-5.37S-7J
25TWS-5.37S-11
25TWS-5.45S-9H
25TWS-5.45S-11
25TWS-5.45S-9J
25TWS-5.6S-15
25TWS-5.6S-11
25TWS-5.6-11

−
−
4.0
5.0
4.0
6.5
5.0
6.5
5.0
8.5
6.5
6.5

周波数 (Hz)

セット型式

最低運転揚程(m)以上

60

25TWS-6.25S-5
25TWS-6.35S-6
25TWS-6.37S-5
25TWS-6.37S-4
25TWS-6.37S-7
25TWS-6.45S-5H
25TWS-6.45S-6
25TWS-6.45S-5J
25TWS-6.6S-9
25TWS-6.6S-7
25TWS-6.6-7

−
−
4.5
3.0
6.0
4.5
5.0
4.5
7.0
6.0
6.0

オプション部品
部品

使 用 方 法自然水位が規定より高い場合

減圧弁

アース棒を望まれる場合

アース棒※アースの取付は、法律で義務つけられています

保証とアフターサービス■保証書
保証書は、必ず「お買上げ日・販売店」などの記入をお確
かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

■つぎのような場合は運転を停止し、お買上げの販売店にご相談ください。
● ご自分での修理は、危険な場合がありますから、絶対にしないでください。
● 下記の症状や異常がない場合でも、４〜５年お使いの製品は、安全のため点検をご依頼ください。
● 修理点検は有料となります。

保証期間 … お買上げ日から1年間■補修用性能部品の最低保有期間は家庭ポンプの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後約8年間です。この期間は、経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。
ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。
● 水を使用していないのに、ポンプが運転する。
● コード類に ゛
ひび割れ″や ゛傷″がある。
● 運転中に異常な音や振動がする。
● 水漏れがする。
（ポンプヘッド部、圧力タンク、継ぎ手など）● 焦げ臭い ゛におい″がする。
● 触るとビリビリと電気を感じる。
● その他の異常がある。
●●■修理を依頼されるときは不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラ
グを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
● 保証期間中は修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。
● 保証期間がすぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
修理料金は、技術料＋部品代（出張料）などで構成されています。

22

www.teral.net
本社

広島県福山市御幸町森脇230〒720-0003

TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

所
所
所
所

仙台市宮城野区銀杏町39-25
札幌市中央区北11条西23丁目1-3
盛岡市津志田南2丁目12-27
郡山市島1丁目13-9〒983-0047〒060-0011〒020-0839〒963-8034

TEL.022-232-0115
TEL.011-644-2501
TEL.019-601-8818
TEL.024-922-5122

FAX.022-238-9248
FAX.011-631-8998
FAX.019-601-8819
FAX.024-922-4226

所
所
所
所
所
所
所

さいたま市見沼区大和田町2-1018-2
新潟市中央区山二ツ5丁目6-21
長岡市宮関3丁目1-21
水戸市白梅4丁目2-16
牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC
宇都宮市鶴田町3333番地18
前橋市元総社町84-3〒337-0053〒950-0922〒940-2021〒310-0804〒300-1206〒320-0851〒371-0846

TEL.048-681-7822
TEL.025-287-5032
TEL.0258-29-1725
TEL.029-224-8904
TEL.029-870-2760
TEL.028-346-3400
TEL.027-253-0262

FAX.048-681-7082
FAX.025-287-3719
FAX.0258-29-2369
FAX.029-231-4044
FAX.029-870-2761
FAX.028-346-9432
FAX.027-253-0278

東京支店
城東第1・第2営業所
城西第1・第2営業所
アクアシステム関東営業所
東 京 開 発グループ
立 川 営 業 所
千 葉 営 業 所
横 浜 営 業 所

東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル〒112-0004
立川市幸町3丁目32-9〒190-0002
千葉市中央区今井町1493-4〒260-0815
横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25（テクノウェイブ100 10F） 〒221-0031

TEL.03-3818-7769
TEL.03-3818-6752
TEL.03-5684-0238
TEL.03-3818-6846
TEL.042-536-2714
TEL.043-264-5252
TEL.045-450-5351

FAX.03-3818-6763
FAX.03-3818-6763
FAX.03-5684-0218
FAX.03-3818-6763
FAX.042-538-7080
FAX.043-226-7353
FAX.045-450-5352

東京支社
営 業 企 画 室
東京産業システム1課
東京産業システム2課
東京環境システム1課
東京環境システム2課
東京環境システム3課
東京環境システム4課
東京施工管理1課・2課
市 場 開 発 課
ソリューション技術1課
ソリューション技術2課
ソリューション技術3課

東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル
東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004〒112-0004

TEL.03-3818-7700
TEL.03-3818-8101
TEL.03-5805-1311
TEL.03-3818-7800
TEL.03-3818-7766
TEL.03-3818-7800
TEL.03-3818-7799
TEL.03-3818-7764
TEL.03-3818-6846
TEL.03-6891-7800
TEL.03-6891-7800
TEL.03-6891-7800

FAX.03-3818-6790
FAX.03-3818-6798
FAX.03-3818-6798
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-6437
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-5031
FAX.03-3818-5031

北陸支店
金 沢 営 業
富 山 営 業
福 井 営 業

所
所
所

金沢市松島2丁目18
富山市田中町2丁目10-24
福井市問屋町3丁目501番地（ウィング八田101号）〒920-0364〒930-0985〒918-8231

TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357
TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234
TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中部支店
名 古 屋 営 業 所
名古屋環境システム課
名古屋産業システム課
産 業 市 場 開 発 課
アクアシステム中部営業所
静 岡 営 業 所
沼 津 営 業 所
浜 松 営 業 所
岐 阜 営 業 所

名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ）
名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ）
名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ）
名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ）
名古屋市中区伊勢山1-1-19（名古屋急送ビル 6Ｆ）
静岡市駿河区豊田3丁目2-15
沼津市若葉町3-10
浜松市東区丸塚町132-1
岐阜市六条南3丁目7-11〒460-0026〒460-0026〒460-0026〒460-0026〒460-0026〒422-8027〒410-0059〒435-0046〒500-8358

TEL.052-339-0871
TEL.052-339-0875
TEL.052-339-0891
TEL.052-339-0891
TEL.052-332-6510
TEL.054-285-3201
TEL.055-923-1377
TEL.053-463-1701
TEL.058-271-6651

FAX.052-339-0895
FAX.052-339-0895
FAX.052-339-0895
FAX.052-339-0895
FAX.052-332-6513
FAX.054-284-1831
FAX.055-923-3449
FAX.053-464-1818
FAX.058-274-7379

大阪支店
大阪第1・第2営業所
近畿アクアシステム課
大 阪 開 発グル ープ
大阪環境システム課
大 阪 施 工 管 理 課
大阪産業システム課
ソリューション技術大阪G
南 大 阪 営 業 所
滋 賀 営 業 所
京 都 営 業 所
神 戸 営 業 所
姫 路 営 業 所

大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F）〒550-0004
大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F）〒550-0004
大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F）〒550-0004（信濃橋三井ビル3F）
大阪市西区靭本町1丁目11-7〒550-0004
大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F）〒550-0004（信濃橋三井ビル3F）
大阪市西区靭本町1丁目11-7〒550-0004
大阪市西区靭本町1丁目11-7（信濃橋三井ビル3F）〒550-0004
堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1（グレース中百舌鳥トキワ2A号室） 〒591-8032
守山市守山2丁目16-38-103〒524-0022
京都市伏見区竹田中川原町359番地（TMKビル 1F）〒612-8412（ブックローン神戸ビル 7F） 〒650-0015
神戸市中央区多聞通2丁目4-4
姫路市栗山町111〒670-0954

TEL.06-7711-8882
TEL.06-7711-8883
TEL.06-7711-8887
TEL.06-7711-8885
TEL.06-7711-8885
TEL.06-7711-8884
TEL.06-7711-8886
TEL.072-253-4391
TEL.077-583-3666
TEL.075-647-1550
TEL.078-382-1991
TEL.079-281-5511

FAX.06-7711-5554
FAX.06-7711-5554
FAX.06-7711-5554
FAX.06-7711-5554
FAX.06-7711-5554
FAX.06-7711-5554
FAX.06-7711-5554
FAX.072-253-6966
FAX.077-583-3685
FAX.075-647-1537
FAX.078-382-1993
FAX.079-281-1487

中国支店
広 島 営 業
福 山 営 業
米 子 営 業
岡 山 営 業

所
所
所
所

広島市西区三篠町3-12-21（第2ベルビィ三篠 1F）
福山市御幸町森脇337-2
米子市上福原5丁目1-50
岡山市北区上中野2丁目24-14〒733-0003〒720-0003〒683-0004〒700-0972

TEL.082-537-0660
TEL.084-961-0222
TEL.0859-32-2970
TEL.086-241-4221

FAX.082-537-0678
FAX.084-961-0211
FAX.0859-32-2971
FAX.086-241-4230

四国支店
高 松 営 業
松 山 営 業

所
所

高松市東ハゼ町4-5
松山市朝生田町2丁目1-33〒761-8054〒790-0952

TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042
TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331

福岡市博多区山王1丁目6-3
北九州市小倉北区中井5丁目11-13
久留米市山川追分1丁目4-24
大分市仲西町1丁目10-15
熊本市東区上南部2丁目7番12号（横山ビル 1F）
長崎市大橋町7-5
宮崎市大字芳士870
鹿児島市荒田2丁目59-11
那覇市壷川2-1-5〒812-0015〒803-0836〒839-0814〒870-0135〒861-8010〒852-8134〒880-0123〒890-0054〒900-0025

TEL.092-474-7161
TEL.093-571-5731
TEL.0942-88-5825
TEL.097-551-1857
TEL.096-380-8388
TEL.095-848-2221
TEL.0985-39-1577
TEL.099-253-4321
TEL.098-851-9591

東北支店
仙 台 営 業
札 幌 営 業北 東 北 営 業
郡 山 営 業
北関東支店
大 宮 営 業
新 潟 営 業長 岡 営 業
水 戸 営 業
土 浦 営 業宇 都 宮 営 業
前 橋 営 業九州支店
福岡第1・第2営業所
北 九 州 営 業 所
久 留 米 営 業 所
大 分 営 業 所
熊 本 営 業 所
長 崎 営 業 所
宮 崎 営 業 所
鹿 児 島 営 業 所
沖 縄 営 業 所

FAX.092-474-7167
FAX.093-591-0192
FAX.0942-88-5823
FAX.097-552-0589
FAX.096-380-1795
FAX.095-848-5137
FAX.0985-39-1089
FAX.099-253-4325
FAX.098-851-9593●駐在所 長野、徳島、高知、山口

修理・サービスのご用命は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。
2020 年07月現在

TP-378-08