はじめに
LOGO!

1
LOGO!を使用する前に______________
LOGO!の取り付けおよび配線

2______________
3
LOGO!のプログラミング______________
LOGO!
マニュアル

4
LOGO!のファンクション______________
5
LOGO!の設定______________
LOGO!メモリおよびバッテ
リカード

6______________
7
LOGO!ソフトウェア______________
8
応用______________
A
技術仕様______________
B
サイクルタイムの判定______________
ディスプレイなし LOGO!
("LOGO! Pure")C______________D
LOGO!メニュー構造______________
E
注文番号______________
F
略語______________

11/2009

A5E01248541-04

法律上の注意

法律上の注意警告事項
本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ
ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注
意事項には表示されません。
危険
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
警告
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
注意
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サイン付き）。
注意
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サインなし）。
通知
回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します（安全警告サインなし）。
複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い（番号の低い）事項が表示されることになっています。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者
本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該
製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

シーメンス製品を正しくお使いいただくために
以下の事項に注意してください。
警告
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

商標®マークのついた称号はすべて Siemens AG の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

免責事項
本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。 記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ドイツ

A5E01248541-04Ⓟ 12/2009

Copyright © Siemens AG 2009.
変更する権利を留保

はじめにLOGO!をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 LOGO!をご使用いただくことにより、ISO 9001 の最も厳しい品質要件を満たす論理モジュールを実現することができます。
LOGO!は、さまざまな分野でのアプリケーションに使用できます。 その優れた機能性と操作性により、LOGO!はほとんどあらゆるアプリケーションで最高の効率を実現します。

このマニュアルの目的
この LOGO!マニュアルに記載されているのは、回路プログラムの作成についての詳細、LOGO! 0BA6 Base Module、LOGO! TD (テキストディスプレイ)および LOGO!拡張モジュールの設置および使用についての詳細、さらに以前の 0BA0-0BA5 バージョンとの互換性についてです(0BAx は Base Module の注文番号の末尾の 4 文字であり、デバイスシリーズを区別します)。

情報技術における LOGO!の位置付け
LOGO!マニュアルにある配線情報は、全てのデバイスを含む LOGO!製品情報にもあります。
お使いの PC で LOGO!をプログラムするための詳細については、『LOGO!Soft Comfort 用のオンラインヘルプ』を参照してください。
LOGO!Soft Comfort は PC 用の LOGO!プログラミングソフトウェアです。このソフトウェ
アは Windows® (Windows Vista® を含む)、Linux®、および Mac OS X®で動作します。
LOGO!Soft Comfort は、LOGO!の使用にあたって役立ち、さらに LOGO!とは独立にプログ
ラムを作成、テスト、印刷、およびアーカイブするためにも役立ちます。

ガイド
このマニュアルは、以下に示す 8 つの章に分かれています。
● LOGO!を使用する前に● LOGO!の取り付けおよび配線● LOGO!のプログラミング● LOGO!の機能● LOGO!の設定● LOGO!メモリおよびバッテリカード● LOGO!ソフトウェア● 応用
さらにこのマニュアルには上記の章に続いて付録 A ～ F があります。

このマニュアルの有効な適用範囲
このマニュアルはシリーズ 0BA6 のデバイスを適用の対象としています。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

3

はじめに

LOGO! 0BA6 デバイスシリーズの新しい機能● LOGO! AM2 RTD という名前の新しい拡張モジュールが市販されています。 このモジュールには PT100 センサまたは PT1000 センサ、あるいはその両方に接続する 2 つのアナログ入力が装備されており、両センサに対するデフォルトの温度係数 α は 0.003850 です。ただし、LOGO! AM2 PT100 拡張モジュールがサポートするのは、PT100 センサのみです。
● LOGO! AM2 RTD モジュールは、センサのタイプを自動的に識別できます。 これにより、センサのタイプを識別するための構成や設定は必要ありません。
● 2 つの LOGO!の新バージョン LOGO! 24C および LOGO! 24Co (どちらもリアルタイム
クロックを内蔵)が市販されています。
● LOGO! TD (テキスト表示)は、メッセージ用の追加のディスプレイデバイス、回路プロ
グラムで使用できる 4 つのカーソルキーおよび 4 つのファンクションキーを提供しています。
● LOGO! TD (バージョン ES4 以降)には追加のパスワード保護機能があり、この機能を有効にできるのは LOGO! TD を LOGO! Base Module (バージョン ES4 以降)と一緒に使用する場合のみです。
● 新しい LOGO! バッテリカードおよび LOGO! 複合メモリ/バッテリカードのリアルタイム
クロックでは、最大 2 年間のバックアップ期間が有効です。新しい LOGO!メモリーカー
ドおよび複合メモリ/バッテリカードは、32K バイトのメモリ容量を提供しています。
● 追加オプションのアナログ入力および高速デジタル入力は、一部の LOGO! 0BA6 Base
Module で使用できます。
● LOGO! 0BA6 の設定メニューは、サポートされている 10 種類の言語の 1 つで表示できます。 LOGO!メニューの言語を指定するための設定オプションがあります。
● 新しい命令ブロックとして、 パルス幅変調器(PWM)、アナログマス、およびアナログマ
スエラー検出を使用できます。
● メッセージテキストでは、表示をチックオンおよびオフできます。棒グラフの表示、2つの文字セット間での切り替え、およびLOGO!オンボードディスプレイまたはLOGO!
TDのいずれかまたは両方で表示できます。 フル編集機能は、LOGO!Soft Comfortから使用可能で、LOGO! Basicはシンプルテキストの編集に限定されます。 詳細は、トピック"
互換性 (ページ 28)"を参照してください。
● PC および LOGO! 0BA6 Base Module の間ではモデムインターフェースがサポートされており、LOGO!Soft Comfort からのみ設定できます。LOGO! 0BA6 は、次のモデムをサ
ポートします:– INSYS Modem 336 4 1– INSYS Modem 56K small INT 2.0
他のモデムが "モデムの接続 (ページ 48)"トピックで指定されている要件に適合する場合、これらのモデムもLOGO! 0BA6 で使用できます。
● PC および LOGO! Base Module の間に、USB PC ケーブルをオプションとして使用できます。
● モデムと LOGO! Base Module の間に、モデムケーブルをオプションとして使用できます。
● このシリーズは AM2 AQ アナログ出力用に 0/4～20 mA をサポートしています。
● これにより回路プログラムで最高 200 のプログラムブロックが使用できるようになりま
す。

4

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

はじめに

従来のデバイス(0BA0 ～ 0BA5)と比較したその他の相違点● ファンクションブロック用の参照パラメータの拡張セット● 上方向/下方向カウンタ、時間カウンタ、年間タイマ、およびアナログ監視機構命令ブロックの機能改善詳細については、トピック「互換性 (ページ 28)」を参照してください。

その他のサポート
シーメンスLOGO! Webサイト (http://www.siemens.com/logo)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

5

はじめに

6

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

目次
はじめに .................................................................................................................................................... 3
1

LOGO!を使用する前に ............................................................................................................................ 11

2

LOGO!の取り付けおよび配線.................................................................................................................. 23

3

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

LOGO!モジュールのセットアップ ..............................................................................................25
最大セットアップ ........................................................................................................................25
異なる電圧クラスでのセットアップ ...........................................................................................27
互換性 ..........................................................................................................................................28

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

LOGO!の取り付け/取り外し ........................................................................................................29
DINレール取り付け......................................................................................................................30
壁取り付け ...................................................................................................................................32
LOGO! TDの取り付け..................................................................................................................33
LOGO!のラベリング ....................................................................................................................33

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

LOGO!の配線 ...............................................................................................................................34
電源の接続 ...................................................................................................................................34
LOGO! TD電源の接続..................................................................................................................36
LOGO!入力の接続........................................................................................................................37
出力の接続 ...................................................................................................................................43
EIBバスの接続 .............................................................................................................................45
ASインターフェースバスの接続 .................................................................................................46
モデムの接続................................................................................................................................48

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

動作の開始 ...................................................................................................................................49
LOGO!のスイッチオン/電源投入 .................................................................................................49
CM EIB/KNXの動作の開始...........................................................................................................50
運転状態.......................................................................................................................................51

LOGO!のプログラミング......................................................................................................................... 53
3.1

コネクタ.......................................................................................................................................54

3.2

EIBの入力/出力 ............................................................................................................................56

3.3

ブロックおよびブロック番号 ......................................................................................................573.4

回路図からLOGO!プログラムへ ..................................................................................................59

3.5

LOGO!操作の 4 つの黄金律 .........................................................................................................61

3.6

LOGO!メニューの概要 ................................................................................................................63

3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10回路プログラムの作成と起動 ......................................................................................................64
プログラミングモードの選択 ......................................................................................................64
最初の回路プログラム .................................................................................................................65
回路プログラム入力.....................................................................................................................66
回路プログラム名の割り付け ......................................................................................................70
パスワード ...................................................................................................................................71
LOGO!の実行モードへの切り替え ..............................................................................................75
2 番目の回路プログラム ..............................................................................................................77
ブロックの削除 ............................................................................................................................82
ブロックグループの削除 .............................................................................................................83
プログラミングエラーの修正 ......................................................................................................83

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

7

目次

4

8

3.7.11
3.7.12
3.7.133.7.143.7.15

RUN/STOP移行用のアナログ出力値の選択 ............................................................................... 84
アナログ出力のタイプの定義 ..................................................................................................... 85
回路プログラムとパスワードの削除 .......................................................................................... 86
夏時間/冬時間の変換................................................................................................................... 87
同期 ............................................................................................................................................. 90

3.8

メモリの空き容量と回路プログラムのサイズ ............................................................................ 91

LOGO!のファンクション......................................................................................................................... 954.1

定数とコネクタ - Co ................................................................................................................... 96

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

基本ファンクションリスト - GF................................................................................................. 99
AND........................................................................................................................................... 100
エッジ評価付きAND ................................................................................................................. 101
NAND (ANDではない)............................................................................................................... 102
エッジ評価付きNAND............................................................................................................... 103
OR ............................................................................................................................................. 104
NOR (ORではない) ................................................................................................................... 105
XOR (排他的OR)....................................................................................................................... 106
NOT (否定、反転) ..................................................................................................................... 106

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

特殊ファンクション.................................................................................................................. 107
入力の指定 ................................................................................................................................ 107
時間応答 .................................................................................................................................... 108
リアルタイムクロックのバックアップ..................................................................................... 109
保持 ........................................................................................................................................... 109
パラメータ保護 ......................................................................................................................... 109
アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 .......................................................................... 110

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.104.4.11
4.4.124.4.134.4.144.4.154.4.164.4.174.4.184.4.194.4.204.4.21
4.4.224.4.234.4.244.4.254.4.264.4.27

特殊ファンクションのリスト - SF ........................................................................................... 112
オンディレイ............................................................................................................................. 116
オフディレイ............................................................................................................................. 119
オン/オフディレイ .................................................................................................................... 121
保持のあるオンディレイ........................................................................................................... 123
ワイプリレー(パルス出力) ........................................................................................................ 124
エッジトリガワイプリレー ....................................................................................................... 125
非同期パルス発生器.................................................................................................................. 127
ランダム発生器 ......................................................................................................................... 128
ステアウェイライティングスイッチ ........................................................................................ 130
マルチファンクションスイッチ................................................................................................ 132
週間タイマ ................................................................................................................................ 134
年間タイマ ................................................................................................................................ 138
アップ/ダウンカウンタ ............................................................................................................. 143
時間カウンタ............................................................................................................................. 146
しきい値トリガ ......................................................................................................................... 150
アナログしきい値トリガ........................................................................................................... 152
アナログ差動トリガ.................................................................................................................. 155
アナログコンパレータ .............................................................................................................. 158
アナログウォッチドッグ........................................................................................................... 162
アナログアンプ ......................................................................................................................... 165
ラッチリレー............................................................................................................................. 167
パルスリレー............................................................................................................................. 168
メッセージテキスト.................................................................................................................. 170
ソフトキー ................................................................................................................................ 179
シフトレジスタ ......................................................................................................................... 181
アナログマルチプレクサ........................................................................................................... 183
アナログランプ ......................................................................................................................... 185

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

目次

4.4.284.4.294.4.304.4.31
5

6

7

PIコントローラ ..........................................................................................................................189
パルス幅変調器(PWM)...............................................................................................................193
アナログマス..............................................................................................................................196
アナログマスエラー検出 ...........................................................................................................199

LOGO!の設定 ........................................................................................................................................ 201
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

パラメータ割り付けモードの選択 .............................................................................................202
パラメータ .................................................................................................................................203
パラメータの選択 ......................................................................................................................204
パラメータの変更 ......................................................................................................................205

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

LOGO!のデフォルト値の設定....................................................................................................207
時刻と日付の設定(LOGO! ... C).................................................................................................208
ディスプレイのコントラストとバックライトの選択の設定 .....................................................209
メニュー言語の設定...................................................................................................................210
LOGO!BasicでAIの数の設定......................................................................................................211
スタート画面の設定...................................................................................................................212

LOGO!メモリおよびバッテリカード ..................................................................................................... 213
6.1

セキュリティファンクション(CopyProtect)..............................................................................215

6.2

メモリおよびバッテリカードの挿入と取り外し .......................................................................217

6.3

LOGO!からメモリカードへのデータのコピー ..........................................................................219

6.4

メモリカードからLOGO!へのデータのコピー ..........................................................................220

LOGO!ソフトウェア.............................................................................................................................. 223
7.1

LOGO!ソフトウェア ..................................................................................................................223

7.2

LOGO!のPCへの接続.................................................................................................................225

8

応用 ....................................................................................................................................................... 227

A

技術仕様 ................................................................................................................................................ 229
A.1

一般技術仕様..............................................................................................................................229

A.2

技術仕様： LOGO! 230..............................................................................................................231

A.3

技術仕様： LOGO! DM8 230RおよびLOGO! DM16 230R........................................................233

A.4

技術仕様： LOGO! 24................................................................................................................235

A.5

技術仕様： LOGO! DM8 24 およびLOGO! DM16 24 ................................................................237

A.6

技術仕様： LOGO! 24RC... .......................................................................................................239

A.7

技術仕様： LOGO! DM8 24RおよびLOGO! DM16 24R............................................................241

A.8

技術仕様： LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R......................................................................243

A.9リレー出力のスイッチング性能/耐用年数 .................................................................................245

A.10

技術仕様：LOGO! AM2 .............................................................................................................246

A.11

技術仕様：LOGO! AM2 PT100..................................................................................................247

A.12

技術仕様： LOGO! AM2 RTD....................................................................................................248

A.13

技術仕様：LOGO!AM2 AQ ........................................................................................................249

A.14

技術仕様： CM EIB/KNX ...........................................................................................................250

A.15

技術仕様： CM ASインターフェース........................................................................................251

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

9

目次

A.16

技術仕様： LOGO!Power 12 V ................................................................................................. 252

A.17

技術仕様： LOGO!Power 24 V ................................................................................................. 253

A.18

技術仕様： LOGO! Contact 24/230 .......................................................................................... 254

A.19

技術仕様： LOGO!TD (テキスト表示)...................................................................................... 255

A.20

技術仕様： LOGO!カードのバッテリ情報................................................................................ 256

B

サイクルタイムの判定 ........................................................................................................................... 257

C

ディスプレイなしLOGO! ("LOGO! Pure") ............................................................................................. 259

D

LOGO!メニュー構造.............................................................................................................................. 261
D.1

LOGO!Basic .............................................................................................................................. 261

D.2

LOGO! TD ................................................................................................................................. 265

E

注文番号 ................................................................................................................................................ 269

F

略語 ....................................................................................................................................................... 271
索引 ....................................................................................................................................................... 273

10

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

1

LOGO!を使用する前に

1

LOGO!とはLOGO!はシーメンス社によるユニバーサルロジックモジュールで、以下が統合されています。
● コントロール● バックライト付きオペレータおよびディスプレイパネル● 電源● 拡張モジュール用インターフェース● メモリーカード、バッテリカード、複合メモリ/バッテリカード、LOGO! PC ケーブルま
たは USB PC ケーブル用インターフェース。
● オプションのテキスト表示(TD)モジュール用インターフェース● オンディレイ/オフディレイ、パルスリレーやソフトキーなどの事前に設定された標準機
能● タイマ● デジタルフラグおよびアナログラグ● 装置のタイプによる入力と出力

LOGO!ができること
LOGO!は、階段の照明、屋外の照明、日光ブラインド、シャッター、店のウィンドウの照明などの家庭用および取り付け工事エンジニアリング用、スイッチキャビネットエンジニア
リング用、およびゲートコントロールシステム、空調システムや雨水ポンプなどの機械および装置エンジニアリング用に適用するためのソリューションを提供します。
LOGO!は、温室の特殊なコントロールシステムにも適用することができ、AS-i モジュールのような通信モジュールと接続して制御信号処理用、機械やプロセスの分散型ローカル制御用に使用されます。
オペレータパネルとディスプレイユニットの無い特殊なバージョンは小さな機械、装置、ス
イッチキャビネットや取り付け工事用のシリーズ製品として利用可能です。

使用可能な装置
LOGO! Base Module には、以下の 2 種類の電圧クラスがあります。
● Class 1 ≤ 24 V (つまり 12 V DC、24 V DC、24 V AC)● Class 2 > 24 V (つまり 115 ～ 240 V AC/DC)
LOGO! Base Module には、以下の 2 つのバージョンがあります。
● LOGO! Basic (ディスプレイ付きバージョン): 8 入力および 4 出力
● LOGO! Pure (ディスプレイなしバージョン): 8 入力および 4 出力
4 つのサブユニットに統合された各バージョンには、拡張インターフェースと LOGO! TD イ
ンターフェースが装備されており、回路プログラムを作成するための、事前に設定された
39 個の標準機能ブロックと特殊機能ブロックを提供します。
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

11

LOGO!を使用する前に使用可能な拡張モジュール● LOGO!デジタルモジュール DM8...は、12 V DC、24 V AC/DC および 115 ～ 240 V
AC/DC で動作し、4 入力および 4 出力が装備されています。
● LOGO!デジタルモジュール DM16...は、24 V DC および 115 ～ 240 V AC/DC で動作し、8 入力および 8 出力が装備されています。
● LOGO!アナログモジュールは、個々のモジュールにより 24 V DC または 12V DC で動作します。 それぞれには、2 つのアナログ入力、2 つの PT100 入力、2 つのPT100/PT1000 入力(PT100 と PT1000 のどちらか、またはそれぞれを 1 つづつ)、または 2 つのアナログ出力があります。
デジタル/アナログモジュールは、2 つまたは 4 つのサブユニットに統合されます。 それぞれには、追加モジュールを接続するための 2 つの拡張モジュールが装備されています。

使用可能なディスプレイモジュール● LOGO! Basic● LOGO! TD

LOGO! TD の機能
LOGO! TD は、0BA6 シリーズから使用可能です。 LOGO! Basic より幅の広い、追加ディスプレイが用意されています。 これには、回路プログラムで入力用にプログラム可能な 4つのファンクションキーがあります。 LOGO! Basic と同様に、4 つのカーソルキーがあり、
ESC キーおよび OK キーは回路プログラムでプログラム可能で、LOGO! TD のナビゲーシ
ョンに使用できます。
LOGO! TD 用の電源投入画面を作成して、LOGO!Soft Comfort からダウンロードすることが可能です。 この画面は、LOGO! TD の電源を最初に投入した際に、短い時間表示されます。
また、LOGO! TD から LOGO!Soft Comfort に、電源投入画面をアップロードすることも可能です。
LOGO! TD のメニューについては、付録のセクション D.2 で説明されています。 LOGO!
TD の設定は、LOGO! Basic とは独立して構成します。 異なる設定を使用することができます。

使用可能な通信モジュール● LOGO!通信モジュール(CM) AS インターフェースについては、別のドキュメントで詳しく説明されています。
通信モジュールには 4 つの仮想入力と出力があり、AS インターフェースシステムおよびLOGO!システムの間のインターフェースとして動作します。 モジュールは、LOGO!
Base Module から AS インターフェースシステムへ、あるいはその逆の方向への 4 つのデータビットの転送をサポートしています。
● LOGO!通信モジュール(CM) EIB/KNX については、別のドキュメントで詳しく説明されています。
CM EIB/KNX は、LOGO!を EIB に接続する通信モジュール(CM)です。

EIB へのインターフェースとして、CM EIB/KNX は他の EIB 装置との通信を可能にします。 これを行なうには、マップされる EIB バスへ LOGO!の入力/出力を指定する CM
EIB/KNX の設定を保存します。 LOGO!の機能を使うことで、対応する入力/出力を相互接続することができます。

12

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!を使用する前に個別の選択
さまざまな種類の LOGO! Base Module、拡張モジュール、LOGO! TD および通信モジュー
ルが、お客様固有のタスクに適した高度の柔軟性と適応力のあるシステムを提供いたします。
LOGO!システムは、小規模な家庭用の取り付け、単純な自動化作業やバスシステムへの統合(例: 通信モジュール AS インターフェース)を含む複雑なエンジニアリング作業まで幅広い
ソリューションを提供します。
注記
LOGO! Base Module に装備できるのは、同じ電圧クラスの拡張モジュールのみです。 ハウ
ジングにある機械的なエンコーディングピンのために、異なる電圧クラスの装置を接続することができません。
例外: アナログモジュールまたは通信モジュールの左側のインターフェースは、電気的に絶縁できます。
そのため、このタイプの拡張モジュールは 異なる電圧クラス (ページ 27)の装置と接続できます。
LOGO! TD を使用する場合、接続できるのは 1 つの LOGO! Base Module だけです。
それぞれの LOGO! Base Module は、接続されるモジュールの数に関わらず、回路プログラ
ム作成用の以下の接続をサポートします。
• デジタル入力 I1～I24• アナログ入力 AI1 ～ AI8• デジタル出力 Q1 ～ Q16• アナログ出力 AQ1 ～ AQ2• デジタルフラグブロック M1 ～ M27:
– M8: スタートアップフラグ– M25:バックライトフラグ: LOGO!オンボードディスプレイ
– M26:バックライトフラグ: LOGO! TD– M27: メッセージテキスト文字セットフラグ• アナログフラグブロック AM1 ～ AM6• シフトレジスタビット S1 ～ S8
• 4 つのカーソルキー• 16 のブランク出力 X1 ～ X16

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

13

LOGO!を使用する前にLOGO!の構造
ཱ

ཹ

཰
1

,

,

,

,

,

,

,

ཷ

,

/2*2%DVH0RGXOH√ራቓᇬ5&



/



ཱུ



ཱི

ུ



4







4

ཻ





4





4

ི


ླྀ

ླྀ
ཷ



ཱ

ཹ

཰
1

,

,

,

,



/

ཷ

/2*2㕰㇄኿ንዂዙወ
√ራቓᇬ'05

ེ5816723






4
4







4






ྲྀ



4

ི


ླྀ

ཱ

ླྀ

ཹ

཰
/

1

,

,

,

,

,

,

,

ཷ

,



/2*2㕰㇄኿ንዂዙወ
√ራቓᇬ'05

ཷ





5816723




4





4






4

4





4


4






4






ྲྀ



4



ི


14



①

電源

⑦

実行/停止インジケータ

②

入力

⑧

拡張インターフェース

③

出力

⑨

機械的なコーディングピン

④

キャップ付きモジュールスロ
ット⑩

機械的なコーディングソケット⑤

コントロールパネル(RCo 以
外)

⑪

スライド

⑥

LCD (RCo 以外)⑫

LOGO! TD ケーブルコネクタ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!を使用する前に

ཱ

ཹ

཰
0

,

,

,

,

,

,

,

ཷ

,

/2*2%DVH0RGXOH√ራቓᇬ5&



/



ཱུ



ཱི

ུ



4







4

ཻ





4





4

ི


ླྀ

ླྀ
ཷ



ཱ

ཹ

཰
0

,

,

,

,



/

ཷ

/2*2㕰㇄኿ንዂዙወ
√ራቓᇬ'05

ེ5816723






4





4



4






ྲྀ



4

ི


ླྀ

ཱ

ླྀ

ཹ

཰
/

0

,

,

,

,

,

,

,

ཷ

,



/2*2㕰㇄኿ንዂዙወ
√ራቓᇬ'05

ཷ





5816723






4

4








4

4





4




4




4






ྲྀ



4



ི


①

電源

⑦

実行/停止インジケータ

②

入力

⑧

拡張インターフェース

③

出力

⑨

機械的なコーディングピン

④

キャップ付きモジュールスロ
ット⑩

機械的なコーディングソケット⑤

コントロールパネル(RCo 以
外)

⑪

スライド

⑥

LCD (RCo 以外)⑫

LOGO! TD ケーブルコネクタ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

15

LOGO!を使用する前に/2*2$0
ླྀ

ླྀ

ཹ

཰

ཷ

0

/

0



/

ཷ

ེ

5816723





ྲྀ

ཻ
3(
,1387[ 9P$, 0 8 , 0 8

ཱ




①

電源

⑨

機械的なコーディングピン

②

出力

⑩

機械的なコーディングソケット⑦

実行/停止インジケータ

⑪

スライド

⑧

拡張インターフェース⑫

アナログ測定ケーブルの接地とシールドの接続用 PE
端子

LOGO! AM2 AQ (0 㨪 10 V DC߹ߚߪ0/4 㨪 20 mA)
ླྀ

ླྀ

ཹ

཰
/

0

/

ཷ

0



ཷ

ེ

5816723





ྲྀ

ཻ
3(
287387[ 9RUP$

9 0 , 9 0 ,

ཱ


16



①

電源

⑨

機械的なコーディングピン

②

入力

⑩

機械的なコーディングソケット⑦

実行/停止インジケータ

⑪

スライド

⑧

拡張インターフェース⑫

PE 端子、アース接続用

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!を使用する前に/2*2&0(,%.1;
ླྀ

ླྀ

ཹ

཰

ཷ

0



/

ཷ

ེ



5816723
%86



ྲྀ

ཻ
3URJ





ཱ

ོ




①

電源

⑩

機械的なコーディングソケット②

EIB バス接続

⑪

スライド

⑦

実行/停止インジケータ⑫

EIB/KNX のステータス表示用 LED⑧

拡張インターフェース⑬

プログラミングボタン⑨

機械的なコーディングピン

LOGO! TDs

/2*27'



཰

ཱ

)

)

)

)

(6&

2.






① 通信インターフェース② 電源

LOGO! TD には、LOGO!オンボードディスプレイより広い表示領域があります。 4 つのプ
ログラム可能なカーソルキー、4 つのプログラム可能なファンクションキー、ESC および
OK キーがあります。 同梱の LOGO! TD ケーブルを使って、LOGO! TD の右側にある通信
インターフェースから、LOGO! Base Module の左側にある対応するインターフェースに接
続します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

17

LOGO!を使用する前にLOGO!の識別方法
LOGO!識別子は、様々なプロパティに関する情報を提供します。
● 12/24: 12/24 V DC バージョン● 230: 115 ～ 240 V AC/DC バージョン● R: リレー出力(R 無し： ソリッドステート出力)● C: 統合されたリアルタイムクロック● o: ディスプレイなしバージョン(「LOGO! Pure」)● DM: デジタルモジュール● AM: アナログモジュール● CM: 通信モジュール(例: EIB/KNX モジュール)● TD: テキスト表示

シンボル
ディスプレイ付きバージョンには、8 つの入力と 4 つの出力が装備されています。
ディスプレイ無しバージョンには、8 つの入力と 4 つの出力が装備されています。
デジタルモジュールには、4 つのデジタル入力と 4 つのデジタル出力が装備されています。
デジタルモジュールには、8 つのデジタル入力と 8 つのデジタル出力が装備されています。
アナログモジュールには、装置のタイプによって、2 つのアナログ入力または 2 つのアナログ出力が装備されています。
たとえば、AS インターフェースのような通信(CM)モジュールには、4 つの仮想入力と 4つの仮想出力が装備されています。

s

18

LOGO! TD

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!を使用する前にバージョン
以下の LOGO!バージョンが使用できます。
シンボル

名称

電源電圧

入力

出力

特性

LOGO! 12/24RC

12/24 V DC

8 デジタ
ル 1)

4 リレー
(10 A)

LOGO! 24

24 V DC

8 デジタ
ル 1)

4 ソリッドス 時計機能なし
テート
24V / 0.3A

LOGO! 24C

24 V DC

8 デジタ
ル 1)

4 ソリッドステート
24V / 0.3A

LOGO! 24RC 3)

24 V AC/
24 V DC

8 デジタ
ル

4 リレー
(10A)

LOGO! 230RC 2)

115 ～ 240 V
AC/DC

8 デジタ
ル

4 リレー
(10A)

LOGO! 12/24RCo

12/24 V DC

8 デジタ
ル 1)

4 リレー
(10A)

ディスプレイユ
ニットなし
キーボードなし

LOGO! 24o

24 V DC

8 デジタ
ル 1)

4 ソリッドス ディスプレイユ
テート
ニットなし
24V / 0.3A
キーボードなし

LOGO! 24Co

24 V DC

8 デジタ
ル 1)

4 ソリッドス ディスプレイユ
テート
ニットなし
24 V / 0.3A
キーボードなし

LOGO! 24RC 3)

24 V AC / 24 V
DC

8 デジタ
ル

4 リレー
(10A)

ディスプレイユ
ニットなし

LOGO! 230RCo 2)

115 ～ 240 V
AC/DC

8 デジタ
ル

4 リレー
(10A)

ディスプレイユ
ニットなし

時計機能なしキーボードなし

キーボードなし
1)2)3)

以下のように代替可能です。 4 アナログ入力(0 ～ 10 V)および 4 高速デジタル入力。
230 V AC バージョン: 各 4 入力の 2 つのグループ。グループ内の各入力を同じ位相に接続する必
要があります。 異なる位相のグループを相互接続することが可能です。
デジタル入力は、P または N アクションで動作できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

19

LOGO!を使用する前に拡張モジュール
以下の拡張モジュールを LOGO!に接続できます。
シンボル 名前

電源

入力

出力

LOGO!DM8 12/24R 12/24 V DC

4 デジタル

4 リレー(5A)

LOGO!DM8 24

24 V DC

4 デジタル

4 ソリッドステート
24V / 0.3A

LOGO! DM8 24R 3)

24 V AC/DC

4 デジタル

4 リレー(5A)

LOGO!DM8 230R

115 ～ 240 V AC/DC

4 デジタル 1)

4 リレー(5A)

LOGO!DM16 24

24 V DC

8 デジタル

8 ソリッドステート
24V / 0.3A

LOGO!DM16 24R

24 V DC

8 デジタル

8 リレー(5A)

LOGO!DM16 230R

115 ～ 240 V AC/DC

8 デジタル 4)

8 リレー(5A)

LOGO! AM2

12/24 V DC

2 アナログ
0～10 V または
0/4～20mA 2)

なし

LOGO! AM2 PT100 12/24 V DC

2 PT100 6)-50℃～+200℃

なし

LOGO! AM2 RTD

2 PT100 または 2
PT1000 または 1
PT100 と 1 PT1000 6)

なし

12/24 V DC

-50℃～+200℃
LOGO!AM2 AQ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

24 V DCなし

2 アナログ
0～10 V DC または
0/4～20mA 5)

入力内では、異なる位相は許可されません。
0～10 V、0/4～20 mA をオプションとして接続できます。
デジタル入力は、P または N アクションのどちらかで動作できます。
各 4 入力の 2 つのグループ。グループ内の各入力を同じ位相に接続する必要があります。 異なる
位相のグループを相互接続することが可能です。
0～10 V、0/4～20 mA をオプションとして接続できます。 0/4～20 mA の電流出力が可能なのは、LOGO! 0BA6 Base Module と一緒に使用する場合のみです。
LOGO! AM2 RTD モジュールにサポートされるセンサは PT100 センサおよび PT1000 センサのみ
で、デフォルトの温度係数 α は 0.003850 です。

通信モジュール
以下の通信モジュールを LOGO!に接続できます。
シンボル

名前

電源

LOGO! CM AS インター 30 V DC
フェース
LOGO! CM EIB/KNX

20

24 V
AC/DC

入力

出力

LOGO!の物理的入力に後続する 4 入力

LOGO!の物理的出力に後続する 4 出力

(ln～ln+3)(Qn ～ Qn+3)

最大 16 の仮想デジタル入力(I);最大 8 の仮想アナログ入力(AI)最大 12 の仮想デジタ
ル出力(Q);
最大 2 つの仮想アナ
ログ出力(AQ)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!を使用する前にテキスト表示モジュール
以下の LOGO! TD モジュールが使用可能です。
シンボル
s

名前

電源電圧

ディスプレイ

LOGO! TD

24 V AC/DC
12 V DCLCD (128 x 64)
4 列ディスプレイ

認証と認可
LOGO!は、cULus および FM で認証されています。
● cULus Haz. Loc.
Underwriters Laboratories Inc. (UL)の- UL 508 (産業用制御装置)- CSA C22.2 No. 142 (プロセス制御装置)- UL 1604 (危険区域)- CSA-213 (危険区域)
以下の使用条件で認可済み
Class I、Division 2、Group A、B、C、D Tx
Class I、Zone 2、Group IIC Tx● FM 認可
認可標準クラス番号 3611、3600、3810に準拠し、Class I、Division 2、Group A、B、C、D Tx、Class I、Zone 2、Group IIC Tx で使用を認可されている Factory Mutual Research(FM)注記
現在有効な認可は、各モジュールの定格名板に記載されています。
LOGO!には、CE 適合証明が発行されています。 IEC 60730-1 と IEC 61131-2、および限度
クラス B の EN 55011 に対する耐干渉性に適合しています。
海事証明が要求されています。
● ABS (American Bureau of Shipping: アメリカ船級協会)● BV (Bureau Veritas: フランス船級協会)● DNV (Det Norske Veritas: ノルウェー船級協会)● GL (Germanischer Lloyd: ドイツ船級協会)● LRS (Lloyds Register of Shipping: 英国ロイズ協会)● クラス NK (日本海事協会)
LOGO!モジュールは、産業地域および住居地域での使用に適しています。 Class I、Division
2、Group A、B、C および D 地域、または非危険地域での使用がサポートされています。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

21

LOGO!を使用する前にオーストラリアでの ID製品の側面にあるラベルは、AS/NZS 2064:1997 (クラス A)標準に適合していることを示しています。

警告
危険地域用の安全遵守事項に従わない場合、死亡、身体的傷害または物的損害の危険を招くことがあります。
爆発性雰囲気の可能性のある場所では、システムの動作中にコネクタを外さないでください。 コネクタまたはコンポーネントを外す前に、必ず LOGO!やそのコンポーネントの電源を切ってください。
コンポーネントに他のものを代用すると、Class I、Division 2 地域への適合性が損なわれることがあります。 装置の組み合わせは、設置時点において管轄権を持つ地域の関係機関の検査対象になります。

リサイクルと廃棄
低汚染物質装置であるため、LOGO!ユニットは完全にリサイクル可能です。 環境的に許容されるリサイクルや旧型機の処分については、承認された電子廃棄物処理センタに連絡して
ください。

22

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

2

LOGO!の取り付けおよび配線

2

一般ガイドライン
以下の LOGO!の取り付けおよび配線ガイドラインを参照してください。
● 常に LOGO!の配線が現在の規則および標準に適合していることを確認してください。
また、装置を取り付けて操作する場合は、国や地域の規制を確認してください。 お客様に固有に適用される標準や規則については、地域の関係機関にお問い合わせください。
● 配線またはモジュールの取り付け/取り外しの前に、必ず電源をオフにします。
● 常に、各電流に対して適切な導体の断面積を持つケーブルを使ってください。 LOGO!の配線に 使用できるケーブルの断面積 (ページ 34)は、1.5mm2 から 2.5 mm2 です。
● 端子のねじに過度のトルクを加えないでください。 最大トルク: 0.5 Nm.。
● ケーブルは、なるべく短く使用するようにしてください。 長いケーブルが必要な場合は、シールド付きケーブルを使用する必要があります。 ケーブルは常にペアで配線してください。 たとえば、1 本は中性線で、もう 1 本は位相線または信号線とします。
● 以下は常に独立させてください。
– AC 配線– 高周波スイッチングサイクルの高電圧 DC 回路– 低電圧信号配線– EIB バスケーブルは他の信号ラインと並行に配置します。
● 配線が適切な張力で取り付けられていることを確認してください。
● 危険地域に取り付ける場合には、適切な雷サージ防止装置を提供してください。
● 外部電源は、DC 出力の出力負荷と並列に接続しないでください。 ダイオードあるいは類似のバリヤ装置を設置していない場合に、出力に逆方向電流が生じることがあります。
● 装置は、承認済みコンポーネントでのみ信頼できる機能性が保証されます。
注記
LOGO!装置の取り付けと配線は、一般的なエンジニアリング規則や関連する規制と標準に習熟し、遵守する熟練した作業者のみが行ないます。

取り付けの際の注意点
LOGO!は、ハウジングまたは制御キャビネットに固定、あるいはそれらの中に取り付けられるように設計されています。
警告
通電した状態で LOGO!または関連する装置を取り付け、配線しようとすると、感電したり装置が故障することがあります。 LOGO!または関連する装置の取り付けや取り外し中に、一部の電源を切らなかった場合、作業者の死亡事故や重傷、または装置の損傷またはその両方が発生することがあります。
必ず安全順守事項に従い、LOGO!または関連装置を取り付けまたは取り外しを行う前に、LOGO!の電源が切られていることを確認します。
LOGO!のモジュールは開放型装置です。 これは、LOGO!はハウジングまたはキャビネッ
ト内にのみ設定できることを意味しています。
ハウジングまたはキャビネットは、キーまたはツールによるアクセスのみを許可し、承認または認定された作業者のみにアクセスを許可してください。
どのような場合でも、正面から LOGO!を操作することはできません。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

23

LOGO!の取り付けおよび配線

電子制御装置の安全性
概要
以下の注記は、電子コントローラの種類や製造業者とは無関係に適用されます。
信頼性
LOGO!装置やコンポーネントは、開発および製造中に広範でコスト効率がよい方法で実装された場合に最大の信頼性が達成されます。
これには以下の項目が含まれます。
● 高品質なコンポーネントの使用● 最悪のケースのシナリオを考慮した全回路の設計● すべてのコンポーネントに関するシステム的でコンピュータにより支援されたテスト● すべての LSI 回路の焼き付け(たとえば、プロセッサ、メモリなど)● MOS IC を扱う場合の静電気帯電の防止● 異なる製造ステージにおける視覚チェック● 数日以上に渡る、高温の周囲温度での継続的なヒートランテスト● 注意深くコンピュータ制御された最終テスト● すべてのシステムやコンポーネントの戻りを統計的に評価することで可能となる適切な訂正測定の即時開始● オンラインのテスト(CPU への定期的割り込みなど)を使った主要な制御コンポーネントのモニタ
これらの測定は基本測定として参照されます。
テストの実行プラントの安全を確保する必要があります。
最終的なシステムのコミッショニングの前に、必要な安全テストに加えて完全な機能テスト
も実行します。
発生することがある予測可能な故障もテストします。 これは、操作中のプラントや人へのいかなる危険も避けることを意味しています。
危険
失敗の発生が物的損害あるいは人的傷害を招く可能性があるすべての場合において、取り付
けおよびアプリケーションの安全性を強化する特別な措置を講じます。 そのような用途に対しては、システム固有または特殊な規制があります。 制御システム(たとえば、VDE
0116 バーナー制御システム)の取り付け時には、それらの規制を順守します。
安全機能のある電子制御装置では、取り付けに伴う危険による故障を予防または調整する措置を講じる必要があります。 一定のレベルを超えた危険要素については、上述の基本的な措置を講じるだけでは十分でなく、コントローラに対してその他の安全措置を講じる必要が
あります。
重要情報
操作マニュアルの指示に、正確に従ってください。 取り扱いが正しくないと、危険な失敗を防ぐように意図された対策を無効にしてしまい、さらに危険の原因を増やすことがありま
す。

24

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.1 LOGO!モジュールのセットアップ

2.1 LOGO!モジュールのセットアップ
2.1.1

最大セットアップLOGO!は最大 24 個のデジタル入力、8 個のアナログ入力、16 個のデジタル出力、および 2個のアナログ出力をサポートしています (ページ 11)。 次に示すように、様々な方法で最大セットアップを構成することができます。

アナログ入力オンボード付き LOGO!の最大セットアップ(4 つが使用)
LOGO! Base Module、4 つのデジタルモジュールおよび 3 つのアナログモジュール(例),,,,,,$,$,$,$,

/2*2%DVH
0RGXOH44,,

,,

,,

,,
$,$,

$,$,

/2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2
'0
'0
'0
'0
$0
$0 $0$4
44

44

44$4$4

アナログ入力オンボード付き LOGO!の最大セットアップ(2 つが使用)
LOGO! Base Module、4 つのデジタルモジュールおよび 4 つのアナログモジュール(例),,,,,,$,$,

/2*2%DVH
0RGXOH44,,

,,

,,

,,
$,$,

$,$,

$,$,

/2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2
'0
'0
'0
'0
$0
$0
$0 $0$4
44

44

44$4$4

アナログ入力オンボードなし LOGO!の最大セットアップ(LOGO! 24 RC/RCo および LOGO!
230RC/RCo)LOGO! Base Module、4 つのデジタルモジュールおよび 5 つのアナログモジュール(例),,,,

,,

,,

,,
$,$,

/2*2%DVH
0RGXOH44

$,$,

$,$,

$,$,

/2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2 /2*2
'0
'0
'0
'0
$0
$0
$0
$0 $0$4
44

44

44$4$4

LOGO! 12/24 RC/RCo、LOGO! 24/24o、LOGO! 24C/24Coモジュールでは、4 つの使用可
能なアナログ入力のうち、2 つまたは 4 つをモジュールで使用するように設定できます。 AI
入力には、使用するLOGO! Base Moduleの設定数に応じて、連続番号が付けられます。 2個の入力を設定した場合、AI1 およびAI2 と番号付けされ、I7 およびI8 入力端子に対応します。 後続のAI拡張モジュールの番号は、AI3 から始まります。 4 個の入力を設定した場合、
AI1、AI2、AI3 およびAI4 と番号付けされ、I7、I8、I1 およびI2 の順に対応します。 後続のAI拡張モジュールの番号は、AI5 から始まります。 トピック"定数とコネクタ - Co (ページ 96)"および"LOGO!BasicでAIの数の設定 (ページ 211)"を参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

25

LOGO!の取り付けおよび配線
2.1 LOGO!モジュールのセットアップ

高速/最適な通信性能
LOGO! Base Module と各種のモジュール間の高速通信性能を最適化するためには、最初にデジタルモジュールを取り付け、次にアナログモジュールを取り付けることをお勧めします(上記の例)。 (特殊機能の PI コントローラは例外です: 値 PV に使用する AI は、LOGO!
Base Module 上または LOGO! Base Module に隣接するアナログ入力モジュール上にあることが必要です）。
シーメンス社は、CM AS インターフェースを最右側端に配置することをお勧めします。
(AS インターフェースの電圧に障害があると、LOGO!システムと LOGO! CM AS インターフェース拡張モジュールの右側に調整された拡張モジュールとの間の通信が中断されます)。
LOGO! TD モジュールは個別に取り付けます。 同梱の LOGO! TD ケーブルを使用して、LOGO! Base Module に接続します。
注記
CM EIB/KNX は、必ず LOGO!の右側の最後のモジュールとして取り付ける必要があります。
これ以後にインターフェースモジュールを CM EIB/KNX に接続してはいけません。

26

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.1 LOGO!モジュールのセットアップ

2.1.2

異なる電圧クラスでのセットアップ

規則
デジタルモジュールは、同じ電圧クラスの装置にのみ直接接続されます。
アナログおよび通信モジュールはどんな電圧クラスの装置にも接続できます。
回路プログラムを変更することなく、2 つの類似の DM8 拡張モジュールを、1 つの適切なDM16 拡張モジュールで置き換える(逆も可能)ことができます。
注記
24 V DC の電源で動作している場合に限り、DM8 12/24R は、1 つの DM16 24R に置き換えることができます。
DC および P アクションで動作している場合に限り、DM8 24R は、1 つの DM16 24R に置
き換えることができます。

概要: 拡張モジュールの LOGO! Base Module への接続
次の表で、「X」は接続が可能であることを意味し、「-」は接続が不可能であることを示します。
LOGO! Base Module

拡張モジュール
DM8
12/24R,
DM16
24R

DM8
24、
DM16
24

DM 8
24R

DM8
230R、
DM16
230R

AM2、
AM2 PT100、AM2 RTD、
AM2 AQCM

LOGO! 12/24RC

x

x

x

-

x

x

LOGO! 24

x

x

x

-

x

x

LOGO! 24C

x

x

x

-

x

x

LOGO! 24RC

x

x

x

-

x

x

LOGO! 230RC

-

-

-

x

x

x

LOGO!12/24RCo

x

x

x

-

x

x

LOGO!24o

x

x

x

-

x

x

LOGO! 24Co

x

x

x

-

x

x

LOGO! 24RCo

x

x

x

-

x

x

LOGO! 230RCo

-

-

-

x

x

x

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

27

LOGO!の取り付けおよび配線
2.1 LOGO!モジュールのセットアップ

概要: 追加拡張モジュールの拡張モジュールへの接続
拡張モジュール

2.1.3

追加拡張モジュールDM8
12/24R,
DM16
24R

DM8
24、
DM16 24

DM8 24R DM8
230R、
DM16
230R

AM2、
AM2
PT100、
AM2 RTD、
AM2 AQCM

DM8 12/24R、DM16 24R

x

x

x

-

x

x

DM8 24、DM16 24

x

x

x

-

x

x

DM8 24 R

x

x

x

-

x

x

DM8 230R、DM16 230R

-

-

-

x

x

x

AM2、
AM2 PT100、AM2 RTD、
AM2 AQ

x

x

x

-

x

x

CM AS インターフェース x

x

x

-

x

x

CM EIB/KNX

x

x

-

x

x

x

互換性
LOGO! TD モジュールは 0BA6 シリーズの装置でのみ使用できます。
LOGO! Base Module から、以下のパラメータを含むメッセージテキストを編集することはできません。
● Par● Time● Date● EnTime● EnDate
このようなメッセージテキストは、LOGO!Soft Comfort からのみ編集できます。
装置シリーズ 0BA4 または 0BA5 の LOGO! AM2 AQ アナログモジュールを使用する場合は、この装置で使える機能が制限されます。モジュールは、0BA3 以前の装置シリーズでは使用できません。
他のすべての拡張モジュールは、装置シリーズ 0BA3、0BA4、0BA5 および 0BA6 のLOGO! Base Module と完全な互換性があります。

28

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.2 LOGO!の取り付け/取り外し

2.2 LOGO!の取り付け/取り外し
寸法
LOGO!の取り付け寸法は DIN43880 と互換です。
LOGO!は、EN50022 への 35mm DIN レールまたは壁にスナップマウントされます。
LOGO!の幅:● LOGO! TD の幅は 128.2mm で、これは 8 サブユニットに相当します。
● LOGO! Base Module の幅は 72mm で、これは 4 サブユニットに相当します。
● LOGO!拡張モジュールの幅は 36mm または 72 mm (DM16...)で、これは 2 または 4 サブ
ユニットに相当します。
注記
以下の図に、LOGO! 230 RC およびデジタルモジュールの取り付けおよび取り外しの例を示します。 他のすべての LOGO! Base Module バージョンおよび拡張モジュールに、図の寸法が適用されます。

警告
拡張モジュールの取り付けや取り外しの前に、必ず電源をオフにします。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

29

LOGO!の取り付けおよび配線
2.2 LOGO!の取り付け/取り外し

2.2.1

DIN レール取り付け

取り付け
LOGO! Base Module およびデジタルモジュールの DIN レールへの取り付け方法：
1. LOGO! Base Module をレールの上に引っかけます。
2. 低い端を押して、パチンと音がするまで閉じます。 背面の取り付けインターロックを必ず噛み合わせます。












3. LOGO! Base Module/LOGO!拡張モジュールの右側のコネクタキャップを外します。
4. LOGO! Base Module 右側の DIN レールの上に、デジタルモジュールを置きます。
5. LOGO! Base Module に接触するまで、デジタルモジュールを左側へスライドさせます。
6. ねじ回しを使って、インターロックを左へ押します。 端の位置で、LOGO! Base Moduleのスライドインターロックを噛み合わせます。

デジタルモジュールのステップを繰り返して、更に拡張モジュールを取り付けます。
注記
最後の拡張モジュールの拡張インターフェースには、必ずカバーを取り付けます。

30

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.2 LOGO!の取り付け/取り外し

取り外し
LOGO!を取り外すには:....... 取り付けられているのが LOGO! Base Module1 つだけの場合：
1. スライドインターロックの底部にある小穴にねじ回しを挿入し、ラッチを下方向へ動かします。
2. LOGO! Base Module を DIN レールから回転させながら外します。










$

%

....... LOGO! Base Module に少なくとも 1 つの拡張モジュールを接続している場合:
1. ねじ回しを使って、スライドインターロックを右へ押します。
2. 拡張モジュールを右へスライドさせます。
3. スライドインターロックの底部にある小穴にねじ回しを挿入し、それを下方向へ、このように動かします。
4. 拡張モジュールをプロフィールレールから回転させながら外します。
その他すべての拡張モジュールについて、ステップ 1 から 4 を繰り返します。
注記
複数の拡張モジュールを接続している場合は、右側の最後のモジュールから取り外すことをお勧めします。
取り付け/取り外すべきモジュールのスライドインターロックが次のモジュールと噛み合っていないかを確認します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

31

LOGO!の取り付けおよび配線
2.2 LOGO!の取り付け/取り外し

2.2.2

壁取り付け
壁取り付けでは、まず装置の後ろ側の取り付けスライドを外側にスライドさせます。 2 つの取り付けスライドと 2 つの O M4 ねじ(締め付けトルク 0.8～1.2Nm)を使って、LOGO!を壁に取り付けられます。

♥ቭⅧሴኖ዆ኁኦ

壁取り付けのドリルテンプレート
LOGO!を壁取り付け可能にするには、以下に示すテンプレートを使って穴をあける必要が
あります。



  

 

཰

ཱ

ཱ

ཱ

ི

ི


Q[ すべての寸法は mm です。
O M4 ねじのボアホール、締付けトルク 0.8～1.2 Nm①LOGO! Base Module② LOGO!拡張モジュール、DM *...、AM...
③ LOGO!拡張モジュール、DM 16...

32

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.2 LOGO!の取り付け/取り外し

2.2.3

LOGO! TD の取り付けオプションの LOGO! TD の取り付け表面を整えて取り付けるには、次の手順に従います。
1. 119.5 mm x 78.5 mm (許容範囲: +0.5 mm)の孔を取り付け表面に空けます。





2. 同梱のガスケットを LOGO! TD のフロントプレートに取り付けます。
3. LOGO! TD を取り付け表面に開けた穴に合わせます。
4. LOGO! TD に取り付けブラケット(同梱)を取り付けます。
5. 取り付けブラケットの取り付けネジを 0.2 Nm のトルクで締め付け、LOGO! TD を固定します。
①取り付けブラケット②取り付けネジ③ガスケット
④キャビネットの扉またはコント
ロールパネル(厚さ： 1.5 ～ 4 mm)

཰

ཱ

ི

཰


次に、同梱のケーブルを使って、LOGO! TD と LOGO! Base Module を接続(最長距離 2.5 メートル)します。 接続距離は、標準の補助 D ケーブルを LOGO! TD ケーブルと併用することで、最長 10 m まで延長できます。

2.2.4

LOGO!のラベリング
LOGO!モジュール上のグレーの長方形の領域はラベリングのために用意されています。
拡張モジュールの場合、たとえば、グレーの領域を入力や出力のラベリングのために使うことができます。 この接続では、LOGO! Base Module にすでに 8 つの入力または 4 つの出力がある場合、デルタ係数として入力に+8 または出力に+4 を入力できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

33

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3 LOGO!の配線
3mm の刃のねじ回しを使って LOGO!を配線します。
端子にはワイヤ保護キャップは必要ありません。 最大で次の大きさの断面積を持つ導線を使用できます。
● 1 x 2.5 mm2● 2 x 1.5 mm2 (各補助端子ボックス用)
締付けトルク: 0.4～0.5 Nm (3～4 in-lbs)
注記
取り付けの完了後には、常に端子をカバーしてください。 運転中の部品への許可できない
接触から LOGO!を適切に保護するため、地域の基準を遵守してください。

2.3.1

電源の接続
230 V バージョンの LOGO!は、115V AC/DC および 240V AC/DC の定格電圧での動作に適しています。 LOGO! 24 V および 12 V バージョンは、24VDC、24 V AC または 12 V DC の電源で動作できます。 許容される電圧耐性、ラインの周波数や電力消費量については、装置に同梱されている製品情報の取付説明書や付録 A の技術仕様を参照してください。
CM EIB/KNX は、LOGO!コントローラの通信モジュールとして設計されており、12/24 V
AC/DC の主電源が供給される必要があります。
AS インターフェースのバスは、単一のラインによるエンコーダ用にデータと電力を同時に転送できる、特別の AS インターフェース電源(30V DC)を必要とします。
LOGO!TD には、必ず 12 V DC または 24 V AC/DC の電圧が必要です。
注記
電源不良は、特殊な機能でエッジを誘発する追加的信号を引き起こすことがあります。 最後の連続的なサイクルから、データが保存されます。

34

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

LOGO!の接続
LOGO!を電源に接続するには:'&榊䄟Ⅷሰ/2*2

$&榊䄟Ⅷሰ/2*2

/
0

/
1

/

0

,

,

,

⸘⏷ኯዂዙኗ቎ቫቮ≬帆㉔尐ቍ⫃⚗ 㘷⯷ ᧶5& $


(,%.1;


,

/

,

1

,

,

,

,

ኒዙን榊⦶ት㔠ራቮ቎ቒᇬ╤⇫榊⦶ሯ⺠ቍሲቋብ⸩㫋榊⦶ቫቭⅴₙ浧ሧክ዇ኖኜዙ 029 ት岼函ሺቡሼᇭ$$注記
LOGO!は、ダブル絶縁された接続開閉装置です。 装置の接地線を接続する必要はありません。

AC 電圧での回路保護
電源ラインでの電圧ピークを抑えるために、金属酸化物バリスタ(MOV)を設置できます。
ラインで使われるバリスタの動作電圧が、定格電圧より少なくとも 20%以上高いことを確認してください(例、S10K275)。

DC 電圧での回路保護
電源ラインのピーク電圧を抑制するために、保護装置を設置してください。 DEHN (注文番
号: 918 402)を、推奨します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

35

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3.2

LOGO! TD 電源の接続
LOGO!TD には、必ず 12 V DC または 24 V AC/DC の電圧を供給する外部電源が必要です。
電源コネクタは LOGO!TD に同梱されています。

཰

ཱ











936
56$056%① 電源② 通信インターフェース
電源の接続に極性はありません。 直流電源を LOGO! TD に接続する場合、正極または負極の電源線を、左側または右側のどちらにでも接続できます。
注記
シーメンスは、電源に 0.5 A 安全ヒューズを使用して LOGO!TD を保護することをお勧めし
ます。

36

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3.3

LOGO!入力の接続

必要条件
入力で、次のようなセンサエレメントを接続します。 瞬時押しボタン、スイッチ、光バリ
ヤ、日光コントロールスイッチなど。

LOGO!のセンサ特性
LOGO! 12/24RC
LOGO!12/24RCo

LOGO!24/24o
LOGO! 24C/24Co

LOGO!DM8
12/24R

LOGO! DM824

I3 ～ 16

I1、I2、I7、I8

I3 ～ 16

I1、I2、I7、I8

I1 ～ 18

I1 ～ 18

信号ステータス 0< 5 V DC< 5 V DC< 5 V DC< 5 V DC< 5 V DC< 5 V DC

入力電流

< 0.85 mA< 0.05 mA< 0.85 mA< 0.05 mA< 0.85 mA< 0.85 mA

信号ステータス 1> 8.5 V DC

> 8.5 V DC

> 12 V DC> 12 V DC> 8.5 V DC

> 12 V DC

入力電流> 1.5 mA

> 0.1 mA

> 2 mA> 0.15 mA> 1.5 mA

> 2 mA

信号ステータス0
入力電流
信号ステータス1
入力電流信号ステータス0
入力電流
信号ステータス1
入力電流

LOGO! 24RC (AC)LOGO! 24RC (DC)

LOGO! 230 RC (AC)LOGO! 230 RC (DC)

LOGO! 24RCo (AC)LOGO! 24RCo (DC)

LOGO! 230 RCo (AC)LOGO! 230RCo (DC)

LOGO! DM8 24R (AC)LOGO! DM8 24R (DC)

LOGO! DM8 230R (AC)LOGO! DM8 230R (DC)< 5 V AC

< 5 V DC< 40 V AC< 30 V DC< 1.0 mA

< 1.0 mA

< 0.03 mA< 0.03 mA> 12 V AC> 12 V DC> 79 V AC> 79 V DC> 2.5 mA

> 2.5 mA

> 0.08 mA> 0.08 mA

LOGO! DM16 24R

LOGO! DM16 24

LOGO! DM16 230R (AC)LOGO! DM16 230R (DC)< 5 V DC< 5 V DC< 40 V AC< 30 V DC< 1.0 mA

< 1.0 mA

< 0.05 mA< 0.05 mA> 12 V DC> 12 V DC> 79 V AC> 79 V DC> 2.0 mA

> 2.0 mA

> 0.08 mA> 0.08 mA

注記
LOGO! 230RC/230RCo および拡張モジュール DM16 230R のデジタル入力は、2 つのグループに分割されており、それぞれが 4 つの入力で構成されます。 同じグループ内では、すべての入力は必ず同じ位相で動作する必要があります。 異なる位相が可能なのは、グループの間だけです。
例: I1 から I4 は位相 L1 で、I5 から I8 は位相 L2 です。
LOGO! DM8 230R の内部の入力を、異なる位相に接続することはできません。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

37

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

センサ接続
グローランプおよび 2 線近接スイッチ(Bero)の LOGO! 230RC/230RCo または LOGO! DM8
230R (AC)および LOGO! DM16 230R (AC)への接続
次の図に、グローランプのあるスイッチの LOGO!への接続方法を示します。 グローランプ
を流れる電流により、スイッチの接触が閉じていても LOGO!が"1"信号を検出してしまいます。 ただし、電源に適したグローランプのあるスイッチを使用すれば、この応答は発生しなくなります。
/
1
&
/

1

,

,

,

,

;ነዐኤዐኒN9ᇬQ)

すべての使用される 2 線近接スイッチの静止電流についても考慮してください。 2 線近接
スイッチの静止電流のレベルは、LOGO!入力で論理値"1"の信号を誘発するのに十分の高さです。 そのため、近接スイッチの静止電流を 入力の技術仕様 (ページ 229)と比較する必要があります。
対処法
この応答を抑えるには、100 nF および 2.5 kV で定格の X-コンデンサを使います。破壊的な状況が発生すると、この種のコンデンサは安全に切断します。 過電圧の場合に壊れないよ
うに、コンデンサの定格電圧レベルを選択する必要があります。
230 V AC で、"0"信号を生成するためには、N と入力 I(n)の間の電圧は 40 V を超えないようにする必要があります。 コンデンサには、約 10 個のグローランプを接続できます。

制限事項
信号ステータス遷移 0 → 1 / 1 → 0:
0 から 1 あるいは 1 から 0 への遷移の後で、LOGO!が新しい信号ステータスを検出できる
ように、信号は少なくとも 1 つのプログラムサイクルの間は一定である必要があります。
プログラムの実行時間は、回路プログラムのサイズで決定されます。 付録"サイクルタイムの判定 (ページ 257)"には、現在のスキャンのサイクル時間を決定するために使用できる、
ベンチマークテストルーチンが記載されています。

38

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

LOGO! 12/24RC/RCo、LOGO! 24/24o および LOGO! 24C/24Co
高速デジタル入力： I3、I4、I5 および I6:
これらのバージョンにも、高速デジタル入力(アップ/ダウンカウンタ、しきい値トリガ)が装備されています。 前に説明した制限は、これらの高速デジタル入力には適用されません。
注記
高速デジタル入力 I3、I4、I5 および I6 は以前のバージョンの 0BA0 から 0BA5 と同じであるため、これらのバージョンで作成された回路プログラムは、プログラミングソフトウェア
LOGO!により、機能を変更することなく新しい 0BA6 装置に転送できます。 これとは対照的に、LOGO!...L バージョン(高速デジタル入力 I11/I12)に対して作成された回路プログラムは修正する必要があります。 0BA6 シリーズでは、高速デジタル入力は 2 kHz から 5 kHz に増加しています。
高速デジタル入力のない拡張モジュール。

アナログ入力： I1 および I2、I7 および I8:
LOGO!バージョン 12/24RC/RCo および
24C/24Co の入力 I1、I2、I7 および I8 は、デジタル入力またはアナログ入力のいずれかとして使うことができます。 入力モードは LOGO!回路プログラムで定義されます。
トピック"定数とコネクタ - Co (ページ 96)"で説明されているように、入力I1、I2、I7 およびI8 はデジタル入力を提供し、入力AI3、AI4、AI1 およびAI2 はアナログ入力を提供します。
AI3 は入力端子I1 に、AI4 はI2 に、AI1 はI7 に、AI2 はI8 にそれぞれ対応します。 AI3 およびAI4 の使用はオプションです。 セクション 5.2.4 のトピック「LOGO!BasicでAIの数の設定 (ページ 211)」で説明されているように、2 つまたは 4 つのアナログ入力を使用するようにLOGO!を設定します。
入力 I1、I2、I7 および I8 をアナログ入力として使う場合は、0 ～ 10 V DC の範囲だけが使用可能です。
ポテンショメータの入力 I1、I2、I7 および I8 への接続
ポテンショメータを完全に起動する場合に最大値として 10 V を達成することを許可するには、入力電圧に関わらずポテンショメータの入力側に直列抵抗を接続する必要があります。
次の容量のポテンショメータおよび直列抵抗の使用をお勧めいたします。
電圧ポテンショメータ

直列抵抗

12 V

5 kΩ

-

24 V

5 kΩ

6.6 kΩ

ポテンショメータと最大値として 10 V の入力電圧を使う場合、24 V の入力電圧の接続で、直列抵抗を使用して 14 V を解放し、ポテンショメータをフル回転させるのに必要な 10 Vの最大値が供給されるようにする必要があります。 電圧が 12 V なら、これは無視できるでしょう。
注記
LOGO! AM2 拡張モジュールにより、追加のアナログ入力が提供されます。LOGO! AM2
PT100 拡張モジュールにより、PT100 入力が提供されます。
アナログ信号では、常に撚られたシールド付きのケーブルを使い、これらをできるだけ短く使用します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

39

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

センサ接続
センサを LOGO!に接続:

LOGO!12/24 ....
/ሶቯቬቑ孔函ቑ⏴┪ቒ倅傐ሸቯ቉ሧቍሧቂቤᇬ␀抩ቑ⪉䄥榊⇜ ䷟⇢㘴⦿ ሯ㉔尐ቊሼᇭ/2*25&5&Rᇬ/2*2Rርቫቖ/2*2
&&R኿ንዂዙወቊቒᇬቿኧዊኍ≰⚆ት榊䄟榊⦶ቋ䷟⇢㘴⦿ቑ栢ቊ⒕⼟ቊሰቡሼ  䦃⒦㕄㔦⣷ N˖ ᇬ9'& ᇭ

0

/

0

,

,

,

,

,

,

LOGO! 230 ....
///ሶቯቬቑ孔函ቑ⏴┪ቒᇬቇቑኍወዙኴ቎揜⒦ሸቯᇬቀቯቁቯሯቇቑ⏴┪ቊ㱚㒟ሸቯቡሼᇭ
ኳዊአኌቑ栢ቊቑቢ䟿ቍቮ⇜䦇ሯ♾厌ቊሼሯᇬኳዊአኌ␔ቊቒₜ♾厌ቊሼᇭ

1

/

1

,

,

,

,

,

,

警告
電流安全規制(VDE 0110、...および IEC61131-2、...および cULus)は、AC 入力グループ(I1から I4 または I5 から I8)あるいはデジタルモジュールの入力に異なる位相の接続を許可していません。

40

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

LOGO! AM2/
03( ቿዙኖ㘴倩ርቫቖቿኧዊኍ䂻⸩኎ዙኳወ
ቑኔዙወኦ䞷3(䵾
⷟
/

0

/

0

཰ ቿዙኖཱ ኎ዙኳወኔዙወኦ
ི ',1ዉዙወ

ི5816723

཰
3(

0

/

榊㿐
ᨺP$

,

⪉䄥榊㿐

0 8

,

0 8

0

ཱ

9

/
ኘዐኒ

0
榊㿐䂻⸩

榊⦶䂻⸩

上の図は、4 線電流測定および 2 線電圧測定の例を示しています。
2 線センサの LOGO! AM2 への接続
2 線センサの接続ワイヤを以下のように接続します。
1. センサの出力を、AM2 モジュールの接続 U (0～10 V 電圧測定)または接続 I (0/4～20 mA
電流測定)に接続します。
2. センサのプラスコネクタを、24 V 電源電圧(L+)に接続します。
3. 電流出力 M (上図に示すセンサ右側)の接地接続を、AM2 モジュールの対応する M 入力
(M1 または M2)に接続します。

LOGO! AM2 PT100

最大で、2 つの 2 線または 3 線 PT100 センサ、または 1 つの 2 線と 3 線 PT100 センサを、モジュールに接続できます。 モジュールによってサポートされるセンサのタイプは PT100
のみで、デフォルトの温度係数 α は 0.003850 です。
2 線接続では、端子 M1+と IC1 または M2+と IC2 を短絡する必要があります。測定ラインのオーム抵抗により生じるエラーは、この種の接続では補償されません。 1 Ω のライン抵抗が+2.5 °C の測定エラーに比例します。
3 線式技術は、測定結果におけるケーブル長(オーム抵抗)の影響を抑制します。
偩㆞㔏嫢
/

0

/

0

偩㆞㔏嫢
/

0

/

0

5816723

5816723

3(

3(0 ,& 0 0,& 0

0 ,& 0 0,& 0

37

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

37

41

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

LOGO! AM2 RTD
2 線接続または 3 線接続で、または 2 線と 3 線接続の混合使用で、最大で 2 つの PT100 センサまたは 2 つの PT1000 センサ、または 1 つの PT100 センサと 1 つの PT1000 センサを、モジュールに接続できます。 モジュールによってサポートされるセンサのタイプは PT100
または PT1000 で、デフォルトの温度係数 α は 0.003850 です。
2 線接続では、端子 M1+と IC1 または M2+と IC2 を短絡する必要があります。測定ラインのオーム抵抗により生じるエラーは、この種の接続では補償されません。 PT100 センサが接続されている場合、ライン抵抗 1 Ω が測定誤差+2.5 °C に比例し、PT1000 センサが接続されている場合、ライン抵抗 1 Ω が測定誤差+0.25 °C に比例します。
3 線式技術は、測定結果におけるケーブル長(オーム抵抗)の影響を抑制します。
偩㆞㔏嫢
/

0

/

0

偩㆞㔏嫢
/

0

/

0

5816723

5816723

3(

3(0 ,& 0 0,& 0

0 ,& 0 0,& 0

3737

3737

注記
アナログ値が変動するのは、アナログ評価装置からアナログ AM2 / AM2 PT100 / AM2 RTD
LOGO!拡張モジュールへの接続線の遮蔽(エンコーダワイヤ)が、正しく取り付けられていな
いか、あるいはまったく取り付けられていないためです。
これらの拡張モジュールを使う場合に、アナログ値の追加変動を避けるには、次のようにします。
• シールドされたエンコーダワイヤのみを使用します。
• エンコーダワイヤを可能な限り短くします。 エンコーダワイヤは 10 m 以上にしてはなりません。
• エンコーダワイヤを片側のみ接続し、それを AM2 / AM2 PT100 / AM2 AQ / AM2 RTD 拡
張モジュールの PE 端子のみに接続します。
• エンコーダサプライの接地を拡張モジュールの PE 端子に接続します。
• 電源付きの LOGO! AM2 PT100 または LOGO! AM2 RTD 拡張モジュールは接地されません(電位-自由)。 これを回避できない場合、電源の負の出力/接地出力を抵抗温度計の測定
ワイヤでのシールドに接続します。

42

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3.4

出力の接続

LOGO! ...R...
LOGO! ...R...バージョンにはリレー出力が装備されています。 リレー接触の電位は、電源と入力から分離されます。

リレー出力の必要条件
出力には、ランプ、蛍光ランプ、モーター、接触器リレー、その他の様々な負荷を接続できます。LOGO! ...R...に接続する負荷に求められる特性に関する情報は、技術仕様 (ページ 229)を参照してください。

接続
ここに、負荷を LOGO! ...R... に接続する方法を示します。
'05//



4





4

弯嘆

4





4





弯嘆

10
呹╤⥭恾ኳዉዙኈ቎ቫቮ≬帆ᇬ㦏⮶$ᇬ䔈㊶%ᇭ
ቂቋራቓᇬ榊㺦⥭恾ኳዉዙኈ6; ㉔尐ቍ⫃⚗

ソリッドステート出力付き LOGO!
ソリッドステート出力付き LOGO!バージョンは、そのタイプ名に文字 R が含まれていないことから識別できます。 出力は、短絡回路防止および過負荷防止です。 LOGO!が負荷電圧を供給するため、補助負荷電源は不要です。

ソリッドステート出力の必要条件
LOGO!に接続された負荷は、以下の特性を持たなくてはなりません。
● 最大スイッチ電流は出力当り 0.3 A です。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

43

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

接続
ここに、負荷をソリッドステート出力付き LOGO!に接続する方法を示します。
'0
4 0
4 0

4 0

4 0

弯嘆

弯嘆

弯嘆9'&ᇬ㦏⮶$

LOGO!AM2 AQ
/
0

/

0

/

0

ཱ
5816723

཰3(

V1, V2: 0 ... 10 V DC
R1:>= 5 kΩ287387[ 9RUP$

9 0 , 9 0 ,

I1, I2:
R2:
0 ... 10 V

0/4 ... 20 mA<= 250 Ω

0/4 ... 20mA
R2

R1

①

アース

②

DIN レール

上の図は、電圧あるいは負荷電流を接続する方法の例を示しています。

44

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3.5

EIB バスの接続
2 極ねじ端子(+と-)で接続します。
5816723%86

3URJൻ

(,%

赤と黒のコアペアケーブルのみを使い、白と黄色のコアペアケーブルは接続しません。
[Prog ↓]ボタンを押して、CM EIB/KNX をプログラミングモードに切り替えます。

注記[Prog ↓]ボタンは、あまり強く押さないでください。
バスの接続に問題がない場合は、LED が緑色に点灯します。
プログラミングモードでは、LED はオレンジ色になります。

EIB バス上のネットワーク化
CM EIB/KNX は LOGO!と EIB の間の通信を行い、EIB の入力/出力によって通信をします。
CM EIB/KNX のアプリケーションによって、LOGO!の操作環境イメージを完成させることができます。つまり、LOGO!で対応できない入力や出力を EIB で対応することができます。

注記

EIB バスでの LOGO!のネットワーク化の詳細情報については、LOGO! CM EIB/KNX のドキュメント、特に『Micro Automation Set 8』を参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

45

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3.6

AS インターフェースバスの接続
AS インターフェースバスのモジュールのアドレスを設定するには、アドレスユニットが必要です。
有効なアドレスの範囲は 1 から 31 です。各アドレスは一度しか使えません。
AS インターフェースバスは、取り付けの前でも後でも設定できます。
取り付けられたモジュールが、アドレスソケットでアドレスを付与された場合、AS インタ
ーフェースの電圧は事前に切断される必要があります。 これは、安全上の理由で必要です。
5816723$6,$6,$''5  ಥ ಥ

AS インターフェースバス上のネットワーク化
AS インターフェースバスに接続するには、通信可能な LOGO!の変形が必要です。
● LOGO! Base Module + CM AS-I。
AS インターフェースバスから LOGO!にかけてデータを送信できて、同様にデータを受信できること、さらに、● AS インターフェース電源および● AS インターフェースマスタ(例 CP243-2 付き S7-200 または DP/AS-I Link 20 E)が必要。
LOGO!は、AS インターフェース上のスレーブとしてのみ受け入れられます。これは、2 つの LOGO!装置の間で直接データを交換できないことを意味します。 データは、常に AS イ
ンターフェースマスター全体で交換されます。

警告
AS インターフェースと LOGO!システムは、決して電気的に一緒に接続してはなりません。
IEC 61131-2、EN 50178、UL 508、CSAC22.2No.42 に従って、安全絶縁を使います。

46

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線
ロジックの課題
LOGO!システム

AS インターフェースシステム

入力

出力データビット

In

DQ1

In+1

DQ2

In+2

DQ3

In+3

DQ4

出力

入力データビット

Qn

DI1

Qn+1

DI2

Qn+2

DI3

Qn+3

DI4

「n」は、LOGO! Base Module に対する拡張モジュールのプラグイン位置によって異なります。 それは、LOGO!プログラムコードの入力または出力の数を示します。

注記
LOGO!のアドレス空間に、AS インターフェースの入力/出力のために十分なスペースがあることを確認します。 すでに 12 以上の物理的出力あるいは 20 以上の物理的入力を使っている場合、CM AS インターフェースを操作できません。
AS インターフェースでの LOGO!のネットワーク化の詳細情報については、LOGO! CM AS
インターフェースドキュメント、特に『Micro Automation Set』の 7 および 16 を参照して
ください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

47

LOGO!の取り付けおよび配線
2.3 LOGO!の配線

2.3.7

モデムの接続LOGO! 0BA6 デバイスシリーズは、PC および LOGO! 0BA6 Base Module の間のモデム接続をサポートします。 モデムを使用して、LOGO!Soft Comfort と LOGO!装置との間で、回路プログラムをダウンロードおよびアップロードすることができます。 モデム接続の設定
は、LOGO!Soft Comfort V6.1 以降でのみ可能です。
]

^
^

`
X
Y

Z

[

_

XW
\

①

XX

②
③

PC (デスクトップまたはラップトッ⑦
プ)
ローカルモデム（推奨:INSYS モデム) ⑧
PSTN (公衆電話交換回線網)⑨④

リモートモデム（推奨:INSYS モデム) ⑩⑤⑥

LOGO! Base Module
標準 RS232 ケーブル(9 ピン)⑪

標準 RJ11 の電話回線
LOGO!モデムケーブル(長さ: 0.5 m)
両側に "MODEM"というテキストが明記されたケーブルコネクタ
両側に "PC CABLE"というテキストが明記されたケーブルコネクタ
LOGO! PC ケーブル

モデム設定の詳細な説明については、LOGO!Soft Comfort V6.1 のオンラインヘルプを参照
してください。
LOGO!モデムケーブルの詳細な説明については、ご使用になっている LOGO!モデムケーブ
ルの製品情報を参照してください。
通知
使用するモデムは、以下の要件を満たさなければなりません。
11 ビットバイト(8 データビット、1 ストップビット、1 偶数パリティビット)を転送できる機能
標準 AT コマンドまたは標準 AT コマンドとして機能するコマンドを提供する機能
LOGO!モデムケーブルで接続されるモデムには、その RS232C インターフェースのピン 1
を通して、最低でも 5 mA の電流を提供できなければなりません。

48

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.4 動作の開始

2.4 動作の開始
2.4.1

LOGO!のスイッチオン/電源投入
LOGO!には電源スイッチはありません。 起動中の LOGO!の反応は以下によって異なります。
● 回路プログラムが LOGO!に保存されているかどうか● メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードが挿入されているかどうか● これがディスプレイユニットなし(LOGO!...o)のバージョンの LOGO!であるかどうか● 電源障害時の LOGO!のステータス
LOGO!の拡張モジュールが実行モードに切り替わっていることを確認するには、以下を確認します。
● LOGO!と拡張モジュールの間のスライディング接点は、適切な場所に音がするまで閉じられていますか?
● 電源は拡張モジュールに接続されていますか？
● また、LOGO! Base Module に電源を投入する前に、必ず最初に拡張モジュールへの電源を投入します(あるいは、両方の電源を同時に投入します)。こうしないと、LOGO! Base
Module の起動時に、システムは拡張モジュールを認識しません。
下図に、考えられる LOGO!の反応をすべて示します。
榊䄟⒖㠼ⓜኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&㕋ₚ

榊䄟㔤⏴㈛

ቡቂቒ
ቍሺ

ኾ኿዇቎ኴዊ
ኍ዆ኽቍሺኴዊኍ዆ኽሥቭ
0R
,
 4
 
 %
3DU 

ቡቂቒቍሺ

&QW 
/2*2⸮嫛኿ዙኦ㣑

ኴዊኍ዆ኽሥቭ

%
4
ኾ኿዇ቑኴ
ዊኍ዆ኽ

ቡቂቒ
ቍሺ
ኴዊኍ዆ኽሥቭ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&㕋ₚ!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ
0R
,



/2*2ሮቬቑ≬ⷧሸቯቂኴዊኍ዆ኽ∎䞷

/2*2⸮嫛኿ዙኦ㣑
0R
,



/2*2ቑኾ኿዇ኈዙኦቡ
ቂቒ宖⚗ኾ኿዇ክአኣ዇
ኈዙኦሮቬነ኱ዙሸቯቂ
ኴዊኍ዆ኽ∎䞷!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ

/2*2ሮቬቑ≬ⷧሸቯቂኴዊኍ዆ኽ
∎䞷!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ

/2*2ቑኾ኿዇ኈዙኦቡ
ቂቒ宖⚗ኾ኿዇ክአኣ዇
ኈዙኦሮቬነ኱ዙሸቯቂ
ኴዊኍ዆ኽ∎䞷49

LOGO!の取り付けおよび配線
2.4 動作の開始
LOGO!起動時の 4 つの簡単なルールを覚えておくことが必要です :1. LOGO!、挿入されたメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードのいずれにも回路プログラムが含まれていない場合、LOGO! Basic は、次のようにレポートします。 'No
Program / Press ESC'.
2. メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードの回路プログラムは、自動的にLOGO!にコピーされます。 LOGO!の回路プログラムは上書きされます。
3. LOGO!あるいはメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードに回路プログラムがある場合は、LOGO!は電源が切断される前の操作状態を採用します。 ディスプレイユニッ
トなしのバージョン(LOGO!...o)は、自動的に停止モードから実行モードに切り替わります(LED が赤から緑に変わります)。
4. 少なくとも 1 つのファンクションの保持力を有効にするか、あるいはファンクションが永続的に保持的であるなら、現在の値が電源オフ時に保持されます。
注記
回路プログラムの入力中に電源障害が発生すると、電源回復後に LOGO!のプログラムは削除されます。
回路プログラムを変更する前に、オリジナルのバックアップ用コピーをメモリーカード、複合メモリ/バッテリカードあるいはコンピュータ(LOGO!Soft Comfort を使用)に保存します。

2.4.2

CM EIB/KNX の動作の開始
1. バス電圧と供給電圧が存在しなければなりません。
2. PC をシリアル EIB インターフェースに接続します。
3. ETS2 バージョン 1.2 を使って、ソフトウェア ETS を起動します。
4. ETS2, V 1.2 のアプリケーションプログラムを設定します。
5. EIB インターフェースを通してアプリケーションプログラムがデバイスにロードされます。 アプリケーションプログラムは、LOGO!ホームページ(http://www.siemens.de/logo)にあります。
6. ETS の[Program Physical Address]をクリックします。
7. CM EIB/KNX のボタンを押して、CM EIB/KNX をプログラミングモードに切り替えます。
LED はオレンジ色になります。
注記[Prog ↓]ボタンは、あまり強く押さないでください。
バスの接続に問題がない場合は、LED が緑色に点灯します。
プログラミングモードでは、LED はオレンジ色になります。
8. LED が消えたら、物理的アドレスのプログラミングは終了です。 これで、デバイスで物
理的アドレスをマークできます。 物理的アドレスの構成:
領域 / ライン / 装置 XX / XX / XXX
9. これでアプリケーションプログラムは実行できるようになりました。 これで、デバイスが操作できるようになりました。
10.複数の CM EIB/KNX が EIB システムにインストールされている場合は、各 CM EIB/KNX
でステップ 1 から 9 を繰り返す必要があります。
11.EIB のコミッショニングについての詳細は、各資料にあります。

50

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の取り付けおよび配線
2.4 動作の開始

2.4.3

運転状態

LOGO! Base Module 運転状態
LOGO! Base Module (LOGO! Basic または LOGO! Pure)には、次の 2 つの運転状態があります。 停止および実行です。
停止
•
•

•

実行

ディスプレイの表示: 'プログラムなし'(LOGO!...o 以外)
LOGO!をプログラミングモードに切り替えます(LOGO!...o 以外)
LED は赤です(LOGO!...o のみ)

LOGO!のアクション:• 入力データが読み込まれていません。
• 回路プログラムは実行されていません。
• リレー接触が恒久的に開放されたままか、ソ
リッドステート出力のスイッチがオフになっ
ています。

•

•

•

表示: I/O やメッセージを監視するための画面
マスク(メインメニューの START の後)(LOGO!...o 以外)
LOGO!をパラメータ割り付けモードに切り替
えます(LOGO!...o 以外)
LED は緑です(LOGO!...o のみ)

LOGO!のアクション:• LOGO!は入力のステータスを読み込みます。
• LOGO!は、回路プログラムを使って出力のス
テータスを計算します。
• LOGO!はリレー/ソリッドステート出力のオンまたはオフを切り替えます。

注記
電源をオフにした後、システムは短時間で LOGO 24/24o または LOGO! 24C/24Co の出力を切り替えます。 オープンな回路では、8 V を超える電圧が約 100ms の間、発生します。
ロードされると、この時間はマイクロ秒にまで下がります。

LOGO!拡張モジュール、運転状態
LOGO!拡張モジュールには、3 つの運転状態があります。 LED (RUN/STOP)が、緑色、赤色またはオレンジ色に点灯します。
LED (RUN/STOP)が点灯
緑(実行)

赤(停止)

オレンジ/黄色

拡張モジュールは左側のデバイスと通信します。

拡張モジュールは、左側のデバ
イスと通信しません。

拡張モジュールの初期化フェー
ズ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

51

LOGO!の取り付けおよび配線
2.4 動作の開始

CM AS インターフェース、通信状態
CM AS インターフェースには、3 つの通信状態があります。 LED は緑、赤で点灯するか赤/
黄色で点滅します。
LED AS-I の点灯
緑赤

AS インターフェースの通信 OK AS インターフェースの通信失敗

赤/黄色
スレーブのアドレスは"0"。

CM AS インターフェース、通信失敗時の動作● AS インターフェースの電圧に障害があると、LOGO!システムと LOGO! CM AS インタ
ーフェース拡張モジュールの右側に調整された拡張モジュールとの間の通信が、中断されます。
推奨: LOGO! CM AS インターフェースを右端に設置します。
● 通信が中断されると、スイッチング出力は 40 ～ 100 ms 後にリセットされます。

CM EIB/KNX、通信状態
CM EIB/KNX には、3 つの通信状態があります。 LED は緑、赤またはオレンジに点灯します。
LED BUS の点灯
緑
バス接続 OK、
通信 OK、
プログラミングモードではない

赤
バス接続が切断オレンジ
プログラミングモードは有効で、バス接続は OK

CM EIB/KNX、通信失敗時の動作● LOGO!電圧障害
LOGO!の電源に障害があるか、LOGO!マスタまたは左側の通信パートナとの通信が中断されると、出力が 0 に設定されます。RUN/STOP LED が 1 秒後に赤色に点灯します。
● LOGO!電圧回復
LOGO!は再起動し、CM EIB/KNX はパラメータ化された状態を送信します。
● CM EIB/KNX 電圧障害
EIB の LOGO!マスタのすべての入力は、LOGO!マスタによって 0 に設定されます。
● CM EIB/KNX 電圧回復
EIB の LOGO!マスタのすべての出力はアップデートされます。 パラメータ設定に従って、EIB が入力を読み取ります。
● バスの短絡またはバス中断
動作は ETS(EIB ツールソフトウェア)のアプリケーションプログラムの LOGO!設定ウィ
ンドウでパラメータ設定できます。 5 秒後に赤く点灯します。
● バス復元動作は LOGO!設定ウィンドウでパラメータ設定できます。

52

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

3

LOGO!のプログラミング

3

LOGO!を使用する前にプログラミングとは、LOGO! Base Module の回路プログラムを作成することです。
この章では、LOGO!を使って、お客様の用途に合わせた LOGO!回路プログラムを作成する
方法について説明します。
LOGO!のプログラミングソフトウェアである LOGO!Soft Comfort を使用することで、PC で回路プログラムを迅速かつ簡単に作成、テスト、修正、保存および印刷できます。 ただし、このマニュアルのトピックでは、実際の LOGO! Base Module の回路プログラムの作成のみ
について説明します。 プログラミングソフトウェア LOGO! Soft Comfort には、広範なオンラインヘルプがあります。
注記
ディスプレイユニットのない LOGO!バージョン、つまり LOGO!24o、LOGO! 24Co、LOGO! 12/24RCo、LOGO! 24RCo および LOGO! 230RCo バージョンには、オペレータパ
ネルおよびディスプレイユニットがありません。 主に、連続生産用の小型装置やプロセス
装置工学システム用に設計されています。
LOGO!...o バージョンは、デバイス上では直接プログラムできません。 代わりに、回路プロ
グラムは LOGO!Soft Comfort、あるいは他の LOGO!装置のメモリーカードまたは複合メモ
リ/バッテリカードからダウンロードされます。
ディスプレイユニットなしの LOGO!バージョンは、メモリーカードまたは複合メモリ/バッ
テリカードにデータを書き込めません。
詳細は、「LOGO!メモリおよびバッテリカード (ページ 213)」の章、「LOGO!ソフトウェ
ア (ページ 223)」の章および付録「ディスプレイなしLOGO! ("LOGO! Pure") (ページ 259)」を参照してください。
この章の始めにある簡単な例は、LOGO!の動作原理を紹介しています。
● コネクタとブロックという 2 つの基本用語を学びます。
● 次のステップとして、簡単な伝統的な回路に基づいた回路プログラムを作成してみます。
● 最後に、このプログラムを直接 LOGO!に入力します。
このマニュアルを数ページ読むだけで、初めての実行可能な回路プログラムを LOGO!ユニットに保存できます。 適切なハードウェア(スイッチなど)があれば、初期テストを実行でき
ます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

53

LOGO!のプログラミング
3.1 コネクタ

3.1 コネクタ
入力と出力を搭載した LOGO!
複数モジュールの構成例:⏴┪/

1 $, $, ,

,

,

/

, $, $,

0, , , , / 0

5816723




4





4





4





4





4
4

⒉┪






4


4

/

0

/

5816723

3(

,1387[ 9P$$, 0 8 $, 0 8

0 , , , ,

5816723




4
4






4




4



ቿኧዊኍ⏴┪

各入力は文字 I と数字で識別されます。 LOGO!を正面から見ると、上部に入力端子があります。 アナログ入力モジュール LOGO! AM2、AM2 PT100 および AM2 RTD のみに、入力が底部にあります。
各出力は、文字 Q と数字(AM2 AQ: AQ と数字)で識別されます。 図では、出力端子が底部にあります。
注記
LOGO!は、タイプにかかわらず、すべての拡張モジュールの I/O を認識、読み取りおよび切り替えできます。 I/O は、モジュールの取り付けの順番に表示されます。
以下のI/Oとフラグのブロックが、回路プログラムの作成に使用できます。 I1 ～ I24、AI1～ AI8、Q1 ～ Q16、AQ1 およびAQ2、M1 ～ M27 およびAM1 ～ AM6。 シフトレジスタビ
ットS1～S8、次の 4 つのカーソルキー： C 、C 、C およびC 、LOGO! TDの以下の
4 つのファンクションキー： F2、F2、F3 およびF4 とX1 からX16 の 16 の空の出力。 詳細は「定数とコネクタ (ページ 96)」のトピックを参照してください。
以下は、LOGO! 12/24..、LOGO! 24/24oおよびLOGO! 24C/24Coバージョンの入力I1、I2、I7 およびI8 に適用されます。 回路プログラムでI1、I2、I7 およびI8 を使う場合は、この入力信号はデジタルです。 AI3、AI4、AI1、またはAI2 を使う場合、入力信号はアナログです。 アナログ入力の番号付けは重要です。 AI1 およびAI2 は、0BA5 モジュールのI7 およびI8 に対応します。 0BA6 シリーズ用に追加された 2 つの新しいアナログ入力では、これらのモジュールはオプションとしてI1 をAI3 に、I2 をAI4 に使います。 「最大セットアップ(ページ 25)」のトピックの図を参照してください。 また、I3、I4、I5 およびI6 を高速デジ
タル入力として使えます。
上記の AI 入力と番号付けされた図は、概念的な入力の使用法を示しており、モジュールの
実際の物理的な表記ではありません。

54

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.1 コネクタ

LOGO!のコネクタコネクタという用語は、LOGO!のすべての接続と状態を指します。 .
デジタル I/O のステータスは'0'か'1'です。 ステータス'0'は、入力に特定の電圧がかかっていないことを意味しています。 ステータス'1'は、入力に特定の電圧がかかっていることを意味しています。
'hi'、'lo'および'x'コネクタは、回路プログラムの作成をより簡単にするために取り入れられました。
'hi'(高)にはステータス'1'が割り付けられ、'lo'(低)にはステータス'0'が割り付けられます。
ブロックのすべてのコネクタを使う必要はありません。 回路プログラムは、未使用のコネ
クタに、関連するブロックが適切に機能するようステータスを自動的に割り付けます。 必
要な場合は、未使用のコネクタを'x'で識別できます。
用語"ブロック"の意味の詳細については、トピック「ブロックとブロック番号 (ページ 57)」
を参照してください。

LOGO!には、以下のコネクタがあります。
コネクタ

入力

LOGO! Basic / LOGO! Pure'0$0

I9～I24

AI1～AI8 なし

LOGO! 230RC/RCo、LOGO! 24RC/RCo

2 つのグループ:
I1～I4 および I5～I8

LOGO!
12/24RC/RCo、

I1、I2、I3～I6、I7、 I9～I24
I8
AI3、AI4～AI1、AI2

LOGO! 24/24o、$0$4

AI5～AI8

LOGO! 24C/24Co
出力

Q1～Q4

lo

論理'0'信号(オフ)高論理'1'信号(オン)x

未使用の既存の接続

Q5～
Q16

なし

AQ1、
AQ2

DM: デジタルモジュール
AM: アナログモジュール

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

55

LOGO!のプログラミング
3.2 EIB の入力/出力

3.2 EIB の入力/出力
アプリケーションプログラム"20 CO LOGO! 900E02"が、通信モジュール CM EIB/KNX を介
して、LOGO!および EIB/KNX バスの間の通信をコントロールします。
ETS (EIB Tool Software)のアプリケーションプログラムを設定することによって、LOGO!
の入力および出力領域の部分は EIB/KNX における"ハードウェアチャネル"および"仮想チャネル"として定義できます。
この特性はアナログ処理にも適用されます。
LOGO!モジュールの各"ハードウェアチャネル"および"仮想チャネル"には通信オブジェクトが割り付けられます。
LOGO!のリアルタイムクロックは、EIB/KNX バスでマスタまたはスレーブとして使用できます。
EIB/KNX バスのステータスが変化したときの、通信モジュール CM EIB/KNX の通信オブジ
ェクトの動作もパラメータ設定できます。
"仮想入力チャネル"は、バスの状態として使用でき、これによりバスの電圧の障害が報告できます。
LOGO!のアナログ値の設定(オフセット、ゲイン)は、通信モジュール CM EIB/KNX のアナ
ログ値には影響しません(CM EIB/KNX の出力値は常に 0 から 1000 の間の未処理値です)。
この場合、ETS のカスタマイズをパラメータ化する必要があります。

アプリケーションプログラムのファンクション● ハードウェア構成(ローカルなデジタル入出力、アナログ入力の数)の設定● 時間のマスタまたはスレーブの選択● I24 のバスステータス信号としての使用● バスの電圧の障害/回復時の動作● EIB/KNX 経由のデジタル入力のモノフロップ/通常としての入力タイプ● EIB/KNX 経由のデジタル出力の通常/ディマー/エッジ評価としての出力タイプ● データタイプ、適合、周期的送信および EIB/KNX のアナログ出力や LOGO!のアナログ
入力の値の変化における送信
ETS でのアプリケーションプログラムの構成に関する詳細は、現在のアプリケーションプ
ログラムの説明にあります。
アプリケーションプログラムについては、シーメンス社のバージョン J 以降の製品データベースを参照してください。
● http://www.siemens.de/gamma● http://www.siemens.de/logo

56

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.3 ブロックおよびブロック番号

3.3 ブロックおよびブロック番号
この章では、複雑な回路を作成するための LOGO!要素の使い方やブロックと I/O がどのよ
うにして関連付けられるかを示します。
トピック「回路図からLOGO! プログラムへ (ページ 59)」では、従来型回路プログラムをLOGO!回路プログラムに変換する方法を学びます。

ブロック

LOGO!のブロックは、入力情報を出力情報に転換するために使用されるファンクションを表わします。 以前には、個々の要素を制御キャビネットまたは端子ボックスで配線する必要がありました。
回路プログラムを作成する場合、ブロックを相互接続します。 これは、単に Co メニューから必要な接続を選択するだけで実行できます。 メニュー名の Co は"コネクタ(Connector)"の略称です。

ロジック演算最も基本的なブロックはロジック演算です。
● AND
● OR
● ...
,
,
[
[

ุ
4

ሶሶቊ⏴┪,ቋ,ቒ25ኳዊአኌ቎㘴倩ሸቯቡሼᇭኳዊአኌቛቑ㦏㈛ቑቇቑ⏴┪ቒ㦹∎䞷ቑቡቡቊሥቭᇬ [ ቑ⥭恾ኴዊኍ዆ኽቑ⇫㒟劔቎ቫቆ቉巧⒴ሸቯቡሼᇭ

以下の特別な機能を使用することでパフォーマンスが大幅に改善されます。
● パルスリレー● アップ/ダウンカウンタ● オンディレイ
● ソフトキー● ....
「LOGO!機能 (ページ 95)」の章に、LOGO!機能の完全な一覧があります。

LOGO!オンボードディスプレイのブロック表示
下図は、LOGO!オンボードディスプレイの典型的な表示を示しています。 図に示すように、
同時に 1 つのブロックのみ表示されます。 そのため、回路の構造を確認しやすくするために、ブロック番号を導入しました。

/2*2ኤኀኖኴዉኁቑ嫷䯉

Ⅵቑኳዊአኌቒ
ሶቑኺኁዐእ቎㘴倩⏴┪ሶቑነኪኌኜቒ㉔尐ቒሥቭቡሾቶᇭ

[%
%ุ
,4[ኳዊአኌ䟹⚆/2*2቎ቫቮ━ቭⅧሴ
⒉┪

ኳዊአኌ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

57

LOGO!のプログラミング
3.3 ブロックおよびブロック番号

ブロック番号の割り付け
LOGO!は回路プログラムの新しいブロックのそれぞれにブロック番号を割り付けます。
LOGO!はこれらのブロック番号を使ってブロックの相互接続を示します。 つまり、これらの番号を使って、主に回路プログラムにおける位置を理解することができます。

[%
,ุ
,%
,[%
,ุ
,%
,ኳዊአኌ䟹⚆
ሶቯቬቑኳዊአኌ
ቒ䦇℡቎㘴倩ሸቯ቉ሧቡሼᇭ[%
%ุ
%4[%4Ⴑኊዙት∎ቆ቉⥭恾ኴዊኍ዆ኽትኖኌዊዙወሺቡሼᇭ

上の図は、回路プログラムを表す LOGO!オンボードディスプレイの 3 つの表示を示しています。 図に示すように、LOGO!はその番号を使ってブロックを相互接続します。

ブロック番号の利点
ブロック番号によって、どんなブロックでも現在のブロックの入力に接続できます。 この方法により、ロジックあるいは他の演算の暫定的な結果を再利用し、プログラミングの工数を削減し、メモリ空間を節約し、回路のレイアウトを簡素化できます。 ただし、これを行
なうには LOGO!がどのようにしてブロックに名前を付けるかを知る必要があります。

注記
組織的なプログラムチャートは、LOGO!が割り付けるすべてのブロック番号をこれに入力すれば、回路プログラムの作成時に非常に有用です。
LOGO!をプログラミングする際にLOGO!Soft Comfortソフトウェアを使うと、回路プログラムのファンクションチャートを直接作成できます。 LOGO!Soft Comfortでは、最高 100 ブ
ロックまでに 8 文字の名前を割り付け、パラメータ割り付けモードのLOGO!オンボードディスプレイでこれを表示することもできます。 トピック「LOGO!操作の 4 つの黄金律 (ページ 61)」を参照してください。

58

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.4 回路図から LOGO!プログラムへ

3.4 回路図から LOGO!プログラムへ
回路図の表示
下図に、回路ロジックを表現する標準的な回路図を示します。
6

6

弯嘆(ቒᇬኖኁአኞ 6256 $1'6ት∎ቆ቉ኇዐቋኇኲሯ⒖ቭ㦎ራቬቯቡሼᇭ

.

6
.

㧰ↅ 6256 $1'6቎₏咃ሼቮቋᇬ዇ዉዙ.ሯⱚ╤ሺቡሼᇭ(

この回路を LOGO!で作成するLOGO!では、ブロックとコネクタを相互接続して回路ロジックを作成します。
/

⏴┪ቑ揜偩
66
/2*2ቑ⥭恾ኴዊኍ዆ኽ

,

ุ
,
4

,
[

1

[

⒉┪ቑ揜偩

注記
ロジック演算 (ページ 99)で使える入力は 4 つですが、ほとんどの図では見やすくするために 3 つの入力しか示されません。 この 4 番目の入力は、他の 3 つの入力とまったく同様に
プログラミングして、パラメータを割り付けられます。
LOGO!で回路ロジックを作成するには、回路出力を開始します。
出力は、切り替えられる負荷またはリレーです。
出力から始めて入力まで、回路全体にわたって回路ロジックをブロックに転換します。
ステップ 1: 接点 S3 は出力 Q1、そして他の回路要素へと相互接続されます。 一連の接続は
AND ブロックに対応します。
,4
[ステップ 2: S1 と S2 は並列に接続されます。 並列回路は OR ブロックに対応します。

,

ุ

,
[

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

,
4
[

59

LOGO!のプログラミング
3.4 回路図から LOGO!プログラムへ

未使用入力
回路プログラムは、未使用のコネクタに、関連するブロックが適切に機能するようステータ
スを自動的に割り付けます。 必要な場合は、未使用のコネクタに'x'識別子を付けることもできます。
この例では OR ブロックの 2 つの入力と AND ブロックの 2 つの入力のみを使っていますが、関連する 3 番目、4 番目の未使用の入力は'x'のコネクタで識別できます。
ここで、I/O を LOGO!に接続します。

配線
S1 から S3 のスイッチを LOGO!のねじ端子に接続します。
● S1 を LOGO!の I1 コネクタへ● S2 を LOGO!の I2 コネクタへ● S3 を LOGO!の I3 コネクタへ
AND ブロックの出力が、出力 Q1 のリレーを制御します。 負荷 E1 は出力 Q1 に接続されます。

配線の例
次の図は、230 V AC バージョンの LOGO!に基づく配線を示しています。
/
1
6

6 6
/



/

1

4

,

,

,

⏴┪揜偩

,



⒉┪揜偩

弯嘆
1

60

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.5 LOGO!操作の 4 つの黄金律

3.5 LOGO!操作の 4 つの黄金律
規則 1： 運転モードの変更● 回路プログラムはプログラミングモードで作成します。 電源投入後、ディスプレイに[No Program / Press ESC]と表示されたら、ESC キーを押してプログラミングモードを選択します。
● 既存の回路プログラムのタイマおよびパラメータの値は、パラメータ割り付けモードおよびプログラミングモードの両方で編集できます。 パラメータ割り付けの間、LOGO!は実行モードになります。つまり、回路プログラムの実行が継続されます(トピック「LOGO!設定 (ページ 201)")」参照)。 プログラミングモードで作業するには、[停止]コ
マンドを呼び出して回路プログラムを停止する必要があります。
● メインメニューの[開始]コマンドを選択して、実行モードに設定します。
● システムが実行モードになっている場合は、ESC キーを押してパラメータ割り付けモードに戻ることができます。
● パラメータ割り付けモードで開いていて、プログラミングモードに戻る場合は、パラメ
ータ割り付けメニューから[ストップ]コマンドを選択して、[プログラム停止]プロンプト
で[はい]を入力して確定します。 カーソルを[はい]に移動させて、[OK]をクリックして確定します。
運転モードの詳細については、付録のトピック「LOGO!メニュー構造 (ページ 261)」を参照
してください。
注記
以下は、0BA2 装置バージョン以前に適用されます。
+ +OK を押して、プログラミングモードを開けます。
•• ESC+OK を押して、パラメータ割り付けモードを設定します。

規則 2： 出力と入力● 必ず、出力から入力の順番で作業して回路プログラムを作成します。
● 1 つの出力と複数の入力を接続できますが、同じ入力を複数の出力に接続することはできません。
● 同じプログラムパス内で、出力を上流の入力には接続できません。 そのような内部的再帰のために、フラグまたは出力を接続します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

61

LOGO!のプログラミング
3.5 LOGO!操作の 4 つの黄金律

規則 3： カーソルとカーソルの移動
以下は、回路プログラムを編集する場合に適用されます。
● 下線の形で表示されたカーソルは移動できます。
–、 、 または を押して、回路プログラムでカーソルを移動します。

– OK を押して、[コネクタ/ブロックの選択]に変更します。
– ESC を押して、プログラミングモードを終了します。
● コネクタ/ブロックを選択します - カーソルが塗りつぶされた四角で表示されているときに：–または を押して、コネクタまたはブロックを選択します。

– [OK]をクリックして確定します。
– ESC を押して、前のステップに戻ります。

規則 4： 計画
● 回路プログラムの作成を始める前に、紙の上にデザインするか、あるいは LOGO!Soft
Comfort を使って直接 LOGO!をプログラムします。
● LOGO!は完全で欠陥のない回路プログラムだけを保存できます。

62

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.6 LOGO!メニューの概要

3.6 LOGO!メニューの概要
ኴዊኍ዆ኼዐኍ኿ዙኦ
ኾኁዐኾከዂዙ

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእኴዊኍ዆ኼዐኍኾከዂዙ

2.

!偷楕
䀗♊
ኮኖዌዙኦ
ኾአኘዙን岼⸩(6&2.
慱抐ኾከዂዙ

(6&

/2*2

2.

!ൺኾ኿዇ኈዙኦ
ኾ኿዇ኈዙኦൺ
ኴዊኣኌእ

(6&ኘአእቿአኴኾከዂዙ

!㣑岗/&'
ኾከዂዙ岏崭
$,䍈㟿
ኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴ኿ዙኦ㽷>$,䍈㟿@ቒᇬቇቑ
ቿኧዊኍ⏴┪ትኒኺዙእሼቮ%DVLF኿ንዂዙወቊቑቢ指㔭ቊሰቡሼᇭኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴኾከዂዙ

!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜
これらのメニューの詳細については、付録トピック「LOGO!のメニュー構造 (ページ 261)」
を参照してください。
LOGO! TDメニューは、LOGO! TDの 構成設定 (ページ 265)を提供します。 これらのメニュ
ーは、LOGO!メニューのサブセットであり、ほぼ同様の方法で操作します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

63

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7 回路プログラムの作成と起動回路を設計したら、それを LOGO!に書き込みます。 以下は、その方法の簡単な例です。

3.7.1

プログラミングモードの選択
LOGO!を電源に接続し、スイッチをオンにします。 ディスプレイに次のメッセージが表示されます。

ኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&㕋ₚ
ESC を押して、LOGO!をプログラミングモードに切り替えます。 LOGO!のメインメニューが表示されます。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ

/2*2ቑኾኁዐኾከዂዙ

最初の行の最初の文字は[>]カーソルです。 および を押して、[>]カーソルを上下に動かします。 [プログラム]へ移動させ、OK で確定します。 LOGO!のプログラミングメニューが開
きます。

!偷楕
䀗♊
ኮኖዌዙኦ
ኾአኘዙን岼⸩/2*2ቑኴዊኍ዆ኼዐኍኾከዂዙ

ここで、 および を押しても[>]カーソルを動かすことができます。 [>]カーソルを[編集]に移動し OK で確定します。

!ኴዊኍ዆ኽ偷楕ኴዊኍ዆ኽ⚜
$4ኾ኿዇"/2*2ቑ偷楕ኾከዂዙ

[>]カーソルを[プログラム編集] (回路プログラムの編集)に移動し OK で確定します。 LOGO!
に、最初の出力が表示されます。

4

/2*2ቑ㦏⒬ቑ⒉┪

ここからはプログラミングモードです。 および を押して、他の出力を選択します。 回路
プログラムの編集を開始します。
注記
まだLOGO!の回路プログラムのパスワードを保存していないので、直接編集モードに入れます。 パスワード保護された回路プログラムを保存した後で[編集]を選択すると、パスワー
ドの入力を求められOKで確定します。 プログラムを編集するには、正しい パスワード (ページ 71)を入力する必要があります。

64

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.2

最初の回路プログラム
次の 2 つのスイッチで構成される並列回路について説明します。

回路図
対応する回路図:66

弯嘆ቒ6256ቊኖኁአኞሯ
ኇዐ቎ቍቭቡሼᇭ6256ሯ
⒉┪ቑኖኁአኞትኇዐ቎ሼቮ
ቂቤᇬ/2*2ቒሶቑ₵⒦⥭恾
ት 25 ዊንአኌቋ屲摗ሺቡሼᇭ

.

.

(

LOGO!回路プログラムに変換すると、 リレーK1 は(出力 Q1 で)OR ブロックによってコン
トロールされます。

回路プログラム
S1 は I1 の、S2 は I2 の OR ブロックの入力コネクタに接続されます。
LOGO!の回路プログラムの対応するレイアウト:
,
,

ุ
4

[

配線
対応する配線:
/
6

1

/



1

4

6

,



,



,

4



,

,



4

,



,



,

4



/

1

S1 は入力 I1 を切り替え、S2 は入力 I2 を切り替えます。 負荷はリレーQ1 に接続されます。
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

65

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.3

回路プログラム入力
出力から始めて、入力に向かって、回路プログラムを作成します。 LOGO!はまず次のような出力を表示します。

4

㦏⒬ቑ/2*2⒉┪

Q1 の Q の下に下線が表示されますが、それがカーソルです。 カーソルは、回路プログラ
ムの中の現在の位置を示しています。 、 、 および キーを押して、カーソルを移動できます。 ここで キーを押します。 カーソルは左に移動します。


B4ኈዙኚወቒᇬ⥭恾ኴዊኍ዆ኽቑ₼ቑ䚍⦷ቑ⇜函ት䯉ሺ቉ሧቡሼᇭ

この時点では、最初の(OR)ブロックだけを入力します。 OK を押して、編集モードを選択
します。



ൻ&R4ኈዙኚወቒ⫦ቭቇ቙ሸቯቂ⥪屡ቊ嫷䯉ሸቯቡሼᇭሶሶቊነኪኌኜሥቮሧቒኳዊአኌት指㔭ቊሰቡሼᇭ

カーソルは下線の形ではなく、点滅する塗りつぶされた四角で表されます。 LOGO!は、ここで様々なオプションを提供します。
GF が表れるまで キーを押して、GF(基本ファンクション)を選択し OK で確定します。
LOGO!は基本ファンクションのリストから最初のブロックを表示します。

%

4

$1'ሯᇬ⪉㦻ኲቾዐኌኔዄዐቑ዇ኖእቑ㦏⒬ቑኳዊአኌቊሼᇭ⥪屡ㇱቑኈዙኚወሯᇬ
ኳዊአኌቑ指㔭ት尐㻑ሺቡሼᇭディスプレイに OR ブロックが表示されるまで または を押します。

%
ุ
4⥪屡ㇱቑኈዙኚወቒቡቃኳዊአኌ቎ሥቭቡሼᇭ

OK を押して、入力を確定し、ダイアログを終了します。

66

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動ኤኀኖኴዉኁቑ䚍⦷ቑ嫷䯉%
Bุ
4⥭恾ኴዊኍ዆ኽ⏷⇢ቑዉኁቿኃእ

ኳዊአኌ䟹⚆%ุ
4

最初のブロックが入力されました。 それぞれの新しいブロックには自動的にブロック番号
が割りけられます。 あとは、ブロックの入力を相互接続するだけです。 次のように実行します。
OK を押します。
ኤኀኖኴዉኁ቎ⅴₚሯ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ%
ൻ&Rุ
4Co リストを選択します。 OK を押します。
ኤኀኖኴዉኁቑ䚍⦷ቑ嫷䯉%
[ุ
4Co リストの最初の要素は"入力 1"の文字、つまり'I1'です。
注記を I1、I2 から lo まで押して Co リストの先頭に 移動します。 を押して Co リストの末尾
lo、hi、I1 まで移動します。
入力 F1、F2、F3、および F4 は、0BA6 デバイスシリーズの新機能です。 これらは、オプションの LOGO!TD の 4 つのファンクションキーに対応します。

%
,ุ
4

OK を押します。 I1 は、これで OR ブロックの入力に接続されました。 カーソルは OR ブ
ロックの次の入力にジャンプします。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

67

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動ኤኀኖኴዉኁ቎ⅴₚሯ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ%
,ุ
4䚍⦷ቡቊ/2*2ቊሷ∎䞷ቑ⥭恾ኴዊኍ዆ኽ₏㆞ቒⅴₚቑቋርቭቊሼ
ᇭ

,

%
ุ
4

入力 I2 は、これで OR ブロックの入力に接続されました。
1. 編集モードに切り替えます。 OK を押します。
2. Co リストを選択します。 または を押します。
3. Co リストを確認します。 OK を押します。
4. I2 を選択します。 または を押します。
5. I2 を適用します。 OK を押します。
I2 は、これで OR ブロックの入力に接続されました。
ኤኀኖኴዉኁቑ䚍⦷ቑ嫷䯉%
,ุ
,4
B䚍⦷ቡቊ቎⸛⏷ቍ/2*2ቑ⥭恾ኴዊኍ዆ኽ

,
,

%
ุ
4

この回路プログラムでは OR ブロックの最後の 2 つの入力は必要ありません。 未使用の入力に'x'を付けられます。 'x'の文字を 2 度入力します。
1. 編集モードに切り替えます。 OK を押します。
2. Co リストを選択します。 または を押します。
3. Co リストを受け入れます。 OK を押します。
4. 'x'を選択します。 または を押します。
5. x を適用します。 OKを押します。
ኤኀኖኴዉኁ቎ⅴₚሯ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ ሷ∎䞷ቑ⥭恾ኴዊኍ዆ኽቑዉኁቿ
ኃእትᇬⅴₚ቎䯉ሺቡሼᇭ

%4


,
,
[

%
ุ
4

注記
基本ファンクションおよび特殊ファンクションの個別の入力を反転できます。つまり、入力が論理的"1"の信号なら、回路プログラムは論理的"0"を出力します。 他方、論理的"0"は論理的"1"の信号に反転されます。
入力を反転するには、カーソルを関連する位置へ移動します。例:

68

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動,%
,ุ
,4
[OK で確定します。
ここで、 または を押して、この入力を反転させます。
次に、ESC を押します。
⥭恾ኴዊኍ዆ኽቑዉኁቿኃእ

,%
,ุ
,4
[

%
,
,
,
[

ุ
4

または を押して、回路プログラムの中をカーソルを移動させ、最初の回路プログラムを点検できます。
これで、回路プログラミングモードを終了します。 プログラミングメニューに戻るには:
ESC を押します。
注記
LOGO!は回路プログラムを非揮発性メモリに保存します。 明示的に削除するまで、回路プ
ログラムは LOGO!のメモリに残ります。
ファンクションが保持的"パラメータをサポートしていて、必要なプログラムメモリがある
場合は、停電の場合でも特殊ファンクションの実効値を保存できます。 ファンクションを挿入した場合、保持的パラメータは無効になります。これを使うには、このオプションを有効にする必要があります。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

69

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.4

回路プログラム名の割り付け
最長で 16 文字までの大文字/小文字、数字や特殊文字から構成される名前を、回路プログラ
ムに割り付けることができます。
プログラミングメニューで:
1. [>]カーソルを[編集]に移動します。 または を押します。
2. [編集]を受け入れます。 OK を押します。
3. [>]カーソルを[プログラム名]に移動します。 または を押します。
4. [プログラム名]を受け入れます。 OK を押します。
および を押して、昇順あるいは降順で、アルファベット、数字や特殊文字を一覧表示します。 どんな字、数字あるいは文字でも選択できます。
空白文字は、カーソルを で次の位置へ移動するだけで入力できます。 これはリストの最初の文字です。
例:
たとえば、 を 1 回押して[A]を選択し、4 回押して[{]を選択します。
以下の文字セットが使用できます。
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

:

;

<

=

>

?

@

[

\

]

^

_

'

{

|

}

~

回路プログラムに"ABC"という名前を付けるとします。
1. [A]を選択します。 を押します。
2. 次の文字へ移動します。 を押します。
3. [B]を選択します。 を押します。
4. 次の文字へ移動します。 を押します。
5. [C]を選択します。 を押します。
6. 名前全体を確認: OK を押します。
これで、回路プログラムには"ABC"と名前が付き、プログラミングメニューに戻ります。
回路プログラムの名前を変更するには、同様に進めます。
注記
回路プログラム名を変更できるのは、プログラミングモードだけです。 名前の読み取り
は、プログラミングモードおよびパラメータ割り付けモードの両方で可能です。

70

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.5

パスワード
パスワードを割り当てて、不正なアクセスから回路プログラムを保護できます。
パスワードを割り当てるかまたは無効にできるのは、LOGO! Basic または LOGO!Soft
Comfort からだけです。 パスワードを変更できるのは、LOGO! Basic からだけです。 パス
ワードをすでに割り当てていて、LOGO! TD (バージョン ES4 以降)を LOGO! Base Module(バージョン ES4 以降)と一緒に使用している場合、LOGO! TD から LOGO!のモードを、実行から停止に変更するには、パスワードを入力する必要があります。 LOGO!での回路プロ
グラムの実行を、LOGO! TD からパスワードを入力しないで停止することはできません。
注記
このパスワード保護機能は、LOGO! TD (バージョン ES4 以降)でのみ使用できます。 この
機能は、以下の条件でのみ使用できます。
• インストールされている LOGO! Base Module および LOGO! TD のバージョンが、いずれも ES4 以上である• LOGO!が現在実行モードで、停止モードに切り替えようとしている
LOGO!に割り当てることができるパスワードは 1 つだけです。 割り当てることができるのは、LOGO! Basic または LOGO!Soft Comfort からだけです。 LOGO! TD から LOGO!のモードを、実行から停止に変更するには、LOGO! TD から、セクション「LOGO! TD から
LOGO!のモードを、実行から停止に変更」に後述されているように、パスワードを入力する必要があります。

LOGO! Basic からのパスワードの割り当て
パスワードは最長で 10 文字までで、大文字のみで構成されます。 LOGO! Basic で、[パスワード]メニューのみから、パスワードを割り当て、編集、無効化することができます。
パスワードを入力するには、プログラミングメニューで以下の手順に従います。
1. [>]カーソルを[パスワード]に移動します。 または を押します。
2. [パスワード]を確認します。 OK を押します。
または を押して、アルファベットを上下に移動して、文字を選択します。 LOGO!
Basic ではパスワードに大文字しか使用できないため、 ボタンを使って、迅速にアルファベット(この例では英語)の「最後」の文字にアクセスできます。
を 1 度押して、[Z]を選択します。
を 2 度押して、[Y]を選択します。
画面には、以下のように表示されます。

㡶ኮኖዌዙኦ
ኮኖዌዙኦቍሺ
㠿ኮኖዌዙኦ
たとえば、パスワード"AA"を入力する手順は、回路プログラムの名前を入力するのと同じです。 [新規]を選択し入力します。
3. [A]を選択します。 を押します。
4. 次の文字へ移動します。 を押します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

71

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動
5. [A]を選択します。 を押します。
ここで、画面には、以下のように表示されます。

㡶ኮኖዌዙኦ
ኮኖዌዙኦቍሺ
㠿ኮኖዌዙኦ
6. パスワードを確認します。 OK を押します。
これで、回路プログラムは"AA"というパスワードで保護され、プログラミングメニューに戻ります。
注記
ESC で新しいパスワードの入力をキャンセルできます。 この場合、LOGO! Basic は、パスワードを保存せずにプログラミングメニューに戻ります。
LOGO!Soft Comfort を使って、パスワードを設定することもできます。 正しいパスワードを入力しないと、LOGO! Base Module でパスワード保護された回路プログラムを編集する
ことも、LOGO!Soft Comfort にアップロードすることもできません。
保護されたモジュール(カード)の回路プログラムの作成や編集を許可するには、まず この新しいプログラムにパスワードを割り当てる (ページ 215)必要があります。

LOGO! Basic からのパスワードの変更
パスワードを変更するには、現在のパスワードを知っている必要があります。 プログラミ
ングメニューから、以下の手順に従ってパスワードを変更します。
1. [>]カーソルを[パスワード]に移動します。 または を押します。
2. [パスワード]を確認します。 OK を押します。
[古い]を選択して、古いパスワード(この場合: 'AA')を、前に説明した 3 から 6 のステップを繰り返して、入力します。)
ディスプレイの現在の表示:㡶ኮኖዌዙኦ
$$㠿ኮኖዌዙኦ
ここで、たとえば"ZZ"などの新しいパスワードを入力できます。
3. [Z]を選択します。 を押します。
4. 次の文字へ移動します。 を押します。
5. [Z]を選択します。 を押します。
ディスプレイの現在の表示:㡶ኮኖዌዙኦ
$$㠿ኮኖዌዙኦ
==
6. 新しいパスワードを確認します。 OK を押します。
新しいパスワード"ZZ"が設定され、プログラミングメニューに戻ります。

72

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

LOGO! Basic からのパスワードの無効化
たとえば、他のユーザーが回路プログラムを編集できるように、パスワードを無効にするには、パスワードを変更する場合と同様に、現在のパスワード(この例では"ZZ")を知っている必要があります。
パスワードを無効にするには、プログラミングメニューで以下の手順に従います。
1. [>]カーソルを[パスワード]に移動します。 または を押します。
2. [パスワード]を確認します。 OK を押します。
[古い]を選択し、ステップ 3 から 5 までで説明したように現在のパスワードを入力します。
入力を OK で確定します。
ディスプレイの表示:㡶ኮኖዌዙኦ
==㠿ኮኖዌዙኦ
入力ボックスを空白のままにして、パスワードをクリアします。
3. 「空白」のパスワードを確認します。 OK を押します。
パスワードは"消去"され、LOGO!がプログラミングメニューに戻ります。
注記
このアクションによってパスワード入力が無効になり、パスワードなしでのアクセスが許可されます。
これ以降の演習および例では、手早く進めるため、パスワードを無効化したままにします。

パスワード: 間違ったパスワード
間違ったパスワードを入力して、OK で入力を確定した場合、LOGO! Basic は編集モードを開かず、プログラミングメニューに戻ります。 正しいパスワードを入力するまで、これが繰り返されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

73

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

LOGO! TD から LOGO!のモードを、実行から停止に変更
実行モードから停止モードに、LOGO! TD から変更するには、パスワードが割り当てられている場合、パスワード入力が必要です。 パスワードが割り当てられている場合、既存のパスワードを知っている必要があります。 パスワードが LOGO! Basic で割り当てられていな
い場合、LOGO! TD はパスワードの入力を要求しません。
LOGO!がパスワード保護されているときに、LOGO! TD から LOGO!のモードを実行から停止に変更するには、以下の手順に従います。
1. LOGO! TD で ESC を押して、LOGO!のモードを実行から停止に切り替えます。 LOGO!
TD には以下のメニューが表示されます。
!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩ኾአኘዙን岼⸩岼⸩

2. OK を押します。 LOGO! TD には以下の画面が表示されます。
ኴዊኍ዆ኽ⋫㷱
!ቍሺ
ሥቭ

3.

を押してカーソルを[はい]に移動して、OK を押します。 正しいパスワード(この場合は"ZZ")を入力します。 間違ったパスワードを入力すると、LOGO! TD はステップ 1 の画面に戻ります。
ኮኖዌዙኦ"==4. OK を押してパスワード入力画面を終了します。LOGO! TD の以下のメインメニューが開きます。
!ኘአእቿአኴ
ኾአኘዙን岼⸩ኖኜዙእ

LOGO!が停止モードに変わります。
注記
LOGO! TD がシャットダウンされると、パスワードは常にリセットされます。 次に起動してこのパスワード保護された機能にアクセスするとき(実行から停止に)、LOGO! TD でのパスワード入力が要求されます。
パスワード入力画面形式(ステップ 3)が、LOGO! TD のいずれかのキーを押してから 1 分間
以上そのままの場合、LOGO! TD は自動的にメインメニューに戻ります(ステップ 4)。
LOGO! TD は LOGO!のモードを停止から実行に変更することもできますが、この場合パス
ワードは不要です。

74

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.6

LOGO!の実行モードへの切り替え
メインメニューで、実行を選択して LOGO!を起動します。
1. メインメニューに戻る: ESC を押します。
2. [>]カーソルを[スタート]に移動します。 または を押します。
3. [スタート]を確定します。 OK を押します。
LOGO!は回路プログラムを実行し、以下が表示されます。
581኿ዙኦቊቑ/2*2ቑኲኀዙወኦት嫷䯉
0R

ኖኜዙእ䟊槱᧶㡴Ⅷቋ䚍⦷ቑ㣑Ⓤ ዇ቿወኜኁኽኌ
ዊአኌቑክዙንዄዐቑቢ ᇭ㡴Ⅷቋ㣑Ⓤሯ岼⸩ሸቯ቉ሧቍሧቋᇬሶቑኅዉኾዐእሯ䍈䅔ሺቡሼᇭቡቂቒᇬኖኜዙእ䟊槱ኤንኜወ⏴┪ 䵯ት♑䏶

㕋ሼ

ႱႧ

,



㕋ሼ⏴┪,ᨺ,⏴┪,ᨺ,⏴┪,ᨺ,ႱႧ4


⒉┪4ᨺ4
⒉┪4ᨺ4

㕋ሼ

ႱႧ

$,




ቿኧዊኍ⏴┪$,ᨺ$,

㕋ሼ

ႱႧ

$,




LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ቿኧዊኍ⏴┪$,ᨺ$,

75

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動$,


ቿኧዊኍ⏴┪$,ᨺ$,

㕋ሼ

ႱႧ

$4



ቿኧዊኍ⒉┪$4ᨺ$4

㕋ሼ

ႱႧ
0




ኲ዆ኍ0ᨺ0
ኲ዆ኍ0ᨺ0ኲ዆ኍ0ᨺ0

㕋ሼ

ႱႧ
Ⴃ
ႵႫ
Ⴍ

(6&&

⥭恾ኴዊኍ዆ኽቊቑ㓚╤⅚⏴䞷ኈዙኚወኊዙ (6&ኊዙ

意味： "LOGO!を実行中ですか？"
実行モードで、LOGO!は回路プログラムを実行します。 そのために、LOGO!はまず入力でのステータスを読み取り、ユーザープログラムによって出力のステータスを決定し、ユーザーの設定に従ってこれらのオン、オフを切り替えます。
これが LOGO!の I/O ステータスの表示方法です。
,



⏴┪⒉┪ኖኣዙኜኖቒ  ♜慱⏴┪⒉┪ኖኣዙኜኖቒ  ♜慱ቍሺ

4


ሶቑ√ቊቒᇬ⏴┪,ᇬ,ᇬ4ርቫቖ4ቑቢሯ浧቎岼⸩ሸቯቡሼᇭ

ディスプレイのステータス表示/√ት∎ቆ቉崻㢝ሺቡሼᇭ

6



,

6
,

,



4


ኖኁአኞ6ሯ栘ሻ቉ሧቮ⫃⚗ᇬ⏴┪,ቑኖኣዙኜኖቒ浧ቊሼᇭ
/2*2ቒ⥭恾ኴዊኍ዆ኽ቎ቫቆ቉⒉┪ኖኣዙኜኖት岗並ሺቡሼᇭሶቑ⫃⚗ᇬ⒉┪4 ᇭ4 ቑ⫃⚗ᇬ/2*2ቒ዇ዉዙ4ት岼⸩ሺᇬ4቎㘴倩ሸቯቂ弯嘆቎榊⦶ሯ∪俵ሸቯቡሼᇭ

4
1

76

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.7

2 番目の回路プログラム
ここまでで、最初の回路プログラムを作成し、名前を割り当て、必要ならパスワードも割り当てています。 このセクションでは、既存の回路プログラムを修正して、この特殊ファン
クションを使う方法について説明します。
この 2 番目の回路プログラムを使って、次の方法を説明します。
● 既存の回路プログラムへのブロックの追加。
● 特殊ファンクションのためのブロックの選択。
● パラメータの割り付け。

回路の修正
2 番目の回路プログラムのベースとして、最初の回路プログラムを少し修正して使います。
まずはじめに、2 番目の回路プログラムについて説明します。
/
6

6

⥭恾ቑ㦏⒬ቑ捷⒕቎ቇሧ቉ቒᇬሼቊ቎
崻㢝ሺቡሺቂᇭ6ርቫቖ6ቒᇬ弯嘆(ቑኖኁአኞትኇዐ቎ሼቮ዇ዉዙት⒖ቭ㦎ራᇬ⒕ቑ拔ㆅ㈛቎弯嘆ቑኖኁአኞትኇኲ቎ሺቡሼᇭ

.

(

.
1

これが LOGO!での回路プログラムのレイアウトです。
,
,
[

ุ

ሶቯቒ㠿ሺሧኳዊ
አኌቊሼᇭ
[
3DU

4

最初の回路プログラムですでに使った OR ブロックや出力リレーQ1 を確認できます。 唯一の違いは新しいオフディレイのブロックです。

回路プログラムの編集
LOGO!のプログラミングモードへの切り替え注意:
1. LOGO!をプログラミングモードに切り替えます(実行モードで、 ESCを押して、パラメータ割り付けモードに入ります。
[停止]コマンドを選択し、OKで確定し、次に[>]カーソルを[はい]に移動し、再びOKで確定します)。 詳細については、トピック「LOGO!操作の 4 つの黄金律 (ページ 61)」を参照してください。
2. メインメニューで[プログラム]を選択します。
3. プログラミングメニューで、[編集]を選択し、OK で確定します。 次に、[プログラム編
集]を選択し OK で確定します。
必要なら、プロンプトにパスワードを入力して OK で確定します。
これで現在の回路プログラムを修正できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

77

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動回路プログラムへのブロックの追加
カーソルを B1 の B に移動します(B1 は OR ブロックの番号です)。

%4ኈዙኚወቑ䲊╤㕋ሼႱ

この位置で新しいブロックを挿入します。
OK で確定します。


ൻ%14

/2*2ቒ%1዇ኖእት嫷䯉ሺቡሼᇭを押して、SF リストを選択します。

ൻ6)46)ቒ䔈㸙ኲቾዐኌኔዄኳዊአኌቑ዇ኖእት⚺ቢቡሼᇭ

OK を押します。
最初の特殊ファンクションのブロックが表示されます。

7UJ
3DU

䔈㸙ርቫቖ⪉㦻ቑኲቾዐኌኔዄዐኳዊአኌት指㔭ሼቮቋᇬ/2*2቎栱抲ሼቮኲቾዐኌኔዄዐኳዊአኌሯ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ⥪屡ㇱቑኈዙኚወሯኳዊአኌቑₙ቎嫷䯉ሸቯቡሼᇭ
ቡቂቒ ት㕋ሺ቉ᇬ㉔尐ቍኳዊአኌት指㔭ሺቡሼᇭ

4

Ⴍ

Ⴃ

ブロック(オフディレイ、次図を参照)を選択して、OK を押します。
> 2. @ት㕋ሼⓜ቎ᇬኅዐእ዇7UJሯ嫷䯉ሸቯቡሼ

%
%
5
3DU

4

抌┯ኳዊአኌ቎ቒᇬኳዊአኌ䟹⚆%ሯ━ቭ㇢቉ቬቯቡሼᇭ抌┯ኳዊአኌቑ⏴┪ቑₙ䵾቎ᇬኈዙኚወት函ሰቡሼᇭ

前に Q1 に接続されていた B1 ブロックは、自動的に新しいブロックの最上部の入力に接続されます。 デジタル入力はデジタル出力と、アナログ入力はアナログ出力としか相互接続できないことに注意してください。 接続を誤ると、'古い'ブロックは失われます。
オフディレイのブロックには、3 つの入力があります。 上部には、オフディレイタイムを起動するために使用するトリガ入力(Trg)があります。 今回の例では、OR ブロック B1 がオフ
ディレイをトリガします。 リセット入力の信号を使用して時間と出力をリセットします。
入力 Par のパラメータ T でオフディレイタイムを設定します。
今回の例では、オフディレイファンクションのリセット入力は使わず、'x'コネクタで識別し
ます。

%
%
[
3DU

78

ሶሶቊᇬኤኀኖኴዉኁ቎ቒሶቑቫሩ቎嫷䯉
ሸቯቡሼᇭ

4

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

ブロックパラメータの割り付け
ここでオフディレイタイム T を設定します。
1. まだこの位置にない場合は、カーソルを Par へ移動します。 または を押します。
2. 編集モードに切り替えます。 OK を押します。
LOGO!はパラメータ割り付けウィンドウにパラメータを表示します。

7ኳዊአኌኮ዆ኾ
ዙኜ%ቒ㣑栢ኲቾዐኌኔዄዐቊሼᇭ

%5
7 V

㣑栢⊳

ಯರቑ㎞✂ኮ዆ኾዙኜቒᇬኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴ኿ዙ
ኦቊ嫷䯉ᇬ≽㷲ሸቯቡሼᇭ
ಯ5ರቑ㎞✂ሶቑኳዊአኌ቎⺍ሺ቉≬㖐ሯ㦘╈ቊሼᇭኜኁኽ኶ዙኖ

時間値を変更するには:●および を押して、カーソルを配置します。

●と を押して、関連する位置の値を修正します。

● OK で入力内容を確定します。

時刻の設定
時刻の設定 T = 12:00 分:
1. カーソルを最初の数字に移動します。 または を押します。
2. 数字'1'を選択します。 または を押します。
3. カーソルを 2 番目の数字に移動します。 または を押します。
4. 数字'2'を選択します。 または を押します。
5. カーソルを単位に移動します。 または を押します。
6. タイムベース'm'(分)を選択します。 または を押します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

79

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

パラメータの表示/非表示 - パラメータ保護モード
パラメータを表示/非表示し、パラメータ割り付けモードでの修正を許可/禁止するには:
1. カーソルを保護モードに移動します。 または を押します。
2. 保護モードを選択します。 または を押します。
ディスプレイの表示:%5
7 Pቡቂቒ

≬帆኿ዙኦ㣑Ⓤ7ቑ⊳ቒᇬኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴ኿ዙኦቊ
≽㷲ቊሰቡሼᇭ

%5
7 P≬帆኿ዙኦ㣑Ⓤ7ቑ⊳ቒᇬኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴ኿ዙኦቊቒ
嫷䯉ሸቯቡሾቶᇭ

3. 入力を確定します： OK

保持性の有効化／無効化
停電の後でも現在のデータを保持するかどうかを決定するには:
1. カーソルを保持性の設定に移動します。 または を押します。
2. 保持性の設定を選択します。 または を押します。
ディスプレイの現在の表示:%5
7 P≬㖐5䚍⦷ቑኤዙኜቒ≬㖐ሸቯ
ቡሼᇭ

ቡቂቒ

%
7 P≬㖐䚍⦷ቑኤዙኜቒ≬㖐ሸቯቡሾቶᇭ

3. OK で入力を確定します。
注記
保護モードの詳細については、トピック「パラメータ保護 (ページ 109)」を参照してください。
保持性の詳細については、トピック「保持性 (ページ 109)」を参照してください。
保護モードや保持性の設定を修正できるのは、プログラミングモードだけです。 パラメ
ータ割り付けモードではできません。
このマニュアルでは、保護モード("+"または"-")や保持性("R"または"/")の設定は、実際に変更できる場合だけディスプレイに表示されます。

80

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動回路プログラムの検証
この Q1 のプログラミング分岐は完了しました。 LOGO!は出力 Q1 を表示します。 回路プ
ログラムを再度ディスプレイ上で表示できます。 キーを使って、回路プログラムを参照します。 または を押してブロックからブロックへ移動し、 および を押してブロックの入力の間を移動します。

プログラミングモードを閉じる
最初の回路プログラムを作成した際に、プログラミングモードを終了する方法については説明しましたが、ここで復習します。
1. プログラミングメニューに戻る: ESC を押します。
2. メインメニューに戻る: ESC を押します。
3. [>]カーソルを[スタート]に移動します。 または を押します。
4. [スタート]を確定します。 OK を押します。
LOGO!は実行モードに戻ります。

0R

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ቡቂቒ ት㕋ሺ቉ᇬ኷ዙንቑኖኌዊ
ႱႧዙወርቫቖ,2䕅㏚ት䥲尥ሺቡሼᇭ81

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.8

ブロックの削除回路プログラムからブロック B2 を削除して、B1 を直接 Q1 に接続するとします。
%
,
,
[

%

ุ

[
3DU

4

次の手順を実行します。
1. LOGO!をプログラミングモードに切り替えます(トピック「LOGO!操作の 4 つの黄金律 (ページ 61)」を参照してください)。
2. [編集]を選択します。 または を押します。
3. [編集]を確定します。 OKを押します(必要なら、パスワードを入力して OK で確定します。)
4. [プログラム編集]を選択します。 または を押します。
5. [プログラム編集]を確認します。 OK を押します。
6. カーソルを Q1 の入力 B2 に移動します。 を押します。

%4
7. [OK]をクリックして確定します。
8. ここで、ブロック B2 を出力 Q1 のブロック B1 で置き換えます。 手順:– BN リストを選択します。 または を押します。
– BN リストを受け入れます。 OK を押します。
– [B1]を選択します。 または を押します。
– [B1]を適用します。 OK を押します。
結果:これ以上回路では使用しないため、ブロック B2 は削除されます。 ブロック B1 は、出力で直接 B2 に置き換えられます。

82

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.9

ブロックグループの削除
以下の回路プログラムから、ブロックB1 およびB2 を削除するとします(トピック「2 番目の回路プログラム (ページ 77)」の回路プログラムに対応します)。
%
,
,
[

%

ุ

[
3DU

4

次の手順を実行します。
1. LOGO!をプログラミングモードに切り替えます(トピック「LOGO!操作の 4 つの黄金律 (ページ 61)」を参照してください)。
2. [編集]を選択します。 または を押します。
3. [編集]を確定します。 OKを押します(必要なら、パスワードを入力して OK で確定します。)
4. [プログラム編集]を選択します: または を押します。
5. [プログラム編集]を確定します。 OK を押します。
6. Q1 の入力、つまり B2 にカーソルを移動するため、 を押します。

%4
7. [OK]をクリックして確定します。
8. ブロック B2 の代わりに出力 Q1 でコネクタ'x'を設定します。 以下の手順を実行します。
– Co リストを選択します。 または を押します。
– Co リストを受け入れます。 OK を押します。
– 'x'を選択します。 または を押します。
– 'x'を適用します。 OK を押します。
結果: ブロック B2 は、回路でこれ以後使用されないため、LOGO!によって削除されます。
B2 に接続されているすべてのブロック(この場合 B1)も、LOGO!によって削除されます。

3.7.10

プログラミングエラーの修正
LOGO!では、プログラミングエラーを簡単に修正できます。
● 編集モードをまだ閉じていない場合は、ESC を押して 1 ステップずつ逆戻りすることができます。
● すべての入力を設定済みなら、単に障害がある入力を再設定します。
1. カーソルを障害の位置に移動します。
2. 編集モードに変更します。 OK を押します。
3. 正しい入力回路を入力します。
正確に同じ入力の数があるブロックだけが置き換えられます。 ただし、古いブロックを削除して、新しいブロックを挿入できます。 どの新しいブロックでも選択できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

83

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.11

RUN/STOP 移行用のアナログ出力値の選択
LOGO!が実行モードから停止モードに変わるときの、2 つのアナログ出力に出力されるアナ
ログ値を選択できます。
プログラミングメニューで:
1. [>]カーソルを[編集]に移動します。 または を押します。
2. [編集]を選択します。 OK を押します。
3. [>]カーソルを[AQ]に移動します。 または を押します。
4. [AQ]を選択します。 OK を押します。
5. [>]カーソルを[ストップ中 AQ]に移動します。 または を押します。
6. [ストップ中 AQ]を選択します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!岼⸩⊳ኖእአኴ㣑ቑ⊳ኖእአኴ₼$4ኖእአኴ㣑ቑ⊳
最初の 2 列がユーザーの選択を示しています。 最下部の列は、アナログ出力チャネルの現在の設定を示します。 デフォルト設定は[ストップ時の値]です。
[設定値]または[ストップ時の値]を選択できます。 [ストップ時の値]はアナログ出力値が最後のレベルで保持されることを意味し、[設定値]はアナログ出力値が特定の値に設定されることを意味します。 LOGO!が実行モードから停止モードに変わると、設定に従って、
アナログ出力の値も変わります。
7. 希望する出力の設定を選択します。 または を押します。
8. 入力を確定します。 OK を押します。

特定のアナログ出力値の定義
2 つのアナログ出力に特定のアナログ値を出力するには:
1. [>]カーソルを[設定値]に移動します。 または を押します。
2. [設定値]を確認します。 OK を押します。
ディスプレイの表示:$4
$4

3. 2 つのアナログ出力のそれぞれに特定の出力値を入力します。
4. 入力を確定します。 OK を押します。

84

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.12

アナログ出力のタイプの定義
アナログ出力には 0～10V/0～20mA (デフォルト)または 4～20mA を使用できます。
アナログ出力のタイプを定義するには、プログラミングメニューから始めて以下の手順を実行します。
1. [>]カーソルを[編集]に移動します。 または を押します。
2. [編集]を選択します。 OK を押します。
3. [>]カーソルを[AQ]に移動します。 または を押します。
4. [AQ]を選択します。 OK を押します。
5. [>]カーソルを[AQ モード]に移動します。 または を押します。
6. [AQ モード]を選択します。 OK を押します。
たとえば、LOGO!には以下が表示されます。

$4ኤኲኆወእ
$4P$

各アナログチャネルの定義されたタイプが表示されます。 タイプを変更するには、以下の手順を実行します。
7. 変更する AQ
へ移動します。 または を押します。
8. デフォルト(0～10V/0～20mA)
または 4～20mA を選択します。 または を押します。
9. 選択を確認します。 OK を押します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

85

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.13回路プログラムとパスワードの削除
どちらかが定義済みの場合に、回路プログラムおよびパスワードを削除するには:
1. LOGO!をプログラミングモード(メインメニュー)に切り替えます。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ

/2*2ቑኾኁዐኾከዂዙሯ栚ሰቡሼᇭ

2. メインメニューで、 または を押して、[>]カーソルを[プログラム]に移動します。 OKを押します。

!偷楕
䀗♊
ኮኖዌዙኦ
ኾአኘዙን岼⸩/2*2ቒኴዊኍ዆ኼዐኍኾከዂዙ቎⮘ቲቭቡሼᇭ

3. プログラミングメニューで[>]カーソルを[消去]に移動します。 または を押します。
4. [消去]を確定します。 OK を押します。

䀗♊
!ቍሺ
ሥቭ
回路プログラムの削除をキャンセルするには、[>]カーソルを[いいえ]に置いたまま OK を押します。
メモリから完全に回路プログラムを削除する場合:
5. [>]カーソルを[はい]に移動します。 または を押します。
6. OK を押します。

ኮኖዌዙኦ"==⥭恾ኴዊኍ዆ኽቑ㎞⦂ሾ቏ⓙ棳ት棁ሳቂቤ቎ᇬኮኖዌዙኦቑ⏴┪ሯ㻑ቤቬቯቡሼ ኮኖዌዙኦት━ቭⅧሴ቉ሧቮ⫃⚗ ᇭ

7. パスワードを入力します。
8. OK を押します。 回路プログラムとパスワードが削除されます。

86

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.14

夏時間/冬時間の変換
夏時間/冬時間の自動変換を有効化、あるいは無効化できます。
● パラメータ割り付けモードでは[設定]メニューコマンドを呼び出します。
● プログラミングモードでは[セットアップ]メニューコマンドを呼び出します。

プログラミングモードでの夏/冬時間の自動変換を有効化/無効化するには:
1. LOGO!のプログラミングモードへの切り替え
2. メインメニューで[セットアップ]を選択する場合: または を押します。
3. [セットアップ]を確定します。 OK を押します。
4. [>]カーソルを[時計]に移動します。 または を押します。
5. [時計]を確認します。 OK を押します。
6. [>]カーソルを[夏時間/冬時間]に移動します。 または を押します。
7. [夏時間/冬時間]を確定します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!ኇዐኇኲ⮞㣑栢␻㣑栢ኇኲ
夏/冬時間の自動変換に関する現在の設定は、最下部の列に表示されます。 デフォルト設定
は[オフ]、 つまり無効になっています。
パラメータ割り付けモードで夏時間/冬時間の自動変換を有効化/無効化するには:パラメータ割り付けモードで夏時間/冬時間の自動変換を有効化/無効化するには、パラメー
タ割り付けメニューで[設定]を選択し、次に[時計]および[夏時間/冬時間]メニューを選択します。 これで、夏時間/冬時間の自動変換を有効化/無効化できます。

夏時間/冬時間変換の有効化
この変換を有効化し、パラメータを定義または設定するには:
1. [>]カーソルを[オン]に移動します。 または を押します。
2. [オン]を確定します。 OK を押します。
ディスプレイの表示:(8

3. 希望する変換を選択します。 または を押します。
ディスプレイの表示:

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

87

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動● 'EU'は、ヨーロッパの夏時間の開始と終了を表しています。
● 'UK'は、英国の夏時間の開始と終了を表しています。
● 'US1'は、2007 年より前の米国の夏時間の開始と終了を表しています。
● 'US2'は、2007 年以降の米国の夏時間の開始と終了を表しています。
● 'AUS'は、オーストラリアの夏時間の開始と終了を表しています。
● 'AUS-TAS'は、オーストラリア/タスマニアの夏時間の開始と終了を表しています。
● 'NZ'は、ニュージーランドの夏時間の開始と終了を表しています。
● . .: ここで、月、日やタイムゾーンの時差を入力できます。
下記の表に、事前設定されている変換方法が記載されています。
夏時間の開始夏時間の終了

タイムゾーンの時差 Δ

EU

3 月の最終日曜日: 02:00→03:00

10 月の最終日曜日: 03:00→02:00

60 分

UK

3 月の最終日曜日:01:00→02:00

10 月の最終日曜日: 02:00→01:00

60 分

US1

4 月の最初の日曜
日:02:00→03:00

10 月の最終日曜日: 02:00→01:00

60 分

US2

3 月の二番目の日曜日:
02:00→03:00

11 月の最初の日曜日:
02:00→01:00

60 分

AUS

10 月の最終日曜日:
02:00→03:00

3 月の最終日曜日: 03:00→02:00

60 分

AUSTAS

10 月の最初の日曜
日:02:00→03:00

3 月の最終日曜日: 03:00→02:00

60 分

NZ

10 月の最初の日曜日:
02:00→03:00

3 月の 3 番目の日曜日:
03:00→02:00

60 分

..

カスタマイズされた月と日;
02:00→02:00 + タイムゾーンの時差

カスタマイズされた月と日; タイ
ムゾーンの時差: 03:00→03:00 タイムゾーンの時差

ユーザー定義(分単位)

注記
タイムゾーンの時差Δは、0 から 180 分の間で指定します。
US2 の選択は、LOGO!装置の 0BA6 シリーズ以降でのみサポートされています。
ヨーロッパの夏時間/冬時間の変換を有効にするとします。
1. [>]カーソルを[EU]に移動します。 または を押します。
2. [EU]を確定します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!ኇዐኇኲ⮞㣑栢␻㣑栢ኇዐൺ(8LOGO!に、ヨーロッパの夏時間/冬時間変換が有効になったことが表示されます。

88

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

ユーザー定義パラメータ
自分の国に適用できるパラメータ/変換がない場合は、メニュー項目[. .]を使ってカスタマイズできます。これは以下の手順で実行します。
1. もう 1 度[オン]を確定します。 OK を押します。
2. [>]カーソルを[. .]に移動します。 または を押します。
3. メニュー項目[. .]を確定します。 .' : OK を押します。
ディスプレイの表示:ኈዙኚወ⥪屡ㇱ

00''
˂ PLQ

㦗 00 ቋ㡴 ''⮞㣑栢ቑ栚ⱚ
⮞㣑栢ቑ俑ℕ゛㦪ሼቮኜኁኽኛዙዐቑ㣑ぽ ⒕◧⇜

以下のパラメータを設定するとします。 夏時間の開始 = 3 月 31 日、夏時間の終了 = 11 月
1 日、120 分の時差
以下の方法でデータを入力します。
●
または を押して、四角/カーソルを移動します。
●
および を押して、カーソルの位置の値を変更します。
ディスプレイの表示:00''
˂ PLQ㦗
㦗
⒕ቑ㣑ぽ● OK ですべての入力内容を確定します。
これで夏時間/冬時間の変換をカスタマイズしました。 LOGO!オンボードディスプレイの現
在の表示:

!ኇዐ
ኇኲ
⮞㣑栢␻㣑栢
ኇዐൺ
LOGO!に、夏時間/冬時間の変換が有効であり、ユーザー定義のパラメータ([..] )が設定されていることが表示されます。
注記
このメニューで夏時間/冬時間の変換を無効にするには、[オフ]を OK で確定するだけで実行
できます。

注記
夏時間/冬時間の変換は、LOGO!が動作している(実行または停止ステータスで)ときだけ機能します。 LOGO!が バッファされて動作 (ページ 109)している間は機能しません。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

89

LOGO!のプログラミング
3.7 回路プログラムの作成と起動

3.7.15

同期
LOGO!と、接続された通信モジュール EIB/KNX(バージョン 0AA1 以降)の間の時刻の同期は、● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([時計]メニュー項目)により設定できます。
● プログラミングモードではセットアップメニュー([時計]メニュー項目)により設定できます。
同期が有効なら、LOGO!は通信モジュール EIB/KNX(バージョン 0AA1 以降!)から時刻を受信できます。
同期が有効/無効であっても、時刻は、起動時、毎時(停止モードまたは実行モード)および時刻が変更されたとき([時計設定]が実行された後、または夏時間/冬時間の変換の後)に必ず拡
張モジュールに送信されます。
注記
LOGO! Base Module をデジタルまたはアナログの拡張モジュールと共に、ただし通信モジ
ュール EIB/KNX (バージョン 0AA1 以降)なしで、使用する場合、時刻の同期を有効にしないでください。 時刻の同期が無効になっている([同期]が[オフ]に設定)ことを確認する必要があります。

プログラミングモードで同期を有効化/無効化するには:

1. LOGO!のプログラミングモードへの切り替え
2. メインメニューで[セットアップ]を選択する場合: または を押します。
3. [セットアップ]を確定します。OK を押します。
4. [>]カーソルを[時計]に移動します。 または を押します。
5. [時計]を確認します。 OK を押します。
6. [>]カーソルを[同期]に移動します。 または を押します。
7. [同期]を適用します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!ኇዐ
ኇኲ
⚛㦮
ኇኲ
自動同期機能の現在の設定はディスプレイの最下部の列に表示されます。 デフォルト設定
は[オフ]、つまり無効です。
パラメータ割り付けモードで同期を有効化/無効化するには:パラメータ割り付けモードで自動同期を有効化/無効化するには、パラメータ割り付けメニューで[設定]を選択し、次に[時計]および[同期]メニューを選択します。 これで、自動同期を有効化/無効化できます。

同期の有効化
同期を有効化するには:
1. [>]カーソルを[オン]に移動します。 または を押します。
2. [オン]を確定します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!ኇዐ
ኇኲ
⚛㦮
ኇዐ

90

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.8 メモリの空き容量と回路プログラムのサイズ

3.8 メモリの空き容量と回路プログラムのサイズ
LOGO!の回路プログラムのサイズは、メモリの空き容量(ブロックが使うメモリ)によって制限されます。

メモリ領域● プログラムメモリ:
LOGO!は常に回路プログラムのブロック数を制限します。
2 番目の制限は、回路プログラムが持つ最大のバイト数によります。 使用されるバイトの総数は、関連するファンクションブロックのために使用されるバイト数を加算して決定されます。
● 保持メモリ(Rem):
この領域では、LOGO!は例えば時間カウンタの値のように保持する必要のある値を保存します。 オプションとして保持されるブロックは、このファンクションが有効な場合にのみこのメモリを使用します。

LOGO!で使用可能なリソース
LOGO!の回路プログラムは以下の最大リソースを消費します。
バイト

ブロック

REM

3800

200

250

LOGO!はメモリの利用状況を監視し、実際に十分なメモリの空き容量を供給できるファン
クションのみをリストから提供します。

メモリ必要条件
以下の表は、基本および特殊ファンクションブロックのメモリ必要条件の概要を示しています。
ファンクション

プログラム
メモリ

Rem
メモリ*

基本ファンクション
AND

12

-

エッジ評価付き AND

12-

NAND (AND ではない)

12-

エッジ評価付き NAND

12

-

OR

12

-

NOR (OR ではない)

12-

XOR (排他的 OR)

8-

NOT (否定)4-

オンディレイ8

3

オフディレイ12

3

特殊ファンクション
タイマ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

91

LOGO!のプログラミング
3.8 メモリの空き容量と回路プログラムのサイズ
ファンクション

プログラム
メモリ

Rem
メモリ*

オン/オフディレイ

123

保持のあるオンディレイ

123

ワイプリレー(パルス出力)

83

エッジトリガワイプリレー

16

4

非同期パルス発生器

123

ランダム発生器

12-

ステアウェイライティングスイッチ

12

3

マルチファンクションスイッチ

16

3

週間タイマ

20

-

年間タイマ

12

-

アップ/ダウンカウンタ

28

5

時間カウンタ

28

9

しきい値トリガ16-

アナログしきい値トリガ

16-アナログ差動トリガ

16-

アナログコンパレータ

24-

アナログ値監視

20

-

カウンタ

アナログ

アナログアンプ

12-

パルス幅変調器(PWM)

24-

アナログマス

20-

アナログマスエラー検出

121

アナログマルチプレクサ

20-

アナログランプ

36-

PI コントローラ

40

2

ラッチリレー

81

パルスリレー

12

1

メッセージテキスト

8

-

その他

ソフトキー

8

2

シフトレジスタ12

1*: 保持が有効な場合の保持メモリのバイト数

メモリ領域の利用
回路プログラムにブロックの追加ができない場合は、十分なメモリの空き容量がないことを示します。 LOGO!は十分なメモリの空き容量を供給できるブロックだけを提供します。
LOGO!のメモリ容量に、ブロックリストから選択した追加ブロックを保持するのに十分な
メモリの空き容量がない場合は、システムはこのリストへのアクセスを拒否します。
メモリ容量が一杯な場合は、回路プログラムを最適化するか、2 つ目の LOGO!をインストールします。

92

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のプログラミング
3.8 メモリの空き容量と回路プログラムのサイズメモリ必要条件の計算
回路のメモリ必要条件を計算する場合は、すべての個々のメモリ領域を考慮に入れます。
例:
ክኁእ

5(0




%

ክኁእ

5(0





%
1R
1R
1R

%
ุ

[

4

[
,

%
,
3DU
%

%
,
,
[

3DU

4

サンプルの回路プログラムには以下が含まれます。
ブロック番号

ファンクション

メモリ領域
バイト

ブロック

REM

B1

OR

12

1

-

B2

AND

12

1

-

B3

週間タイマ

20

1

-

B4

オンディレイ*

8

1

3

B5

ステアウェイライティングスイッチ

12

1

0

B6

AND

12

1

-

回路プログラムが使用するリソース

76

6

3

LOGO!のメモリ空き容量の制限

3800

200

250

LOGO!で引き続き使用可能

3724

194

247

*: 保持性付きで設定。
これは、この回路プログラムが LOGO!に適していることを意味します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

93

LOGO!のプログラミング
3.8 メモリの空き容量と回路プログラムのサイズ

使用可能なメモリの空き容量の表示
LOGO!は、メモリの空き容量を示します。
次の手順を実行します。
1. LOGO!をプログラミングモードに切り替えます(トピック「LOGO!操作の 4 つの黄金律 (ページ 61)」を参照してください)。
2. [編集]を選択します。 または を押します。
3. [編集]を受け入れます。 OK を押します。
4. [メモリ?]を選択します: または を押します。
5. [メモリ?]を受け入れます。 OK を押します。
ディスプレイの現在の表示:ኾ኿዇䴉ሰ⹈摞ክኁእ 
ኳዊአኌ 
5HP 

94

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

4

LOGO!のファンクション

4

LOGO!にはプログラミングモードの種々のエレメントが準備されており、これらは以下のリストに編成されています。
● ↓Co: コネクタリスト(コネクタ) (ページ 96)● ↓GF: 基本ファンクションAND、ORなどのリスト... (ページ 99)● ↓SF: 特殊ファンクションのリスト (ページ 112)● ↓BN: 回路プログラムで設定された再利用可能なブロックのリスト

リストの内容すべてのリストには、LOGO!で使用できるエレメントが表示されています。 通常、これにはすべてのコネクタ、基本ファンクション、および特殊ファンクションが含まれます。
↓BN リストには、LOGO!で作成したブロックがすべて表示されます。

すべてが表示されない場合
LOGO!は、以下の場合にすべてのエレメントを表示しません。
● これ以上ブロックを追加することができない場合。
これは、メモリの空き容量が十分ないか、ブロックの最大数に達したことを示しています。
● 特定ブロックの メモリ容量要件 (ページ 91)がLOGO!で使用可能な空き容量を超えてい
る場合。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

95

LOGO!のファンクション
4.1 定数とコネクタ - Co

4.1 定数とコネクタ - Co
定数およびコネクタ(Co)は入力、出力、フラグ、および一定電圧レベル(定数)を示します。

入力:1)デジタル入力
デジタル入力は I で識別されます。 デジタル入力番号(I1、I2、...)は、取り付け順にLOGO! Base Module の入力コネクタの番号、および接続されているデジタルモジュールの入力コネクタの番号に対応します。 LOGO!のバージョン LOGO! 24/24o、LOGO!
24C/24Co、LOGO! 12/24RC および LOGO! 12/24RCo の高速デジタル入力 I3、I4、I5、I6
は高速カウンタとして使用できます。

2)アナログ入力
LOGO!のバージョンLOGO! 24、LOGO! 24o、LOGO! 24C、LOGO! 24Co、LOGO!12/24RC
およびLOGO! 12/24RCoには入力I1、I2、I7 およびI8 があり、入力AI3、AI4、AI1 およびAI2として使用するようプログラムすることもできます。 トピック「LOGO!BasicでAIの数の設定 (ページ 211)」で説明されているように、これらのモジュールを 2 個(AI1 とAI2)または 4個すべてのアナログ入力を使用するように設定することができます。 I1、I2、I7、およびI8
入力での信号はデジタル値として解釈され、AI3、AI4、AI1、およびAI2 入力での信号はアナログ値として解釈されます。 AI3 はI1 に対応し、AI4 はI2 に対応するという点にご注意く
ださい。 この番号付けでは、0BA5 シリーズで使用されたAI1 からI7 およびAI2 からI8 という以前の対応が保持されています。 接続されたアナログモジュールの入力には、既に存在するアナログ入力に従って番号が付けられます。 セットアップの例については、トピック「最大セットアップ (ページ 25)」を参照してください。 プログラミングモードでは、アナログ入力が必要な特殊ファンクションの入力信号を選択すると、LOGO!はアナログ入力AI1～AI8、アナログフラグAM1～AM6、アナログ出力AQ1 およびAQ2、およびアナログ出力を持つファンクションのブロック番号が提供されます。

出力：1)デジタル出力
デジタル出力は文字 Q で識別されます。 出力番号(Q1、Q2～Q16)は、取り付け順にLOGO! Base Module の出力コネクタの番号、および拡張モジュールの出力コネクタの番号に対応します。 以下の図を参照してください。
さらに 16 の空白の出力を使用できます。 これらはxで識別され、回路プログラムでは再使用できません(フラグなどとは異なる)。 リストには、すべてのプログラムされた空白の出力、およびまだ設定されていない空白の出力が 1 つ表示されています。 たとえば、空白の出力
は、メッセージテキストが回路プログラムにとって重要である場合に限り、特殊ファンクシ
ョン "メッセージテキスト" (ページ 170)で使用されます。

96

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.1 定数とコネクタ - Co2)アナログ出力
アナログ出力は、AQ の文字によって識別されます。 AQ1 および AQ2 の 2 つのアナログ出力が使用可能です。 アナログ出力はファンクションのアナログ入力、アナログフラグ AM、またはアナログ出力コネクタにのみ接続することができます。
以下の図は、LOGO!の設定例、および回路プログラム用の入力および出力の番号付けを示しています。
౉ജ/

0 $, $,

,

,

,

, $, $,

/ 0, , , ,/ 0

5816723/ 0/ 0 , , , ,

5816723

5816723

1

4

2

1

4

2

1

4

2

1

4

಴ജ

2

1

4

4

2

2

1

4
1

3(
1

2

4

,1387[ 9P$

2

/ 0

5816723

3(
1

/ 0

$, 0 8 $, 0 8

1ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജ

4

4

2

2

1
2
4
1

4

287387[ 9RUP$

2 9 M1 I1 V2+ 0 ,
AQ1
AQ2ࠕ࠽ࡠࠣ಴ജ

フラグブロック
フラグボックスは、M または AM の文字によって識別されます。 これらは仮想的な出力であり、その入力の値を出力します。 LOGO!には、27 のデジタルフラグ M1～M27 および 6
つのアナログフラグ AM1～AM6 があります。

スタートアップフラグ
フラグ M8 はユーザープログラムの初回サイクルで設定され、回路プログラムでスタートア
ップフラグとして使用できます。 この信号は回路プログラムがその初回サイクルを完了した後で自動的にリセットされます。
M8 フラグは、他のフラグの場合と同様に、設定、削除、および評価の手順のためのすべてのサイクルでさらに使用できます。

バックライトフラグ M25 および M26
M25 フラグは、LOGO!オンボードディスプレイのバックライトを制御します。 M26 フラグ
は、LOGO! TD のバックライトを制御します。
注: LOGO! TD のバックライトの寿命は、20,000 時間です。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

97

LOGO!のファンクション
4.1 定数とコネクタ - Co

メッセージテキスト文字セットフラグ M27
M27 フラグは、LOGO!がメッセージテキストを表示するために使用する 2 つの文字セットから選択します。 状態 0 は文字セット 1 に対応し、状態 1 は文字セット 2 に対応します。
M27=0(低)の場合には、文字セット 1 用に設定されたメッセージテキストだけが表示されます。M27=1(高)の場合には、文字セット 2 用に設定されたメッセージテキストだけが表示されます。 回路プログラムに M27 を含めない場合、メッセージ設定メニューまたはLOGO!Soft Comfort から選択した文字セットでメッセージテキストが表示されます。
注記
フラグの出力は常に以前のプログラムサイクルの信号を送ります。 この値は同じプログラ
ムサイクル内では変更されません。

シフトレジスタビット
LOGO!はシフトレジスタビットS1～S8 を提供します。これらには回路プログラムではの読み取り専用属性が割り当てられます。 シフトレジスタビットの内容は、"シフトレジスタ(ページ 181)"特殊ファンクションによってのみ変更できます。

カーソルキー
C 、C 、C およびC ("C"="カーソル")の最高 4 つのカーソルキーを使用できます。 カーソルキーは、他の入力と同様に回路プログラム用にプログラムされます。 システムの実
行中 (ページ 75)に対応するディスプレイでカーソルキーを設定したり、アクティブなメッ
セージテキストで(ESC +キー)カーソルキーを設定したりすることができます。 カーソルキーを使用してスイッチと入力を保存し、回路プログラムのオペレータ制御が可能になります。
LOGO! TDからのカーソルキー入力は、LOGO! Base Moduleからのカーソルキー入力と同じです。

LOGO! TD ファンクションキー
LOGO! TD には、回路プログラムで使用できる 4 つのファンクションキーが付いています。
これらのキーは他の入力と同じ方法でプログラムすることができます。 カーソルキーと同様に、LOGO!が実行モードのときにこれらのキーを押し、回路プログラムの動作に影響を与え、スイッチおよび入力を保存することができます。 これらのキーは F1、F2、F3、および F4 として識別されます。

レベル
電圧レベルは高および低に指定されています。 ブロックでの定数"1" = 高または"0" = 低ステータスは、恒常的な電圧レベル、または定数値高または低によって設定できます。

オープンコネクタ
使用されないブロックコネクタは x で識別できます。

98

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2 基本ファンクションリスト - GF
基本ファンクションは、ブール代数の単純な論理エレメントを示しています。
個々の基本ファンクションの入力を反転することができます。つまり、回路プログラムは関連する入力で論理的"1"を論理的"0"に反転します。入力で"0"が設定されている場合には、プ
ログラムが論理的"1"を設定します。 回路プログラム入力 (ページ 66)でプログラミング例を参照してください。
GF リストには、回路プログラムで使用できる基本ファンクションブロックが含まれています。 次の基本ファンクションを使用できます。
回路図での表示䦃⒦⥭恾㘴䍈

LOGO!での表示





基本ファンクションの名前










AND (ページ 100)



4

൹



4

4

エッジ評価付きAND (ページ 101)

NAND (ページ 102)
(ANDではない)ኳዉዙኌ㘴䍈Ⅷሰ₵⒦⥭恾





ൻ






ุ






ุ

4

エッジ評価付きNAND (ページ 103)OR (ページ 104)
4

㘴䍈Ⅷሰ₵⒦⥭恾ኳዉዙኌ㘴䍈Ⅷሰ䦃⒦⥭恾






4

4

NOR (ページ 105)
(ORではない)

XOR (ページ 106)
(排他的OR)ኝኳወ⒖ቭ㦎ራ㘴䍈





4

NOT (ページ 106)
(否定、反転)ኳዉዙኌ㘴䍈

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

99

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.1

AND
宖㟿ቑ㘴䍈ሯሥቮ䦃⒦⥭恾ቑ⥭恾⦂

/2*2ቑ岧⚆








4

すべての入力が 1 の場合には AND の出力は 1 になります。つまり、すべての接点は閉じられます。
使用されないブロック入力(x): x = 1

AND ファンクションの論理表

100

1

2

3

4

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.2

エッジ評価付き AND/2*2ቑኔዐኹወ






൹

4

エッジでトリガされた AND の出力は、前のサイクルですべての入力が 1 であり、最低 1 つの入力が低かった場合にだけ、1 となります。
使用されないブロック入力(x): x = 1

エッジ評価付きの AND の時間チャート




4
ኒኁኌወ





LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

















101

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.3

NAND (AND ではない)⥭恾⦂቎ርሴቮኳዉዙኌ㘴䍈ሯ宖㟿ሥቮ₵⒦⥭恾
/2*2ቑ岧⚆








4

すべての入力が 1 の場合にだけ NAND の出力は 0 になります。つまり接点は閉じられます。
使用されないブロック入力(x): x = 1

NAND ファンクションの論理表

102

1

2

3

4

Q

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.4

エッジ評価付き NAND
/2*2ቑኔዐኹወ






ൻ

4

エッジ評価付きの NAND の出力ステータスは、前のサイクルで最低 1 つの入力が 0 である
場合、およびすべての入力が 1 の場合にだけ、1 となります。
使用されないブロック入力(x): x = 1

エッジ評価付きの NAND の時間チャート




4
ኒኁኌወ





LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

















103

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.5

OR
宖㟿ቑ㘴䍈ሯሥቮ₵⒦⥭恾ቑ⥭恾⦂
/2*2ቑ岧⚆






ุ

4

OR エレメントの出力ステータスは、最低 1 つの入力が 1 の場合、つまり少なくとも接点の1 つが閉じている場合にだけ、1 となります。
使用されないブロック入力(x): x = 0

OR ファンクションの論理表

104

1

2

3

4

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.6

NOR (OR ではない)/2*2ቑ岧⚆宖㟿ቑኳዉዙኌ㘴䍈ሯሥቮ䦃⒦⥭恾ቑ⥭恾⦂






ุ

4

NOR の出力ステータスは、すべての入力が 0、つまりスイッチを切った場合にだけ、1 になります。 入力のスイッチが切れた場合に(論理 1 ステータス)、NOR 出力は 0 に設定されます。
使用されないブロック入力(x): x = 0

NOR ファンクションの論理表
1

2

3

4

Q

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

105

LOGO!のファンクション
4.2 基本ファンクションリスト - GF

4.2.7

XOR (排他的 OR)
ቇቑ⒖ቭ㙪ራ㘴䍈ሯⅧሧቂ䦃⒦⥭恾ቋሺ቉嫷䯉ሸቯቂ⥭恾⦂ቊቑ;25/2*2ቑ岧⚆






4

入力が等しくない場合に、XOR の出力スタータスは 1 になります。
使用されないブロック入力(x): x = 0

XOR ファンクションの論理表

4.2.8

1

2

Q

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

NOT (否定、反転)⥭恾⦂቎ርሴቮኳዉዙኌ㘴䍈/2*2ቑ岧⚆





4

入力が 0 の場合には出力ステータスは 0 になります。NOT ブロックは入力ステータスを反転させます。
たとえば NOT ブロックには、次のような利点があります。 LOGO!には、ブレーク接点が必要なくなります。 単に接点を使用するだけで、NOT ブロックはこれらをブレーク接点に反転させます。

NOT ファンクションの論理表

106

1

Q

0

1

1

0

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.3 特殊ファンクション

4.3 特殊ファンクション
異なる入力指定により、特殊ファンクションと基本ファンクションの相違がすぐに分かります。 特殊ファンクション(SF)はタイマファンクション、保持ファンクション、およびさま
ざまなパラメータ割り付けオプションを含み、これにより必要に応じて回路プログラムを適合させることができます。
このセクションでは入力指定の概要、および SF (ページ 112)についての特定の予備知識を提供します。

4.3.1

入力の指定

論理的入力
ここでは、他のブロックまたは LOGO!ユニットの入力に論理的にリンクするために使用するコネクタについて説明します。
● S (セット):
入力 S での信号は出力を論理的"1"に設定します。
● R (リセット):
リセット入力 R は、他のすべての入力に優先し、出力をリセットします。
● Trg (トリガ):
この入力はファンクションの開始をトリガします。
● Cnt (カウント):
この入力はパルスの計数に使用されます。
● Fre (周波数):評価される周波数信号がこの入力に適用されます。
● Dir (方向):
この入力により、+または-の方向が決定されます。
● En (有効):
この入力によりブロックファンクションが有効になります。 この入力が"0"の場合に、ブロックへの他の信号は無視されます。
● Inv (反転):
この入力での信号はブロックの出力信号を反転させます。
● Ral (すべてリセット):
すべての内部値がリセットされます。
注記
特殊な機能の未使用の論理入力は、"0"にデフォルト設定されます。

SF 入力でのコネクタ X
コネクタ x に接続された SF 入力は低に設定されます。 つまり、入力は'lo'信号を送ります。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

107

LOGO!のファンクション
4.3 特殊ファンクション

パラメータ入力
一部の入力ではどの信号も適用されません。 その代わりに該当するブロック値を設定します。 例:● Par (パラメータ):
この入力は接続されません。 ここでは、該当するブロックパラメータ(時間、on/off のし
きい値など)を設定します。
● No (Cam):
この入力は接続されません。 ここでは、時間のパターンを設定します。
● P (優先度):
これはオープンな入力です。 ここでは、優先度を定義し、メッセージが実行時に確認されるかどうかを指定します。

4.3.2

時間応答

パラメータ T
一部の SF では、時間値 T を設定することができます。この時間を事前設定した場合には、入力値は以下のタイムベースセットに基づきます。
タイムベース

__:__

s (秒)

秒： 1/100 秒

m (分)

分： 秒

h (時間)

時間： 分%
7 K

㣑栢7ት⒕቎岼⸩㣑栢Kቑ◧⇜㣑栢㣑栢


⒕
⒕
⒕

T の精度
電子コンポーネントの特性における公差が小さいため、設定された時間Tは許容範囲から外れる場合があります。 このような偏差の詳細については、トピック「オンディレイ」 (ページ 116)を参照してください。

タイマの精度(週間/年間タイマ)
この偏差によって生じる、C バージョンでのリアルタイムクロックのタイミングの誤差を防ぐために、タイマ値は高精度タイムベースと継続的に比較され、修正されます。 結果として最大タイミング誤差は±5 秒/日となります。

108

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.3 特殊ファンクション

4.3.3

リアルタイムクロックのバックアップ
LOGO!の内部リアルタイムクロックはバックアップされるため、停電時でも継続した動作が可能です。 バックアップ時間は周囲温度から影響を受けます。 周囲温度 25°C での一般的なバックアップ時間は、80 時間です。
LOGO!で 80 時間以上停電が発生した場合、装置のシリーズに応じて、以下に示すように内部クロックが応答します。
● 装置シリーズ 0BA0:
再起動時にクロックは"Sunday 00:00 1 January"に設定されます。 時間が開始します。
これにより、システムは時間スイッチを処理し、必要に応じてアクションをトリガします。
● 装置シリーズ 0BA0 以上:
再起動時にクロックは"Sunday 00:00 1 January"に設定されます。 時刻が停止し、点滅します。 LOGO!は停電の発生前のステータスに戻ります。 実行ステータスで、システムは上記の時間でパラメータ設定されたカウンタを処理します。 ただしクロックは停止
したままとなります。
● 装置シリーズ 0BA6:
オプションの LOGO! バッテリーカードまたは複合 LOGO! メモリ/バッテリカードを使用
している場合は、LOGO!は最長で 2 年間クロック時間を保持できます。 これらのカード
は装置シリーズ 0BA6 で使用できます。

4.3.4

保持
スイッチング状態、カウンタおよび複数のSF時間値(「特殊ファンクションのリスト - SF(ページ 112)」のトピック参照)は、保持設定することができます。 つまり、現在のデータ
値が停電発生後でも保持され、ブロックはブレークポイントから動作を再開します。 タイ
マはリセットされませんが、たとえば制限時間が期限切れとなるまで操作が再開されます。
ただし、この応答が有効になるには、該当するファンクションを保持に設定する必要があります。 2 つのオプションを使用できます。
R: データが保持されます。
/: 現在のデータは保持されません(デフォルト)。 保持の有効化および無効化については、ト
ピック「2 番目の回路プログラム (ページ 77)」を参照してください。
時間カウンタ、週間タイマ、年間タイマ、および PI コントローラは、常に保持します。

4.3.5

パラメータ保護パラメータ保護設定では、LOGO!パラメータ割り付けモードでパラメータを表示、編集できるかどうかを指定することができます。 2 つのオプションを使用できます。
+: パラメータ割り付けモードでパラメータ属性の読み取り/書き込みアクセス権限が付与されます(デフォルト)。
-: パラメータ設定は、パラメータ割り付けモードでは読み取り/書き込み保護され、編集できるのはプログラミングモードだけです。 2 番目の回路プログラム (ページ 77)のパラメー
タ保護モードの例を参照してください。
注記
パラメータ保護は、「パラメータの設定」ウィンドウのみをカバーしています。 保護された特殊機能の変数をメッセージテキストに埋め込んでいる場合も、変数をメッセージテキス
トから編集できます。 これらの変数を保護するために、メッセージテキストの保護を有効にする必要があります。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

109

LOGO!のファンクション
4.3 特殊ファンクション

4.3.6

アナログ値のゲインおよびオフセットの計算
センサはアナログ入力に接続され、プロセス変数を電気信号に変換します。 信号のこの値はこのセンサの標準範囲内に入ります。
LOGO!は、常にアナログ入力の電気信号を 0～1000 へのデジタル値に変換します。
入力 AI での 0～10 V の電圧は、0～1000 の範囲の値に内部的に変換されます。10 V を超える入力電圧は内部値 1000 として表示されます。
LOGO!によって事前に規定された 0～1000 の値の範囲を常に処理できるとは限らないため、ゲイン係数とデジタル値を乗算してから、値の範囲の原点をシフトします(オフセット)。 これにより、LOGO!オンボードディスプレイへアナログ値を出力することができます。これは実際のプロセス変数に比例します。
パラメータ

最小

最大値

入力電圧(単位:V)

0

≥ 10

内部値

0

1000

ゲイン

-10.00+10.00

オフセット-10000+10000

数学的な規則実効値 Ax =(入力 Ax • ゲインでの内部値) + オフセット

ゲインおよびオフセットの計算
ゲインおよびオフセットは、ファンクションの該当する高い値および低い値に基づいて計算
されます。
例 1:
使用できる熱電対の技術仕様は以下のとおりです。 -30～+70 °C、0～10 V DC (つまり、LOGO!で 0～1000)。

実効値= (内部値 • ゲイン) + オフセット、このため-30 = (0 • A) + B、つまりオフセット B = -30+70 = (1000 • A) -30、つまりゲイン A = 0.1
例 2:
圧力センサは 1000 mbar を電圧 0 V に変換し、5000 mbar の圧力を電圧 10 V に変換します。

実効値= (内部値 • ゲイン) + オフセット、このため1000 = (0 • A) + B、つまりオフセット B = 1000
5000 = (1000 • A) +1000、つまりゲイン A = 4

110

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.3 特殊ファンクション

アナログ値の例
プロセス変数

電圧(V)

内部値

ゲイン

オフセッ 表示値(Ax)ト-30 °C
0 °C+70 °C

0
3
10

0
300
1000

0.1
0.1
0.1

-30
-30
-30

-30
0
70

1000 mbar

0

0

4

1000

1000

3700 mbar

6.75

675

4

1000

3700

5000 mbar

10

1000

4

1000

5000

0
5
10

0
500
1000

0.01
0.01
0.01

0
0
0

0
5
10

0
5
10

0
500
1000

1
1
1

0
0
0

0
500
1000

0
5
10

0
500
1000

10
10
10

0
0
0

0
5000
10000

0
5
10

0
500
1000

0.01
0.01
0.01

5
5
5

5
10
15

0
5
10

0
500
1000

1
1
1

500
500
500

500
1000
1500

0
5
10

0
500
1000

1
1
1

-200
-200
-200

-200
300
800

0
10

0
1000

10
10

-10000-10000-10000
0

0.02
0.02
0.02
0.02

2
2
2
2

0.01
0.1
1
10

0
0
0
0

0
0
2
20

サンプルアプリケーションは、"アナログコンパレータ (ページ 158)" SFの説明に記載されています。
アナログ入力の詳細については、定数とコネクタ - Co (ページ 96)トピックを参照してくだ
さい。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

111

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
LOGO!で回路プログラムを作成するときに、SF リストに特殊ファンクションブロックが表示されます。
SFの入力を個別に反転させることができます。つまり回路プログラムは入力での論理的"1"を論理的"0"に反転させ、さらに論理的"0"を論理的"1"に反転させることができます。 トピッ
ク「回路プログラム入力 (ページ 66)」のプログラミング例を参照してください。
表は、該当するファンクションを保持(Rem)に設定できるかどうかも示しています。 以下のSF を使用できます。
LOGO!での表示

特殊ファンクションの名前

Rem

オンディレイ (ページ 116)

REM

オフディレイ (ページ 119)

REM

オン/オフディレイ (ページ 121)

REM

保持のあるオンディレイ (ページ 123)

REM

ワイプリレー(パルス出力) (ページ 124)

REM

エッジトリガワイプリレー (ページ 125)

REM

非同期パルス発生器 (ページ 127)

REM

時間
7UJ
3DU

7UJ
5
3DU

7UJ
3DU

7UJ
5
3DU

7UJ
3DU

7UJ
5
3DU

(Q
,QY
3DU

4

4

4

4

4

4

4

ランダム発生器 (ページ 128)
(Q
3DU

112

4

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
LOGO!での表示
7UJ
3DU

特殊ファンクションの名前

Rem

ステアウェイライティングスイッチ (ページ 130)

REM

マルチファンクションスイッチ (ページ 132)

REM

4

7UJ
5
3DU

4

週間タイマ (ページ 134)

1R
1R
1R
3DU

4

年間タイマ (ページ 138)
1R

00
''

4

カウンタ
5
&QW
'LU
3DU



5
(Q
5DO
3DU

アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)

REM

時間カウンタ (ページ 146)

REM

4

K
4

しきい値トリガ (ページ 150)
)UH
3DU

4

アナログ
アナログしきい値トリガ (ページ 152)

$

$[
3DU

4

アナログ差動トリガ (ページ 155)
$[
3DU

$[
$\
3DU

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

$

˂

4

アナログコンパレータ (ページ 158)

˂$
4

113

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
LOGO!での表示

特殊ファンクションの名前

Rem

アナログ値監視 (ページ 162)
(Q
$[
3DU

$
s ˂

4

アナログアンプ (ページ 165)
$[
3DU

(Q
6
6
3DU

$ᇄ
$4

アナログマルチプレクサ (ページ 183)

$ᇄ

$4

パルス幅変調器(PWM) (ページ 193)
(Q
$[
3DU

(Q
3DU

(Q
6HO
6W
3DU

$0
5
39
3DU

aᇄ
4


$ᇄ

アナログマス (ページ 196)$4

アナログランプ (ページ 185)

$ᇄ

$ᇄ

$4

PIコントローラ (ページ 189)

REM

ラッチリレー (ページ 167)

REM

パルスリレー (ページ 168)

REM

$4

その他
6
5
3DU

7UJ
6
5
3DU

(Q
3
3DU

114

56
4

4

56

ಸಸ
ಸಸ

メッセージテキスト (ページ 170)
4

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
LOGO!での表示
(Q
3DU

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

Rem

ソフトキー (ページ 179)

REM

シフトレジスタ (ページ 181)

REM

4

,Q
7UJ
'LU
3DU

(Q
5
3DU

特殊ファンクションの名前

4


(ᇄ

アナログマスエラー検出 (ページ 199)
4

115

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.1

オンディレイ

簡単な説明
出力の設定は、設定可能なオンディレイ時間が経過した後でのみ実行されます。
LOGO!の記号
7UJ
3DU

4

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での信号はオンディレイタイマをトリガします。

パラメータ

T は、出力がオンになってから経過した時間を表します(出力信号の 0 から 1 への移行)。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

Trg がまだ設定されていて設定時間 T を経過すると、Q はオンになります。

パラメータ T
パラメータTのデフォルト値については、トピック 時間応答 (ページ 108)を参照してください。
パラメータ T の時間は、すでに設定された他のファンクションの実効値に基づいて事前設定することもできます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax - Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは調節できます。
以下の事項に注意してください。

タイムベースの有効範囲(T = パラメータの場合)
タイムベース

最大値

最小分解能

精度

s (秒)

99:99

10 ms

+ 10 ms

m (分)

99:59

1秒

+1 秒

h (時間)

99:59

1分

+1 分

プログラミングモードでの表示(例):%5
7 K

116

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムベースの有効範囲(T = 既にプログラム済みのファンクションの実効値)
タイムベース

最大値

意味

精度

ms
s

99990

ミリ秒の数

+ 10 ms

5999

秒の数

+1 秒

m

5999

分の数

+1 分

プログラミングモードでの表示(例):%57ൺ%V

参照されたブロック(例では B6)が有効範囲に入らない値を返す場合、値は次の有効な値まで切り上げられるか、切り下げられます。

パラメータの事前設定 = 既にプログラム済みのファンクションの実効値
既にプログラム済みのファンクションの実効値を含めるには:
1.

を押し、パラメータ T の等号にカーソルを移動します。

%5
7 K㕋ሼႧ%5
7 K⊜

2.

を押し、等号を矢印に変更します。 存在する場合には、直前に参照されたブロックとそのタイムベースが表示されます。

%57ൺ%Vを押し、表示されたブロックの[B]にカーソルを移動します。そのあと を押して必要なブロック番号を選択します。
4. を押し、ブロックのタイムベースにカーソルを移動し、 を押して必要なタイムベース
を選択します。

3.

%57ൺ%P

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%7 K

ቡቂቒ

%
7ൺ%P

7D K䚍⦷ቑ㣑
Ⓤ

7D K

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

117

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート
7UJኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ捷⒕ቒኇዐኤኀዉኁቑቿኁነ
ዐ቎ብ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ

4
7

7

7Dሯ俛拝

ファンクションの説明
時間 Ta は、入力 Trg で 0 が 1 へ移行するとトリガされます(Ta は現在の LOGO!時間)。
少なくとも設定された時間 T の継続中に入力 Trg のステータスが 1 であった場合、この時間の経過後に出力は 1 に設定されます(出力はオンディレイ入力の後に続きます)。
時間 T が経過する前に入力 Trg でのステータスが 0 に戻ると、時間はリセットされます。
入力 Trg での信号が 0 の場合に、出力は 0 にリセットされます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

118

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.2

オフディレイ

簡単な説明
オンディレイが設定されるときに、設定された時間が経過すると出力はリセットされます。
LOGO!の記号
7UJ
5
3DU

4

配線

説明

入力 Trgオフディレイタイマは入力 Trg(トリガ)での負のエッ
ジ(1 から 0 への移行)により開始します。

入力 R

入力 R での信号により、オンディレイ時間および出力がリセットされます。

パラメータ

遅延時間 T が経過すると、出力スイッチがオフになります(1 から 0 への移行)。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

Q は入力 Trg での信号によって設定されます。 T が経過するまでこの状態が続きます。

パラメータ T
パラメータTのデフォルトの詳細については、トピック 時間応答 (ページ 108)で指定されています。
パラメータ T の時間は、すでに設定された別のファンクションの実効値に基づいて決めることができます。 以下のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax - Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効なタイムベースの範囲およびパラメータの事前設定の詳細については、オンディレイ(ページ 116)トピックを参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

119

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート
7UJኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ
捷⒕ቒኇኲኤኀዉኁቑ岧⚆቎ብ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ

5
4
7Dሯ俛拝

7

7

ファンクションの説明
入力 Trg が hi に変化するとすぐに、出力 Q は hi に設定されます。
Trg で 1 が 0 へ移行すると、LOGO!の実時間 Ta がもう 1 度トリガされます。 出力は設定されたままになります。 Ta が T で設定された値に達すると(Ta=T)、出力 Q はオフディレイにより 0 にリセットされます。
時間 Ta は入力 Trg により 1 度に再トリガされます。
Ta が経過する前に、入力 R(リセット)を設定し、時間 Ta および出力をリセットすることができます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

120

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.3

オン/オフディレイ

簡単な説明
オン/オフディレイファンクションは、設定されたオンディレイ時間の経過後に出力を設定
し、オフディレイ時間が経過すると出力をリセットします。
LOGO!の記号
7UJ
3DU

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での正のエッジ(0 から 1 への移行)
により、オンディレイ時間 TH がトリガされます。

4

入力 Trg(トリガ)での負のエッジ(0 から 1 への移行)
により、オフディレイ時間 TL がトリガされます。
パラメータ

TH は、出力が hi に設定された後の時間です(出力信号の 0 から 1 への移行)。
TL は、出力のリセット後の時間です(出力信号の 1 か
ら 0 への移行)。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q設定された TH を経過し、Trg がまだ設定されている
場合に、Q が設定されます。 トリガ Trg がもう 1 度設定されていない場合、時間 TL の時間が経過すると
Q はリセットされます。

パラメータ TH および TL
パラメータTHおよびTLの事前設定値については、トピック 時間応答 (ページ 108)を参照してください。
パラメータ TH および TL のオンディレイおよびオフディレイ時間は、既に設定された別のファンクションの実効値に基づいて決めることができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax - Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効なタイムベースの範囲およびパラメータの事前設定の詳細については、オンディレイ(ページ 116)を参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

121

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート
7UJ
4
7+

7+

7+

ኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ
捷⒕ቒኇዐኇኲኤኀዉ
ኁቑ岧⚆቎ብ嫷䯉ሸቯቡ
ሼᇭ

7Dሯ俛拝
7/

7/

7/

7Dሯ俛拝

ファンクションの説明
時間 TH は、入力 Trg で 0 が 1 へ移行するとトリガされます。
少なくとも時間 TH の間、入力 Trg のステータスが 1 であった場合、時間 TH の経過後に出力は 1 に設定されます(出力はオンディレイ入力の後に続きます)。
時間 TH が経過する前に入力 Trg での信号が 0 にリセットされると、時間はリセットされます。
入力 Trg で 1 から 0 へ移行すると、時間 TL がトリガされます。
少なくとも時間 TL の間、入力 Trg のステータスが 0 であった場合、時間 TL の経過後に出力は 0 に設定されます(出力はオンディレイ入力の後に続きます)。
時間 TL が経過する前に入力 Trg での信号が 1 にもう 1 度変更されると、時間はリセットされます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

122

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.4

保持のあるオンディレイ

簡単な説明
入力で設定可能なオンディレイ時間が 1 度にトリガされます。 この時間が経過すると、出力が設定されます。
LOGO!の記号
7UJ
5
3DU

4

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での信号はオンディレイタイマをトリガします。
入力 R での信号により、オンディレイ時間および出力がリセッ
トされます。
T は出力のためのオンディレイ時間を表します(出力ステータスの 0 から 1 への移行)。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。
Q は時間 T が経過した後に設定されます。

入力 R
パラメータ

出力 Q

パラメータ T
デフォルトはトピック 時間応答 (ページ 108)で指定されています。
パラメータ T の時間は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって規定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

タイムチャート
7UJ
5
4
7Dሯ俛拝

7

7

ኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ捷⒕ቒ≬㖐ኇዐኤኀዉኁቑ岧⚆ቊብ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ

ファンクションの説明
入力 Trg で信号が 0 から 1 に移行すると、現在の時刻 Ta がトリガされます。Ta = T なら、
出力 Q が設定されます。入力 Trg でさらに信号があっても時刻 Ta には影響しません。
出力および時間 Ta は入力 R での次の 1 信号でリセットされます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

123

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.5

ワイプリレー(パルス出力)

簡単な説明
入力信号により、設定可能な期間を持つ信号が出力で生成されます。
LOGO!の記号
7UJ
3DU

4

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での信号により、ワイプリレーファンクショ
ンの時間がトリガされます。

パラメータ

時間 T が経過した後で(出力信号の 1 から 0 への移行)、出力はオフになります。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

入力 Trg での信号は Q を設定します。入力信号 = 1 の場合、出
力 Q は時間 Ta のために設定されたままになります。

パラメータ T
パラメータTの詳細については、トピック 時間応答 (ページ 108)を参照してください。
パラメータ T の時間は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって規定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158) (実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152) (実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165) (実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183) (実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185) (実効値AQ)● アナログマス (ページ 196) (実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189) (実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143) (実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

タイムチャートኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ捷⒕ቒዌኁኴ዇
ዉዙቑ岧⚆቎ብ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ

7UJ
4
7Dሯ俛拝₼

7
7ሯ俛拝ሺ቉ሧቡሾቶ

ファンクションの説明
入力 Trg で 0 が 1 に移行すると出力が設定され、出力が設定されたままになる時間 Ta がト
リガされます。
Ta が T で事前設定された値に達すると(Ta=T)、出力 Q は lo にリセットされます。
指定された時間が経過する前に 1 が 0 に移行すると、出力がすぐにリセットされます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

124

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.6

エッジトリガワイプリレー

簡単な説明
設定された遅延時間が経過すると、定義されたパルス/休止率で、事前設定された数のパル
スが入力パルスにより発生します。
LOGO!の記号
7UJ
5
3DU

4

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での信号により、エッジトリガワイ
プリレーの時間がトリガされます。

入力 R

入力 R での信号により、現在の時間(Ta)および出力がリセットされます。

パラメータ

インターパルス幅 TL およびパルス幅 Ta は設定可能です。
N がパルス/休止サイクル TL / TH の数を決定します:
値の範囲: 1...9保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

Q は TL の経過後に設定され、TH の経過後にリセットされます。

パラメータ TH および TL
パラメータTの詳細については、トピック 時間応答 (ページ 108)を参照してください。
パルス幅 TH およびインターパルス幅 TL は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

125

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート A
7UJኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ捷⒕ቒኅአንእ዇኉ዌኁኴ዇ዉዙቑ岧⚆቎ብ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ

4
7Dሯ⸮嫛₼

7+

7+

1 
7/ 

タイムチャート B
7UJ
4
1 

ኒዐኴወ岼⸩ቑኜኁኽኞዀዙእ

7/ 7+

7/ 7+

ファンクションの説明
入力 Trg で 0 が 1 へ移行すると、時間 TL (Time Low)がトリガされます。 時間 TL の経過後に、出力 Q は TH (Time High)の時間に設定されます。
事前設定された時間(TL + TH)が経過する前に、入力 Trg でさらに 0 が 1 に移行した(パルスの再トリガ)場合、Ta はリセットされ、パルス/休止サイクルがもう再開されます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および時間がリセットされます。

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示(例):%5
7/ V
7+ V≬帆኿ዙኦርቫቖ≬㖐ኁዐኜዙኮወኖピ
ኮወኖピを押します。

%
1 ኮወኖ↠㷱ቑኒኁኌወ㟿 √パラメータ割り付けモードでの表示(例):%7/ V
7+ V
7D V126

榊㿐ኮወኖピ7/ቡቂቒ7+

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.7

非同期パルス発生器

簡単な説明
出力パルスの形状はパルス/休止率をもう 1 度設定することで変更できます。
LOGO!の記号
(Q
,QY
3DU

配線

説明

入力 En

入力 EN を使用し、非同期パルス発生器を設定およびリセット
することができます。
入力 INV を使用し、アクティブな非同期パルス発生器の出力信号を反転させることができます。
パルス幅 TH およびインターパルス幅 TL を設定することができます。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。
Q は、パルス/休止率 TH および TL に従って周期的に設定、リセ
ットされます。

入力 INV

4

パラメータ

出力 Q

パラメータ TH および TL
パラメータTの詳細については、トピック 時間応答 (ページ 108)を参照してください。
パルス幅 TH およびインターパルス幅 TL は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

タイムチャート
(Q
,QY
4
7+

7/

7+

7/

7+

7+

7/

ファンクションの説明
TH (Time High)および TL (Time Low)パラメータでのパルス/インターパルス幅を設定することができます。
入力 EN での信号でブロックが有効になっている場合、入力 Inv を使用して出力信号を反転させることができます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

127

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.8

ランダム発生器

簡単な説明
ランダム発生器の出力は設定された時間内に設定、またはリセットされます。
LOGO!の記号
(Q
3DU

配線

説明

入力 En

入力 En(Enable)での正のエッジ(0 から 1 への移行)に
より、ランダム発生器のオンディレイ時間がトリガ
されます。

4

入力 En(Enable)での負のエッジ(1 から 0 への移行)に
より、ランダム発生器のオフディレイ時間がトリガ
されます。
パラメータ

オンディレイが 0 秒～TH の値にランダムに設定されます。
オフディレイが 0 秒～TL の値にランダムに設定され
ます。

出力 Q

出力 Q は、オンディレイが経過して En がなお設定されている場合に設定されます。 En がもう 1 度設定されなかった場合には、オフディレイが経過すると出力 Q はリセットされます。

パラメータ TH および TL
THおよびTLパラメータのデフォルト値の一覧が、トピック 時間応答 (ページ 108)にあります。
オンディレイ時間 TH およびオフディレイ時間 TL は、既にプログラムされた別のファンク
ションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

128

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート(Qኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ
捷⒕ቒ዆ዐኝኽ䤉䞮⣷ቑ岧⚆቎ብ嫷䯉ሸቯቡሼᇭ

47ሯኰንዙ䕅㏚

7+

7/

ファンクションの説明
入力 En で 0 が 1 に移行すると、0 秒～TH のランダムなオンディレイ時間がトリガされます。
オンディレイ時間が経過し、入力 En での信号が少なくともこの時間の間 hi のままの場合、出力が設定されます。
オンディレイ時間が経過する前に入力 En がリセットされると、時間がリセットされます。
入力 EN で 1 が 0 に移行すると、0 秒～TL のランダムなオフディレイ時間がトリガされます。
少なくともこの時間の間入力 En が lo のままである場合、オフディレイ時間の経過後に出力がリセットされます。
オフディレイ時間が経過する前に入力 En での信号が 1 にもう 1 度変更されると、時間はリセットされます。
停電が発生すると、経過した時間はリセットされます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

129

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.9

ステアウェイライティングスイッチ

簡単な説明
入力エッジにより、設定可能で再トリガが可能な時間がトリガされます。 この時間が経過すると、出力がリセットされます。 この時間が経過する前に、シャットダウンの実行を警告する警告信号を出力させることができます。
LOGO!の記号
7UJ
3DU

4

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での信号により、階段照明スイッチのオフディレイ時間がトリガされます。

パラメータ

T は出力のオフディレイ時間を表します(出力信号の1 から 0 への移行)。
T!は事前警告のトリガ時間を決定します。
T!L は事前警告の信号の長さを決定します。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

Q は時間 T が経過した後にリセットされます。 この
時間が経過する前に、警告信号を出力させることができます。

パラメータ T、T!および T!Lトピック 時間応答 (ページ 108)で一覧表示されたTパラメータのデフォルト値を参照してください。
オフディレイ時間 T、事前警告時間 T!、および事前警告期間 T!L は、既にプログラムされた
別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実
効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

130

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート
7UJ
4

7/

7Dሯኰንዙ
䕅㏚7
7

ファンクションの説明
入力 Trg で 0 が 1 に移行すると、出力 Q が設定されます。Trg で次に 1 が 0 に移行すると、現在の時間 Ta が再度トリガされ、出力 Q は設定されたままになります。
出力 Q は Ta = T のときにリセットされます。オフディレイ時間(T - T!)が経過する前に警告信号を出力し、事前警告期間 T!L の時間の間 Q をリセットすることができます。
Ta の間に入力 Trg でさらにワンショットされると、時間 Ta が再度トリガされます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

Par パラメータの設定
デフォルトはトピック 時間応答 (ページ 108)で指定されています。
注記
すべての時間で同じタイムベースが必要になります。
プログラミングモードでの表示(例):%5
7 V≬帆኿ዙኦርቫቖ≬㖐ኇኲኤኀዉኁ㣑栢を押します。

%
7 V
7/ Vኇኲ巵⛙㦮栢ቑ栚ⱚ 77ኇኲ巵⛙㣑栢

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%
7 V
7D V

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

7ቑ䚍⦷ቑ⊳

131

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.10

マルチファンクションスイッチ

簡単な説明
以下の 2 つのファンクションが付いたスイッチ:● オフディレイ付きパルススイッチ● スイッチ(固定照明)
LOGO!の記号
7UJ
5
3DU

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(トリガ)での信号が、出力 Q(固定ライト)を設定するか、またはオフディレイ付きの出力 Q をリ
セットします。 アクティブな場合、入力 Trg での信号により出力 Q をリセットすることができます。
入力 R での信号により、現在の時間 Ta および出力がリセットされます。
T はオフディレイ時間を表します。 時間 T が経過す
ると、出力がリセット(1 から 0 に移行)されます。
TL は、出力を設定して固定ライト機能を有効にする必要がある時間範囲を表します。
T!は事前警告時間のオンディレイ時間を表します。
T!L は事前警告期間の長さを表します。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。
Trg での信号により出力 Q がオンになります。Trg での入力の長さに応じて、出力はもう 1 度オフになる
か、恒久的にオンになります。または Trg での追加の信号によりリセットされます。

4

入力 R
パラメータ

出力 Q

パラメータ T、TL、T!および T!Lトピック 時間応答 (ページ 108)で一覧表示されたTパラメータのデフォルト値を参照してください。
オフディレイ時間 T、固定ライト時間 TL、事前警告時間 T!および事前警告期間 T!L は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

132

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート
7UJ

7/

7/

4

7/

7Dሯኰንዙ
䕅㏚7
7

ファンクションの説明
入力 Trg で 0 が 1 に移行すると、出力 Q が設定されます。
出力 Q = 0 で、少なくとも TL の間入力 Trg が hi に設定されている場合、固定ライト機能は有効となり、出力 Q はそれに応じて設定されます。
TL が経過する前に入力 Trg が 0 に戻ると、オフディレイ T がトリガされます。
出力 Q は Ta = T のときにリセットされます。
オフディレイ時間(T - T!)が経過する前にオフ警告信号を出力して、オフ事前警告時間 T!L の間の Q をリセットすることができます。 Trg の次の信号で、必ず T および出力 Q がリセットされます。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。

Par パラメータの設定
デフォルトはトピック 時間応答 (ページ 108)で指定されています。
注記
T、T!および T!L はすべて同じタイムベースである必要があります。
プログラミングモードでの表示(例):%5
7 V
7/ V≬帆኿ዙኦርቫቖ≬㖐ኇኲኤኀዉኁ
⦉⸩዆ኁእኇዐ㣑栢を押します。

%
7 V
7/ Vኇኲ巵⛙㦮栢ቑ栚ⱚ 77ኇኲ巵⛙㣑栢

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%
7 V
7/ V
7D V
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

㣑栢7/ቡቂቒ7ቑ䚍⦷ቑ⊳133

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.11

週間タイマ

簡単な説明
出力は、設定可能なオン/オフ日付の方法によって制御されます。 このファンクションは平日のどんな組み合わせもサポートします。 アクティブでない日を非表示にすることで、アクティブな平日を選択します。
注記
LOGO! 24/24o にはリアルタイムクロックがないため、週間タイマ機能はどちらのバージョンにも使用できません。

LOGO!のシンボ
ル
1R
1R
1R
3DU

配線

説明

Cam パラメータ
1、2、3Cam パラメータでは、各 Cam スイッチについて週間タイマのオン時間とオフ時間を設定します。 さらにここでは、日付と時刻も設定します。

Par

タイマを作動してからリセットしたときに、1 サイクルでタ
イマがパルスを出すかどうかを指定します。 パルス設定は 3
つのカムのすべてに適用されます。

出力 Q

Q は、設定されたカムが作動したときに設定されます。

4

タイムチャート(3 つの例)

&DP


















4

㦗㥫

㻃㥫
䋺㥫

&DP&DP&DP㹝㡴䋺㥫⦮㥫ቋ㡴㥫

摠㥫
㦷㥫

㡴㥫
⦮㥫

ᨺ
ᨺ
ᨺ

ファンクションの説明
週間タイマにはそれぞれ、時間ヒステリシスの設定のために使用可能なカム 3 台があります。
Cam パラメータでオン時間およびオフ時間を指定します。 特定のオン時間での出力がまだ設定されていない場合、週間タイマはこの出力を設定します。
オフ時間を設定した場合、週間タイマは特定のオフ時間に出力をリセットします。またはパルス出力を指定した場合にはサイクルの終了時に出力をリセットします。 異なるカム上であっても、週間タイマに同じオン時間とオフ時間を設定すると、競合が生じます。 この場
合には、cam3 が cam2 よりも優先され、cam2 が cam1 よりも優先されます。
週間タイマの切り替え状態は 3 台すべてのカムのステータスにより決定されます。

134

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ割り付け画面フォーム
たとえば Cam1 および Pulse 設定でのパラメータ割り付け画面フォームの表示は以下のよ
うになります。
ኳዊአኌ%

&DP

%
' 07:7)66
2Q 
2II 

኷ዙንቑᇷኮ዆ኾዙኜቑ嫷䯉槭嫷䯉ኮ዆ኾዙኜ≬帆኿ዙኦᇸት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧᇭ㄂㡴 㹝㡴ኇዐ㣑栢 K
ኇኲ㣑栢 Kኮወኖㇱ㆞%
3XOVH 2II

ኮወኖ岼⸩ኇዐቡቂቒኇኲ

曜日"D=" (日)の接頭辞には以下のような意味があります。
● M:月曜● T:火曜● W:水曜● T:木曜● F:金曜● S:土曜● S:日曜
大文字は、特定の曜日を示します。 "-"は、曜日が選択されていないことを示します。

オン/オフ時間
00:00 h ～ 23:59 h の任意の時間を選択できます。さらにオン時間をパルス信号に設定することもできます。 タイマブロックは指定された時刻に 1 サイクルの間アクティブになり、その後出力がリセットされます。
- -:- - の意味： オン/オフ時間は設定されていません。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

135

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

週間タイマの設定
オン/オフ時間を設定するには:
1. タイマの Cam パラメータの 1 つ(例、No1)にカーソルを移動します。
2. OK を押します。 LOGO!で Cam パラメータ割り付け画面フォームが表示されます。 カーソルは曜日の上にあります。
3.

および を押し、1 つまたは複数の曜日を選択します。

4.

を押し、オン時間の最初の位置にカーソルを移動します。

5. オン時間を設定します。
および キーを使用し、各位置での値を変更します。 および キーを使用し、さまざ
まな位置にカーソルを移動します。 最初の位置では、値 - -:- - しか選択できません。
(- -:- - の意味： オン/オフ時間は設定されていません。）
6.

を押し、オフ時間の最初の位置にカーソルを移動します。

7. オフ時間を設定します(ステップ 5 と同じ方法)。
8. OK で入力内容を確定します。
これでカーソルは 2 番目のパラメータ(Cam2)に配置され、さらにカムを設定することができます。
注記
タイマ精度の詳細については、技術仕様およびトピック「時間応答 (ページ 108)」を参照してください。

週間タイマ: 例
週間タイマスイッチの出力を毎日の 06:30h ～ 08:00h に設定する必要があります。さらに
出力は毎週火曜の 03:10 h ～ 04:15h、および週末の 16:30 h ～ 23:10h に設定する必要があります。
これにはカムが 3 台必要になります。
ここで示すのは上記のタイムチャートに基づくカム No 1、2、および 3 のパラメータ割り付
け画面フォームです。

136

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Cam1
Cam No1 では、週間タイマの出力を毎日の 06:30 h ～ 08:00 h に設定する必要があります。

%
' 07:7)66
2Q 
2II 
Cam2
Cam No2 では、週間タイマの出力を毎週火曜の 03:10 h ～ 04:15 h に設定する必要があります。

%
' ෥7෥෥෥෥෥
2Q 
2II 
Cam3
Cam No3 では、週間タイマスイッチの出力を土曜と日曜の 16:30 h ～ 23:10 h に設定する必要があります。

%
' ෥෥෥෥෥66
2Q 
2II 
結果

&DP


















4

㦗㥫

㻃㥫
䋺㥫

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

摠㥫
㦷㥫

㡴㥫
⦮㥫

137

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.12

年間タイマ

簡単な説明
出力は、設定可能なオン/オフ日付の方法によって制御されます。 タイマを、年間、月間、またはユーザー定義の時間ベースで起動するように設定できます。 すべてのモードで、定義された時間間隔の間に出力パルスを発生するように、タイマを設定することもできます。
期間は、2000 年 1 月 1 日から 2099 年 12 月 31 日までの日付範囲を設定できます。
注記
LOGO! 24/24o にはリアルタイムクロックがないため、年間タイマ機能はどちらのバージョンにも使用できません。
LOGO!のシンボル

1R

00
''

4

配線

説明

Cam パラメータ

Cam パラメータでは、タイマモード、タイマのオン/
オフ時間、および出力がパルス出力であるかどうかを設定します。
Q は、設定されたカムがオンになったときに、オンに設定されます。

出力 Q

タイムチャート
例 1: Yearly モードオン、Monthly モードオフ、Pulse オフ、オン時間 = 2000-06-01、オフ
時間 = 2099-08-31: 毎年、6 月 1 日にタイマ出力がオンになり、8 月 31 日までオンのままになります。


<<<<00''
2Q 
2II 

%<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2II







4㦗 㦗㡴 㡴㦗 㦗㡴 㡴

%
21
<<<<00''㦗 㦗㡴 㡴㦗 㦗㡴 㡴

%
2))
<<<<00''

例 2: Yearly モードオン、Monthly モードオフ、Pulse オン、オン時間 = 2000-03-15、オフ
時間 = 2099-**-**: 毎年 3 月 15 日に 1 サイクルにつきタイマがオンになります。


<<<<00''
2Q 
2II  %<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2Q

138







4
㦗
㡴

㦗
㡴

%
21
<<<<00''

㦗
㡴

㦗
㡴

%
2))
<<<<00'' 
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
例 3: Yearly モードオン、Monthly モードオフ、Pulse オフ、オン時間 = 2008-06-01、オフ
時間 = 2010-08-31: 2008 年、2009 年、2010 年の 6 月 1 日にタイマ出力がオンになり、8月 31 日までオンのままになります。
<<<<00''
2Q 
2II 

%<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2II







4㦗 㦗㡴 㡴㦗 㦗㡴 㡴

%
21
<<<<00''㦗 㦗㡴 㡴

%
2))
<<<<00''

例 4: Yearly モードオン、Monthly モードオフ、Pulse オン、オン時間 = 2008-03-15、オフ
時間 = 2010-**-**: 2008 年、2009 年、2010 年の 3 月 15 日にタイマ出力がオンになり、1 サ
イクルの間オンのままになります。
<<<<00''
2Q 
2II  %<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2Q







4
㦗
㡴

㦗
㡴

%
21
<<<<00''

㦗㡴%
2))
<<<<00'' 

例 5: Yearly モードオフ、Monthly モードオフ、Pulse オフ、オン時間 = 2008-06-01、オフ
時間 = 2008-08-31: 2008 年 6 月 1 日にタイマ出力がオンになり、2010 年 8 月 31 日までオンのままになります。


<<<<00''
2Q 
2II 

%<HDUO\ 2II
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2II







4㦗㡴%
21
<<<<00''

㦗㡴%
2))
<<<<00''

例 6: Yearly モードオフ、Monthly モードオフ、Pulse 選択済み、オン時間 = 2008-03-15、オフ時間 = ****-**-**: 2008 年 3 月 15 日にタイマ出力がオンになり、1 サイクルの間オンのままになります。 タイマに月間アクションまたは年間アクションがないので、タイマ出力
は、指定されたオン時間に 1 度だけパルスを出力します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

139

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF<<<<00''
2Q 
2II  







4㦗㡴%
21
<<<<00''

%<HDUO\ 2II
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2Q%
2))
<<<<00'' 

例 7: Yearly モードオン、Monthly モードオフ、パルスオフ、オン時間 = 2008-12-15、オフ
時間 = 2010-01-07: 2008 年、2009 年の 12 月 15 日にタイマ出力がオンになり、翌年の 1 月
7 日までオンのままになります。 2010 年 1 月 7 日にタイマ出力がオフになると、次の 12
月 15 日には再びオンにはなりません。
<<<<00''
2Q 
2II 







4㦗 㦗㡴 㡴㦗 㦗㡴 㡴

%
21
<<<<00''

%<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2II

%
2))
<<<<00''

例 8: Yearly モードオン、Monthly モードオン、オン時間 = 2008-**-01、オフ時間 = 2010-**05: 2008 年から開始し、各月の最初の日にタイマ出力がオンになり、月の 5 日目にオフになります。 タイマは 2010 年の最後の月までこのパターンで動作し続けます。
㦗<<<<00''
2Q  
2II  %<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2Q
3XOVH 2II

140

㦗

㦗

㦗

4






%
21
<<<<00'' %
2))
<<<<00'' 

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ファンクションの説明
年間タイマは特定のオン日付およびオフ日付に出力を設定、リセットします。 設定およびリセットは、00:00 に実行されます。アプリケーションで別の時刻が必要な場合は、回路プ
ログラムで年間タイマと合わせて週間タイマを使用します。
オン時間はタイマが作動する時間を指定します。 オフ時間は出力がもう 1 度リセットされる時間を指定します。 オン時間とオフ時間については、フィールドの順序に注意してください。 最初のフィールドは年を定義し、2 番目のフィールドは月を、3 番目のフィールドは日を定義します。
Monthly モードをオンに設定すると、オン時間に指定された日にタイマ出力が毎月オンになり、オフ時間に指定された日までオンのままになります。 オン時間は、タイマをアクティブにする最初の年を指定します。 オフ時間は、タイマをオフにする最後の年を指定します。
最大年は 2099 年です。
Yearly モードをオンに設定すると、毎年オン時間に指定された月と日にタイマ出力がオンになり、オフ時間に指定された月と日までオンのままになります。オン時間は、タイマをアクティブにする最初の年を指定します。オフ時間は、タイマをオフにする最後の年を指定します。 最大年は 2099 年です。
Pulse 出力を設定すると、1 サイクルにつき指定されたオン時間にタイマ出力がオンになり、そのあとタイマ出力がリセットされます。 タイマのパルス発生を、月間または年間ベース、
または 1 回のみに選択できます。
Monthly、Yearly、または Pulse モードのどれもオンに設定しなければ、特定の期間をオン
時間とオフ時間で定義できます。 その場合、選択したどのような時間間隔でも定義可能です。
年間を通して複数回不規則にオンおよびオフされるプロセスアクションの場合、OR ファン
クションブロックによって接続された出力付きの複数の年間タイマを定義できます。

リアルタイムクロックのバックアップ
LOGO!の内部リアルタイムクロックは、停電に対してバッファされています。 バッファ時
間は周囲温度の影響を受け、通常では周囲温度 25℃の場合 80 時間です。オプションのLOGO!メモリ/バッテリカードを使っている場合は、LOGO!は最長で 2 年間クロック時間を保持できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

141

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

サンプル設定
LOGO!の出力が毎年 3 月 1 日に設定され、4 月 4 日にリセットされ、7 月 7 日にもう 1 度設
定され、11 月 19 日にもう 1 度リセットされるようにします。対応するオン時間に 2 つの年
間タイマを設定する必要があります。 次に、OR ブロックを使って論理的にリンクします。

%<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2II

㄃栢ኜኁኻ
ኇዐ㣑栢㦗㡴ኇኲ㣑栢㦗㡴%<HDUO\ 2Q
0RQWKO\ 2II
3XOVH 2II

%
21
<<<<00''

%
21
<<<<00''

%
2))
<<<<00''

%
2))
<<<<00''

㄃栢ኜኁኻ
ኇዐ㣑栢㦗㡴ኇኲ㣑栢㦗㡴

結果
ኇዐ
%

%
ኇኲ

㦗㡴
K㦗㡴K㦗㡴K142

㦗㡴
K

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.13

アップ/ダウンカウンタ

簡単な説明
パラメータ設定に応じて、入力パルスにより内部値が増加または減少します。 設定されたしきい値に達すると、出力が設定、またはリセットされます。 カウントの方向は入力 Dir の信号を使って変更できます。
LOGO!のシンボル
5
&QW
'LU
3DU



4

配線

説明

入力 R

入力 R での信号により、インターバルカウント値がゼロにリセットされます。

入力 Cntファンクションは入力 Cnt で 0 が 1 に移行する回数をカウントします。 1 から 0 への移行はカウントさ
れません。
使用法
• 入力 I3、I4、I5、I6 は高速カウント用です(LOGO!12/24 RC/RCo、LOGO! 24/24o およびLOGO! 24/24o のみ): 最大 5 kHz。
• 低周波数の信号をカウントするための他の入力または回路コンポーネント(代表値 4Hz)。

入力 Dir

入力 Dir でのカウント方向を設定します。
Dir = 0: アップカウント
Dir = 1: ダウンカウント

パラメータ

On: オンしきい値
値の範囲:
0...999999
Off: オフしきい値
値の範囲:
0...999999
開始値: ダウンまたはアップにカウントを開始する初期値。
内部カウンタ値 Cnt の保持:
/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

Q は、Cnt での電流値および設定されたしきい値に応じて、設定またはリセットされます。

143

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ On および Off
しきい値 On およびしきい値 Off は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ(実効値 Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。

タイムチャート
5&QW'LU
2Q 2II 栚ⱚ⊳␔捷ኈኃዐእ
⊳&QW

4

ファンクションの説明
内部カウンタは、入力 Cnt でのすべての正のエッジのあるカウントにつき、増加(Dir = 0)または減少(Dir = 1)します。
入力 R を使用し、内部カウント値を開始値にリセットすることができます。 R = 1 である
限り出力も 0 になり、入力 Cnt でのパルスはカウントされません。
保持が設定されていない場合、停電後に出力 Q および経過時間はリセットされます。
Q は、Cnt での電流値および設定されたしきい値に応じて、設定またはリセットされます。
以下の計算規則を参照してください。

144

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

計算規則
● オンしきい値>=オフしきい値の場合:
Q = 1 (Cnt >= On の場合)
Q = 0 (Cnt < Off の場合)。
● オンしきい値<オフしきい値の場合、Q = 1 (On <= Cnt < Off の場合)。
注記
システムはカウンタ制限値を周期的にスキャンします。
このため、高速デジタル入力 I3、I4、I5、または I6 でのパルス周波数がサイクルタイム
よりも速い場合、特殊ファンクションは指定された制限値が超過するまで切り替わらないことがあります。
例: サイクルごとに最高 100 パルスをカウントできます。この時点では 900 パルスがカウントされています。 On = 950、Off = 10000。出力は、次のサイクルで値が 1000 に達した後に設定されます。(値 Off = 980 の場合には、出力はまったく設定されません。)
プログラミングモードでの表示(例):%5
2Q 
2II 

ቡቂቒ%5
2Q 
2IIൺ%

開始値を設定するには、 または を押し、以下の画面フォームにアクセスします。

%5679 

参照されたブロック(例では B021)が有効範囲に入らない値を返す場合、値は次の有効な値に切り捨てられます。
パラメータ割り付けモードでの表示(例):%2Q 
2II 
&QW 

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ቡቂቒ

䚍⦷ቑኈኃ
ዐእ⊳

%
2Q 
2IIൺ%
&QW 

145

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.14

時間カウンタ

簡単な説明
監視入力での信号により設定された時間がトリガされます。 この時間が経過すると、出力が設定されます。
LOGO!のシンボル
5
(Q
5DO
3DU

K

配線

説明

入力 R

残り時間(MN)の時間中に、入力 R での正のエッジ(0から 1 への移行)により、出力 Q がリセットされ、カウンタで構成された値 MI がカウンタに設定されま
す。

入力 En

En は監視入力です。 LOGO!はこの入力のオン時間をスキャンします。

入力 Ral

入力 Ral (Reset all)での正のエッジにより、時間カウンタ(OT)および出力がリセットされ、残り時間値(MN)がメンテナンス間隔 MI に設定されます。
• 出力 Q = 0• 測定された動作時間 OT = 0• 保守間隔の残り時間 MN = MI。

パラメータ

MI: 時間および分単位で事前設定する保守間隔
値の範囲：
0000...9999 h、0...59 m

4

OT: 累積総動作時間です。時間と分でオフセットを指定することができます。
値の範囲：
00000...99999 h、0...59 m
Q → 0:• "R"が選択された場合:
Q = 1(MN = 0 の場合)
Q = 0(R = 1 または Ral = 1 の場合)
• "R+En"が選択された場合:
Q = 1(MN = 0 の場合)
Q = 0(R = 1、または Ral = 1、または En = 0 の場
合)
出力 Q

残り時間 MN = 0 の場合、出力が設定されます(タイムチャートを参照)。
以下の場合に出力がリセットされます。
• "Q→0:R+En"で、R = 1 または Ral = 1 または En = 0 の場合• "Q→:R"で、R = 1、または Ral = 1 の場合

MI = 設定された時間間隔
MN = 残り時間
OT = 入力 Ral での最後の hi 信号以後の合計経過時間
これらの値は常に保持されます!

146

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ MI
保守間隔 MI は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。

タイムチャート
5
(Q
5DO
4
01 0,

3DU
0, K

01 

27

0, 岼⸩ሸቯቂ㣑栢栢椣01 㸚ቭ㣑栢27 ⏴┪5DOቊቑ㦏㈛ቑKL≰⚆ⅴ㈛ቑ⚗岗俛拝㣑栢

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

147

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ファンクションの説明
時間カウンタは入力 En を監視します。 En = 1 のときに、LOGO!は経過時間および残り時
間 MN を計算します。 LOGO!はこれらの時間をパラメータ割り付けモードで表示します。
残り時間 MN = 0 の場合、出力 Q が設定されます。
MN の時間中に、リセット入力 R での信号により、出力 Q がリセットされ、カウンタで MIの事前設定値が設定されます。 時間カウンタ OT は影響されません。
MN の時間中に、リセット入力 Ral での信号により、出力 Q がリセットされ、カウンタでMI の事前設定値が設定されます。 時間カウンタ OT はゼロにリセットされます。
パラメータ Q の設定に応じて、出力は入力 R または Ral での信号でリセットされるか("Q→0:R")、リセット信号が hi に設定されている場合、または En 信号が lo に設定されている場合に出力がリセットされます("Q→0:R+En")。

MI、MN、および OT 値の表示
● LOGO! Basic: MI、MN、および OT の実効値を表示するには、システムの実行中にパラ
メータ割り付けモードを開きます。
● LOGO! Pure: LOGO!Soft Comfortでは、オンラインテストを使用してこれらの値を読み取ることができます。 詳細については、「LOGO!ソフトウェア (ページ 223)」の章を参照してください。
● LOGO!Soft Comfort で、[ツール -> 転送: 時間カウンタ]メニューコマンドを使用して、時間カウンタを取得できます。

OT の制限値
入力 R の信号で時間カウンタがリセットされても、OT での動作時間の値は保持されます。
時間カウンタ OT は、0 から 1 への遷移でゼロにリセットされます。 時間カウンタ OT は、
En = 1 である限り、入力 R のリセットにおけるステータスに関わらずカウントを継続しま
す。OT のカウンタ限界は 99999 時間です。この値に達すると、時間カウンタが停止します。
プログラミングモードでは、OT の初期値を設定することができます。 入力 R のリセットが有効ではない場合、以下の式に従って MN が計算されます: MN = MI - (OT % MI)。 %演算
子は、整数で割った場合の余りを提供します。
例:
MI = 30 時間、OT = 100 時間
MN = 30 - (100 % 30)
MN = 30 -10
MN = 20 時間
0

MN
OT

20

30h

40

30h
100h

60

80

30h

100

120

30h
20h

MI

ランタイムモードで、OT 値はプリセットできません。 MI の値が変更されると、MN は計算されません。 MN は、MI の値を受けます。

148

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示:%50, K
P%50,ൺ%K%527 K
P%5
4ൺ5(QMI は設定可能な時間間隔です。 値の許容範囲は 0～9999 時間です。
既にプログラムされた別のファンクションの実効値をパラメータに割り付ける方法について
は、トピック オンディレイ (ページ 116)を参照してください。
パラメータ割り付けモードの表示:%
0, K
P㣑栢栢椣%
27 K
P⚗岗⇫╤㣑栢

%
01 K
P

㸚ቭ㣑栢

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

149

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.15

しきい値トリガ

簡単な説明
出力は 2 つの設定可能なしきい値トリガで設定、リセットされます。
LOGO!のシンボル
)UH
3DU

配線

説明

入力 Freファンクションは入力 Fre で 0 が 1 に移行する回数をカウント
します。1 から 0 への移行はカウントされません。

4

使用法• 入力 I3、I4、I5、I6 は高速カウント用です(LOGO!12/24
RC/RCo、LOGO! 24/24o および LOGO! 24/24o のみ):最大
5 kHz。
• 低周波数の信号をカウントするための他の入力または回路
コンポーネント(代表値 4Hz)。
パラメータ

On: オンしきい値
値の範囲:
0000...9999
Off: オフしきい値
値の範囲:
0000...9999
G_T: 入力パルスが測定される時間間隔またはゲート時間。
値の範囲:
00:05 s...99:99 s

出力 Q

Q はしきい値で設定およびリセットされます。

パラメータ G_T
ゲート時間 G_T は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。

タイムチャート4*B72Q 

)UHID ID 

ID 

ID 

2II 

ID ⏴┪櫊ㄵ

150

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ファンクションの説明
しきい値トリガは入力 Fre での信号を測定します。 設定可能な時間 G_T のパルスが記録されます。
出力 Q は設定されたしきい値に従って設定、リセットされます。 以下の計算規則を参照してください。

計算規則● オンしきい値 ≥ オフしきい値の場合:
Q = 1(fa> On の場合)、
Q = 0(fa ≤ Off の場合)
● オンしきい値 < オフしきい値の場合、Q = 1 (On ≤ fa < Off の場合）。

Par パラメータの設定
注記
システムは、間隔 G_T ごとに 1 回カウンタ制限値をスキャンします。
プログラミングモードでの表示(例):%
2Q 
2II 

ኮ዆ኾዙኜ≬帆኿ዙኦኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳

を押します。

%
*B7 V

ኮወኖቑ㣑栢栢椣 √注記"秒"タイムベースはここで固定したデフォルトとして設定されます。
1 秒の時間 G_T を事前設定すると、LOGO!は fa の現在の周波数を Hz 単位で返します。
パラメータ割り付けモードでの表示(例):%2Q 
2II 
ID 

ኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳
4  ID!2Q

注記
fa は常に時間単位 G_T ごとに測定された合計パルスを表します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

151

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.16

アナログしきい値トリガ

簡単な説明
出力は 2 つの設定可能なしきい値で設定、リセットされます。
LOGO!の記号
$[
3DU

$

配線

説明

入力 Ax

入力 Ax で分析するアナログ信号を適用します。
アナログ入力 AI1...AI8 (*)、アナログフラグ
AM1...AM6、アナログ出力付きのファンクションのブロック番号、またはアナログ出力 AQ1 および AQ2を使用します。

4

パラメータ

A: ゲイン
値の範囲: ±10.00
B: 原点オフセット
値の範囲: ±10,000
On: オンしきい値
値の範囲: ±20,000
Off: オフしきい値
値の範囲: ±20,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3

出力 Q

Q はしきい値トリガによって設定、またはリセットされます。

* AI1...AI8: 0～10 V は 0～1000(内部値)に対応します。

ゲインおよびオフセットのパラメータ
ゲインおよびオフセットのパラメータの詳細については、トピック「アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 (ページ 110)」を参照してください。

パラメータ On および Off
On および Off パラメータは、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ(実効値 Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。

152

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストの On、Off、および Ax の値の表示には適用されません。
On と Off の値の比較には適用されません。(比較ファンクションは小数点を無視します。)

タイムチャート


2Q
2II
$[ 
4

ファンクションの説明
ファンクションは入力 Ax でアナログ信号をフェッチします。
Ax は A(ゲイン)パラメータで乗算され、パラメータ B(オフセット)での値が積に加算されます。つまり(Ax • ゲイン) + オフセット = Ax の実効値となります。
出力 Q は、設定されたしきい値に従って設定またはリセットされます。 以下の計算規則を参照してください。

計算規則● オンしきい値 ≥ オフしきい値の場合、
Q = 1 (AAx > On の場合)、
Q = 0 (実効値 Ax ≤ Off の場合)。
● オンしきい値 < オフしきい値の場合、Q = 1(On ≤ 実効値 Ax < Off の場合）。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

153

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
ゲインおよびオフセットパラメータを使用し、センサを該当するアプリケーションに適応させます。
プログラミングモードでの表示(例):%
2Q 
2II 

ኮ዆ኾዙኜ≬帆኿ዙኦኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳

を押します。

%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ⺞㟿

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%2Q 
2II $[ 

ኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳
4  $[!ኇዐ

メッセージテキストでの表示(例):

154$[ᇬS ቑ㣑
4  $[!ኇዐ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.17アナログ差動トリガ

簡単な説明
設定可能なしきい値および差動値に応じて、出力が設定、リセットされます。
LOGO!の記号
$[
3DU

配線

説明

入力 Ax

入力 Ax で分析するアナログ信号を適用します。

$

˂

アナログ入力 AI1...AI8 (*)、アナログフラグ
AM1...AM6、アナログ出力付きのファンクションのブロック番号、またはアナログ出力 AQ1 および AQ2を使用します。

4

パラメータ

A: ゲイン
値の範囲: ±10.00
B: 原点オフセット
値の範囲: ±10,000
On: オン/オフしきい値
値の範囲: ±20,000
Δ: オフパラメータを計算する差動値値の範囲: ±20,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3

出力 Q

Q は、しきい値および差分値に応じて設定、リセッ
トされます。

* AI1...AI8: 0～10 V は 0～1000(内部値)に対応します。

ゲインおよびオフセットのパラメータ
ゲインおよびオフセットのパラメータの詳細については、トピック「アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 (ページ 110)」を参照してください。

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストの On、Off、および Ax 値の表示には適用されません。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

155

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート A: 負の差分 Δ を持つファンクション
2Q

2II 2Q˂$[
4

タイムチャート B: 正の差分 Δ を持つファンクション
2II 2Q˂

2Q

$[
4

ファンクションの説明
ファンクションは入力 Ax でアナログ信号をフェッチします。
Ax は A(ゲイン)パラメータで乗算され、パラメータ B(オフセット)での値が積に加算されます。つまり(Ax • ゲイン) + オフセット = Ax の実効値となります。
出力 Q は、設定された(オン)しきい値および差分値(Δ)に応じて設定またはリセットされます。 ファンクションは自動的に Off パラメータを計算します。 Off = On + Δ、ここで Δ は正または負の値です。 以下の計算規則を参照してください。

計算規則● 負の差分値Δを設定し、オンしきい値 ≥ オフしきいの場合:
Q = 1 (実効値 Ax > O の場合)
Q = 0 （実効値 Ax ≤ Off の場合)
タイムチャート A を参照してください。
● 正の差分値Δを設定し、オンしきい値<オフしきい値の場合、Q = 1(On ≤ 実効値 Ax < Off の場合)
タイムチャート B を参照してください。

156

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
ゲインおよびオフセットパラメータを使用し、センサを該当するアプリケーションに適応させます。
プログラミングモードでの表示(例):%
2Q ෙ 

ኮ዆ኾዙኜ≬帆኿ዙኦኇዐኇኲሺሰሧ⊳ኇዐኇኲሺሰሧ⊳ቑぽ╤⊳を押します。

%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ⺞㟿

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%2Q ෙ $[ 

ኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳ቑぽ╤⊳4  $[!2Qを押します。

%
2II 

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ኇኲሺሰሧ⊳

157

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.18

アナログコンパレータ

簡単な説明
差分 Ax - Ay および 2 つの設定可能なしきい値に応じて、出力は設定およびリセットされます。
LOGO!の記号

配線

説明

入力 Ax および Ay

入力 Ax および Ay に、差分を分析するアナログ信号を適用します。
4
アナログ入力 AI1...AI8 (*)、アナログフラグ
AM1...AM6、アナログ出力付きのファンクションのブロック番号、またはアナログ出力 AQ1 および AQ2を使用します。
パラメータ
A: ゲイン
値の範囲: ±10.00
B: 原点オフセット
値の範囲: ±10,000
On: オンしきい値
値の範囲: ±20,000
Off: オフしきい値
値の範囲: ±20,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3
出力 Q
Q は、差動 Ax - Ay および設定されたしきい値に応じて、設定またはリセットされます。
* AI1...AI8: 0～10 V は 0～1000(内部値)に対応します。
$[
$\
3DU

˂$

ゲインおよびオフセットのパラメータ
ゲインおよびオフセットパラメータの詳細については、トピック「アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 (ページ 110)」を参照してください。

パラメータ On および Offオンしきい値 On およびオフしきい値 Off は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ(実効値 Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。

158

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストで表示される Ax、Ay、On、Off、および Δ の値には適用されません。
On と Off の値の比較には適用されません。(比較ファンクションは小数点を無視します。)

タイムチャート


$[




$\




$[$\




4
$[$\!቎⺍ሺ቉ᇬ
2Q 2II ቑ⫃⚗ファンクションの説明
ファンクションは入力 Ax および Ay からアナログ値をフェッチします。
Ax および Ay は A(ゲイン)パラメータでそれぞれ乗算され、そのあとパラメータ B(オフセット)が積に加算されます。つまり(Ax • ゲイン) + オフセット = 実効値 Ax または(Ay • ゲイン) + オフセット = 実効値 Ay となります。
このファンクションにより、実効値 Ax - Ay 間の差分("Δ")が得られます。
出力 Q は、実効値 Ax - Ay の差分および設定されたしきい値に応じて、設定またはリセットされます。 以下の計算規則を参照してください。

計算規則● オンしきい値 ≥ オフしきい値の場合:
Q = 1:(実効値 Ax - 実効値 Ay) > On の場合
Q = 0:(実効値 Ax - 実効値 Ay ≤ Off の場合● オンしきい値 < オフしきい値の場合、Q = 1:
On ≤ (実効値 Ax - 実効値 Ay) < Off の場合

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

159

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
ゲインおよびオフセットパラメータを使用し、センサを該当するアプリケーションに適応させます。
プログラミングモードでの表示:%
2Q 
2II 

ኮ዆ኾዙኜ≬帆኿ዙኦኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳

を押します。

%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ⺞㟿例
加熱制御システムで、供給ライン温度 Tv およびリターンライン温度 Tr をたとえば AI2 でセンサを使用して比較する必要があります。
供給ラインおよびリターンラインの温度差が 15 °C を超える場合、制御信号をトリガする必要があります(たとえば"ヒーターオン")。温度差が 5 °C よりも小さい場合には、制御信号はリセットされます。
温度のプロセス変数はパラメータ割り付けモードで表示されます。
使用できる熱電対の技術仕様は以下のとおりです。 -30～+70 °C、0～10 VDC。
用途

内部マッピング-30～+70 °C = 0～10 V DC

0 から 1000

0 °C

300
→ オフセット = -30

値の範囲:

1000

-30～+70 °C = 100→ ゲイン = 100/1000 = 0.1

オンしきい値 = 15 °C

しきい値 = 15

オフしきい値 = 5 °C

しきい値 = 5

トピック「アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 (ページ 110)」も参照してください。

設定(例):%
2Q 
2II 

160

≬帆኿ዙኦ
ኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SFを押します。

%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ⺞㟿 ∎䞷ሸቯቮ⫃⚗パラメータ割り付けモードでの表示(例):%
2Q 
2II 

ኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳

を押します。

%$[ $\ ෙ 䂸ㄵ
⊳
4  ぽ╤⊳!ኇዐ

メッセージテキストでの表示(例):$[ $\ 

アナログコンパレータの入力応答の低減"オンディレイ"および"オフディレイ"の特殊ファンクションを使用して、アナログコンパレータの出力を遅延することを選択できます。 オンディレイでは、出力 Q を設定できるのは
入力 Trg (=アナログコンパレータ出力)のパルス幅がオンディレイ時間よりも長い場合だけです。
この方法を使用し、仮想ヒステリシスを取得し、短い信号への入力応答を低減します。

ファンクションブロック図
$,
$,

$,

ቿኧዊኍነዐኮዉዙኜ
%ኇዐኤኀዉኁ
˂$%$,ኇኲኤኀዉኁ%
4

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

161

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.19アナログウォッチドッグ

簡単な説明
この特殊ファンクションにより、アナログ入力のプロセス変数がメモリに保存されます。さらに、この保存された値に設定可能なオフセットを加算した値よりも出力変数が大きく、または小さくなった場合に出力が設定されます。
LOGO!の記号
(Q
$[
3DU

$
s ˂

配線

説明

入力 En

入力 En での正のエッジ(0 から 1 への移行)により、
入力 Ax("Aen")でのアナログ値がメモリに保存され、アナログ範囲 Aen -Δ 2～Aen+ Δ 1 の監視が開始され
ます。

入力 Ax

入力 Ax で監視する必要があるアナログ信号を適用します。

4

アナログ入力 AI1...AI8 (*)、アナログフラグ
AM1...AM6、アナログ出力付きのファンクションのブロック番号、またはアナログ出力 AQ1 および AQ2を使用します。
パラメータ

A: ゲイン
値の範囲: ±10.00
B: 原点オフセット
値の範囲: ±10,000
Δ1:Aen を超える差分値:
オン/オフしきい値
値の範囲: 0-20,000
Δ2:Aen を下回る差分値: オン/オフしきい値
値の範囲: 0-20,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3
保持:
/ = 保持なし
R = ステータスはメモリに保持されます

出力 Q

Q は、保存されたアナログ値およびオフセットに応じて設定、リセットされます。

* AI1...AI8: 0～10 V は 0～1000(内部値)に対応します。

ゲインおよびオフセットのパラメータ
ゲインおよびオフセットパラメータの詳細については、トピック「アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 (ページ 110)」を参照してください。

162

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ Delta1 および Delta2
Delta1 および Delta2 パラメータは、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 以下のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストに表示される Aen、Ax、Δ 1 および Δ 2 値にのみ適用されます。

タイムチャート(Q$HQ˂
$HQ$HQ࿽˂ ࿽$[
4

ファンクションの説明
入力 En で 0 が 1 に移行すると、アナログ入力 Ax での信号値が保存されます。 この保存されたプロセス変数は"Aen"と呼ばれます。
アナログの実効値 Ax と Aen は両方ともパラメータ A(ゲイン)の値により乗算され、そのあとパラメータ B(オフセット)が積に加算されます。
(Ax • ゲイン) + オフセット = 実効値 Aen(入力 En が 0 から 1 に変化するとき)、または(Ax • ゲイン) + オフセット = 実効値 Ax。
出力 Q が設定されるのは、入力 En 信号 = 1 で、かつ入力 Ax の実効値が Aen - Δ 2～Aen +Δ 1 の範囲外にある場合です。
出力 Q がリセットされるのは、入力 Ax での実効値が Aen - Δ 2～Aen+ Δ 1 の範囲内に入る
場合か、入力 En の信号が lo に変化する場合です。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

163

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
ゲインおよびオフセットパラメータを使用して、使用されるセンサを各アプリケーションに適応させます。
プログラミングモードでの表示:%ෙ ෙ 

ኮ዆ኾዙኜ≬帆኿ዙኦኇዐኇኲሺሰሧ⊳ቑぽ╤⊳を押します。

%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ⺞㟿

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%ෙ 
$HQ $[ 

4  $[ቒ$HQෙሮቬ$HQෙቑ乓⦁⮥%ෙ 

164

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.20アナログアンプ

簡単な説明
この特殊ファンクションはアナログ入力の値を増幅し、その結果をアナログ出力で出力します。
LOGO!の記号
$[
3DU

配線

説明

入力 Ax

入力 Ax で増幅する必要があるアナログ信号を適用し
ます。

$ᇄ
$4

アナログ入力 AI1...AI8 (*)、アナログフラグ
AM1...AM6、アナログ出力付きのファンクションのブロック番号、またはアナログ出力 AQ1 および AQ2を使用します。
パラメータ

A: ゲイン
値の範囲: ±10.00
B: 原点オフセット
値の範囲: ±10,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3

出力 AQ

この特殊ファンクションにはアナログ出力があります。 この出力はファンクションのアナログ入力、ア
ナログフラグ、またはアナログ出力コネクタ(AQ1、AQ2)にのみ接続することができます。
AQ の値の範囲:-32767～+32767* AI1...AI8: 0～10 V は 0～1000(内部値)に対応します。

ゲインおよびオフセットのパラメータ
ゲインおよびオフセットのパラメータの詳細については、トピック「アナログ値のゲインおよびオフセットの計算 (ページ 110)」を参照してください。

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストの AQ 値だけに適用されます。

ファンクションの説明
ファンクションは入力 Ax のアナログ信号をフェッチします。
この値は A(ゲイン)パラメータの値により乗算され、そのあとパラメータ B(オフセット)が積に加算されます。つまり (Ax • ゲイン) + オフセット = 実効値 Ax となります。
実効値 Ax は AQ で出力されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

165

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

アナログ出力実際のアナログ出力と特殊ファンクションを相互接続する場合、アナログ出力がアクセスできるプロセス値は 0～1000 の範囲だけであることに注意してください。これを実行するには、特殊ファンクションの出力と実際のアナログ出力の間に追加のアンプを接続しなければならない場合があります。 このアンプを使用し、特殊ファンクションの出力範囲を 0～
1000 の値範囲に標準化します。

アナログ入力値のスケール設定
アナログアンプとアナログフラグにアナログ入力を相互接続し、電位差計のアナログ入力値に影響を与えることができます。
● さらに、アナログ値をアナログアンプでスケール設定します。
● たとえば、時間ファンクション(例、オン/オフディレイ (ページ 121))のパラメータTのタイムベース、または アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)のオンまたはオフ制限仕様をス
ケール設定されたアナログ値に接続します。
プログラム例の詳細については、LOGO!Soft Comfort のオンラインヘルプを参照してください。

Par パラメータの設定
ゲインおよびオフセットパラメータを使用し、センサを該当するアプリケーションに適応させます。
プログラミングモードでの表示(例):%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ⺞㟿

パラメータ割り付けモードでの表示(例):%$ % 
$4 

166

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.21

ラッチリレー

簡単な説明
入力 S により出力 Q が設定され、入力 R により出力 Q がもう 1 度リセットされます。
LOGO!の記号
6
5
3DU

56
4

配線

説明

入力 S

入力 S での信号により、出力 Q を設定します。

入力 R

入力 R での信号により、出力 Q を設定します。S お
よび R = 1 の場合、出力がリセットされます。

パラメータ

保持:
/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

Q は入力 S での信号により設定され、入力 R での信号によりリセットされます。

タイムチャート564

スイッチング応答
ラッチリレーは簡単な 2 進数のエレメントを表します。 出力値は入力でのステータス、および以前の出力ステータスに依存します。 以下のテーブルに、もう 1 度その相互関係を示
します。
Sn

Rn

Q

コメント

0

0

x

ステータスは保持されません

0

1

0

リセット

1

0

1

設定

1

1

0

リセット(設定よりも優先)保持が有効になっている場合、出力信号の現在のステータスは停電後に保持されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

167

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.22

パルスリレー

簡単な説明
入力での短いパルスにより、出力が設定、リセットされます。
LOGO!の記号
7UJ
6
5
3DU

4

56

配線

説明

入力 Trg

入力 Trg(Trigger)での信号により、出力が設定、リセ
ットされます。

入力 S

入力 S での信号により、出力 Q を設定します。

入力 R

入力 R での信号により、出力 Q をリセットします。

パラメータ

選択：
RS(R 入力を優先)またはSR(S 入力を優先)
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

S および R = 0 の場合、Q は Trg での信号により設定され、Trg での次の信号によりリセットされます。

タイムチャート
7UJ
6ኜኁኽኞዀዙእቑ⮹ⷦቑ捷⒕ቒኮወኖ዇ዉዙቑ岧⚆ቊብ嫷䯉ሸ
ቯቡሼᇭ

5
4

ファンクションの説明
出力 Q はそのステータスが変わります。つまり S および R = 0 の場合、入力 Trg で各 0 が1 に移行すると、出力が設定またはリセットされます。
S または R = 1 の場合、入力 Trg での信号は特殊ファンクションに影響を与えません。
入力 S の信号によりパルスリレーを設定します。出力は hi に設定されます。
入力 R の信号によりパルスリレーをリセットします。出力は lo に設定されます。

168

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ステータス図
Par

Qn-1

S

R

Trg

Qn

*

0

0

0

0

0

*

0

0

0

0 ->1

1**

*

0

0

1

0

0

*

0

0

1

0 ->1

0

*

0

1

0

0

1

*

0

1

0

0 ->1

1

RS

0

1

1

0

0

RS

0

1

1

0 ->1

0

SR

0

1

1

0

1

SR

0

1

1

0 ->1

1

*

1

0

0

0

1

*

1

0

0

0 ->1

0**

*

1

0

1

0

0

*

1

0

1

0 ->1

0

*

1

1

0

0

1

*

1

1

0

0 ->1

1

RS

1

1

1

0

0

RS

1

1

1

0 ->1

0

SR

1

1

1

0

1

SR

1

1

1

0 ->1

1

*: RS または SR**: S および R = 0 であるため、トリガ信号が有効です。

設定によっては、入力 R が入力 S よりも優先され(R = 1 のときには入力 S は無効)、または
その反対になります(S = 1 のときには入力 R は無効)。
停電の後には、保持を有効にしていなければパルスリレーおよび出力 Q がリセットされます。
プログラミングモードでの表示:%5
3DU 56㕋ሼႣቡቂቒႭ

%5
3DU 65

この特殊ファンクションはパラメータ割り付けモードでは使用できません。
注記
Trg = 0 およびPar = RSの場合、特殊ファンクション"パルスリレー"は特殊ファンクション"
ラッチリレー (ページ 167)"に対応します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

169

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.23

メッセージテキスト

簡単な説明
メッセージテキストファンクションブロックにより、LOGO!が実行モードで表示するテキストおよび他のパラメータを含むメッセージを設定することができます。
LOGO!オンボードディスプレイで、簡単なメッセージテキストを設定することができます。
LOGO!Soft Comfort は、メッセージテキストの機能の次のような拡張セットを提供します：
データの棒グラフ表示、デジタル I/O 状態の名前やその他など。 これらの機能の詳細については、LOGO!Soft Comfort マニュアルを参照してください。

グローバルメッセージテキスト設定
プログラムメニューのメッセージ設定のオプションで、すべてのメッセージテキストに適用するグローバルパラメータを設定します。
● アナログ時間: メッセージテキストのアナログ入力の更新頻度を指定する更新速度(単位:ms)● チック時間: メッセージテキストのスクロールがディスプレイでオン、オフする頻度。
メッセージテキストが画面で移動する方法には 2 つの方法があります： 行ごと、または文字ごとで、これらは以下に詳しく説明します。 テキストメッセージの行、またはテキストメッセージの各文字は、チック時間に基づいて LOGO!オンボードディスプレイで順番に移動します。 1 行ずつチックするメッセージでは、実際のチック時間は、設定されたチック時間の 10 倍です。 1 文字ずつチックするメッセージでは、設定されたチック
時間が実際のチック時間です。
● 言語設定: メッセージテキストを設定できる一次および二次文字セットです。 第一言語
および第二言語には、LOGO!でサポートされた以下の任意の文字セットを設定できます。
LOGO!の文字
セット

共通名

サポート言語

インターネット参照

ISO8859-1

Latin-1

英語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語(一部)、オランダ語(一部)http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1

ISO8859-5

キリル文字 ロシア語

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-5

ISO8859-9

Latin-5

トルコ語

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-9

ISO8859-16

Latin-10

フランス語

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-16

GB-2312中国語

中国語

http://en.wikipedia.org/wiki/GB2312

Shift-JIS

日本語

日本語

http://en.wikipedia.org/wiki/Shift-jis● 現在の文字セット: メッセージテキストの表示に選択されている文字セット
注記
LOGO! 0BA5 によってサポートされるメッセージテキスト は LOGO! TD でのみ、以下の条件が満たされる場合に表示されます。
- 第一言語が選択され、ISO8859-1 に設定されます- 現在の文字セット「表示言語」は、第一言語に設定されます

170

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
50 のメッセージテキストを設定でき、第一言語、第二言語から任意の数のメッセージテキストを選択することができます。 たとえば、1 つの文字セット 1 用メッセージテキストがある 50 のメッセージテキストファンクションブロックを設定します。または、それぞれに、それぞれ次の 2 つのメッセージテキストがある 25 のメッセージテキストファンクションブ
ロックを設定します： 文字セット 1 用に 1 つと文字セット 2 用に 1 つ。合計で 50 を超えなければ、どんな組み合わせも有効です。
1 つのメッセージテキスト内では、テキストは 1 種類の文字セットで構成される必要があります。 LOGO!Soft Comfort でサポートされている文字セットのメッセージテキストを、編集できます。 LOGO! Basic からは、ISO8859-1 文字セットの文字を使用したテキストのみを編集できます。
言語、つまりメッセージテキストの文字セットは、LOGO!オンボードディスプレイのメニ
ューの言語設定から独立しています。 言語が同じである必要はありません。

中国語文字セット

LOGO! Basic と LOGO! TD は、中国の中国語文字セット(GB-2312)をサポートしています。
デバイスは、この文字セットに Microsoft Windows エンコード方式を使用します。 この
Windows エンコード方式により、中国語のエミュレータや Microsoft Windows の中国語バージョンを使用した場合に、デバイスは、LOGO!Soft Comfort のメッセージテキストエディ
タで表示されるものと同じ文字を表示できます。
中国語文字セットには、中国語文字を LOGO!Soft Comfort メッセージテキストエディタで正しく表示するために、Windows の中国語バージョンまたは中国語エミュレータが必要です。 LOGO!Soft Comfort でメッセージテキストファンクションブロックを開く前に、中国
語エミュレータを起動する必要があります。

グローバルメッセージテキストパラメータのプログラミング
偷楕
(GLW
䀗♊
&OHDU3UJኮኖዌዙኦ
3DVVZRUG!ኾአኘዙን岼⸩
!0VJ&RQILJ㕋ሼႭቿኧዊኍ㦃㠿㣑 !$QDORJ7LPH栢ቑ岼⸩
7LFNWLPH
岏崭岼⸩
嫷䯉岏崭

PV㕋ሼ2.

岼⸩VV

㕋ሼ

ႱቡቂቒႧ

ቿኧዊኍ⏴┪㦃㠿㣑栢ት⬦䂪ሼቮኖኣአኴኖወ
ዙ⊳ᇬᇬᇬቡቂቒPVᇭ
/2*2ቒ⊳ቋኈዙኚወ⇜函ት䱡ቋ䱡ቑ栢ቊ㦃㠿ሺ቉ᇬ䚍⦷ቑ指㔭ት嫷䯉ሺቡሼᇭ㕋ሼႭኞአኌ㣑栢ቑ岼⸩

!$QDORJ7LPH
7LFNWLPH
岏崭岼⸩
嫷䯉岏崭

㕋ሼ
㕋ሼ

PV

2.

ႱቡቂቒႧ
㕋ሼ

ႣႭ

Ⴍ

Ⴃ


ቡቂቒ

㕋ሼ

㟿ⷦቑ⇜函ት指㔭ሺ቉⮘㦃ሺቡሼᇭ
㦏㈛ቑ㫐ቒ⮘㦃ቊሰቡሾቶᇭ

䚍⦷ቑ⇜函ቋሺ቉ᇬᨺቑ⊳ት指㔭ሺቡሼᇭ
㦏⺞ኞአኌ㣑栢ቒPVቊᇬ㦏⮶ኞአኌ㣑栢ቒPVቊሼᇭႭ㠖ⷦኘአእቑ指㔭

!$QDORJ7LPH
7LFNWLPH
岏崭岼⸩
嫷䯉岏崭

㕋ሼ

㕋ሼ
ቡቂቒ

Ⴃ

Ⴍ
㕋ሼ
2.

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

㕋ሼ
2.

2.

㕋ሼ

䚍⦷ቑ㠖ⷦኘአ !$QDORJ7LPH
እቑ指㔭
7LFNWLPH
岏崭岼⸩
嫷䯉岏崭

!䶻₏岏崭
䶻ℛ岏崭

Ⴍ

!䶻₏岏崭
䶻ℛ岏崭

䶻₏岏崭ሮ䶻ℛ岏崭ት指㔭㕋ሼ,62
,62
,62
,62
*%6KLIW-,6

㕋ሼ
 ቡቂቒ

Ⴃ
Ⴍ
䶻₏岏崭ቡቂቒ䶻ℛ岏崭ቑ指㔭ት岼⸩

䚍⦷ቑ㠖ⷦኘአእ቎䶻₏岏崭ቡቂቒ䶻ℛ
岏崭ት指㔭


Ⴃቡቂቒ
Ⴍ

171

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

メッセージテキストファンクションブロック
LOGO!のシンボル
(Q
3
3DU

ಸಸ
ಸಸ

4

配線

説明

入力 En

入力 En(Enable)で 0 が 1 に移行すると、メッセージ
テキストの出力が開始します。

入力 P

P: メッセージテキストの優先度
値の範囲: 0...127
メッセージの送信先メッセージチック設定
Ack: メッセージテキストの承認

パラメータ

Text: メッセージテキストの入力
Par: 既にプログラムされた別のファンクションのパ
ラメータまたは実効値(「表示可能なパラメータまたはプロセス変数」を参照)
Time: 継続的に更新される時刻の表示
Date: 継続的に更新される日付の表示
EnTime: 入力 En での信号の 0 から 1 への移行時刻の表示
EnDate: 入力 En での信号の 0 から 1 への移行日付の表示
I/O ステータス名: たとえば"On"または"Off"など、デジタル入力または出力の状態名の表示
アナログ入力: メッセージテキストで表示され、アナログ時間に従って更新されるアナログ入力値の表示
注:メッセージの Text パラメータは LOGO! Basic でのみ編集できます。 テキストの編集に使用できる文字セットは ISO8859-1 のみです。 Text パラメータの他のすべてのパラメータおよび他の言語をLOGO!Soft Comfort で編集することができます。 設定の詳細については、オンラインヘルプを参照して
ください。

出力 Q

メッセージテキストが設定されているかぎり、Q は設定されたままとなります。

制約
最高 50 のメッセージテキストを使用できます。

172

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ファンクションの説明
LOGO!が実行モードの場合、LOGO!は、入力 En での信号の 0 から 1 への移行時に、そのパラメータ値と共に設定したメッセージテキストを表示します。
メッセージ送信先の設定に基づき、メッセージテキストは LOGO!オンボードディスプレイ、LOGO! TD、またはその両方に表示されます。
回路プログラムでフラグM27 を使用している場合、M27=0(低)なら、メッセージテキストがプライマリ文字セット(文字セット 1)による場合にのみ、LOGO!はメッセージテキストを表示します。 M27=1(高)なら、メッセージテキストが二次文字セット(文字セット 2)で構成される場合にのみ、LOGO!はメッセージテキストを表示します。 (M27 フラグ説明についてはトピック 定数とコネクタ - Co (ページ 96)を参照してください)
メッセージチックが設定されている場合、仕様に従って、文字ごと、または行ごとにメッセージの表示がスクロールされます。
確認が無効になっていて(Ack = Off)、入力 En での信号が 1 から 0 に変化すると、メッセー
ジテキストは非表示になります。
確認が有効になっていて(Ack = On)、入力 En での信号のステータスが 1 から 0 に変化すると、OK を使って確認されるまでメッセージテキストが出力されます。 En = 1 の場合には、メッセージテキストを確認できません。
複数のメッセージテキストファンクションが En=1 によってトリガされる場合、LOGO!は優
先度が最高の(0 = 最低、127 = 最高)メッセージテキストを表示します。 つまり、LOGO!は前に有効になったメッセージテキストよりも優先度の高い、新しく有効になったメッセージのみが表示されます。
メッセージテキストが無効にされた、または確認された後には、ファンクションは、最高の優先度が必要となる、以前有効になったメッセージを自動的に表示します。
キーおよび キーを押して、複数のアクティブなメッセージテキストをステップスルーできます。

例
これは 2 つのメッセージテキストが表示される例です。
581኿ዙኦቊቑ/2*2ቑኲኀዙወኦት嫷䯉
0RWRU
6723$7
$FWLRQ√⎹⏗ㄵቑኾአኘ
ዙንኣኊኖእ㕋ሼႭႣ

0RWRUKRXUV
0DLQWHQDQFH√⎹⏗ㄵቑኾአኘ
ዙንኣኊኖእ

㕋ሼႭႣ
0R

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

㡴Ⅷቋ䚍⦷ቑ㣑Ⓤ዇ቿወኜኁኽኌዊአኌቑ
ክዙንዄዐቑቢ ᇭ173

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

メッセージチック
メッセージテキストラインがチックするかどうかを設定することができます。 2 つのタイプのメッセージチックがあります。
● 文字ごと● 行ごと文字ごとにチックするメッセージでは、メッセージラインの文字が 1 度に 1 文字づつ左にスクロールして消え、追加の文字が 1 度に 1 文字づつ右からスクロールして表示されます。
チックの時間間隔は、TickTime メッセージテキスト設定により指定されます。
行ごとにチックするメッセージでは、メッセージの半分が左にスクロールして消え、残りの半分が右からスクロールして表示されます。 チックの時間間隔は、TickTime パラメータの10 倍になります。 メッセージの 2 つの半分部分は、LOGO!オンボードディスプレイまたはLOGO! TD で単純に入れ替わります。

例: 文字ごとのメッセージのチック
以下の図は、1 行 24 文字のメッセージテキストを示しています。

; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ;  ;  ;  ; 

このメッセージがチック間隔 0.1 秒で「文字ごと」にチックするように設定されている場合、
このメッセージラインは LOGO!オンボードディスプレイまたは LOGO! TD で、最初この図のように表示されます。

; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ;  ;  ;  ; 
0.1 秒後に、メッセージラインの 1 文字がチックします。 メッセージは、LOGO!オンボー
ドディスプレイまたは LOGO! TD で以下のように表示されます。

;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ;  ;  ;  ;  ;

例: 行ごとのメッセージのチック
以下の例は、前の例と同じメッセージ設定を使用しています。

; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ;  ;  ;  ; 

このメッセージがチック間隔 0.1 秒で「行ごと」にチックするように設定されている場合、
このメッセージラインは LOGO!オンボードディスプレイまたは LOGO! TD で、最初この図の左側半分のメッセージのように表示されます。

174

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ;  ;  ;  ; 
1 秒後(10 x 0.1 秒)に、この図で示すようにメッセージがチックしてメッセージの右半分が表示されます。

; ; ; ; ; ; ; ;  ;  ;  ;  ;  ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
画面ディスプレイは１秒ごとに 2 つのメッセージの半分を交互に入れ替えます。
メッセージテキストの各行を移動させるかどうかを設定することができます。 「文字ごと」または「行ごと」の設定は、チックするように設定したすべてのラインに適用されます。

入力 P の設定
入力 P から、メッセージテキストの以下の特性を設定することができます。
● 優先度
● 確認
● メッセージの送信先● チックのタイプ、各行のチック設定
優先度および確認を設定するには(プログラミングモード):%
3ULRULW\$FN 2II

ቑ㎞✂ቿኌኣኀኳቍኾአኘዙንኣኊኖእቑኮ
዆ኾዙኜርቫቖ⸮╈⊳ቒ偷楕ቊሰቡሼ⎹⏗ㄵ䭉崜ቑኖኣዙኜኖ

1. 優先度を 1 にあげます： カーソルを'0'に +2. 'Ack'に変更： を押します。
3. 'Ack'を有効に： または を押します。
LOGO!の表示:%
3ULRULW\$FN 2Q⎹⏗ㄵ䭉崜ቑኖኣዙኜኖኇዐ

メッセージの送信先およびチックタイプを設定するには(プログラミングモード):

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

175

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF
1. 優先度および確認画面フォームで を押し、メッセージの送信先画面フォームにアクセスします。

%
0VJ'HVW%02.
3.

ኾአኘዙንቑ抐≰⏗/2*2%DVLF኿ን
ዂዙወᇬ/2*27'ᇬሥቮሧቒ₰㡈

を押し、カーソルを[BM]行に配置します。
または を押して、メッセージの送信先の以下の 3 つの選択肢の中で切り替えます。
BM、TD、または BM & TD。

4. メッセージの送信先画面フォームで を押し、チックタイプの画面フォームにアクセスします。

%
7LFN7\SH&KE\&Kኞአኌኜኁኴ㠖ⷦሷቋ &KE\&K ቡቂቒ嫛ሷቋ /QE\/Q

5. メッセージテキストにチックする行がある場合は、 を押して[Ch by Ch]の行にカーソルを合わせてから、 または を押してチックタイプとして[Ch by Ch]または[Ln by Ln]のいずれかを選択します。
6. チックタイプ画面で を押して、メッセージテキストの各行のチックを有効または無効にします。 LOGO!は以下の画面フォームを表示します。

%
 1R 1Rኞአኌ岼⸩
ቍሺ嫛ቒኞአኌሺቍሧ
ሥቭ嫛ሯኞአኌሼቮ

7.

または を押し、[No]か[Yes]を選択し、行 1 でチックするかどうかを定義します。

8.

を押してカーソルを二番目の行に移動し、 または を押して、ライン 2 に[No]か[Yes]を選択します。最後の行から を押して、行 3 および 4 の画面に移動します。行 1 および 2 の場合と同様にして、行 3 および 4 の行チックを設定します。

%
 1R 1Rኞአኌ岼⸩
ቍሺ嫛ቒኞአኌሺቍሧ
ሥቭ嫛ሯኞአኌሼቮ

9. OK を押し、メッセージテキストの設定を確定します。

176

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

表示可能なパラメータまたはプロセス変数
以下のパラメータまたはプロセス変数は、数値としてまたは値の棒グラフ表示としてメッセージテキストに表示できます。
特殊ファンクション
タイマ
オンディレイ
オフディレイオン/オフディレイ保持のあるオンディレイ
ワイプリレー(パルス出力)メッセージテキストに表示されるパラメータまたはプロセス変数
T, Ta
T, Ta
Ta, TH, TL
T, Ta
T, Ta

エッジトリガワイプリレーTa, TH, TL

非同期パルス発生器

Ta, TH, TL

ランダム発生器
ステアウェイライティングスイッチ
マルチファンクションスイッチ
週間タイマ
年間タイマ
カウンタ
アップ/ダウンカウンタ
時間カウンタ
しきい値トリガ
アナログ
アナログしきい値トリガ
アナログ差動トリガ
アナログコンパレータ
アナログ値監視
アナログアンプ
アナログマルチプレクサ
アナログランプ
PI コントローラ

TH, TL
Ta, T, T!, T!LTa, T, TL, T!, T!L
3*on/off/day
On, Off

アナログマスPWM (パルス幅変調器)
その他
ラッチリレー
パルスリレー
メッセージテキスト
ソフトキー
シフトレジスタV1, V2, V3, V4, AQ
A, B, T, Ax 増幅

Cnt, On, Off
MI, Q, OT
fa, On, Off, G_T
On, Off, A, B, Ax
On, n, A, B, Ax, Off
On, Off, A, B, Ax, Ay, nAn, A, B, Ax, Aen
A, B, Ax
V1, V2, V3, V4, AQ
L1, L2, MaxL, StSp, Rate, A, B, AQ
SP, Mq, KC, TI, Min, Max, A, B, PV, AQ

On/Off-

タイマについては、メッセージテキストは残り時間も表示できます。 「残り時間」とは、パラメータ設定の時間がどれだけ残っているかを指します。
棒グラフは最小値と最大値の間でスケール設定された現在の値または実効値を水平方向、または垂直方向に表示できます。 メッセージテキストにおける棒グラフの設定および表示の詳細については、LOGO!Soft Comfort オンラインヘルプを参照してください。
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

177

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

メッセージテキストの編集
LOGO! Basic からは、簡単なメッセージテキストのみを編集できます。 LOGO!Soft
Comfort で作成され、棒グラフ、I/O ステータス名などの新機能を使用するテキストメッセージは、LOGO! Basic からは編集できません。
LOGO! Basic から、以下のいずれかのパラメータを含むメッセージテキストを編集することもできません。
● Par● Time● Date● EnTime● EnDate
このようなメッセージテキストは、LOGO!Soft Comfort からのみ編集できます。

アクティブなメッセージテキストでのパラメータ変更
メッセージテキストがアクティブな場合、ESC を押して編集モードを選択します。
注記
ESC キーを最低 1 秒押し続ける必要があります
および を押し、該当するパラメータを選択します。 OK を押し、パラメータを変更します。 および キーを使用し、パラメータを編集します。
OK.で変更を確定します。これで、メッセージテキストでさらにパラメータを編集できます(パラメータがある場合)。 ESC を押して、編集モードを終了します。

アクティブなメッセージテキストへのキー入力シミュレーション
C 、C 、C および C の 4 つのカーソルキーをアクティブなメッセージテキストで有効にするには、ESC および該当するカーソルキーを押します。

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示:






3DUቑኮ዆ኾዙኜ━ቭ㇢቉䟊槱ኲኆዙኽ

を押し、メッセージテキストの行を選択します。
および を押し、テキストに表示する文字を選択します。 カーソルをその位置から別の位置に移動するには と を押します。
使用できる文字のリストは回路プログラム名に使用できる文字のリストと同じです。 文字
セットについては、トピック 回路プログラム入力 (ページ 66)を参照してください。
LOGO! Basicからメッセージテキストを入力する際、ISO8859-1 文字セットからの文字のみを入力できます。 別の言語でテキストを入力するには、LOGO!Soft Comfortにテキストを入力する必要があります。
メッセージテキストの行ごとの文字数は、LOGO!オンボードディスプレイ上の文字位置数
よりも大きくすることができます。
OK を押して変更を確認し、ESC を押して編集モードを終了します。

178

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.24

ソフトキー

簡単な説明
この特殊ファンクションには、機械的な押しボタンまたはスイッチの効果があります。
LOGO!の記号
(Q
3DU

配線

説明

入力 En

入力 En(有効)で、さらにパラメータ割り付けモード
で''Switch=On'が確認された場合に、出力 Q には 0～
1 の信号の移行が設定されます。

パラメータ

プログラミングモード：
1 サイクルの持続時間の押しボタン操作、またはスイッチ操作のためのファンクションを選択します。

4

開始: オン状態またはオフ状態、保持が無効にされている場合にプログラムの初回の起動時に初期化されます。
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。
パラメータ割り付けモード(実行モード)：
スイッチ： 一時的押しボタン(スイッチ)のオン、オ
フを切り替えます。
出力 Q

En=1 および Switch=On が OK により確定された場
合にオンになります。

出荷時設定
デフォルトパラメータ設定はスイッチ操作です。

タイムチャート(Q
6ZLWFK
4

ファンクションの説明
パラメータ割り付けモードでは、'Switch'パラメータが'On'に設定され、OK で確定されると、出力に入力 En の信号が設定されます。 ファンクションが押しボタンまたはスイッチ操作用に設定されたかどうかは、ここでは関係ありません。
出力は以下の 3 つの場合に'0'にリセットされます。
● 入力 En で 1 が 0 に移行した後● ファンクションが一時的押しボタン操作のために設定され、オンになってから 1 サイク
ルが経過したとき● パラメータ割り付けモードにおいて、'Switch'パラメータで位置'Off'が選択され、OK によって確定された場合保持が設定されていない場合、"Start"パラメータの設定に従って、出力 Q は停電後に初期化
されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

179

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示(例):1. [Softkey]ファンクションを選択します。
2. 入力 En を選択し、OK で確定します。 これでカーソルは'Par'の下に配置されます。
3. 'Par'の入力モードに変更します： OK をクリックして確定します。
（これでカーソルは[On]に配置されます。）%
2Q
6WDUW 2Q

ኖኣዙኜኖቒ≬㖐ሸቯቡሾቶ
ᇷ₏㣑䤓㕋ሺኹኜዐᇸ㳮厌4ቒኴዊኍ዆ኽቑ怆╤㈛቎㦏⒬ቑኴ
ዊኍ዆ኽኒኁኌወቊ岼⸩ሸቯቡሼ

プログラムの起動後に'Par'から'スイッチ'操作へ、および初期化ステータスを変更するには：
4. [一時的押しボタン]または[スイッチ]操作を選択するには： または を押します。

%
2Q2II6WDUW 2Q

ኖኣዙኜኖቒ≬㖐ሸቯቡሾቶ
ಯ6ZLWFKರ
4ቒኴዊኍ዆ኽቑ怆╤㈛቎㦏⒬ቑኴ
ዊኍ዆ኽኒኁኌወቊ岼⸩ሸቯቡሼ

5. 開始状態に変更するには： または を押します。
6. 開始状態を変更するには： または を押します。

%
2Q2II6WDUW 2II

ኖኣዙኜኖቒ≬㖐ሸቯቡሾቶ
ಯ6ZLWFKರ
4ቒኴዊኍ዆ኽቑ怆╤㈛቎⒬㦮ኴዊኍ዆ኽኒኁኌወቊ岼⸩ሸቯቡሼ

7. OK で入力を確認します
パラメータ割り付けモードでの表示(例):ここでは、'Switch'パラメータを設定またはリセットします(On/Off)。 実行時に、LOGO!には以下が表示されます。

%㕋ሺኹኜዐኖኁአኞቒሶሶቊ
ኇኲ቎ቍቭቡሼ

6ZLWFK 2II'Switch' (On)を設定するとします。
1. 編集モードに変更します。 OK で確認します（これでカーソルは[Off]に配置されます）。
2. 'Off'から'On'へ変更するには： または を押します。
3. OK で入力内容を確定します。

%㕋ሺኹኜዐኖኁአኞቒሶሶቊ
ኇዐ቎ቍቭቡሼ

6ZLWFK 2Q

180

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.25

シフトレジスタ

簡単な説明
シフトレジスタファンクションを使用し、入力の値を読み取り、そのビットを左または右へ
シフトします。 出力値は設定されたシフトレジスタビットに一致します。 シフト方向は特殊な入力で変更できます。
LOGO!の記号
,Q
7UJ
'LU
3DU

配線

4

説明

入力 In

入力はファンクションの開始時に読み取られます。

入力 Trg

入力 Trg(Trigger)での正のエッジ(0 から 1 への移行)
により、特殊ファンクションが開始します。 1 から0 への移行は重要ではありません。

入力 Dir

入力 Dir での信号により、シフトレジスタビット S1～S8 のシフト方向が決まります。
Dir = 0: シフトアップ(S1 >> S8)
Dir = 1: シフトダウン(S8 >> S1)

パラメータ

出力 Q の値を決定するシフトレジスタビット。
可能な設定: S1～ S8
保持:/ = 保持なし
R = ステータスは保持。

出力 Q

出力値は設定されたシフトレジスタビットに一致します。

ファンクションの説明
入力 Trg(Trigger)での正のエッジ(0 から 1 への移行)により、ファンクションは入力 In での値を読み取ります。
この値は、シフト方向に応じて、シフトレジスタビット S1 または S8 に適用されます:● シフトアップ: 入力 In での値は S1 で設定され、S1 での以前の値は S2 にシフトされ、S2 での以前の値は S3 などにシフトされます。
● シフトダウン: 入力 In での値は S8 で設定され、S8 での以前の値は S7 にシフトされ、S7 での以前の値は S6 などにシフトされます。
出力 Q は設定されたシフトレジスタビットの値を返します。
保持が無効な場合は、シフトファンクションは停電後に S1 または S8 で再開します。 保持が有効な場合は、保持は必ずすべてのシフトレジスタビットに適用されます。
注記
特殊ファンクションのシフトレジスタを使用できるのは回路プログラムで 1 回だけです。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

181

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

タイムチャート
,Q
7UJ
4
'LU

6
6
6
6
6
6
6
6














































ኔኲእቿአኴ



















6 4 √ኔኲእኝኃዐ

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示:%5
4 6

≬㖐ሯ㦘╈
ኴ዇ኘአእ

を押します。

%5
4 6

ቍቌᇭ66ት指㔭ቊሰቡሼᇭ

この特殊ファンクションはパラメータ割り付けモードでは使用できません。

182

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.26

アナログマルチプレクサ

簡単な説明
この特殊ファンクションは、4 つの事前定義アナログ値の 1 つまたは 0 をアナログ出力します。
LOGO!の記号
(Q
6
6
3DU

$ᇄ

配線

説明

入力 En

入力 En (Enable)でステータスが 0 から 1 に変化すると、S1 および S2 の値に応じて、パラメータ化されたアナログ値が出力 AQ に切り替わります。

入力 S1 および S2

発行するアナログ値を選択するための S1 およびS2(セレクタ)。
• S1 = 0 および S2 = 0:
値 1 が発行されます• S1 = 0 および S2 = 1:
値 2 が発行されます• S1 = 1 および S2 = 0:
値 3 が発行されます• S1 = 1 および S2 = 1:
値 4 が発行されます

パラメータ

V1～V4: アナログ値が発行されます。
値の範囲: -32768...+32767$4

p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3
出力 AQ

この特殊ファンクションにはアナログ出力があります。 この出力はファンクションのアナログ入力、ア
ナログフラグ、またはアナログ出力コネクタ(AQ1、AQ2)にのみ接続することができます。
AQ の値の範囲:-32768～+32767

パラメータ V1～V4
パラメータ V1～V4 のアナログ値は既にプログラム済みの別のファンクションから派生させることができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ(実効値 AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 パラメータのデフォルト値については、トピック オンディレイ (ページ 116)を参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

183

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストに表示される値だけに適用されます。

タイムチャート
(Q
6
6
9
9
9


$4

9

ファンクションの説明
入力 En が設定されている場合、S1 および S2 の値に応じて、ファンクションは 4 つの可能なアナログ値 V1～V4 の 1 つを出力 AQ で発行します。
入力 En が設定されていない場合、ファンクションは出力 AQ でアナログ値 0 を発行します。

アナログ出力実際のアナログ出力と特殊ファンクションを相互接続する場合、アナログ出力がアクセスできるプロセス値は 0～1000 の範囲だけであることに注意してください。これを実行するには、特殊ファンクションの出力と実際のアナログ出力の間に追加のアンプを接続しなければならない場合があります。 このアンプを使用し、特殊ファンクションの出力範囲を 0～
1000 の値範囲に標準化します。

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示(例):%
9 
9 

㕋ሼ

ႱႧ

%
9ൺ%
9ൺ%
S 

パラメータ割り付けモードの表示:%
9 
9 

184

㕋ሼ

ႱႧ

%
9ൺ%
9ൺ%
$4 
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.27

アナログランプ

簡単な説明

アナログランプの命令により、出力を現在のレベルから選択されたレベルに、指定された速度で変更することができます。
LOGO!の記号
(Q
6HO
6W
3DU

配線

説明

入力 En

$ᇄ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04$4

入力 En(Enable)でステータスが 0 から 1 に変化すると、開始/停止
レベル(オフセット"B" + StSp)が出力に 100 ms 適用され、選択されたレベルでランプ動作が開始します。
ステータスが 1 から 0 に変化すると、現在のレベルがオフセット"B"に設定されます。これにより出力 AQ が 0 に等しくなります。
入力 SelSeI = 0: レベル 1 が選択されます
SeI = 1: レベル 2 が選択されます
Sel のステータスが変更されると、指定されたレートで、現在のレベルが選択されたレベルに変更されます。
入力 St
入力 St(Decelerated Stop)でステータスが 0 から 1 に変化すると、開始/停止レベル(オフセット"B" + StSp)に達するまで、現在のレベルが一定のレートで減少します。 開始/停止レベルは 100ms維持され、そのあと現在のレベルがオフセット"B"に設定されます。これにより、出力 AQ が 0 に等しくなります。
パラメータ Level 1 および Level 2:
到達するレベル
各レベルの値の範囲:-10,000 ～ +20,000
MaxL:
いかなる場合にも超過してはならない最大値。
値の範囲: -10,000 から+20,000
StSp:
開始/停止オフセット： 開始/停止レベルを作成するために、オフ
セット"B"に追加される値。 開始/停止オフセットが 0 の場合、開始/停止レベルはオフセット"B"になります。
値の範囲:
0 ～ +20,000
Rate:
レベル 1、レベル 2、またはオフセットに達する加速度。 ステッ
プ/秒が出力されます。
値の範囲:
1 ～ 10,000
A: ゲイン
値の範囲:
0 ～ 10.00
B: オフセット
値の範囲:±10,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲:
0, 1, 2, 3
出力 AQ
出力 AQ は以下の式を使用してスケール設定されます。
AQ の値の範囲:
0 ～ +32767(現在のレベル - オフセット"B")/ゲイン"A"
値の範囲:
0 ～ +32767
注:AQ がパラメータモードまたはメッセージモードで表示される場
合、スケール設定されていない値として表示されます(技術的な単位: 現在のレベル)。

185

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ L1、L2
パラメータ L1 および L2 のアナログ値は既にプログラム済みの別のファンクションから派生させることができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ(実効値 AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 パラメータのデフォルト値については、トピック オンディレイ (ページ 116)を参照してください。

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストで表示された AQ、L1、L2、MaxL、StSp、および Rate 値にのみ適用されます。

AQ のタイムチャート
(Q
6HO
6W

H
DW

5

5

H

H

DW

DW

/HYHO

5

5

DW

H

0D[/
/HYHO

6W6S%$4%
PV

186

PVPV

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ファンクションの説明
入力 En が設定されると、ファンクションは 100 ms の間、現在のレベルを StSp + オフセッ
ト"B"に設定します。
そのあと、Sel の接続に応じて、ファンクションはレベル StSp + オフセット"B"から、Rateで設定された加速度でレベル 1 またはレベル 2 に実行されます。
入力 St が設定されると、ファンクションは Rate で設定された加速度で StSp + オフセット"B"のレベルに実行されます。 そのあとファンクションは StSp + オフセット"B"でレベルを維持し、100 ms の経過後、レベルはオフセット"B"に設定されます。 スケール設定された値(出力 AQ)は 0 です。
入力 St が設定されると、入力 St および En がリセットされるまでファンクションは再起動されません。
入力 Sel が変更されると、Sel の接続に応じて、ファンクションは現在のターゲットレベル
から新しい目標レベルに指定されたレートで実行されます。
入力 En がリセットされると、ファンクションはただちに現在のレベルをオフセット"B"に設定します。
現在のレベルは、100 ms ごとに更新されます。出力 AQ と現在のレベルの間に存在する以下の関係に注意してください。
出力 AQ = (現在のレベル - オフセット"B")/ゲイン"A"
注記
アナログ値処理の詳細については、LOGO!Soft Comfort 用のオンラインヘルプを参照してく
ださい。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

187

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示(例):%/ 
/ൺ%

㕋ሼႱႧ%
0D[/ 
6W6S 
5DWH 

㕋ሼ

ႱႧ

%$ % 
S 

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ
ኾአኘዙንኣኊኖእቑ拁㟿

パラメータ割り付けモードの表示:%/ 
/ൺ%
$4 

㕋ሼႱႧ%
6W6S 
5DWH 

㕋ሼ

ႱႧ

%$ % 

188

኏ኁዐ
ኇኲኘአእ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.28

PI コントローラ

簡単な説明
比例アクションおよび積分アクションのコンロトーラです。 両方のタイプのコントローラ
を個別にまたは組み合わせて使用できます。
LOGO!の記号
$0
5
39
3DU

$ᇄ

$4

配線

説明

入力 A/M

コントローラのモードを設定します：
1: 自動モード
0: 手動モード
入力 R を使用し、出力 AQ をリセットします。 この入力を設定しているかぎり、入力 A/M は無効になります。
出力 AQ は 0 に設定されます。
アナログ値: プロセス変数で、出力に影響します。
SP: 設定値の割り付け
値の範囲:-10,000～+20,000

入力 R
入力 PV
パラメータ

KC: ゲイン値の範囲:
00.00～99.99
TI: 積分時間値の範囲:
00:01～99:59 m
Dir: コントローラのアクションの方向
値の範囲:+またはMq: マニュアルモードでの AQ からの値
値の範囲:
0～1000
Min: PV の最小値
値の範囲:
-10,000～+20,000
Max: PV の最大値
値の範囲:
-10,000～+20,000
A: ゲイン
値の範囲:±10.00
B: オフセット
値の範囲:±10,000
p: 小数点以下の桁数
値の範囲:
0, 1, 2, 3
出力 AQ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

この特殊ファンクションにはアナログ出力があります(= 操作する変数)。 この出力はファンクションのアナログ入力、アナログフラグ、またはアナログ出力コネクタ(AQ1、AQ2)にのみ接続することができます。
AQ の値の範囲:
0～1000189

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ SP および Mq
設定値 SP および Mq の値は、別のすでにプログラムされたファンクションによって指定できます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PI コントローラ(実効値 AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 パラメータのデフォルト値については、トピック オンディレイ (ページ 116)を参照してください。

パラメータ KC、TI
注:● パラメータ KC の値は 0 で、"P"ファンクション(比例制御)は実行されません。
● パラメータ TI の値は 99:59 m で、"I"ファンクション(積分アクション制御)は実行されません。

パラメータ p(小数点以下の桁数)
メッセージテキストで表示された PV、SP、Min、Max 値にのみ適用されます。

タイムチャート

AQ が変化する原理、仕方、および速度はパラメータ KC および TI に応じて異なります。
このため、チャートの AQ のコースは単なる例にすぎません。 制御アクションは連続的であるため、チャートが示すのは抽出だけになります。
$0
5
ൻ
൹

'LU

཰

ཱ

ི

0D[
63

39

0LQ

0T

4

PV$4

1. 障害により PV が降下します。Dir が上方向に配置されると、PV が SP にもう 1 度一致するまで AQ が増加します。
2. 障害により PV が降下します。Dir が下方向に配置されると、PV が SP にもう 1 度一致するまで AQ が減少します。
ファンクションの実行中に方向(Dir)を変更することはできません。 ここで示す変更は例を示すためのみです。
3. AQ が入力 R により 0 に設定されると、PV が変更されます。 これは、PV が増加したという事実に基づきます。つまり Dir = 上方向により AQ が降下します。

190

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

ファンクションの説明
入力 A/M が 0 に設定されると、特殊ファンクションにより、パラメータ Mq に設定した値が出力 AQ から出力されます。
入力 A/M が 1 に設定されている場合、自動モードが開始します。 積分和として値 Mq が適用され、コントローラファンクションが計算を開始します。
注記
コントローラの基本については、LOGO!Soft Comfort 用のオンラインヘルプを参照してください。
更新された値 PV を使用して以下の式が計算されます。

更新された値 PV = (PV • ゲイン) + オフセット● 更新された値 PV = SP の場合、特殊ファンクションは AQ の値を変更しません。
● Dir = 上方向(+)(タイムチャート番号 1.および 3.)– 更新された値 PV > SP の場合、特殊ファンクションにより AQ の値が低下します。
– 更新された値 PV < SP の場合、特殊ファンクションにより AQ の値が増加します。
● Dir = 下方向(-)(タイムチャート番号 2.)– 更新された値 PV > SP の場合、特殊ファンクションにより AQ の値が増加します。
– 更新された値 PV < SP の場合、特殊ファンクションにより AQ の値が低下します。
外乱があると、更新された PV がもう 1 度 SP に一致するまで AQ は増加/減少し続けます。
AQ が変化する速度はパラメータ KC および TI によって異なります。
入力 PV がパラメータ Max を超えると、更新された値 PV が Max の値に設定されます。PVがパラメータ Min に達しない場合には更新された値 PV は Min の値に設定されます。
入力 R が 1 に設定されると、AQ 出力はリセットされます。 R が設定しているかぎり、入力 A/M は無効になります。

サンプリング時間
サンプリング時間は 500 ms に固定されます。

パラメータセット
詳細と、KC、TI、Dir のアプリケーション関連パラメータセットを使ったアプリケーション
例については、LOGO!Soft Comfort のオンラインヘルプを参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

191

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

Par パラメータの設定
プログラミングモードでの表示(例):%
63ൺ%

㕋ሼႱႧ%.& 
7, 
'LU 

㕋ሼ

ႱႧ

%
0Tൺ%
0LQ 
0D[ 

㕋ሼ

ႱႧ

%$ % 
S 

パラメータ割り付けモードの表示:%
63ൺ%
39 
$4 

㕋ሼႱႧ%.& 
7, 
'LU 

㕋ሼ

ႱႧ

%
0Tൺ%
0LQ 
0D[ 

192

㕋ሼ

ႱႧ

%$ % 

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.29パルス幅変調器(PWM)

簡単な説明
パルス幅変調器(PWM)命令は、アナログ入力値 Ax をパルスデジタル出力信号に変調します。
パルス幅はアナログ値 Ax に比例します。
LOGO!の記号
(Q
$[
3DU

配線

説明

入力 En

入力 En での正のエッジ(0 から 1 への移行)により、PWM ファンクションブロックが有効になります。

入力 Ax

パルスデジタル出力信号に変調されるアナログ信
号。

パラメータ

A:ゲイン
値の範囲: ± 10.00
B: 原点オフセット
値の範囲: ± 10,000
T: デジタル出力を変調する周期的時間は変調されますp: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3

aᇄ
4

最小:
値の範囲: ±20,000
最大:値の範囲: ±20,000
出力 Q

Q は、標準化された値 Ax のアナログ値範囲と比較した比率に応じて、各時間周期の割合に対して設定、
またはリセットされます。

パラメータ T
トピック 時間応答 (ページ 108)で一覧表示されたTパラメータのデフォルト値を参照してく
ださい。
周期時間 T は、既にプログラムされた別のファンクションの実効値によって指定することができます。 以下のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス (ページ 196)(実効値AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 タイムベースは設定可能です。
有効な範囲およびパラメータのデフォルト値については、オンディレイ (ページ 116)トピッ
クを参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

193

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ p(小数点以下の桁数)
パラメータ p は、メッセージテキストの Ax 値の表示にのみ適用されます。

ファンクションの説明
ファンクションはアナログ入力 Ax での信号値を読み取ります。
この値はパラメータ A(ゲイン)により乗算されます。 パラメータ B(オフセット)は積に以下のように加算されます。
(Ax • ゲイン) + オフセット = 実効値 Ax
ファンクションブロックは範囲と比較した実効値 Ax の比率を計算します。 ブロックはデジ
タル出力 Q を T(周期時間)パラメータの同じ比率に対して高に設定し、残りの期間に対しては低に設定します。

タイムチャートでの例
以下の例は、PWM 命令がアナログ入力値からデジタル出力信号を変調する方法を示します。
例1
アナログ入力値: 500 (範囲 0 ～ 1000)
周期的時間 T: 4 秒
PWM ファンクションのデジタル出力は 2 秒間高、2 秒間低、2 秒間高、2 秒間低であり、パラメータ"En" = 高であるかぎりこのパターンが続きます。
(Q

0D[ $[ 
0LQ 
VHF

VHF

VHF

4
VHF

VHF

VHF

VHF

例2
アナログ入力値: 300 (範囲 0 ～ 1000)
周期的時間 T: 10 秒
PWM ファンクションのデジタル出力は 3 秒間高、7 秒間低、3 秒間高、7 秒間低であり、パラメータ"En" = 高であるかぎりこのパターンが続きます。
(Q

0D[ $[ 
0LQ 
VHF

VHF

4
VHF

194

VHF

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

計算規則
Min < Ax < Max で、(Ax - Min) / (Max - Min)の期間 T のとき、Q = 1、PT - [ (Ax - Min) / (Max - Min) ]の期間 T のとき、Q = 0。
注: この計算の中の Ax は、ゲインとオフセットを使って計算した実効値 Ax を示します。

Par パラメータの設定
次の図は最初の例に対応するプログラミングモードでの表示です。

%
0LQ 
0D[ 
$ 

㕋ሼႱႧ%% 
7 VS および キーを使用し、Min、Max、A、B、T および P パラメータに移動します。 値の各桁には、 および キーを使用して、値選択をスクロールして移動します。 キーを使用して最初の画面の最終行から 2 番目の画面に移動し、 キーを使用して 2 番目の画面の先頭行から最初の画面に移動します。 OK キーを使用して変更を受け入れます。
パラメータ割り付けモードの表示:%
0LQ 
0D[ $ 

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

㕋ሼ

ႱႧ

%% 
7 V

195

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.30アナログマス

簡単な説明
アナログマスブロックは、ユーザー定義のオペランドおよび演算子から作成された式の値
AQ を計算します。
LOGO!の記号
(Q
3DU


$ᇄ

配線

説明

入力 En

入力 En(有効)で 0～1 の状態を変更することにより、アナログのマスファンクションブロックが有効にな
ります。

パラメータ

V1: 最初のオペランド値
V2: 2 番目のオペランド値
V3: 3 番目のオペランド値
V4: 4 番目のオペランド値$4

Op1: 最初の演算子
Op2: 2 番目の演算子
Op3: 3 番目の演算子
Pr1: 最初の操作の優先度
Pr2: 2 回目の操作の優先度
Pr3: 3 回目の操作の優先度
Qen→0: 0: En=0 の時に AQ の値を 0 にリセット
1: En=0 の時に AQ の最後の値を保持
p: 小数点以下の桁数
値の範囲: 0, 1, 2, 3
出力 AQ

196

出力 AQ はオペランド値および演算子から作成された式の結果です。 AQ は、0 による除算またはオーバーフローが発生した場合 32767 に、負のオーバーフ
ローが発生した場合(アンダーフロー)-32768 に設定
されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

パラメータ V1～V4
パラメータ V1～V4 のアナログ値は既にプログラム済みの別のファンクションから派生させることができます。 次のファンクションの実効値を使用することができます。
● アナログコンパレータ (ページ 158)(実効値Ax – Ay)● アナログしきい値トリガ (ページ 152)(実効値Ax)● アナログアンプ (ページ 165)(実効値Ax)● アナログマルチプレクサ (ページ 183)(実効値AQ)● アナログランプ (ページ 185)(実効値AQ)● アナログマス(実効値 AQ)● PIコントローラ (ページ 189)(実効値AQ)● アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)(実効値Cnt)
ブロック番号により必要なファンクションを選択します。 パラメータのデフォルト値については、トピック オンディレイ (ページ 116)を参照してください。
注記
パラメータ V1、V2、V3 または V4 のアナログ値は、実行値が V1 ～ V4 の値の範囲を超える他の既にプログラムされたファンクションから得られた場合、 LOGO!は 値が下限より小さい場合には下限値-32768、または上限より大きい場合には上限値 32767 を表示します）。

パラメータ p(小数点以下の桁数)
パラメータ p は、メッセージテキストの値 1、値 2、値 3、値 4、AQ にのみ適用されます。

ファンクションの説明
アナログマスファンクションは 4 つのオペランドおよび 3 つの演算子を組み合わせて式を構成します。 演算子は、次の標準的な 4 つの演算子のいずれかを設定できます。 +、-、*、
または/。 各演算子では、高(H)、中(M)、または低(L)の固有の優先度を設定する必要があります。 優先度が高の演算は最初に実行され、そのあとに優先度が中の演算、さらに優先度が低の演算が実行されます。 各優先度には演算子は 1 つしか設定できません。 オペランド
値は、定義済みの別のファンクションを参照して値を設定できます。 アナログ算術ファン
クションは、結果を最も近い整数値に端数処理します。
オペランド値の数は 4 に固定され、演算子の数は 3 に固定されています。これより少ない数のオペランドを使用する必要がある場合、+ 0 または* 1 などの構文を使用して残りのパラメータを補充する必要があります。
さらに有効化パラメータ En=0 の場合のファンクションの動作を設定することもできます。
ファンクションブロックはその最後の値を保持するか、0 に設定することができます。パラ
メータ Qen → 0 = 0 の場合、En=0 のときにファンクションは AQ を 0 に設定します。パラ
メータ Qen → 0 = 1 の場合、En=0 のときにファンクションは AQ を直前の値のままに保ちます。

発生可能なエラー: ゼロ除算とオーバーフロー
アナログマスファンクションブロックを実行した結果、ゼロ除算またはオーバーフローが発生すると、発生したエラーのタイプを示す内部ビットが設定されます。 お使いの回路プロ
グラムでアナログマスエラー検出ファンクションブロックをプログラムして、これらのエラーを検出し、必要に応じてプログラムの動作を制御することができます。 1 つの特定のアナログマスファンクションブロックを参照するために、1 つのアナログマスエラー検出ファン
クションブロックをプログラムします。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

197

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF例
次の表は、アナログマスブロックのパラメータの簡単な例、結果の式、および出力値を示し
ています。
V1

Op1
(Pr1)

V2

Op2
(Pr2)

V3

Op3
(Pr3)

V4

12

+ (M)

6

/ (H)

3

- (L)

1

式: (12 + (6 / 3)) - 1
結果： 13
V1

Op1
(Pr1)

V2

Op2
(Pr2)

V3

Op3
(Pr3)

V4

2

+ (L)

3

* (M)

1

+ (H)

4

式: 2 + (3 * (1 + 4))
結果： 17
V1

Op1
(Pr1)

V2

Op2
(Pr2)

V3

Op3
(Pr3)

V4

100

- (H)

25

/ (L)

2

+ (M)

1

式: (100 - 25) / (2 + 1)
結果： 25

Par パラメータの設定
次の図は最初の例(12 + (6 / 3)) - 1 に対応するプログラミングモードでのビューを表示しています。

%
9 
23 
35 0

㕋ሼ

ႱႧ

%
9 
23 
35 +

㕋ሼ

ႱႧ
%
9 
23 
35 /

㕋ሼ

ႱႧ

%
9 
4HQൺS キーおよび キーを使用し、オペランド値、演算子、演算の優先度の間で移動します。 値を変更するには、 キーおよび キーを使用して、各値の値選択をスクロールします。 カー
ソルが V1～V4 行上にある場合は、 キーを使用して 1 つの画面から前の画面に移動します。
また、 キーを使用して、PR1～PR3 行から次の画面に移動します。 OK キーを使用して変更を受け入れます。

198

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

4.4.31

アナログマスエラー検出

簡単な説明参照する アナログマスファンクションブロック (ページ 196)にエラーが発生すると、アナログマスエラー検出ブロックが出力を設定します。
LOGO!の記号
(Q
5
3DU


(ᇄ

配線

説明

入力 En

入力 En(有効)で 0～1 の状態を変更することにより、アナログマスエラー検出ブロックが有効になりま
す。

4

入力 R

入力 R での信号により、出力がリセットされます。

パラメータ

MathBN: アナログマス命令のブロック番号
Err: ZD: 0 による除算エラー
OF: オーバーフローエラー
ZD/OF: (0 による除算エラー)または(オーバーフローエラー)
AutoRst: アナログマスエラーファンクションブロッ
クの次の実行前に出力をリセット。 Y = はい、N =
いいえ

出力 Q

参照されたアナログマスファンクションブロックの最後の実行でエラーが検出されると、Q は高に設定されます。

パラメータ MathBN
MathBN パラメータ参照の値は、すでにプログラムされたアナログマスファンクションブロ
ックのブロック番号になります。

ファンクションの説明
アナログマスエラー検出ブロックは、参照対象のアナログマスファンクションブロックにエラーが発生すると、出力を設定します。 ゼロ除算エラー、オーバーフローエラー、またはどちらかのタイプのエラーが発生したときに、出力を設定するように、ファンクションをプ
ログラムすることができます。
AutoRst が設定されると、ファンクションブロックの次の実行前に出力がリセットされます。
AutoRst が設定されていない場合は、R パラメータを使用してアナログマスエラー検出ブロ
ックがリセットされるまで、設定された出力が維持されます。 このようにして、エラーが解消された後であっても、ある時点でエラーが発生したことを回路プログラムに認識させることができます。
スキャンサイクルでは、アナログマスエラー検出ファンクションブロックより前に参照されたアナログマスファンクションブロックが実行される場合、エラーは同一のスキャンサイク
ルで検出されます。アナログマスエラー検出ファンクションブロックより後に参照されたア
ナログマスファンクションブロックが実行される場合、エラーは次のスキャンサイクルで検出されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

199

LOGO!のファンクション
4.4 特殊ファンクションのリスト - SF

アナログマスエラー検出論理表
下記の表では、Err は、どのエラータイプを検出するかを選択する、アナログマスエラー検
出命令のパラメータを指しています。 ZD は、アナログマス命令によって、実行の終了時点
で以下の設定されるゼロ除算ビットを示します: エラーが発生した場合は１、発生しなかった場合は 0 です。 OF は、アナログマス命令によって設定されるオーバーフロービットを示
します: エラーが発生した場合は１、発生しなかった場合は 0 です。 ZD/OF Err パラメータは、参照されているアナログマス命令のゼロ除算ビットおよびオーバーフロービットの論理
OR を示します。 Q はアナログマスエラー検出ファンクションの出力を示しています。 "x"は、出力に影響を与えることなく、ビットを 0 または 1 にできることを示しています。
Err

ZD

OF

Q

ZD

1

x

1

ZD

0

x

0

OF

x

1

1

OF

x

0

0

ZD/OF

1

0

1

ZD/OF

0

1

1

ZD/OF

1

1

1

ZD/OF

0

0

0

MathBN パラメータが null の場合、出力 Q は常に 0 になります。

Par パラメータの設定
パラメータ MathBN、AutoRst、および Err は、プログラミングモードかパラメータ割り付
けモードで設定できます。
プログラミングモードでの表示(例):%
0DWK%1 %$XWR5VW 1(UU ='2)ሼቊ቎ኴዊኍ዆ኽ䂗ቢቑቿኧዊኍኻኖ✌ⅳቑ
ኳዊአኌ䟹⚆
呹╤዇ኘአእ <ቡቂቒ1='ᇬ2)ᇬቡቂቒ='2)

キーおよび キーを使用して、MathBN、AutoRst、および Err パラメータの間で移動します。 値を変更するには、 キーおよび キーを使用して、各値の値選択をスクロールします。
OK キーを使用して変更を受け入れます。
パラメータ割り付けモードでの表示(例):%
0DWK%1 %$XWR5VW 1(UU ='2)200ቿኧዊኍኻኖ✌ⅳቑኳዊአኌ䟹⚆呹╤዇ኘአእ <ቡቂቒ1='ᇬ2)ᇬቡቂቒ='2)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

5

LOGO!の設定

5

パラメータの割り付けとは、ブロックパラメータの設定です。 時間ファンクションの遅延
時間、タイマの切り替え時間、カウンタのしきい値、時間カウンタの監視間隔、トリガのオンおよびオフしきい値などを設定できます。
以下のモードでパラメータを設定できます。
● プログラミングモードで● パラメータ割り付けモードでプログラミングモードでは、回路プログラムの作成者がパラメータも設定します。
パラメータ割り付けモードでは、回路プログラムを修正する必要なしに、パラメータを編集できます。 この機能を使用することにより、プログラミングモードに切り替えることなくパラメータを編集できます。 利点: 回路プログラムを保護しながらも、ユーザーは特定の要件に適合させることができます。

注記
パラメータ割り付けモードでは、LOGO!は回路プログラムの実行を継続します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

201

LOGO!の設定
5.1 パラメータ割り付けモードの選択

5.1 パラメータ割り付けモードの選択
ESC を押して、実行モードからパラメータ割り付けモードへ切り替えます。

0R

ት㕋ሺቡሼ

(6&

注記
以下は、0BA2 までのバージョンの装置に適用されます。 ESC+OK を押して、パラメータ
割り付けモードを開きます。
LOGO!はパラメータ割り付けモードに変わり、パラメータ割り付けメニューが開きます。

!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜
パラメータ割り付けメニューの 4 つのメニュー項目の説明● ストップ
このコマンドを選択して回路プログラムを停止し、プログラミングモードのメインメニューに切り替えます。 以下の手順を実行します。
1. [>]カーソルを[ストップ]に移動します： または を押します。
2. [ストップ]を確定するには： OK を押します。

ኴዊኍ዆ኽ⋫㷱!ቍሺሥቭ
3. [>]カーソルを[はい]に移動します。 または を押します。
4. [はい]で確定します。 OK を押します。
LOGO!にプログラミングモードのメインメニューが表示されます。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ● パラメータ設定
様々なパラメータについては、トピック「パラメータ (ページ 203)」、「パラメータの選択(ページ 204)」、および「パラメータの修正 (ページ 205)」を参照してください。
● 設定
様々な設定については、トピック「LOGO!のデフォルト値の設定 (ページ 207)」を参照してください。
● プログラム名
回路プログラムの名前の読み取りができるのはこのメニューのみです。 この 名前はパラメータ割り付けモードでは修正 (ページ 70)できません。

202

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の設定
5.1 パラメータ割り付けモードの選択

5.1.1

パラメータ
注記
以下のパラメータに関する例では、それぞれのデフォルトのパラメータモード("+")が維持されていると仮定しています。 これは、パラメータ割り付けモードでパラメータを表示、編集する必要条件です。「パラメータ保護 (ページ 109)」トピックおよび「同期 (ページ 90)」トピックを参照してください。
パラメータには、例えば次のものがあります。
● タイマリレーの遅延時間。
● タイマスイッチのスイッチ時間(カム)。
● カウンタしきい値● 時間カウンタの監視時間● トリガしきい値
それぞれのパラメータは、そのブロック番号(Bx)とパラメータの短縮名で識別されます。
例:● T: ...は設定可能な時間です。
● MI: ...は設定可能な時間間隔です。
注記
LOGO!Soft Comfortでもブロックに名前を割り当てられます(詳細については「LOGO!ソフトウェア (ページ 223)」の章を参照してください)。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

203

LOGO!の設定
5.1 パラメータ割り付けモードの選択

5.1.2

パラメータの選択
パラメータを選択するには:
1. パラメータ割り付けメニューで、[パラメータ設定]を選択します。 または を押します。

ኖእአኴ!ኮ዆ኾዙኜ岼⸩岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜
2. OK で確定します。
LOGO!に最初のパラメータが表示されます。 パラメータが設定されていない場合は、
ESC を押してパラメータ割り付けメニューに戻れます。
ኳዊአኌ䟹⚆%
7 V
7D Vኮ዆ኾዙኜቍሺ
(6&㕋ₚ宖㟿ቑ䟊槱ሯሥቮኲቾዐኌ
ኔዄዐቑ䟊槱䟹⚆ኮ዆ኾዙኜ7 㣑栢 ቎岼⸩ሸቯቮ⊳/2*2ቑ䚍⦷ቑ㣑Ⓤ偷楕ሼቮኮ዆ኾዙኜሯሥቭቡሾቶ
(6&ት㕋ሺ቉ኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴኾ
ከዂዙ቎㓊ቮ

3. ここで、必要なパラメータを選択します。 または を押します。
4. 編集するパラメータを選択し、OK を押します。

204

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の設定
5.1 パラメータ割り付けモードの選択

5.1.3

パラメータの変更
まず 編集するパラメータを選択 (ページ 204)します。
プログラミングモードで行なったのと同じ方法でパラメータの値を変更します。
1. カーソルを、変更する箇所に移動します。
または を押します。
2. この値を変更するには: または を押します。
3. 値を適用するには: OK⮘㦃ႣቡቂቒႭት㕋ሺቡሼ%
7 V䲊╤ႱቡቂቒႧት㕋ሺቡሼ

7D V

⸛ℕ2.

注記
システムの実行中に時間パラメータを変更する場合、タイムベースも変更できます(s=秒、m=分、h=時間)。 時間のパラメータが他の機能の結果を表している場合には、これには該当しません(たとえば、「オンディレイ (ページ 116)」トピックを参照してください)。 この場合、値もタイムベースも変更できません。 タイムベースを変更すると、現在の時間はゼロにリセットされます。

時刻 T の現在の値
パラメータ割り付けモードでの時刻 T の表示:%7 V

岼⸩ሸቯቂ㣑Ⓤ7

7D V

䚍⦷ቑ㣑Ⓤ7D設定された時刻 T を変更できます。

現在のタイマの値
パラメータ割り付けモードでのタイマカムの表示:%
' 0:)
2Q 2II 
オン/オフ時刻と日付を変更できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

205

LOGO!の設定
5.1 パラメータ割り付けモードの選択

現在のカウンタの値
パラメータ割り付けモードでのカウンタパラメータの表示:%
2Q 
2II 
&QW 

%
2Q 
2IIൺ%
䚍⦷ቑኈኃዐ
&QW እ⊳ቡቂቒオン/オフしきい値を変更できます。 オンまたはオフしきい値が他の機能の結果を表している場合には、これは適用されません(「アップ/ダウンカウンタ (ページ 143)」トピックのB021 参照)。

現在の時間カウンタの値
パラメータ割り付けモードでの時間カウンタパラメータの表示:%
0, K
P㣑栢栢椣%
27 K
P⚗岗⇫╤㣑栢

%
01 K
P㸚ቭ㣑栢

設定された時間間隔 MI を編集できます。

しきい値トリガの現在の値
パラメータ割り付けモードでのしきい値トリガのパラメータの表示:%
2Q 
2II 
ID 

ኇዐሺሰሧ⊳
ኇኲሺሰሧ⊳
ኴዊኘኖ⮘㟿

オン/オフしきい値を変更できます。

206

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の設定
5.2 LOGO!のデフォルト値の設定

5.2 LOGO!のデフォルト値の設定
以下の LOGO! Basic のデフォルト値を設定できます。

時計の設定
時刻と日付 (ページ 208)、夏時間/冬時間の変換 (ページ 87)や 同期 (ページ 90)のデフォルト
値を設定できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([時計]メニュー項目)により設定できます。
● プログラミングモードではセットアップメニュー([時計]メニュー項目)により設定できます。

コントラストとバックライトの設定
ディスプレイのコントラストとバックライトのデフォルト値 (ページ 209)を設定できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([LCD]メニュー項目)により設定● プログラミングモードではセットアップメニュー([LCD]メニュー項目)により設定

メニュー言語
LOGO!のメニューが表示される 言語を設定 (ページ 210)できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([メニュー言語]メニュー項目)により設定● プログラミングモードではセットアップメニュー([メニュー言語]メニュー項目)により設定

Base Module アナログ入力の数
LOGO! Base Module LOGO! 24、LOGO! 24o、LOGO! 24C、LOGO! 24Co、LOGO!12/24RCおよびLOGO! 12/24RCoでは、4 つのアナログ入力がサポートされます。
以前は、2 つをサポートしていました。 これらのモジュールで、2 つあるいは 4 つのアナロ
グ入力のどちらを使うか (ページ 211)を選択できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([AI 点数]メニュー項目)により設定● プログラミングモードではセットアップメニュー([AI 点数]メニュー項目)により設定

スタート画面の設定
LOGO!の実行モードへ遷移する際にLOGO!およびLOGO! TDで表示される スタート画面のデフォルトの設定 (ページ 212)を選択できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([スタート画面]メニュー項目)により設定

メッセージテキストの設定
プログラミングメニューからのすべての メッセージテキストのファンクションブロック (ページ 170)に適用される設定を選択できます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

207

LOGO!の設定
5.2 LOGO!のデフォルト値の設定

5.2.1

時刻と日付の設定(LOGO! ... C)
時刻と日付を設定できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([時計]メニュー項目)により設定できます。
● プログラミングモードではセットアップメニュー([時計]メニュー項目)により設定

パラメータ割り付けモードで時刻および日付を設定するには:
1. パラメータ割り付けモードを選択 (ページ 202)します。
2. パラメータ割り付けメニューで、[設定]を選択します。 または を押します。

ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩!岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜
3. [設定]を確認します。 OK を押します。
4. [>]カーソルを[時計]に移動します。 または を押します。
5. [時計]を確認します。 OK を押します。
6. [>]カーソルを[時計設定]に移動します。 または を押します。
7. [時計設定]を適用します。 OK を押します。
注記[時計設定]コマンドは、LOGO!にリアルタイムクロックが装備されている場合のみ実行できます(LOGO!..C)。 LOGO!のリアルタイムクロックを[時計設定]コマンドで設定します。
LOGO!には以下が表示されます。

㣑岗岼⸩
0R<<<<00''

ኈዙኚወቒ㄂㡴቎函ሮቯ቉ሧቡሼᇭ

8. 曜日を選択します。 または を押します。
9. カーソルを次の位置に移動します。 または を押します。
10.値を変更します。 または を押します。
11.正しい時刻を設定するには、ステップ 9 と 10 を繰り返します。
12.正しい日付を設定するために、ステップ 9 および 10 を繰り返します。
13.入力を確認します。 OK を押します。

プログラミングモードで時刻および日付を設定するには:プログラミングモードで時刻および日付を設定する場合は、メインメニューで[セットアップ]を選択し、次に[時計]および[時計設定]を選択します。 これで、上記ように平日および時刻を設定できます(ステップ 8 と同様)。

208

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の設定
5.2 LOGO!のデフォルト値の設定

5.2.2

ディスプレイのコントラストとバックライトの選択の設定
ディスプレイのコントラストのデフォルト値を設定できます。
● パラメータ割り付けモードでは設定メニュー([LCD]メニュー項目)により設定● プログラミングモードではセットアップメニュー([LCD]メニュー項目)により設定

パラメータ割り付けモードでディスプレイのコントラストを設定するには:
1. パラメータ割り付けモードを選択 (ページ 202)します。
2. パラメータ割り付けメニューで、[設定]を選択します。 または を押します。
3. [設定]を確認します。OK を押します。
4. [設定]メニューで、[LCD]を選択します。 または を押します。
5. [LCD..]を確認します。 OK を押します。
6. デフォルトでは、カーソルはコントラストを指しています。
指していない場合は、[>]カーソルを[コントラスト]に移動します。 または を押します。
7. [コントラスト]を確認します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

ነዐእ዆ኖእ

8. ディスプレイのコントラストを変更するには： または を押します。
9. 入力を確定します。 OK を押します

プログラミングモードでディスプレイのコントラストを設定するには:プログラミングモードでディスプレイのコントラストを設定する場合は、メインメニューで[セットアップ]を選択し、次に[コントラスト]を選択します。 これで、上記のようにディスプレイのコントラストを設定できます(ステップ 8 と同様)。

パラメータ割り付けモードでバックライトの選択を設定するには:

1. パラメータ割り付けモードを選択します。
2. パラメータ割り付けメニューで、[設定]を選択します。 または を押します。
3. [設定]を確認します。OK を押します。
4. [設定]メニューで、[LCD]を選択します。 または を押します。
5. [LCD..]を確認します。 OK を押します。
6. [>]カーソルを[バックライト]に移動します。 または を押します。
7. [バックライト]を確定します。OK を押します。
8. [>]カーソルを[デフォルト]または[常時オン]に移動します: または を押します。
デフォルトでは、バックライトはオンではありません。 バックライトを常にオンに設定するには、[常時オン]を選択します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

209

LOGO!の設定
5.2 LOGO!のデフォルト値の設定

プログラミングモードでバックライトの選択を設定するには:プログラミングモードでバックライトの選択を設定する場合は、メインメニューで[セットアップ]を選択し、次に[LCD]を選択します。 これで上記のようにバックライトの選択を設定できます(ステップ 6 と同様)。
注: LOGO! TD のバックライトの寿命は、20,000 時間です。

5.2.3

メニュー言語の設定
LOGO!メニューの言語は事前に定義された 10 の言語のいずれかに設定できます。
CN (中国語)

DE (ドイツ語)

EN (英語)ES (スペイン語)

FR (フランス語)

IT (イタリア語)

NL (オランダ語)

RU (ロシア語)TR (トルコ語)

JP (日本語)

パラメータ割り付けモードでメニュー言語を設定するには:
1. パラメータ割り付けモードを選択 (ページ 202)します。
2. パラメータ割り付けメニューで、[設定]を選択します。 または を押します。
3. [設定]を確認します。 OK を押します。
4. [設定]メニューで、[メニュー言語]を選択します。 または を押します。
5. [メニュー言語]を確認します。 OK を押します。
6. [>]カーソルを選択した言語に移動します。 または を押します。
7. 言語の選択を確認します。 OK を押します。

プログラミングモードでメニュー言語を設定するには:プログラミングモードでメニュー言語を設定するには、メインメニューで[セットアップ]を選択し、次に[メニュー言語]を選択します。 これで、上記のようにメニュー言語を設定できます(ステップ 6 と同様)。

LOGO!をデフォルトの言語設定にリセットします:
LOGO!をデフォルトの言語設定（英語）に復元したい場合は、以下を行います:
1. LOGO!のスイッチをオフにして、再度オンにします。
2. 時間ガラスのアイコンが表示されている場合、英語のメニューエントリが表示されるまで 、 および OK を同時に押します。

210

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!の設定
5.2 LOGO!のデフォルト値の設定

5.2.4

LOGO!Basic で AI の数の設定
LOGO!12/24RC/RCo、LOGO! 24/24oおよびLOGO! 24C/24Coは、デジタル入力またはアナログ入力(0～10 V)として使用できるオンボード入力を、最大 4 つサポートします。 使用するかどうかに関わらず、入力I7 (AI1)およびI8 (AI2)はデフォルトでアナログ入力として使用できます。 入力I1 (AI3)およびI2 (AI4)は、オプションのアナログ入力です。 LOGO! Basicには、2 つ(デフォルトでは、AI1 およびAI2)または 4 つのアナログ入力を選べるメニューがあります。 これらの設定に関わらず、入力I1 およびI2 はデジタル入力として使用できます。
それらをアナログ入力AI3 およびAI4 として使用するには、[AI点数]を 4 に設定しなければなりません。 LOGO! Basicの設定済みアナログ入力の数は、取り付けられた拡張モジュールのアナログ入力の数に影響することに注意してください(「最大セットアップ (ページ 25)」
トピックを参照)。

パラメータ割り付けモードで AI の数を設定するには:
1. パラメータ割り付けモードを選択 (ページ 202)します。
2. パラメータ割り付けメニューで、[設定]を選択します。 または を押します。
3. [設定]を確認します。 OK を押します。
4. [設定]メニューで、[AI 点数]を選択します。 または を押します。
5. [AI 点数]を確認します。 OK を押します。
6. [2AI]または[4AI]に移動します。 または を押します。
7. 選択を確認します。 OK を押します。

プログラミングモードで AI の数を設定するには:プログラミングモードで AI の数を設定するには、メインメニューで[セットアップ]を選択し、次に[AI 点数]メニューを選択します。 これで上記のように AI の数を設定できます(ステップ6 と同様)。
注記
アナログ入力の数を変更すると、LOGO!は自動的に再起動します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

211

LOGO!の設定
5.2 LOGO!のデフォルト値の設定

5.2.5

スタート画面の設定
実行モードで LOGO!および LOGO! TD のスタート画面に表示される、デフォルトの設定を選択できます。 パラメータ割り付けモードで設定メニュー([スタート画面]メニュー項目)を使って選択します。

スタート画面を選択するには:
1. パラメータ割り付けモードを選択 (ページ 202)します。
2. パラメータ割り付けメニューで、[設定]を選択します。 または を押します。
3. [設定]を確認します。 OK を押します。
4. [スタート画面]に移動します。 または を押します。
[スタート画面]を確認します。 OK を押すと、LOGO!には以下が表示されます。

!㣑岗ኤንኜወ⏴┪⊳
ኖኜዙእ䟊槱
㣑岗
スタート画面の現在の設定が最下部の列に表示されます。 デフォルト設定は[時計]です。
現在の時刻と日付、あるいはデジタル入力の値を表示するよう選択できます。
5. 希望するデフォルトの設定を選択します。 または を押します。
6. 入力を確定します。 OK を押します。
LOGO!に選択結果が表示されます。
LOGO! Basic の電源をオフにして、その後オンにして、行なった変更を有効にします。
LOGO!が実行モードになっているとき、LOGO!および LOGO! TD の両方で、選択されたス
タート画面が表示されます。

212

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

6

LOGO!メモリおよびバッテリカード

6

LOGO!は、プログラミングの保存やリアルタイムクロックのバックアップのために以下のカードを提供します。
● LOGO!メモリカード● LOGO!バッテリカード● LOGO!メモリ/バッテリカード
3 枚のカードのそれぞれは、お互いを簡単に識別できるようにカラーコードされています。
サイズも異なります。 LOGO!メモリカード(紫色)には回路プログラムを保存します。
LOGO!バッテリーカード(緑色)には、最高 2 年までリアルタイムクロックのバッテリをバックアップできます。 LOGO!メモリ/バッテリーカード(茶色)は回路プログラムの保存とリア
ルタイムクロックのバッテリバックアップの両方を提供します。
警告
危険地域でバッテリカードや複合メモリ/バッテリカードを使用すると、死亡、身体的傷害
または物的損害の恐れがあります。
バッテリカードや複合メモリ/バッテリカードは、非危険地域のみで使用してください。
LOGO!メモリカードおよび複合メモリ/バッテリカードは 32K バイトのメモリ容量です： これは LOGO! 0BA5 メモリカードのメモリ容量の 4 倍です。
LOGO!のメモリに保存できる回路プログラムは 1 つだけです。 最初の回路プログラムを削除しないで、修正したり、追加を作成する場合、まずどこかにアーカイブする必要があります。
LOGO!回路プログラムを LOGO!メモリカードあるいは LOGO!メモリ/バッテリカードにコ
ピーできます。 それから、このカードを他の LOGO!に挿入すると、回路プログラムをコピーできます。 これにより、以下の方法でプログラムを管理できます。
● 回路プログラムのアーカイブ● 回路プログラムの複製● 回路プログラムの電子メールによる送信● オフィスで回路プログラムを作成、テストして、それからスイッチングキャビネットのLOGO!に転送します。
LOGO!にはカバーが付いています。 LOGO!メモリカード、LOGO!バッテリカードおよびLOGO!メモリ/バッテリカードは個別に提供されます。
注記
回路プログラムを LOGO!にバックアップする場合、メモリカードあるいは複合メモリ/バッ
テリカードは必要ありません。
プログラミングモードを終了すると、LOGO!回路プログラミングは自動的に不揮発性メモ
リに保存されます。
メモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードに、LOGO!の回路プログラムメモリ内のすべてのデータをバックアップできます。 注文番号は付録のタイトル"注文番号 (ページ 269)"のセクションにあります。
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

213

LOGO!メモリおよびバッテリカード

互換性(新しい LOGO!モジュールで旧メモリカードを使用する場合)...以前のバージョン(0BA4 および 0BA5 装置):
0BA5 のバージョンのメモリカードに書き込まれたデータは、すべての 0BA6 バージョンで読み込めます。 0BA4 メモリカードは 0BA6 バージョンでは読み込めません。
...以前のバージョン(0BA0～0BA3 装置):
以前のバージョン(0BA0～0BA3 装置)で書き込まれたデータのあるメモリカードは、0BA4
以降の LOGO!装置では使用できません。 LOGO!システムがそのような「古い」メモリカー
ドを検出すると、"不明なカード/ESC 押下"というメッセージがディスプレイに出力されます。
逆に、0BA4 以降のメモリカードは 0BA0～0BA3 ファミリの LOGO!装置では使用できません。

互換性(旧 LOGO!モジュールでの新しいメモリ、バッテリ、または複合メモリ/バッテリカード)
LOGO! 0BA6 メモリカードは 0BA4 または 0BA5 装置で回路プログラムを保存するために使えますが、0BA0～0BA3 装置では使えません。
LOGO! 0BA6 メモリカードあるいは LOGO! 0BA6 メモリ/バッテリカードで既に LOGO!
0BA6 回路プログラムが保存されているメモリ/バッテリーカードは LOGO! 0BA6 装置以外では使えません。
LOGO!0BA6 バッテリーカードあるいは LOGO!0BA6 メモリ/バッテリーカードは 0BA6 装置でしか使用できません。

回路プログラムの上方向互換性
以前のバージョン 0BA0～0BA5 のために書かれた回路プログラムは、LOGO!Soft Comfortの 0BA6 ユニットに転送できます。

214

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.1 セキュリティファンクション(CopyProtect)

6.1 セキュリティファンクション(CopyProtect)
セキュリティファンクションは、メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードの回路プログラムに対するコピー保護機能を提供します。

保護されていないメモリーカード
回路プログラムの編集、メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードと装置の間でのデータ交換を無制限に実行できます。

保護されているメモリーカード
回路プログラムは、保護されているメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードから
LOGO!へ転送される際に保護されます。
この回路プログラムを LOGO!で実行するには、実行モードの間、保護されたカードが挿入されたままになっている必要があります。つまり、カードに保存されている回路プログラム
は他の LOGO!装置にコピーできません。
さらに、保護されている回路プログラムは書き込み保護されています。
パスワード保護された回路プログラムは、正しいパスワードが入力された後は保護されません。つまり、プログラムを編集したり、メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードを取り外せます。
注記
メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードに回路プログラムを作成する場合は、後から編集できるように パスワード (ページ 71)を割り付けておく必要があります。

パスワードと保護機能の相関関係
パスワード

保護

編集

コピー

削除

-

-

あり

あり

あり

あり

-

あり、パスワード付きあり

あり、パスワード付き

なし

なし

あり

-

あり

あり

あり

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

あり、パスワード付き あり、パスワード付き あり、パスワード付き

215

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.1 セキュリティファンクション(CopyProtect)

セキュリティファンクションの割り付け回路プログラムおよびコピー保護ファンクションをメモリーカードまたは複合メモリ/バッ
テリカードに割り付けるには、プログラミングモードを開いて、[メモリーカード]を選択します。
1. LOGO!をプログラミングモードへ切り替え(ESC / >ストップ)ます。
2. [メモリーカード]コマンドを選択するには: または を押します。
3. [メモリーカード]に適用するには： OK を押します。
4. [>]カーソルを[プロテクト]に移動するには: または を押します。
5. [プロテクト]を適用するには: OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!ቍሺሥቭኴዊኣኌእ
ቍሺ
現在の保護設定が最下部の行に表示されます。 デフォルトではこの機能は無効化されています([いいえ]: 無効化)。

セキュリティファンクションの有効化
セキュリティファンクションを設定するには:
1. [>]カーソルを[はい]に移動します。 または を押します。
2. [はい]を確認します。 OK を押します。
LOGO!に以下が表示されます。

!ቍሺሥቭኴዊኣኌእ
ሥቭ
注記
これは、回路プログラムの生成やメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードのコピ
ー保護のみを実行します。回路プログラム自体は、LOGO!からメモリーカードまたは複合
メモリ/バッテリカードへ個別に コピー (ページ 219)する必要があります。 (このコピーは電源を投入した状態で実行できます。)
いつでも、[いいえ]ステータス(セキュリティファンクション無効)を[はい](セキュリティフ
ァンクション有効)に変更できます。
[はい](セキュリティファンクション有効)ステータスから[いいえ](セキュリティファンクシ
ョン無効)ステータスへ変更できるのは、メモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードに回路プログラムが保存されていない場合だけです。

216

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.2 メモリおよびバッテリカードの挿入と取り外し

6.2 メモリおよびバッテリカードの挿入と取り外し
コピー保護属性があり、回路プログラムを含むメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードを取り外す際は、以下に注意してください。 カードに保存されている回路プログラム
は、システムの実行中にカードが挿入されている場合にだけ実行できます。
メモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードを取り外した後は、LOGO!は'プログラムがありません'というメッセージを出力します。 実行中のカードの取り外しは、意図しない作動状態を引き起こすことがあります。
常に以下の警告に留意してください。
警告
開いているメモリカードのスロットに、指や金属あるいは導体で触れないでください。
L1 および N で極性が偶発的に反転すると、メモリカードソケットに電圧がかかることがあります。
メモリカード、バッテリカードまたは複合メモリ/バッテリカードの取り外しは、必ず資格のある人が行なってください。

メモリカード、バッテリカードまたは複合メモリ/バッテリカードの取り外し
メモリカードを取り外すには、カードの上端の溝に 3-mm 刃のねじ回しを慎重に挿入して、モジュールの一部をスロットの外に出します。 これでメモリカードを取り外すことができます。

バッテリカードまたは複合メモリ/バッテリカードを取り外すには、カードの上側のスロッ
トに 3-mm 刃のねじ回しを奥でかみ合うまで滑り込ませ、ねじ回しをかみ合わせた状態でカードを手で引き出します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

217

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.2 メモリおよびバッテリカードの挿入と取り外し

メモリカード、バッテリカードまたは複合メモリ/バッテリカードの挿入
メモリカード、バッテリカードまたは複合メモリ/バッテリカードのスロットの入り口は、底部右側が面取りされています。 カードの端も対応して面取りされています。 これにより、カードが間違った方向に挿入されません。 メモリカード、バッテリカードまたは複合メモ
リ/バッテリカードをスロットに挿入して、かみ合うまで押します。

218

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.3 LOGO!からメモリカードへのデータのコピー

6.3 LOGO!からメモリカードへのデータのコピー
回路プログラムをメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードへコピーするには:
1. スロットにメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードを挿入します。
2. LOGO!をプログラミングモードに切り替え(ESC / 停止)ます。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ

/2*2ቑኾኁዐኾከዂዙ

3. メインメニューが開きます。 [メモリーカード]コマンドを選択します。 または を押します。
4. OK を押します。 転送メニューが開きます。

!ൺኈዙኦ
ኈዙኦኴዊኣኌእ

/2*2

5. [>]カーソルを[LOGO → メモリーカード]に移動します(必要な場合): または を押します。
6. OK を押します。
LOGO!は、回路プログラムをメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードへコピーします。 (メモリカードが互換性のない 0BA0..0BA4 バージョンの場合は、次のメッセージが表示されます： "不明なカード/ESC 押下"。)
LOGO!がコピーを完了すると、自動的にメインメニューに戻ります。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ
回路プログラムのバックアップがメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードに保存され、カードを取り外せます。 キャップを交換することを忘れないでください。
LOGO!が回路プログラムをコピーしている途中で停電があった場合は、電源回復後にプロセスを繰り返してください。
注記
LOGO!で保護された回路プログラムのパスワードは、メモリカードまたは複合メモリ/バッ
テリカード上のコピーされたプログラムのバージョンにも適用されます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

219

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.4 メモリカードから LOGO!へのデータのコピー

6.4 メモリカードから LOGO!へのデータのコピー
以下の 2 つの方法のどちらかで、互換性のあるメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードから LOGO!へ、回路プログラムをコピーできます。
● LOGO!の起動時(電源オン)に自動的に● LOGO!の[メモリーカード]メニューを使って注記
モジュール/カード上のプログラムがパスワードで保護されている場合は、LOGO!のコピーされたプログラムも同じパスワードで保護されます。

LOGO!の起動時の自動コピー
次の手順を実行します。
1. LOGO!の電源をオフにします。(電源オフ)
2. スロットカバーを取り外します。
3. プログラムモジュール/カードを該当するスロットに挿入します。
4. LOGO!の電源をオンにします。
LOGO!はプログラムをモジュール/カードから LOGO!へコピーします。 (メモリカードが互換性のない 0BA0～0BA3 バージョンの場合は、次のメッセージが表示されます。 "不明なカード/ESC 押下"。)
LOGO!がコピーを完了すると、メインメニューが開きます。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ
注記
LOGO!を実行モードに切り替える前に、LOGO!を使ってコントロールしているシステム
が障害の発生源でないかを確認します。
5. [>]カーソルを[スタート]に移動します。 または を押します。
6. OK を押します。

220

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.4 メモリカードから LOGO!へのデータのコピー[メモリーカード]メニューを使ったコピー
メモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードの交換に関する詳細は、トピック「メモリおよびバッテリカードの挿入と取り外し (ページ 217)」を参照してください。
メモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードからLOGO!へプログラムをコピーするには：
1. メモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードを挿入します。
2. LOGO!をプログラミングモードへ切り替え(ESC / >ストップ)ます。

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ
3. [>]カーソルを[メモリーカード]に移動します。 または を押します。
4. OK を押します。 転送メニューが開きます。
5. [>]カーソルを[メモリーカード → LOGO]に移動します。 または を押します。

ൺኈዙኦ
!ኈዙኦኴዊኣኌእ

/2*2

6. OK を押します。
LOGO!は、回路プログラムをメモリカードまたは複合メモリ/バッテリカードから LOGO!へ
コピーします。 (メモリカードが互換性のない 0BA0～0BA3 バージョンの場合は、LOGO!
は次のメッセージが表示されます。 "不明なカード/ESC 押下"。)
LOGO!がコピーを完了すると、自動的にメインメニューに戻ります。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

221

LOGO!メモリおよびバッテリカード
6.4 メモリカードから LOGO!へのデータのコピー

222

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

7

LOGO!ソフトウェア

7

7.1 LOGO!ソフトウェア
LOGO!Soft Comfort は、PC 用のプログラミングパッケージです。 このソフトウェアには、
例えば以下のような多くの機能があります。
● はしご図(接点チャート/回路図)またはファンクションブロック図(機能チャート)を使った回路プログラムのオフライン作成のためのグラフィックインターフェース● PC での回路プログラムのシミュレーション● 回路プログラムの概要チャートの生成と印刷● 回路プログラムのハードディスクまたは他の媒体へのバックアップの保存● 回路プログラムの比較● ブロックの簡単な設定● 回路プログラムの両方向への転送:– LOGO!から PC へ
– PC から LOGO!へ● 時間カウンタの値の読み取り● 時刻の設定● 夏時間/冬時間の変換● オンラインテスト: ステータスの変化や実行モードの LOGO!のプロセス変数の表示:– デジタル I/O、フラグ、シフトレジスタビットやカーソルキー– すべてのアナログ I/O とフラグの値– すべてのブロックの結果– 選択したブロックの現在の値(時間を含む)● PC からの回路プログラムの起動と停止(実行、停止)

LOGO!という選択肢
LOGO!Soft Comfort は伝統的なエンジニアリング方法に代わる方法を提供し、以下のような利点があります。
● PC で回路プログラムを開発できます。
● コンピュータで回路プログラムのシミュレーションを行い、実際にシステムに実装する
前に機能を確認できます。
● 回路プログラムにコメントを付け、ハードコピーを作成できます。
● 回路プログラムのコピーを PC のファイルシステムに保存し、直接修正できます。
● わずかなキー操作で、回路プログラムを LOGO!へダウンロードできます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

223

LOGO!ソフトウェア
7.1 LOGO!ソフトウェア

LOGO!Soft Comfort
LOGO!Soft Comfort は、Windows Vista®、Windows 98®、Windows NT 4.0®、Windows Me®、
Windows 2000®、Windows XP®、Linux®、および Mac OS X®で動作します。 LOGO!Soft
Comfort では、クライアント/サーバー操作が可能で、回路プログラムの作成を自由に、簡単に実行できます。

LOGO!Soft Comfort V6.1
これは、LOGO!Soft Comfort の現行バージョンです。 すべての機能と装置の機能性は、このバージョン 6.1 のマニュアルで説明されています。

以前の LOGO!Soft Comfort バージョンのアップグレード
LOGO!Soft Comfort V6.1 の[ヘルプ(H)] → [アップデートセンタ(U)]メニューコマンドを使用
して、LOGO!Soft Comfort V1.0、V2.0、V3.0、V4.0 または V5.0 を V6.1 にアップグレード
することができます。
注文番号は付録のトピック「注文番号」にあります。
注記
フルバージョンがインストールされていない場合は、以下のようにアップグレードを行ないます。
• CD から新しいソフトウェアをインストールします。
• 以前のバージョンが求められたら、古い LOGO!Soft Comfort CD を CD ドライブに入れます。
• ブラウザで CD 上の"...\Tools\Application"ディレクトリを指定します。

アップデートと情報「はじめに」で指定されているインターネットアドレスから無料でソフトウェアのデモバー
ジョンをダウンロードできます。
アップデート、アップグレードおよび LOGO!Soft Comfort アップデートセンタの詳細については、LOGO!Soft Comfort のオンラインヘルプを参照してください。

224

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!ソフトウェア
7.2 LOGO!の PC への接続

7.2 LOGO!の PC への接続
PC ケーブルの接続
LOGO!をPCに接続するには、LOGO! PCケーブルが必要です。 付録「注文番号 (ページ 269)」を参照してください。
LOGO! Base Module の電源を切ります。 LOGO!からキャップ、メモリーカード、または複合メモリ/バッテリカードを外し、ケーブルをこのソケットに接続します。 ケーブルの反対側の端を PC のシリアルポートに接続します。

USB PC ケーブルの接続
LOGO! USB PCケーブルを使用してLOGO!をPCに接続することもできます。 ケーブルの注
文番号については、付録「注文番号 (ページ 269)」を参照してください。
LOGO!からキャップ、メモリーカード、バッテリカードまたは複合メモリ/バッテリカード
を外し、ケーブルをこのソケットに接続します。 ケーブルの反対側の端を PC の USB ポートに接続します。

LOGO!を PC ↔ LOGO!モードに切り替えます。
PC からディスプレイ付き/なしの LOGO!を停止モードに切り替える(LOGO!Soft Comfort のオンラインヘルプを参照)か、ディスプレイ付き装置で[ESC / >ストップ]コマンドを選択して、[はい]で入力を確定します。
LOGO!が停止モードで PC と接続状態である場合は、以下の PC コマンドが使用できます。
● LOGO!を実行モードに切り替え● 回路プログラムの読み取り/書き込み● 夏時間/冬時間の読み取り/書き込み停止モードの状態でアップロード/ダウンロードを開始すると、自動的に次のように表示されます。

3&ർ

/2*2

注記
以下のように、以前のバージョンを PC ↔ LOGO モードへのディスプレイ付き/なしの 0BA3に切り替えられます。
1. LOGO!の電源をオフにします。
2. カバーまたはメモリ、バッテリ、または複合メモリ/バッテリカードを取り外し、ケーブルをこのソケットに接続します。
3. 電源を投入します。
LOGO!は自動的に PC ↔ LOGO モードに切り替わります。
これで、PC から LOGO!にアクセスできます。 この機能の情報については、LOGO!Soft
Comfort のオンラインヘルプを参照してください。
ディスプレイなしのLOGO!バージョンの詳細については、付録のトピック「ディスプレイ
なしLOGO! ("LOGO! Pure") (ページ 259)」を参照してください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

225

LOGO!ソフトウェア
7.2 LOGO!の PC への接続

PC ↔ LOGO!モードを閉じます。
データの転送が完了したら、PC への接続は自動的にシャットダウンされます。
注記
LOGO!Soft Comfort で作成した回路プログラムがパスワードで保護されている場合は、回路プログラムとパスワードの両方が LOGO!にダウンロードされます。 データの転送が終わると、パスワード入力が有効になります。
LOGO!で作成され、パスワード保護されたプログラムのアップロードは、LOGO!Soft
Comfort で正しいパスワードを入力した後でしか実行できません。

226

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

8

応用

8

注記
お客様ならどなたでも、シーメンス社のLOGO! Webサイト (http://www.siemens.com/logo)
から無償でLOGO!のサンプルアプリケーションをご利用いただけます([製品&ソリューショ
ン] → [アプリケーション] → [アプリケーションのサンプル]に移動します)。
提供されている例にはエラーがないという保証はありません。LOGO!の応用分野に関する
一般的な情報であり、お客様固有のソリューションとは異なります。 シーメンス社はこれらを変更する権利を保有します。
システムの操作はユーザーご自身の責任で行ってください。 安全上の理由から、関連する国家標準やシステム関係の設置規制を参照してください。
インターネットでは、以下のような応用例、将来の応用に関するヒントなどをご提供しています。
● グリーンハウスプラントのための潅漑システム● コンベア制御システム● 曲げ装置制御システム● 店舗ウィンドウの照明● チャイムシステム(学校など)● 駐車場の監視● 屋外照明● シャッターの制御システム● 家庭の屋外および屋内の照明システム● クリーム攪拌器の制御システム● スポーツ施設の照明● 3 つの消費への継続的なロード● 断面積の大きなケーブル溶接機の連続制御システム● ステップスイッチ(ファン用など)● ボイラの連続コントロール● 集中オペレータコントロールを使った複数ポンプセットの制御システム● 切削装置(導爆線用など)● 利用期間の監視(太陽エネルギーシステムなど)● たとえば速度予備選択のためのインテリジェントフットスイッチ● 昇降プラットフォームコントロール● 織物の含浸、暖房やコンベヤベルトのコントロール● サイロ充填システム● 数えられたオブジェクトの総数を表示する LOGO! TD のメッセージテキスト付き、充填
ステーション
インターネットには、応用の説明と対応する回路図もあります。 Adobe Acrobat Reader で、
これらの*.pdf ファイルを開くことができます。 LOGO!Soft Comfort がコンピュータにインストールされていれば、ディスクのアイコンをクリックするだけで関連する回路プログラム
をダウンロードして、お客様の用途に適するように変更し、PC ケーブルで直接 LOGO!にダウンロードできます。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

227

応用

LOGO!の利点
LOGO!の特に有用な特長● 補助スイッチギヤを統合された LOGO!機能に置き換えられます。
● LOGO!は配線を"記憶"するため、配線や取り付け作業を保存できます。
● 制御キャビネット/分電箱のコンポーネントの空間要件を縮小できます。 より小型の制御
キャビネット/分電箱により十分な空間を確保できます。
● 追加のスイッチギヤを取り付けたり、配線を変更することなく、機能を追加、変更できます。
● お客様は、家庭用および工業用のハウジング取り付けのための新しい追加機能を顧客に提供できます。 例:– 家庭用セキュリティシステム: 休暇中でも、LOGO!が定期的な間隔でランプのスイッチを入れたり、シャッタを開閉します。
– セントラルヒーティング: LOGO!が、水や暖房が本当に必要な時だけ、循環ポンプを起動します。
– 冷蔵システム: LOGO!が、エネルギー費を節約するために定期的に冷蔵システムから霜取りします。
– 時間設定に従って、水族館や飼育器を照明できます。
上記以外の重要な機能:● 一般的に普及しているスイッチや押しボタンを使って、家庭システムの取り付けを簡単に行うことができます。
● 統合された電源を使用しているため、LOGO!を直接、家庭内の設備に接続できます。

詳細
LOGO!の詳細については、シーメンス社のウェブページを参照してください(この章の「注記」の最初のパラグラフに記載のとおり)。

ご意見
LOGO!には、他にも多くの応用方法があります。 そのような応用方法をご存知の場合は、以下のアドレスにお手紙またはオンライインSupport Request(http://www.siemens.com/automation/support-request)で送信してください。 弊社は、すべてのご意見を収集して、できる限り多くを公開いたします。 ご提案は、意見にとって貴重です。
送付先:
Siemens AG
A&D AS FA PS4
PO box 48 48
D-90327 Nuremberg

228

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

A

技術仕様
A.1

一般技術仕様基準

試験準拠規格値

LOGO! Base Module
72 x 90 x 55 mm
約 190 g
35 mm プロファイルレールで 4モジュール幅または壁設置(LOGO! Basic または LOGO! Pure)
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)
重量
設置
LOGO!拡張モジュール
DM8...、AM...
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)
重量
設置

36 x 90 x 53 mm
約 90 g
35 mm プロファイルレールで 2モジュール幅または壁設置

LOGO! TD(テキスト表示)

128.2 x 86 x 38.7 mm
約 220 g
ブラケット設置

LOGO!拡張モジュール DM16...
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)
重量
設置

72 x 90 x 53 mm
約 190 g
35 mm プロファイルレールで 4モジュール幅または壁設置

気候条件
周囲温度

低温から IEC 60068-2-1

水平設置

高温から IEC 60068-2-2

0 ... 55 °C

垂直設置

0 ... 55 °C

保管/運搬- 40 °C ～ +70 °C

相対湿度

IEC 60068-2-30

気圧
汚染物質

10～95 % (結露なし)
795 ... 1080 hPa

IEC 60068-2-42

SO2 10 cm3 /m3、10 日間

IEC 60068-2-43

H2S 1 cm3 /m3、10 日間

機械的環境条件
保護の程度

IP 20 (LOGO! Base Module、
拡張モジュール、および TD フ
ロントパネルを除くの LOGO!
TD)
IP 65 (LOGO! TD フロントパネ
ル)

振動:

IEC 60068-2-6

5 ... 8.4 Hz(一定振幅 3.5 mm)
8.4 ... 150 Hz(一定加速 1 g)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

229

技術仕様
A.1 一般技術仕様
基準

試験準拠規格値

衝撃IEC 60068-2-27

18 回(正弦半波 15g/11 ms)

自由落下(梱包)IEC 60068-2-32

0.3 m

EN 55011/A
EN 55022/B

制限クラス B グループ 1

電磁環境両立性(EMC)
騒音放射

EN 50081-1
(国内)
静電気放電

IEC 61000-4-2

8kV 空中放電

重大度 3

6kV 接触放電

電磁界

IEC 61000-4-3

電界強度 1 V/m および 10 V/m

ケーブルおよびケーブルシールドでの高周波電流IEC 61000-4-6

10 V

バーストパルスIEC 61000-4-4 重大度 32kV(電源ラインおよび信号ライン)

高エネルギーサージパルス(LOGO!230 以上にのみ適用)

IEC 61000-4-5 重大度 3

1kV(電源ライン)対称
2kV(電源ライン)非対称

IEC への安全性
クリアランス距離および沿面距離の評価

IEC 60664、IEC 611312、EN 50178
cULus ～ UL 508、CSA
C22.2 No. 142
LOGO! 230 R/RC、さらにIEC60730-1

適合

絶縁材強度

IEC 61131-2

適合

サイクルタイム
ファンクションごとのサイクルタイ
ム< 0.1 ms

起動
電源投入時の起動230

代表値 9 秒LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.2 技術仕様： LOGO! 230...

A.2

技術仕様： LOGO! 230...
LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo
電源
入力電圧

115 ～ 240 V AC/DC

許容範囲

85 ... 265 V AC
100～253 V DC

許容電源周波数

47 ... 63 Hz

消費電力• 115 V AC
• 240 V AC
• 115 V DC
• 240 V DC

•
•
•
•

15 ... 40 mA
15 ... 25 mA
10 ... 25 mA
6 ... 15 mA

電圧異常バッファリング• 115 V AC/DC• 240 V AC/DC••

代表値 10 ms
代表値 20 ms

電力損失• 115 V AC
• 240 V AC
• 115 V DC
• 240 V DC

•
•
•
•

1.7 ... 4.6 W
3.6 ... 6.0 W
1.1... 2.9 W
1.4 ... 3.6 W

25 °C でのリアルタイムクロックのバックアップ

代表値 バッテリカードなしで 80 時間
代表値 バッテリカード付きで 2 年間

リアルタイムクロックの精度

代表値 ± 2 秒/日

デジタル入力
数

8

絶縁

なし

高速入力数

0

入力周波数
• 通常入力• 高速入力••最大許容連続電圧

最大 4 Hz--265 V AC
253 V DC

入力電圧 L1• 信号 0• 信号 1• 信号 0• 信号 1••••< 40 V AC> 79 V AC< 30 V DC> 79 V DC

入力電流• 信号 0• 信号 1• 信号 0• 信号 1••••< 0.03 mA AC> 0.08 mA AC< 0.03 mA DC> 0.12 mA DC

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

231

技術仕様
A.2 技術仕様： LOGO! 230...
LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo
0 から 1 までの遅延時間：• 120V AC• 240 V AC
• 120 V DC
• 240V DC••••

代表値 50 ms
代表値 30 ms
代表値 25 ms
代表値 15 ms

1 から 0 までの遅延時間：• 120V AC• 240 V AC
• 120 V DC
• 240V DC••••

代表値 65 ms
代表値 105 ms
代表値 95 ms
代表値 125 ms

線長(シールドなし)
デジタル出力数

最大 100 m
4

出力タイプ
絶縁
グループ数
デジタル入力の制御
連続電流 Ith
サージ電流
白熱灯への負荷(25000 回のスイッチングサ
イクル)• 230/240 V AC
• 115/120 V AC

リレー出力
あり
1
あり
リレー当たり最大 10 A
最大 30 A

安定器付き蛍光灯(25000 回のスイッチング
サイクル)
蛍光灯、従来の方法で補正済み(25000 回のスイッチングサイクル)
蛍光灯、未補正(25000 回のスイッチングサ
イクル)
短絡保護付き cos1
短絡保護付き cos 0.5 から 0.7
出力低減
電力増加用の並列出力回路
出力リレー保護(必要に応じて)切替速度
機械的
オーム負荷/ランプ負荷
誘導負荷

10 x 58 W (230/240 V AC で)••1000 W
500 W

1 x 58 W (230/240 V AC で)
10 x 58 W (230/240 V AC で)電源保護 B16、600A
電源保護 B16、900A
全温度範囲にわたってなし
使用不可
最大 16 A、特性 B16
10 Hz
2 Hz
0.5 Hz

重要: 安定器付き蛍光灯では、蛍光灯安定器の技術仕様も考慮する必要があります。 最大許容サージ電流を超過すると、蛍光灯は適切な接触器リレーで切り替える必要があります。
データは以下の装置を使用して測定されました：
シーメンス社未補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1。
シーメンス社並列補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1 (7μF)。
シーメンス社安定器付き蛍光灯 58W VVG 5LZ 501 1-1N。

232

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.3 技術仕様： LOGO! DM8 230R および LOGO! DM16 230R

A.3

技術仕様： LOGO! DM8 230R および LOGO! DM16 230R
LOGO! DM8 230R

LOGO! DM16 230R

入力電圧115 ～ 240 V AC/DC

115 ... 240 V AC/DC

許容範囲

85 ... 265 V AC
100～253 V DC

85 ... 265 V AC
100～253 V DC

許容電源周波数

47 ... 63 Hz

消費電力• 115 V AC
• 240 V AC
• 115 V DC
• 240 V DC

•
•
•
•

10 ... 30 mA
10 ... 20 mA
5 ... 15 mA
5 ... 10 mA

•
•
•
•

10 ... 60 mA
10 ... 40 mA
5 ... 25 mA
5 ... 20 mA

電圧異常バッファリング• 115 V AC/DC• 240 V AC/DC••

代表値 10 ms
代表値 20 ms••

代表値 10 ms
代表値 20 ms

電力損失• 115 V AC
• 240 V AC
• 115 V DC
• 240 V DC

•
•
•
•

1.1 ... 3.5 W
2.4 ... 4.8 W
0.5 ... 1.8 W
1.2 ... 2.4 W

•
•
•
•

1.1 ... 4.5 W
2.4 ... 5.5 W
0.6 ... 2.9 W
1.2 ... 4.8 W

電源

デジタル入力
数

4

8

絶縁

なし

なし

高速入力数

0

0

入力周波数
• 通常入力• 高速入力••最大許容連続電圧

最大 4 Hz--265 V AC
253 V DC••

最大 4 Hz--265 V AC
253 V DC

入力電圧 L1• 信号 0• 信号 1• 信号 0• 信号 1••••< 40 V AC> 79 V AC< 30 V DC> 79 V DC••••< 40 V AC> 79 V AC< 30 V DC> 79 V DC

入力電流• 信号 0• 信号 1• 信号 0• 信号 1••••< 0.03 mA AC> 0.08 mA AC< 0.03 mA DC> 0.12 mA DC

•
•
•
•

< 0.05 mA AC> 0.08 mA AC< 0.05 mA DC> 0.12 mA DC

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

233

技術仕様
A.3 技術仕様： LOGO! DM8 230R および LOGO! DM16 230R
LOGO! DM8 230R

LOGO! DM16 230R

0 から 1 までの遅延時間：• 120V AC• 240 V AC
• 120 V DC
• 240V DC••••

代表値 50 ms
代表値 30 ms
代表値 25 ms
代表値 15 ms••••

代表値 50 ms
代表値 30 ms
代表値 25 ms
代表値 15 ms

1 から 0 までの遅延時間：• 120V AC• 240 V AC
• 120 V DC
• 240V DC••••

代表値 65 ms
代表値 105 ms
代表値 95 ms
代表値 125 ms

•
•
•
•

代表値 65 ms
代表値 105 ms
代表値 95 ms
代表値 125 ms

線長(シールドなし)
デジタル出力
数
出力タイプ
絶縁
グループ数
デジタル入力の制御
連続電流 Ith
サージ電流
白熱灯への負荷(25000 回のスイッチングサイクル):
230/240 V AC
115/120 V AC

最大 100 m

最大 100 m

4
リレー出力
あり
1
あり
リレー当たり最大 5A
最大 30 A

8
リレー出力
あり
1
あり
リレー当たり最大 5A
最大 30 A

1000 W
500 W
安定器付き蛍光灯(25000 回のス 10 x 58 W (230/240 V AC で)イッチングサイクル)

1000 W
500 W
10 x 58 W (230/240 V AC で)蛍光灯、従来の方法で補正済み 1 x 58 W (230/240 V AC で)(25000 回のスイッチングサイクル)

1 x 58 W (230/240 V AC で)

蛍光灯、未補正(25000 回のスイ 10 x 58 W (230/240 V AC で)
ッチングサイクル)

10 x 58 W (230/240 V AC で)

短絡保護付き cos1

電源保護 B16、600A

電源保護 B16、600A

短絡保護付き cos 0.5 から 0.7

電源保護 B16、900A

電源保護 B16、900A

出力低減

全温度範囲にわたってなし

全温度範囲にわたってなし

電力増加用の並列出力回路

使用不可

使用不可

出力リレー保護(必要に応じて)最大 16 A、
特性 B16

最大 16 A、
特性 B16

機械的

10 Hz

10 Hz

オーム負荷/ランプ負荷

2 Hz

2 Hz

誘導負荷

0.5 Hz0.5 Hz

切替速度

重要:安定器付き蛍光灯では、蛍光灯安定器の技術仕様も考慮する必要があります。最大許容サージ電流を超過すると、蛍光灯は適切な接触器リレーで切り替える必要があります。
データは以下の装置を使用して測定されました：
シーメンス社未補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1。
シーメンス社並列補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1 (7μF)。
シーメンス社安定器付き蛍光灯 58W VVG 5LZ 501 1-1N。

234

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.4 技術仕様： LOGO! 24...

A.4

技術仕様： LOGO! 24...
LOGO!24
LOGO! 24o

LOGO! 24C
LOGO! 24Co

入力電圧

24 V DC

24 V DC

許容範囲

20.4 ... 28.8 V DC

20.4 ... 28.8 V DC

逆極性保護

あり

あり

許容電源周波数----24 V DC からの消費電力

40 ... 75 mA

40 ... 75 mA

出力当り 0.3 A

出力当り 0.3 A

24 V での電力損失

1.0 ... 1.8 W

1.0 ... 1.8 W

25 °C でのリアルタイムクロックのバックアップ

時計機能なし代表値バッテリカードなしで 80
時間
代表値 バッテリカード付きで 2 年
間

リアルタイムクロックの精度時計機能なし代表値± 2 秒/日

数

8

8

絶縁

なし

なし

高速入力数

4 (I3、I4、I5、I6)

4 (I3、I4、I5、I6)

入力周波数• 通常入力• 高速入力••最大許容連続電圧

28.8 V DC

28.8 V DC

入力電圧

L+

L+

信号 0

< 5 V DC< 5 V DC

信号 1

> 12 V DC> 12 V DC

信号 0< 0.85 mA (I3～I6)< 0.05 mA (I1、I2、I7、I8)< 0.85 mA (I3～I6)< 0.05 mA (I1、I2、I7、I8)

信号 1> 2 mA (I3～I6)> 0.15 mA (I1、I2、I7、I8)> 2 mA (I3～I6)> 0.15 mA (I1、I2、I7、I8)

0 から 1

代表値 1.5 ms<1.0 ms (I3～16）

代表値 1.5 ms<1.0 ms (I3～16）

1 から 0

代表値 1.5 ms<1.0 ms (I3～16）

代表値 1.5 ms<1.0 ms (I3～16）

線長(シールドなし)

最大 100 m

最大 100 m

数

4 (I1=AI3、I2=AI4、
I7=AI1、I8=AI2)

4 (I1=AI3、I2=AI4、I7=AI1、
I8=AI2)

範囲

0 ... 10 V DC
入力インピーダンス 72 kΩ

0 ... 10 V DC
入力インピーダンス 72 kΩ

電源

電圧異常バッファリング

デジタル入力最大 4 Hz最大 5 kHz••

最大 4 Hz最大 5 kHz

入力電流

遅延時間

アナログ入力LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

235

技術仕様
A.4 技術仕様： LOGO! 24...

アナログ値生成のサイクルタイム

LOGO!24
LOGO! 24o

LOGO! 24C
LOGO! 24Co

300 ms

300 ms

ライン長(シールドおよびツイスト 最大 10 m
あり)

最大 10 mエラー限界

± 1.5% (FS で)± 1.5% (FS で)

数

4

4

出力タイプ

トランジスタ、
電流ソース 1)

トランジスタ、
電流ソース 1)

絶縁

なし

なし

グループ数

--

--

デジタル入力の制御

あり

あり

出力電圧

≤ 電源電圧≤ 電源電圧出力電流

最大 0.3 A

最大 0.3 A

短絡保護および過負荷保護あり

あり

短絡電流限界

約1A

約1A

出力低減

全温度範囲にわたってなし

全温度範囲にわたってなし

短絡保護付き cos1----

短絡保護付き cos 0.5 から 0.7----

電力増加用の並列出力回路

使用不可

使用不可

出力リレー保護(必要に応じて)

--

--

--

--

デジタル出力切替速度 2)
機械的
電気的

10 Hz

10 Hz

オーム負荷/ランプ負荷

10 Hz

10 Hz

誘導負荷

0.5 Hz0.5 Hz

1)

2)

236

LOGO! 24/24o、LOGO! 24C/24Co、LOGO! DM8 24 または LOGO! DM16 24 のスイッチがオンの時、信号 1 がデジタル出力に 50 マイクロ秒間送られます。 短いパルスに反応するデバイスを使用する場合には、これを考慮に入れてください。
最大切替速度はスイッチングプログラムのサイクルタイムにのみ依存します。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.5 技術仕様： LOGO! DM8 24 および LOGO! DM16 24

A.5

技術仕様： LOGO! DM8 24 および LOGO! DM16 24
LOGO! DM8 24

LOGO! DM16 24

入力電圧

24 V DC

24 V DC

許容範囲

20.4 ... 28.8 V DC

20.4 ... 28.8 V DC

逆極性保護

あり

あり

許容電源周波数----24 V DC からの消費電力

30 ... 45 mA

30 ... 45 mA

出力当り 0.3 A

出力当り 0.3 A

0.8 ... 1.1 W

0.8 ... 1.7 W

4

8

電源

24 V での電力損失
デジタル入力
数
絶縁

なし

なし

高速入力数

0

0

入力周波数
• 通常入力• 高速入力••最大許容連続電圧

28.8 V DC

28.8 V DC

入力電圧• 信号 0• 信号 1

L+• < 5 V DC
• > 12 V DC

L+
• < 5 V DC
• > 12 V DC

入力電流
• 信号 0• 信号 1••< 0.85 mA> 2 mA••< 0.85 mA> 2 mA

遅延時間• 0 から 1• 1 から 0••

代表値 1.5 ms
代表値 1.5 ms••

代表値 1.5 ms
代表値 1.5 ms

線長(シールドなし)

最大 100 m

最大 100 m

数

4

8

出力タイプ

トランジスタ、
電流ソース 1)

トランジスタ、
電流ソース(1)

絶縁

なし

なし

グループ数

--

--

デジタル入力の制御

あり

あり

出力電圧

≤ 電源電圧≤ 電源電圧出力電流

最大 0.3 A

最大 0.3 A

短絡保護および過負荷保護あり

あり

短絡電流限界

約1A

約1A

出力低減

全温度範囲にわたってなし

全温度範囲にわたってなし

短絡保護付き cos1----

短絡保護付き cos 0.5 から 0.7----

最大 4 Hz--••最大 4 Hz--

デジタル出力LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

237

技術仕様
A.5 技術仕様： LOGO! DM8 24 および LOGO! DM16 24
LOGO! DM8 24

LOGO! DM16 24

電力増加用の並列出力回路

使用不可

使用不可

出力リレー保護(必要に応じて)

--

--

機械的

--

--

電気的

10 Hz

10 Hz

オーム負荷/ランプ負荷

10 Hz

10 Hz

誘導負荷

0.5 Hz0.5 Hz

切替速度

1)

238

LOGO! 24/24o、LOGO! 24C/24Co、LOGO!DM8 24 または LOGO!DM16 24 のスイッチがオンの時、信号 1 がデジタル出力に 50 マイクロ秒間送られます。 短いパルスに反応するデバイスを使用する場合には、これを考慮に入れてください。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.6 技術仕様： LOGO! 24RC...

A.6

技術仕様： LOGO! 24RC...
LOGO! 24RC
LOGO! 24RCo
電源
入力電圧

24 V AC/DC

許容範囲

20.4 ... 26.4 V AC
20.4～28.8 V DC

逆極性保護

--

許容電源周波数

47 ... 63 Hz

消費電力• 24 V AC• 24 V DC••

電圧異常バッファリング

代表値 5 ms

電力損失
• 24 V AC• 24 V DC••

25 °C でのリアルタイムクロックのバック
アップ

代表値バッテリカードなしで 80 時間
代表値 バッテリカード付きで 2 年間

リアルタイムクロックの精度

代表値± 2 秒/日

45 ... 130 mA
40 ... 100 mA

1.1... 3.1 W
1.0 ... 2.4 W

デジタル入力数8,オプションの P アクションまたは N アクション

絶縁

なし

高速入力数

0

入力周波数
• 通常入力• 高速入力••最大 4 Hz--

最大許容連続電圧

26.4 V AC
28.8 V DC

入力電圧• 信号 0• 信号 1L••< 5 V AC/DC> 12 V AC/DC

入力電流• 信号 0• 信号 1••< 1.0 mA
> 2.5 mA

遅延時間
• 0 から 1• 1 から 0••

代表値 1.5 ms
代表値 15 ms

線長(シールドなし)

最大 100 m

アナログ入力
数

--

範囲

--

最大入力電圧--LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

239

技術仕様
A.6 技術仕様： LOGO! 24RC...
LOGO! 24RC
LOGO! 24RCo
デジタル出力
数

4

出力タイプ

リレー出力

絶縁

あり

グループ数

1

デジタル入力の制御あり

連続電流 Ith

リレー当たり最大 10 A

サージ電流

最大 30 A

白熱灯への負荷(25000 回のスイッチングサ 1000 W
イクル)
安定器付き蛍光灯(25000 回のスイッチング 10 x 58 W
サイクル)
蛍光灯、従来の方法で補正済み(25000 回の 1 x 58 W
スイッチングサイクル)
蛍光灯、未補正(25000 回のスイッチングサ 10 x 58 W
イクル)
出力低減

全温度範囲にわたってなし

短絡保護付き cos1

電源保護 B16、600A

短絡保護付き cos 0.5 から 0.7

電源保護 B16、900A

電力増加用の並列出力回路

使用不可

出力リレー保護(必要に応じて)最大 16 A、
特性 B16

切替速度
機械的

10 Hz

オーム負荷/ランプ負荷

2 Hz

誘導負荷

0.5 Hz

重要:安定器付き蛍光灯では、蛍光灯安定器の技術仕様も考慮する必要があります。最大許容サージ電流を超過すると、蛍光灯は適切な接触器リレーで切り替える必要があります。
データは以下の装置を使用して測定されました：
シーメンス社未補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1。
シーメンス社並列補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1 (7μF)。
シーメンス社安定器付き蛍光灯 58W VVG 5LZ 501 1-1N。

240

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.7 技術仕様： LOGO! DM8 24R および LOGO! DM16 24R

A.7

技術仕様： LOGO! DM8 24R および LOGO! DM16 24R
LOGO!DM8 24R

LOGO! DM16 24R

入力電圧

24 V AC/DC

24 V DC

許容範囲

20.4 ... 26.4 V AC
20.4～28.8 V DC

20.4～28.8 V DC

逆極性保護

--

--

許容電源周波数

47 ... 63 Hz

消費電力• 24 V AC• 24 V DC••

電圧異常バッファリング

代表値 5 ms

電力損失
• 24 V AC• 24 V DC••

電源

40 ... 110 mA
20 ... 75 mA

0.9 ... 2.7 W
0.4 ... 1.8 W•

30 ... 90 mA

代表値 5 ms•

0.7 ... 2.5 W

デジタル入力数4、オプションの P アクション
または N アクション

8

絶縁

なし

なし

高速入力数

0

0

入力周波数
• 通常入力• 高速入力••最大 4 Hz--••最大 4 Hz--

最大許容連続電圧

26.4 V AC
28.8 V DC

28.8 V DC

入力電圧• 信号 0• 信号 1L••< 5 V AC/DC> 12 V AC/DC••< 5 V DC> 12 V DC

入力電流• 信号 0• 信号 1••< 1.0 mA
> 2.5 mA••

< 1.0 mA
> 2.0 mA

遅延時間
• 0 から 1• 1 から 0••

代表値 1.5 ms
代表値 15 ms••

代表値 1.5 ms
代表値 1.5 ms

線長(シールドなし)

最大 100 m

最大 100 m

数

4

8

出力タイプ

リレー出力

リレー出力

デジタル出力

絶縁

あり

あり

グループ数

1

1

デジタル入力の制御ありあり

連続電流 Ith

リレー当たり最大 5A

リレー当たり最大 5A

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

241

技術仕様
A.7 技術仕様： LOGO! DM8 24R および LOGO! DM16 24R

サージ電流

LOGO!DM8 24R

LOGO! DM16 24R

最大 30 A

最大 30 A

白熱灯への負荷(25000 回のスイ 1000 W
ッチングサイクル)

1000 W

安定器付き蛍光灯(25000 回のス 10 x 58 W
イッチングサイクル)

10 x 58 W

蛍光灯、従来の方法で補正済み 1 x 58 W
(25000 回のスイッチングサイクル)

1 x 58 W

蛍光灯、未補正(25000 回のスイ 10 x 58 W
ッチングサイクル)

10 x 58 W

出力低減

全温度範囲にわたってなし

全温度範囲にわたってなし

短絡保護付き cos1

電源保護 B16、600A

電源保護 B16、600A

短絡保護付き cos 0.5 から 0.7

電源保護 B16、900A

電源保護 B16、900A

電力増加用の並列出力回路

使用不可

使用不可

出力リレー保護(必要に応じて)最大 16 A、
特性 B16

最大 16 A、
特性 B16

機械的

10 Hz

10 Hz

オーム負荷/ランプ負荷

2 Hz

2 Hz

誘導負荷

0.5 Hz0.5 Hz

切替速度

重要:安定器付き蛍光灯では、蛍光灯安定器の技術仕様も考慮する必要があります。最大許容サージ電流を超過すると、蛍光灯は適切な接触器リレーで切り替える必要があります。
データは以下の装置を使用して測定されました：
シーメンス社未補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1。
シーメンス社並列補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1 (7μF)。
シーメンス社安定器付き蛍光灯 58W VVG 5LZ 501 1-1N。

242

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.8 技術仕様： LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R

A.8

技術仕様： LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R
LOGO! 12/24RC
LOGO! 12/24RCo

LOGO! DM8 12/24R

入力電圧

12/24 V DC

12/24 V DC

許容範囲

10.8 ... 28.8 V DC

10.8 ... 28.8 V DC

逆極性保護

あり

あり

消費電力
• 12 V DC• 24 V DC••

60 ... 175 mA
40 ... 100mA••

30 ... 140 mA
20 ... 75 mA

電圧異常バッファリング• 12 V DC• 24 V DC••

代表値 2 ms
代表値 5 ms••

代表値 2 ms
代表値 5 ms

電力損失
• 12 V DC• 24 V DC••

0.7 ... 2.1 W
1.0 ... 2.4 W••

0.3 ... 1.7 W
0.4 ... 1.8 W

電源

25 °C でのリアルタイムクロッ
クのバックアップ

代表値バッテリカードなしで 80 - 時間
代表値バッテリカード付きで 2
年間

リアルタイムクロックの精度

代表値 ± 2 秒/日

--

絶縁

なし

なし

8

4

デジタル入力
数
絶縁

なし

なし

高速入力数

4 (I3、I4、I5、I6)

0

入力周波数
• 通常入力• 高速入力••最大 4 Hz最大 5 kHz••

最大許容連続電圧

28.8 V DC

入力電圧 L+• 信号 0• 信号 1••

入力電流• 信号 0
•

信号 1

遅延時間
• 0 から 1•

1 から 0線長(シールドなし)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04< 5 V DC> 8.5 V DC

最大 4 Hz--28.8 V DC••< 5 V DC> 8.5 V DC

< 0.85 mA (I3～I6)< 0.05 mA (I1、I2、I7、I8)< 0.85 mA> 1.5 mA (I3～I6)> 0.1 mA (I1、I2、I7、I8)> 1.5 mA

代表値 1.5 ms<1.0 ms (I3～16）

代表値 1.5 ms

代表値 1.5 ms<1.0 ms (I3～16）

代表値 1.5 ms

最大 100 m

最大 100 m

243

技術仕様
A.8 技術仕様： LOGO! 12/24... LOGO! DM8 12/24R
LOGO! 12/24RC
LOGO! 12/24RCo

LOGO! DM8 12/24R

数

4 (I1=AI3、I2=AI4、I7=AI1、
I8=AI2)--

範囲

0 ... 10 V DC
入力インピーダンス 72 kΩ

--

アナログ値生成のサイクルタイム

300 ms--

アナログ入力ライン長(シールドおよびツイス 最大 10 m
トあり)

--

エラー限界

± 1.5 % (FS で)

--

数

4

4

出力タイプ

リレー出力

リレー出力

デジタル出力

絶縁

あり

あり

グループ数

1

1

デジタル入力の制御ありあり

連続電流 Ith(端子当たり)

リレー当たり最大 10 A

リレー当たり最大 5A

サージ電流

最大 30 A

最大 30 A

白熱灯への負荷(25000 回のスイ 1000 W
ッチングサイクル)

1000 W

安定器付き蛍光灯(25000 回のス 10 x 58 W
イッチングサイクル)

10 x 58 W

蛍光灯、従来の方法で補正済み 1 x 58 W
(25000 回のスイッチングサイクル)

1 x 58 W

蛍光灯、未補正(25000 回のスイ 10 x 58 W
ッチングサイクル)

10 x 58 W

出力低減

全温度範囲にわたってなし

全温度範囲にわたってなし

短絡保護付き cos1

電源保護 B16、600A

電源保護 B16、600A

短絡保護付き cos 0.5 から 0.7

電源保護 B16、900A

電源保護 B16、900A

電力増加用の並列出力回路

使用不可

使用不可

出力リレー保護(必要に応じて)最大 16 A、特性 B16

最大 16 A、特性 B16

機械的

10 Hz

10 Hz

オーム負荷/ランプ負荷

2 Hz

2 Hz

誘導負荷

0.5 Hz0.5 Hz

切替速度

重要:安定器付き蛍光灯では、蛍光灯安定器の技術仕様も考慮する必要があります。最大許容サージ電流を超過すると、蛍光灯は適切な接触器リレーで切り替える必要があります。
データは以下の装置を使用して測定されました：
シーメンス社未補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1。
シーメンス社並列補正蛍光灯 58W VVG 5LZ 583 3-1 (7μF)。
シーメンス社安定器付き蛍光灯 58W VVG 5LZ 501 1-1N。

244

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.9 リレー出力のスイッチング性能/耐用年数

A.9

リレー出力のスイッチング性能/耐用年数

オーム負荷(加熱)がある場合のコンタクトのスイッチング性能および耐用年数：
ኖኁአኞዐኍኒኁኌወₖ9$&'&㦏⮶$
9$&㦏⮶$
9$&㦏⮶$
9'&㦏⮶$9'&㦏⮶$















⒖ቭ㦎ቲቆቂ榊㿐$IEC 947-5-1 DC 13/AC 15(コンタクタ、ソレノイドコイル、モーター)への高い誘導負荷を持つコン
タクトのスイッチング性能および耐用年数
ኖኁአኞዐኍኒኁኌወₖ9$&'&㦏⮶$9$&㦏⮶$9$&㦏⮶$9'&㦏⮶$9'&㦏⮶$













LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04
⒖ቭ㦎ቲቆቂ榊㿐$

245

技術仕様
A.10 技術仕様：LOGO! AM2

A.10

技術仕様：LOGO! AM2
LOGO! AM2電源
入力電圧12/24 V DC

許容範囲

10.8 ... 28.8 V DC

消費電力

25 ... 50 mA

電圧異常バッファリング

代表値 5 ms

電力損失
• 12 V• 24 V

•
•

絶縁

なし

逆極性保護

あり

接地端子

アナログ測定線の接地およびシールドの接続用

0.3 ... 0.6 W
0.6 ... 1.2 W

アナログ入力

246

数

2

タイプ

単極

入力範囲

0 ... 10 V DC (入力インピーダンス 76 kΩ)または
0/4～20 mA (入力インピーダンス < 250 Ω)

分解能

10 ビット、0～1000 に正規化

アナログ値生成のサイクルタイム

50 ms

絶縁

なし

ライン長(シールドおよびツイストあり)

最大 10 m

エンコーダ供給電圧

なし

エラー限界

± 1.5 %

外乱周波数抑制

55 Hz

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.11 技術仕様：LOGO! AM2 PT100

A.11

技術仕様：LOGO! AM2 PT100
LOGO! AM2 PT100
電源
入力電圧12/24 V DC

許容範囲

10.8 ... 28.8 V DC

消費電力

25 ... 50 mA

電圧異常バッファリング

代表値 5 ms

電力損失
• 12 V• 24 V

•
•

絶縁

なし

逆極性保護

あり

接地端子

測定線の接地およびシールドの接続用

0.3 ... 0.6 W
0.6 ... 1.2 W

センサ入力
数

2

タイプ

RTD PT100

センサの接続• 2 線式技術• 3 線式技術

•
•

測定範囲

-50 °C ～ +200 °C

ありあり-58 °F ～ +392 °F
LOGO! Basic での測定表示の設定:• 1 °C ステップ
• 0.25 °C ステップ
(小数点第一位に切り捨て)• 1 °F ステップ
• 0.25 °F ステップ
(小数点第一位に切り捨て)••

オフセット:-50、ゲイン: 0.25
オフセット:-500、ゲイン:2.50••

オフセット:-58、ゲイン:0.45
オフセット:-580、ゲイン: 4.50曲線の直線化なし

電流 Ic の測定

1.1 mA

測定速度

設置によって異なる
代表値: 50 ms

分解能0.25 °C

エラー制限• 0 °C ～ +200 °C• -50 °C ～ +200 °C

最終測定値:• ±1.0 %• ± 1.5 %絶縁なし

電力ケーブル長(シールド付き)

最大 10 m

外乱周波数
抑制

55 Hz

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

247

技術仕様
A.12 技術仕様： LOGO! AM2 RTD

A.12

技術仕様： LOGO! AM2 RTD
LOGO! AM2 RTD
電源
入力電圧12/24 V DC

許容範囲

10.8 ... 28.8 V DC

消費電力

30 ... 40 mA

電圧異常バッファリング

代表値 5 ms

電力損失
• 12 V• 24 V

•
•

絶縁

なし

逆極性保護

あり

接地端子

測定線の接地およびシールドの接続用

0.36 ... 0.48 W
0.72 ... 0.96 W

センサ入力
数

2

タイプ

PT100 または PT1000、両タイプともデフォルトの温度係数 α = 0.003850、または互換性センサ

センサの接続• 2 線式技術• 3 線式技術

•
•

測定範囲

-50 °C ～ +200 °C

ありあり-58 °F ～ +392 °F
LOGO! Basic での測定表示の設定:• 1 °C ステップ
• 0.25 °C ステップ
(小数点第一位に切り捨て)• 1 °F ステップ
• 0.25 °F ステップ
(小数点第一位に切り捨て)••

オフセット:-50、ゲイン:0.25
オフセット:-500、ゲイン:2.50••

オフセット:-58、ゲイン:0.45
オフセット:-580、ゲイン:4.50

曲線の直線化なし

電流 Ic の測定

パルス電流信号:PT100: 1.141 mA (サイクルタイム = 2.3 ms)
PT1000: 0.5 mA (サイクルタイム = 2.3 ms)

測定速度設置によって異なる

分解能

0.25 °C

エラー制限• 0 °C ～ + 200 °C• -50 °C ～ 0 °C

最終測定値:• ± 2 °C
• ±3℃

代表値:50 ms

248

絶縁

なし

電力ケーブル長(シールド付き)

最大 10 m

外乱周波数
抑制

55 Hz

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.13 技術仕様：LOGO!AM2 AQ

A.13

技術仕様：LOGO!AM2 AQ
LOGO! AM2 AQ
電源
入力電圧

24 V DC

許容範囲

20.4 ... 28.8 V DC

消費電力

35～90 mA

電圧異常バッファリング

代表値 5 ms

24 V での電力損失

0.9 ... 2.2 W

絶縁

なし

逆極性保護

あり

接地端子

アナログ出力線の接地およびシールドの接続用

アナログ出力数2

電圧範囲

0 ... 10 V DC

電圧負荷

≥5 kΩ

電流出力

0/4～20mA

電流負荷≤250 Ω

分解能

10 ビット、0～1000 に正規化

アナログ出力のサイクルタイム

設置によって異なる(50 ms)

絶縁なし

ライン長(シールドおよびツイストあり)

最大 10 m

エラー限界

出力電圧: ± 2.5 % FS
出力電圧: ± 3 % FS

短絡保護

出力電圧: はい(付近の電圧出力に影響します)

過負荷保護

出力電圧: はい(付近の電圧出力に影響します)

注記
0/4～20 mA の電流出力が可能なのは、モジュールを LOGO! 0BA6 Base Module と一緒に使用する場合のみです。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

249

技術仕様
A.14 技術仕様： CM EIB/KNX

A.14

技術仕様： CM EIB/KNX
CM EIB/KNX
機械仕様
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)

36 x 90 x 55 mm

重量

約 107 g

設置

35 mm プロファイルレールで 2 モジュール幅または壁設置は、LOGO!の右側の最後のモジュールとして取り付ける必要があります。

電源
入力電圧

24 V AC/DC

許容範囲-15% ... +10% AC-15%～ +20% DC

電源供給からの消費電力

最大 25 mA

バス経由の消費電力

5 mA

EIB データ送信速度

9600 ボー接続
デジタル入力(I)仮想最大 16デジタル出力(Q)

仮想最大 12

アナログ入力(AI)

仮想最大 8アナログ出力(AQ)

仮想最大 2

グループアドレス

最大 56 個関連付け

最大 56 個

気候条件
耐気候性能

EN 50090-2-2

周囲動作条件0 ... 55 °C 自然対流

保管および運搬の温度- 40 °C～+70 °C

相対湿度+25 °C で 95 % (結露なし)

電気的な安全性
保護の程度

IP 20 (EN 60529 に準拠)

外乱抑制

EN 55011 (制限クラス B)

認証

IEC 60730-1
IEC 61131-2

過電圧保護

遅動型ヒューズ 80 mA (推奨)

電磁環境両立性(EMC)
EMC の必要条件

EN 61000-6-1 および EN 61000-6-2 に準拠

認証
KNX/EIB 認証取得済み
UL 508FM
CE マークEMC ガイドラインに準拠(住居および機能的建築物)、
低電圧ガイドライン

250

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.15 技術仕様： CM AS インターフェース

A.15

技術仕様： CM AS インターフェース
CM AS インターフェース
機械仕様
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)

36 x 90 x 58 mm

重量

約 90 g

設置

35 mm プロファイルレールで 2 モジュール幅または壁設置は、LOGO!の右側の最後のモジュールとして取り付ける必要があります。

電源
入力電圧

30 V DC

許容範囲

26.5 ... 31.5 V DC

逆極性保護

あり

総カレントドレイン

Itot 最大 70 mA

接続
デジタル入力(I)LOGO!の物理的入力に後続する 4 入力
(In～In+3)

デジタル出力(Q)

LOGO!の物理的出力に後続する 4 出力
(Qn～Qn+3)

I/O 設定(16 進数)

7ID コード(16 進数)

F

ID1 コード(16 進数)

F (デフォルト、変数 0～F)

ID2 コード(16 進数)

F

バス接続

仕様に従った AS インターフェース

アナログ入力(AI)なし

アナログ出力(AQ)

なし

気候条件
周囲動作条件0 °C ～ +55 °C

保管温度- 40 °C ～ +70 °C

電気的な安全性
電気データ

AS インターフェース仕様

保護の程度

IP 20

外乱抑制

制限クラス A認証
IEC 61131-2
EN 50178
cULus から UL 508
CSA C22.2 No. 142

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

251

技術仕様
A.16 技術仕様： LOGO!Power 12 V

A.16

技術仕様： LOGO!Power 12 V
LOGO! Power 12 V は、LOGO!デバイス用の最初にスイッチが入る電源供給です。 2 つの電流範囲を使用できます。
LOGO! Power
12 V / 1.9 A

LOGO! Power
12 V / 4.5 A

入力データ
入力電圧

100 ... 240 V AC

許容範囲

85 ... 264 V AC

許容電源周波数

47 ... 63 Hz

電圧異常バッファリング> 40 ms (187 V AC で)

入力電流0.53 ... 0.3 A

1.13 ... 0.61 A

接点電流(25°C)

≤15 A

≤30 A

デバイス保護

内部

電源供給ラインの推奨サーキッ
トブレーカ(IEC 898)

≥ 16 A 特性 B
≥ 10 A 特性 C

出力データ
出力電圧
全体公差
調整範囲
残留リップル

12 V DC±3 %10.5～ 16.1 V DC
< 200/300 mVpp

出力電流
過電流制限

1.9 A
代表値 2.5 A

4.5 A
代表値 5.9 A

効率

代表値 80 %代表値 85 %

電力増加用の並列回路あり

電磁環境適合性(EMC)
外乱抑制

EN 50081-1、Class B から EN 55022

耐干渉性

EN 61000-6-2、EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11

安全性
電気的絶縁、一次/二次あり、SELV (EN 60950 および EN 50178 適合)

安全クラス

II

保護の程度

IP 20 (EN 60529 適合)

CE マークUL/cUL 認証
FM 認可
GL 認可

あり
あり; UL 508 / UL 60950
あり; Class I, Div. 2, T4あり

一般的な詳細252

周囲温度範囲-20 ... +55°C、自然対流

保管および運搬の温度-40 ... +70°C

入力での接続1 つの端子(1 x 2.5mm2 または 2 x 1.5 mm2)(L1 および N ごと)

出力での接続2 つの端子(1x.2.5 mm2 または 2 x 1.5mm2)、+および-ごと

設置

35 mm DIN レール、スナップ方式

寸法(mm 単位)(幅 x 高さ x 奥行き)

54 x 80 x 55

72 x 90 x 55

およその重量0.2 kg

0.3 kgLOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.17 技術仕様： LOGO!Power 24 V

A.17

技術仕様： LOGO!Power 24 V
LOGO! Power 24 V は、LOGO!デバイス用の最初にスイッチが入る電源供給モジュールです。
2 つの電流範囲を使用できます。
LOGO! Power
24 V / 1.3 A
入力データ
入力電圧
許容範囲
許容電源周波数
電圧異常バッファリング
入力電流
流入電流(25°C)
デバイス保護
電源供給ラインの推奨サーキッ
トブレーカ(IEC 898)
出力データ
出力電圧
全体公差
調整範囲
残留リップル
出力電流
過電流制限
効率
電力増加用の並列回路
電磁環境適合性(EMC)

100 ... 240 V AC
85 ... 264 V AC
47 ... 63 Hz
40 ms (187 V AC で)0.70 ... 0.35 A< 15 A内部≥ 16 A 特性 B
≥ 10 A 特性 C
24 V DC±3 %22.2～ 26.4 V DC
< 200/300 mVpp
1.3 A
代表値 2.0 A> 82 %あり

LOGO! Power
24 V / 2.5 A

1.22 ... 0.66 A< 30 A

2.5 A
代表値 3.4 A> 87 %

外乱抑制

EN 50081-1、Class B から EN 55022

耐干渉性

EN 61000-6-2、EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11

安全性
電気的絶縁、一次/二次あり、SELV (EN 60950 および EN 50178 適合)

安全クラス

II

保護の程度

IP 20 (EN 60529 適合)

CE マークUL/cUL 認証
FM 認可
GL 認可

あり
あり; UL 508 / UL 60950
あり; Class I, Div. 2, T4あり

一般的な詳細
周囲温度範囲-20 ... +55 °C、自然対流

保管および運搬の温度-40 ... +70 °C

入力での接続1 つの端子(1 x 2.5mm2 または 2 x 1.5 mm2)(L1 および N ごと)

出力での接続2 つの端子(1x.2.5 mm2 または 2 x 1.5mm2)、+および-ごと

設置

35 mm DIN レール、スナップ方式

寸法(mm 単位)(幅 x 高さ x 奥行き)

54 x 80 x 55

72 x 90 x 55

およその重量0.2 kg

0.3 kgLOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

253

技術仕様
A.18 技術仕様： LOGO! Contact 24/230

A.18

技術仕様： LOGO! Contact 24/230
LOGO! Contact 24 および LOGO! Contact 230 は、最高 20 Amps のオーム負荷および最高4 kW のモーター(騒音放射なし、ハムなし)の直接切替用スイッチングモジュールです。 両モジュールとも、サージ減衰用保護回路を内蔵しています。

動作電圧

LOGO!
Contact 24

LOGO!
Contact 230

24 V DC

230 V AC;50/60 Hz

スイッチング性能
使用カテゴリ AC-1: 55°C におけるオーム負荷のスイッチング
400 V での動作電流

20 A

400 V での三相負荷による出力

13 kW

使用カテゴリ AC-2、AC-3: スリップリング誘導/ケージ接極子付き
モーター
400 V での動作電流

8.4 A

400 V での三相負荷による出力

4 kW

短絡保護:
割り付けタイプ 1

25 A

割り付けタイプ 2

10 A

接続リード線

終端部フェルール付き細線
ソリッドワイヤ
2 x (0.75～2.5) mm22 x (1～2.5) mm2
1 x 4 mm2254

寸法(幅 x 高さ x 奥行き)

36 x 72 x 55

周囲温度-25 ... +55 °C

保管温度-50 ... +80 °C

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

技術仕様
A.19 技術仕様： LOGO!TD (テキスト表示)

A.19

技術仕様： LOGO!TD (テキスト表示)
LOGO! TD
機械仕様
寸法(幅 x 高さ x 奥行き)

128.2 x 86 x 38.7 mm

重量約 220 g

設置

ブラケット取り付け

キーボード

10 キー付きメンブレインキーパッド

ディスプレイFSTN グラフィックディスプレイ、128 x 64 (列 x行)、LED バックライト

電源
入力電圧

24 V AC/DC
12 V DC

許容範囲

20.4 ... 26.4 V AC
10.2～28.8 V DC

許容電源周波数

47 ... 63 Hz

消費電力• 12 V DC• 24 V DC• 24 V AC•••

データ伝送速度19,200 ボー

代表値 65 mA
代表値 40 mA
代表値 90 mA

保護の程度
IP20 (フロントパネルを除くの LOGO! TD)
IP65 (LOGO! TD フロントパネル)
接続距離≤ 2.5 m (LOGO! TD ケーブルのみ)、最大 10 m (LOGO!
TD ケーブル + 標準補助 D ケーブル)
LCD ディスプレイとバックライト
バックライト耐用年数 1)

20,000 時間

ディスプレイ耐用年数 2)

50,000 時間

取り付け孔の寸法
幅 x 高さ
1)

2)(119.5+0.5mm) x (78.5+0.5mm)

バックライトの耐用年数は次のように定義されます： 最終的な明るさは当初の明るさの 50%以下。
ディスプレイ耐用年数は、通常の操作および保管状況において計算されています。 常温(20±8 C)、相対湿度 65%以下の通常湿度、および直射日光の照射なし。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

255

技術仕様
A.20 技術仕様： LOGO!カードのバッテリ情報

A.20

技術仕様： LOGO!カードのバッテリ情報
LOGO!バッテリカードの バッテリ情報
メーカー

Panasonic

タイプ

BR1220/1VCE

電圧

3V

容量

35mAh

機械仕様

256

寸法

12.5mm x 1.6mm

重量

0.9g

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

B

サイクルタイムの判定

プログラムサイクルとは、回路プログラムの完全な実行サイクルを指します。つまり、まず入力を読み取り、さらに回路プログラムを処理し、続いて出力を読み出します。 サイクル
タイムとは、回路プログラムを 1 度完全に実行するために必要な時間です。
プログラムサイクルに必要な時間は、短いテストプログラムを使用して判定できます。 このテストプログラムは、LOGO!で作成され、現在のサイクルタイムが引き出されるパラメータ割り付けモードにおいてその実行中に値を返します。

テストプログラム
1. しきい値トリガへ出力をリンクし、トリガ入力を反転フラグに接続して、テストプログ
ラムを作成します。
%0⒉┪4[ቡቂቒⅥ
ቑኲ዆ኍ0[

4[

3DU

%


0

0

2. 以下のようにしきい値トリガを設定します。 反転フラグにより、各プログラムサイクル
でパルスが発生します。 トリガ間隔は、2 秒間に設定されています。

%
2Q 
2II 

㕋ሼႧ%
*B7 V

3. これで回路プログラムが起動し、LOGO!がパラメータ割り付けモードに切り替わります。
このモードでは、トリガパラメータが表示されます。

%
2Q 
2II 
ID 

ID ኜኁኽ኶ዙኖ*B7㇢ቂቭ䂻⸩ሸቯቂ⚗岗ኮወኖ㟿

4. fa の逆値は、LOGO!のメモリにある現在の回路プログラムの LOGO!実行時間と等しい値です。
1/fa = サイクルタイム(単位:秒)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

257

サイクルタイムの判定

説明
反転フラグブロックは、プログラムの実行ごとに出力信号を変更します。 このため、ある論理レベル(高または低)の幅は 1 サイクルの長さと正確に一致します。 つまり、周期は 2 サ
イクルにわたって続きます。
しきい値トリガは 2 秒ごとに周期の比率を示します。この結果として毎秒のサイクル率が示されます。
⚓⥭恾ኴዊኍ዆ኽቑ⸮嫛ሷቋቑ♜慱ኲ዆ኍቑኅአን⮘㙪ኒኁኌወኜኁኽ

⛷㦮 ኮወኖ ኒኁኌወ

⛷㦮

258

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ディスプレイなし LOGO! ("LOGO! Pure")C

一部の特定のアプリケーションはボタンやディスプレイなどのオペレータコントロールや監視ユニットを必要としないため、ディスプレイなしの LOGO! 12/24RCo、LOGO! 24o、LOGO! 24Co、LOGO! 24RCo および LOGO! 230RCo バージョンも、提供しています。
LOGO! 230RCo の表示例：
/ 1

,

,

,

,

,

,

,

,

5816723


4
4
4
4

ディスプレイがないことによる利点
ディスプレイなしのバージョンでは、以下のような利点があります。
● 動作エレメントがなく、より低コスト● 従来のハードウェアよりも必要なスイッチキャビネットのスペースが小さい● スタンドアロンの電子スイッチギアに比較して柔軟性と原価の上で大きな利益● 従来のスイッチングデバイスを 2、3 台しか交換できない用途でも利点あり● 使用がきわめて簡単● アクセスを保護● ディスプレイ付きの LOGO!バージョンとの互換性● LOGO!Soft Comfort によるデータ読み取りのオプションを提供

オペレータパネルなしで回路プログラムを作成
ディスプレイなしの LOGO!用に回路プログラムを作成する方法は 2 つあります。
● PC で LOGO!Soft Comfort を使用して回路プログラムを作成し、LOGO!にダウンロード
します。
● LOGO!メモリーカードまたは統合メモリ/バッテリカード (ページ 213)から、ディスプレ
イなしのLOGO!に回路プログラムをダウンロードします。

操作特性
LOGO!は、電源を入れると操作できます。 ディスプレイなしの LOGO!の電源を切ると、コンセントを抜いたときと同じように電源供給との接続を切ることになります。
LOGO!...o バージョンの回路プログラムは、ボタンを使用して開始または停止できません。
このため、LOGO!...o バージョンには以下に示す他の起動の特性があります。

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

259

ディスプレイなし LOGO! ("LOGO! Pure")

起動の特性
LOGO!あるいは挿入されたメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードに回路プログ
ラムがない場合、LOGO!は停止状態のままとなります。
LOGO!メモリに有効な回路プログラムがある場合、電源が入ると LOGO!は停止から実行に自動的に状態を切り替えます。
挿入されたメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードの回路プログラムは、電源が入るとすぐに自動的に LOGO!にコピーされます。 LOGO!メモリの既存の回路プログラムは上書きされます。 停止から実行に状態が自動的に変更されます。
PCケーブルがLOGO!に接続されている (ページ 225)場合、回路プログラムをLOGO!にダウンロードし、LOGO!Soft Comfort PCソフトウェアを使用して起動できます。

操作ステータスの表示
電源オン、実行および停止などの運転状態はフロントフードの LED に表示されます。
● 赤色の LED： 電源オン/停止● 緑色の LED： 電源オン/実行
赤色の LED は、電源オンの後に点灯し、実行以外のすべての LOGO!状態で点灯します。
緑色の LED は、LOGO!が実行モードの時に点灯します。

現在のデータの読み込み
LOGO!Soft Comfort では、実行状態のシステムですべてのファンクションの現在のデータを読み取るためのオンラインテストを実行できます。
ディスプレイなしのLOGO!に保護されたメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードが含まれている場合、回路プログラムの 正しいパスワードを入力 (ページ 215)しないかぎり、現在のデータを読み取ることはできません。 正しいパスワードを入力しないと、回路プログラムは、PCケーブルを接続するためにメモリーカードまたは複合メモリ/バッテリカードを取り外したときに、LOGO!メモリから削除されます

回路プログラムの削除
LOGO!Soft Comfort を使用し、回路プログラムを削除し、パスワードがある場合にはパスワ
ードを削除します。

260

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

D

LOGO!メニュー構造
D.1

LOGO!Basic

メニューの概要
ኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&ኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&㕋ₚ⥭恾ኴዊኍ዆ኽሯኰ
ንዙ䕅㏚ ⸮嫛
0R

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእᇷኾኁዐኾከዂዙᇸት♑䏶

(6&ᇷኖኜዙእኾከዂዙᇸት♑䏶!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜

!ቒሧኮ዆ኾዙኜቑ岼⸩ኤኲኆወእ⊳ቑ岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜ቑ嫷䯉ኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴኾከዂዙ

メインメニュー(ESC / >ストップ)(6&!ኖእአኴ!ቒሧ

!ኴዊኍ዆ኽ
ኾ኿዇ዙኈዙኦ
ኘአእቿአኴ
ኖኜዙእ!偷楕ᇷኴዊኍ዆ኼዐኍኾከዂዙᇸት♑䏶!ൺኾ኿዇ዙ ᇷ慱抐ኾከዂዙᇸት♑䏶ኈዙኦᇷኘአእቿአኴኾከዂዙᇸት♑䏶!㣑岗ᇷኖኜዙእኾከዂዙᇸት♑䏶
0R

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

261

LOGO!メニュー構造
D.1 LOGO!Basic

プログラミングメニュー(ESC / >ストップ → >プログラム)!(GLW偷楕ኮኖዌዙኦ"!ኴዊኍ዆ኽ偷楕Ⴍ!ኴዊኍ዆ኽ⚜

!$4

Ⴍ
Ⴍ

!ኾ኿዇"

!䀗♊

Ⴍ
Ⴍ

!ኮኖዌዙኦ

Ⴍ!ኾአኘዙን岼⸩ኴዊኍ዆ኽቑ偷楕ኴዊኍ዆ኽ⚜ቑ偷楕

ቿኧዊኍ⒉┪⊳ቋኜኁኴቑ指㔭∎䞷ቊሰቮኾ኿዇ቑ䴉ሰ⹈摞ት嫷䯉ኴዊኍ዆ኽቑⓙ棳ኮኖዌዙኦቑ⏴┪⮘㦃ኾአኘዙንኣኊኖእ䞷ቑኍዊዙክወኮ዆ኾዙኜቑ岼⸩

転送メニュー(ESC / >ストップ → >メモリーカード)!ൺኾ኿዇ዙ
ኈዙኦ

262

/2*2ሮቬኾ኿዇ኈዙኦቡቂቒ宖⚗ኾ኿዇ክአኣ዇ኈዙኦቛቑ⥭恾ኴዊኍ዆ኽ
ቑነ኱ዙ!ኴዊኍ዆ኽൺ

ኾ኿዇ኈዙኦቡቂቒ宖⚗ኾ኿዇ክአኣ዇ኈዙኦሮቬ/2*2ቛቑኴዊኍ዆ኽቑነ
኱ዙ!ኴዊኣኌእ

ኴዊኍ዆ኽነ኱ዙ≬帆ቑ岼⸩

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メニュー構造
D.1 LOGO!Basic

セットアップメニュー(ESC / >ストップ → >セットアップ)
!㣑岗

!㣑岗岼⸩

㣑Ⓤ㡴Ⅷቑ岼⸩Ⴍ!⮞㣑栢␻㣑栢!⚛㦮Ⴍ⮞㣑栢␻㣑栢ቑ岼⸩Ⴍ

/2*2%DVLFርቫቖ&0(,%.1;ቑ㣑栢ት⚛
㦮!ነዐእ዆ኖእ

ኤኀኖኴዉኁነዐእ዆ኖእቑ岼⸩!ክአኌ዆ኁእ

ኤኀኖኴዉኁክአኌ዆ኁእ岼⸩ቑ岼⸩!/&'

Ⴍ!ኾከዂዙ岏崭

Ⴍ!$,䍈㟿ኾከዂዙ岏崭ቑ岼⸩኿ንዂዙወ指㔭䞷ቑ⪉㦻኿ንዂዙወ$,㟿ቑ岼⸩

スタートメニュー(RUN)⏷䀗♊᧻㦏⮶ቑኾአኘዙንኣኊኖእ

/2*2

ႣႭ
Ⴇ
Ⴑ

0R

,



㡴Ⅷ㣑Ⓤ$,


ቿኧዊኍ⏴┪

ႧႱ

4


⏴┪⒉┪Ⴇ Ⴑ 

ቿኧዊኍ⏴┪

ቿኧዊኍ⒉┪

ႧႱቿኧዊኍ⏴┪
0

$4

$,

Ⴇ Ⴑ 

Ⴇ
Ⴑ

$,




(6&&

Ⴇ Ⴇ ႣႱ Ⴑ ႱႧ

Ⴍ
ኲ዆ኍ

ኈዙኚወኊዙ

(6&!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩岼⸩ኴዊኍ዆ኽ⚜

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04>ኮ዆ኾዙኜ━ቭ㇢቉@ኾከዂዙ263

LOGO!メニュー構造
D.1 LOGO!Basic

下記も参照
パラメータ (ページ 203)
回路プログラム名の割り付け (ページ 70)
RUN/STOP移行用のアナログ出力値の選択 (ページ 84)
アナログ出力のタイプの定義 (ページ 85)
メモリの空き容量と回路プログラムのサイズ (ページ 91)
回路プログラムとパスワードの削除 (ページ 86)
パスワード (ページ 71)
メッセージテキスト (ページ 170)
LOGO!のデフォルト値の設定 (ページ 207)
回路プログラムの作成と起動 (ページ 64)
LOGO!からメモリカードへのデータのコピー (ページ 219)
メモリカードからLOGO!へのデータのコピー (ページ 220)
セキュリティファンクション(CopyProtect) (ページ 215)
夏時間/冬時間の変換 (ページ 87)
同期 (ページ 90)
時刻と日付の設定(LOGO! ... C) (ページ 208)
ディスプレイのコントラストとバックライトの選択の設定 (ページ 209)
LOGO!BasicでAIの数の設定 (ページ 211)
メニュー言語の設定 (ページ 210)

264

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メニュー構造
D.2 LOGO! TD

D.2

LOGO! TD

メニューの概要!ኘአእቿአኴ
ኾአኘዙን岼⸩ኖኜዙእ

ኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&ኴዊኍ዆ኽቍሺ
(6&㕋ₚ⥭恾ኴዊኍ዆ኽቒ∎䞷₼ 581 ቊሼ
0R

ᇷኾኁዐኾከዂዙᇸት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧ

(6&ᇷኖኜዙእኾከዂዙᇸት♑䏶ሺ቉ሲቃሸሧ

!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩ኾአኘዙን岼⸩岼⸩!ቒሧኮ዆ኾዙኜቑ岼⸩ኾአኘዙንኣኊኖእቑኍዊዙክወ岼⸩ኤኲኆወእ⊳ቑ岼⸩>ኮ዆ኾዙኜ━ቭ㇢቉@ኾከዂዙ

メインメニュー(ESC / >ストップ)!ኘአእቿአኴ
ኾአኘዙን岼⸩ኖኜዙእ

!㣑岗/&'
ኾከዂዙ岏崭


LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

ᇷኘአእቿአኴኾከዂዙᇸት♑䏶ኾአኘዙንኣኊኖእ䞷ቑኍዊዙክወኮ዆ኾዙኜቑ岼⸩!ቿኧዊኍ㣑栢
ኞአኌ㣑栢
岏崭岼⸩嫷䯉岏崭

ᇷኖኜዙእኾከዂዙᇸት♑䏶
0R

265

LOGO!メニュー構造
D.2 LOGO! TD

セットアップメニュー(ESC / >ストップ → >セットアップ)
!㣑岗

!㣑岗岼⸩

㣑Ⓤ㡴Ⅷቑ岼⸩Ⴍ!⮞㣑栢␻㣑栢!⚛㦮Ⴍ⮞㣑栢␻㣑栢ቑ岼⸩Ⴍ

/2*2%DVLFርቫቖ&0(,%.1;ቑ㣑栢ት⚛
㦮!ነዐእ዆ኖእ

ኤኀኖኴዉኁነዐእ዆ኖእቑ岼⸩!ክአኌ዆ኁእ

ኤኀኖኴዉኁክአኌ዆ኁእ岼⸩ቑ岼⸩!/&'

Ⴍ!ኾከዂዙ岏崭

ኾከዂዙ岏崭ቑ岼⸩

スタートメニュー(LOGO! Basic では実行状態)⏷䀗♊᧻㦏⮶ቑኾአኘዙንኣኊኖእ

/2*2

ႣႭ
Ⴇ
Ⴑ

0R

,



㡴Ⅷ㣑Ⓤ$,


ቿኧዊኍ⏴┪

ႧႱ

4


⏴┪⒉┪Ⴇ Ⴑ 

ቿኧዊኍ⏴┪

ቿኧዊኍ⒉┪

ႧႱቿኧዊኍ⏴┪
0

$4

$,

Ⴇ Ⴑ 

Ⴇ
Ⴑ

$,




(6&&

Ⴇ Ⴇ ႣႱ Ⴑ ႱႧ

Ⴍ
ኲ዆ኍ

ኈዙኚወኊዙ

(6&!ኖእአኴኮ዆ኾዙኜ岼⸩ኾአኘዙን岼⸩岼⸩

266>ኮ዆ኾዙኜ━ቭ㇢቉@ኾከዂዙ

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

LOGO!メニュー構造
D.2 LOGO! TD

下記も参照
パラメータ (ページ 203)
LOGO!のデフォルト値の設定 (ページ 207)
メッセージテキスト (ページ 170)
時刻と日付の設定(LOGO! ... C) (ページ 208)
夏時間/冬時間の変換 (ページ 87)
同期 (ページ 90)
ディスプレイのコントラストとバックライトの選択の設定 (ページ 209)
メニュー言語の設定 (ページ 210)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

267

LOGO!メニュー構造
D.2 LOGO! TD

268

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

E

注文番号

モジュール
変形
Basic

名称

注文番号

LOGO! 12/24 RC *6ED1052-1MD00-0BA6

LOGO!24 *6ED1052-1CC00-0BA6

LOGO! 24C *6ED1052-1CC01-0BA6

LOGO! 24RC (AC/DC)

6ED1052-1HB00-0BA6

LOGO! 230RC (AC/DC)

6ED1052-1FB00-0BA6

Basic(ディスプレイなし)(単 LOGO! 12/24RCo *一)
LOGO! 24o *デジタルモジュール

アナログモジュール

6ED1052-2MD00-0BA6
6ED1052-2CC00-0BA6

LOGO! 24Co *6ED1052-2CC01-0BA6

LOGO! 24RCo (AC/DC)

6ED1052-2HB00-0BA6

LOGO! 230RCo (AC/DC)

6ED1052-2FB00-0BA6

LOGO!DM8 12/24R

6ED1055-1MB00-0BA1

LOGO!DM8 24

6ED1055-1CB00-0BA0

LOGO!DM8 24R

6ED1055-1HB00-0BA0

LOGO!DM8 230R

6ED1055-1FB00-0BA1

LOGO!DM16 24

6ED1055-1CB10-0BA0

LOGO!DM16 24R

6ED1055-1NB10-0BA0

LOGO!DM16 230R

6ED1055-1FB10-0BA0

LOGO! AM2

6ED1055-1MA00-0BA0

LOGO! AM2 PT100

6ED1055-1MD00-0BA0

LOGO! AM2 RTD

6ED1055-1MD00-0BA1

LOGO! AM2 AQ (0～10V、0/4 ～ 6ED1055-1MM00-0BA1
20mA)
通信モジュール
テキスト表示モジュール*:

CM EIB/KNX

6BK1700-0BA00-0AA1

CM AS インターフェース

3RK1400-0CE10-0AA2

LOGO! TD

6ED1055-4MH00-0BA0

アナログ入力でも可

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

269

注文番号

付属品
付属品

名称

注文番号

ソフトウェアLOGO!Soft Comfort V6.1

6ED1058-0BA02-0YA0

LOGO!Soft Comfort V6.1 へのアップグレード

6ED1058-0CA02-0YE0

メモリーカード

LOGO! メモリーカード

6ED1056-1DA00-0BA0

バッテリカード

LOGO! バッテリカード

6ED1 056-6XA00-0BA0

複合メモリ/バッテリカード

LOGO! 複合メモリ/バッテリカード

6ED1 056-7DA00-0BA0

スイッチングモジュール

LOGO!Contact 24 V

6ED1057-4CA00-0AA0

LOGO!Contact 230 V

6ED1057-4EA00-0AA0

電源モジュール

LOGO!Power 12V/1.9A

6EP1321-1SH02

LOGO!Power 12V/4.5A

6EP1322-1SH02

LOGO!Power 24V/1.3A

6EP1331-1SH02

LOGO!Power 24V/2.5A

6EP1332-1SH42

LOGO!Power 24V/4A

6EP1332-1SH51

LOGO!Power 5V/3A

6EP1311-1SH02

LOGO!Power 5V/6.3A

6EP1311-1SH12

LOGO!Power 15V/1.9A

6EP1351-1SH02

LOGO!Power 15V/4A

6EP1352-1SH02

PC ケーブル

6ED1057-1AA00-0BA0

USB PC ケーブル

6ED1057-1AA01-0BA0

モデムケーブル

6ED1057-1CA00-0BA0

マニュアル

6ED1050-1AA00-0BE7

その他

270

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

F

略語

AM

アナログモジュールB1

ブロック番号 B1

BN

ブロック番号C

LOGO!装置名称： 統合クロック

CM

通信モジュール

Cnt

カウント = カウンタ入力

Co

コネクタ

Dir

方向(例:カウント方向)DM

デジタルモジュールEIB

欧州設置バスEIS

EIB 相互運用性標準

En

有効 = スイッチオン(例:クロック発生器)

ETS

EIB ツールソフトウェア

Fre

解析する周波数信号の入力

GF

基本ファンクション

Inv

出力信号の反転用入力

KNX

家庭用およびビル用電気システムの Konnex 協会標準なし

カム(タイマのパラメータ)o

LOGO!での名称： ディスプレイなし

Par

パラメータ

R

入力をリセットR

LOGO!での名称： リレー出力Ral

すべてリセット = すべての内部値をリセットするための入力S

設定(例:リレーのラッチ)

SF

特殊ファンクションSU

サブユニットT

時間 = パラメータ

TD

テキスト表示Trg

トリガ(パラメータ)

0BA6 装置

最新の LOGO! Basic バージョン(本マニュアルで説明)

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

271

略語

272

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

索引
GF, 95, 99

０0 による除算エラー, 199

Ａ
AND, 100
ASインターフェース, 12
AS インターフェースバス
通信失敗, 52
通信状態, 52

Ｂ
BN, 95

Ｃ
CEラベル, 21
CM通信モジュール参照, 12
Co, 95, 96
cULus, 21

Ｉ
ISO8859-1, 170
ISO8859-16, 170
ISO8859-5, 170
ISO8859-9, 170

Ｌ
LCD 耐用年数
LOGO! TD, 255
LED, 260
LOGO! AM2 RTD, 4
LOGO! TD, 12
ディスプレイ耐用年数, 255
バックライト耐用年数, 255
ファンクションキー, 12
電源投入画面, 12

Ｎ
NAND, 102
NOT, 106Ｄ
DINレール, 29
DM8...デジタルモジュール参照, 12

Ｅ
EIB/KNX, 12
EIB バス
通信失敗, 52
通信状態, 52

Ｆ
FM, 21

ＯOR, 104Ｐ
PC-LOGO, 225
PIコントローラ, 189
PWM, 193

ＳSF, 95, 107, 112
Shift-JIS, 170

Ｇ
GB-2312, 170
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

273

索引

Ｘ

アップ/ダウン, 143
しきい値トリガ, 150
動作時間, 146

XOR, 106

あアップ/ダウンカウンタ, 143
アナログ
コンパレータ, 158
値, 110アナログアンプ, 165
アナログウォッチドッグ, 162
アナログしきい値トリガ, 152
アナログマス, 196
アナログマスエラー検出, 199
アナログマルチプレクサ, 183
アナログモジュール, 12
アナログランプ, 185
アナログ差動トリガ, 155
アナログ値監視, 162
アンダーフローエラー, 199
アンプ
アナログ, 165

いインターネットアドレス, 5
インターロック, 31

えエッジ評価, 101, 103
エラー、アナログマス, 199きキャップ, 30

けゲイン, 110こコネクタ, 30, 95, 96
lo, 55x, 55, 60, 107
オープン, 98
高, 55
出力, 55
入力, 55
未使用, 55, 60

さサブユニット, 29

ししきい値トリガ, 150
シフトレジスタ, 181
シフトレジスタビット, 98
シミュレーション, 223

おオーバーフローエラー, 199
オープンコネクタ, 98
オフセット, 110
オフ時間, 135
オン/オフディレイ, 121
オンディレイ, 116
オンディレイ、保持, 123
オン時間, 135

かカーソルキー, 98, 178
カード プログラムモジュール(カード)を参照, 213
カウンタ

274

す
スイッチ
ステアウェイライティング, 130
マルチファンクション, 132
スイッチ電流最大値, 43
スタート, 75
スタートアップフラグ, 97
ステアウェイライティングスイッチ, 130
ストップ, 202

せセットアップ
LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

索引

異なる電圧クラスでの, 27
ゼロ除算エラー, 199
センサ接続, 40

そソフトウェア, 223
ソフトキー, 179

たタイマ
エッジトリガワイプリレー, 125
オフディレイ, 119
オン/オフディレイ, 121
オンディレイ, 116
ステアウェイライティングスイッチ, 130
マルチファンクションスイッチ, 132
ランダム発生器, 128
ワイプリレー(パルス出力), 124
週間, 134
精度, 108
年間, 138
非同期パルス発生器, 127
保持のあるオンディレイ, 123
タイミングの誤差, 108
タイムベース, 108, 116

ちチッカー, 174て
ディスプレイなし
PC-LOGOモード, 225
ディスプレイモジュール, 12
ディスプレイ耐用年数
LOGO! TD, 255
テキスト表示(TD), 12
デジタルモジュール, 12
デモバージョン, 224とトリガ
アナログしきい値, 152
アナログ差動, 155

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

はバックライトフラグ, 97
バックライト耐用年数
LOGO! TD, 255
パラメータT, 108
パラメータ設定, 202
設定, 201
入力, 108
パラメータ割り付けメニュー, 202
パラメータ割り付け画面フォーム, 135, 173
パラメータ保護, 109
パルス
休止, 126
幅, 126
パルスリレー, 168
パルス出力, 124
パルス発生器
非同期, 127
パルス幅変調器(PWM), 193

ひヒステリシス, 161

ふファンクションキー, 12
フラグブロック, 97
プログラミングメニュー
AQモード, 85
ストップ中AQ, 84
パスワード, 71
プログラム編集, 64
プログラム名, 70
消去, 86
プログラムサイクル, 257
プログラムメモリ, 91
プログラム名
読み取り, 202
文字セット, 70
変更, 70まマスエラー
アナログ, 199
マスエラーの検出
アナログアンプ, 199
マルチファンクションスイッチ, 132

275

索引

め
メッセージチック, 174
メッセージテキスト, 170
文字セット, 170
メッセージテキスト文字セットフラグ, 98
メモリ
制限, 91
メモリ/バッテリカード, 213
メモリーカード
プロテクト, 216
メモリカード, 213
LOGO → メモリーカード, 219
メモリーカード → LOGO, 221

もモード
PC-LOGO, 225
モデム, 4らラッチリレー, 167
ランダム発生器, 128り
リアルタイムクロック, 18
リレー出力, 245
スイッチング性能, 245
耐用年数, 245

れレベル, 98

わワイプリレー
エッジトリガ, 125
ワイヤ保護キャップ, 34

漢字
夏時間, 87
夏時間/冬時間の変換, 207
夏時間/冬時間, 87
時計, 87回路プログラム, 91

276

アーカイブ, 213
電子メールによる送信, 213
複製, 213拡張モジュール, 12, 54
アナログ, 12
デジタル, 12
運転状態, 51
基本ファンクション, 95, 99
AND, 100
AND、エッジ付き, 101
NAND, 102
NAND、エッジ付き, 103
NOT, 106
OR, 104
XOR, 106
空白の出力, 96
原点オフセット, 110
互換性
拡張モジュール, 28
行ごとのチック, 174
高速カウンタ, 39
時間カウンタ, 146
MNおよびOT値の読み取り, 148
時間応答, 108
時計設定, 208
取り外し, 31
周波数トリガ, 150
週間タイマ, 134, 136
設定, 136
例, 136
出力, 96
アナログ出力, 97
デジタル出力, 96
空白, 96
信号ステータス遷移, 38
設定, 202中国語文字セット, 171
通信モジュール, 12
ASインターフェース, 12
EIB/KNX, 12
定数, 96電圧レベル, 98
電源回路保護, 35
冬時間, 87
同期, 207
時計, 90
同期, 90
特殊ファンクション, 95, 112
PIコントローラ, 189
アップ/ダウンカウンタ, 143
アナログアンプ, 165

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

索引

アナログウォッチドッグ, 162
アナログコンパレータ, 158
アナログしきい値トリガ, 152
アナログマス, 196
アナログマスエラー検出, 199
アナログマルチプレクサ, 183
アナログランプ, 185
アナログ差動トリガ, 155
アナログ値監視, 162
エッジトリガワイプリレー, 125
オフディレイ, 119
オン/オフディレイ, 121
オンディレイ, 116
しきい値トリガ, 150
シフトレジスタ, 181
ステアウェイライティングスイッチ, 130
ソフトキー, 179
トリガ, 152, 155
パルスリレー, 168
パルス出力, 124
パルス幅変調器(PWM), 193
マルチファンクションスイッチ, 132
メッセージテキスト, 170
ラッチリレー, 167
ランダム発生器, 128
リレー, 124, 125, 167, 168
ワイプリレー, 124
基本, 107
時間カウンタ, 146
週間タイマ, 134
年間タイマ, 138
非同期パルス発生器, 127
保持のあるオンディレイ, 123
特殊ファンクションの基本, 107
日付の設定, 207

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04

入力, 96
アナログ入力, 39, 96
カーソルキー, 98
デジタル入力, 96
高速入力, 39
反転, 99, 112
年間タイマ, 138
排他的OR, 106
反転, 106
否定, 106
SF入力の, 112
入力の, 99
非同期パルス発生器, 127
複合メモリ/バッテリーカード, 213
文字ごとのチック, 174
文字セット, 170
文字セットフラグ, 98
変換
夏時間と冬時間, 87
保持, 109
保持のあるオンディレイ, 123
保持メモリ, 91
未使用のコネクタ, 55, 60
命令
Co, 96
GF, 99SF, 112コネクタ(Co), 95
基本ファンクション(GF), 95
特殊ファンクション(SF), 95
曜日, 135
論理的入力, 107

277

索引

278

LOGO!
マニュアル, 11/2009, A5E01248541-04