2022年
お客さま訪問いつもきれいな芝生を育て守り、
ていねいな管理を続けて感動の空間をつくり出すユアテックスタジアム仙台

秋季号
vol.291

ユアテックスタジアム仙台さま
スポットライト1

高圧ケーブルシース絶縁不良箇所の探査

スポットライト2

令和３年度

東北６県及び新潟県の電気事故の概要

中津川渓谷（福島県北塩原村）

http s:// w w w . t- h o an . o r . j p /ほあん坊や

電気と保安2022年

目次

秋季号 vol.291

C O N T E N T S

省エネルギー事例

エネルギー監視サービス＋自動負荷制御導入により お任せで省エネ効果

お客さま訪問ユアテックスタジアム仙台さま

検査員の現場報告1

高圧停電事故に備えて予備品の準備をお勧めします！

4P

2

太陽光発電設備で漏電発生！

5P

1

高圧ケーブルシース絶縁不良箇所の探査

2

令和３年度

スポットライト

1P
2-3P

6-7P

東北６県及び新潟県の電気事故の概要

8-10P

3 「太陽光遠隔制御サービス」導入事例のご紹介

11P

伝統的工芸品を訪ねて

津軽塗

12-13P

設備の点検ポイント

高圧受電設備の更新が必要です

14P

電気安全セミナー

渡辺産商株式会社潟上工場さま

15P

家庭の電気お役立ち情報

電気の素人工事は大変危険です

16P

我が街紹介

『笑顔と自然あふれる元気なまち』宮城県石巻市

17P

電気の安全・省エネ ワンポイント
電気と保安クイズ

今季号の表紙「中津川渓谷」

山形新

山形県

幹線
4

撮影者
郡山事業所

根本

中津川渓谷

篤史

一切経山
▲

二本松IC

4

49

猪苗代
磐梯高原IC
猪苗代湖

車道

磐越自動

本宮IC
磐越西

線

東北新幹線

東北自動
車道

459

▲
安達太良山

115

▲
磐梯山

294

102

115

秋元湖
459

福島駅

福島西IC

▲
吾妻小富士

桧原湖

秋元湖に流れ込む中津川の源流にある渓谷で、全長10km 、標高差1,000m の急流が削った荒々しい岩肌、四季折々の表情を見せる原生林など秘境らしい景観で見る人を魅了します。東北屈指の紅葉絶景ポイントとして有名ですが、木々が芽吹き、残雪と新緑、山桜が共演する春も人気です。遊歩
道から渓谷に降りることができ、河原からの眺めも楽しむことができます。

福島県

エネルギー監視サービス＋自動負荷制御導入により お任せで省エネ効果～株式会社ソーリンクさまの省エネのご紹介～
今回ご紹介する株式会社ソーリンクさまは、自動機・省力化装置などの設計・製作及び各種治具装置の販売を行い、高い技術力で自動化・カスタム装置の開発を装置構想工程から製作、納品・現場設置までをワンストップソリューショ
ンで、お客さまの高い要望に応えておられます。
社名の由来は、双方向「双方向＝ソー」と繋がる「繋がる＝リンク」という意味を込めて命名され、独自の技術力
でお客さまの高いニーズに応えるとともに、より良いものを提案することを信念としながら、「東北の製造業を強くしたい！盛り上げたい！」との強い思いをお持ちです。

【導入経緯】
当初、当協会のデマンド監視サービスを導入し、省エネとデマンド値削減に取り組んでおられました。
そのような中、冬季の朝、従業員の方々が出社するタイミングで空調機を一斉に運転することにより、デマンド値が上昇し、電気料金（基本料金）が高く推移することが確認されました。抑制対策として運株式会社ソーリンクさまの自動制御が３段階で目標値を設定できることから、空調機の出力を第１段階で75％、第２段階で60％に自動制御することで、全ての空調機を停止せず契約
電力を超過しないように設定し、建物に設置されている空調機をＡ群（計6.8kW）、Ｂ群（計16.3kW）、
Ｃ群（計38.2kW）の３つのブロックに分け、自動負荷制御盤２台を用いて制御しました。

転時間をシフトする案が検討されましたが、従業員に寒い思いをさせられないというお気持ちから、デマンド監視装置が警報を発してもそのまま空調機の運転を続けておられました。
そこで、空調機の自動かつ効率的制御が可能な「エネルギー監視サービスのスタンダードプラン（見える化＋自動制御）」をご提案し、導入していただけることになりました。

【システムの概要】

自動負荷制御盤エネルギー監視サービスは、電力会社のスマートメーターからクラウドサーバーへゲートウェイによりデマンドデータの収集と送信を行い、インターネッ
トでデータが確認できるサービスです。
主な特徴は、デマンド値を常時予測して目標値を超えると判断した場合、お客さまが登録されたメー
ルアドレスに警報メールを送信します。また、空調機室外機に信号を送信し空調機を自動制御して目標値超過を防止します。
今回の導入においては、エネルギー監視サービス【導入効果】
自動制御を導入したことにより、デマンド値をピー
ク値と比較して20％程度低減するとともに、使用電力量及び CO2排出量も低減することができました。
また、お客さまから、
空調機を自動制御することで、従
業員が冬季の寒さや夏季の暑さに不快な思いをすることなく、何も気にせず契約電力の削減と快適な室温が両立できているとのお話をいただいております。

1

白い屋根が特徴的なユアテックスタジアム仙台

今季号のお客さま

宮城県仙台市「ユアテックスタジアム仙台」さま

仙台市公園緑地協会・日本体育施設グループ
所長

渡邉 智浩さま仙台市泉区の七北田公園に、Ｊリーグ「ベガルタ仙台」、WE リーグ「マイナビ仙台レディース」がホームとする「ユアテックスタジアム仙台」があります。
収容人数２万人を誇る県内屈指のスタジアムであり、サッカーのみならず、ラグビーやアメリカンフット
ボールで数々のドラマを生み出してきました。鮮やかな緑の芝生と特徴的な外観はユニバーサルデザイン賞を受賞する等地域のシンボルとなっております。同ス
タジアムは仙台市が所有し、仙台市公園緑地協会・日
本体育施設グループが管理運営を行っています。
本日は、同グループの渡邉智浩所長をお訪ねし、当協会仙台北事業所長 日高 伸幸がお話をうかがいました。

臨 場感あふれる劇場型スタジアム─開場の経緯や背景について、また空間づくりの考え方について教えてください。
仙台スタジアムがある七北田公園は、平成元年（1989年）に「全国都市緑化フェア89グリーンフェア仙台」の主会場として使用されました。そこから七北田公園の整備が始まっていきます。平成２年に七北田公園の中にサッカーやラグビーの試合ができるグラウンドをつくろうという「七北田公園球技場」構想が立ち上がりました。折りしも平成４年にＪリーグの発足に向けてサッカー界が動き始め、仙台でもプロの試合ができるスタジアムがほしいという要望が強くなりました。平成７年「仙台スタジアム」建設計画が始まり、平成９年（1997年）に完成しました。
初めは12,000人くらいの簡易なスタンドを持つグラウンドを想定していましたが、ブランメル仙台（平成11年ベガ
ルタ仙台に改称）が発足するにあたり、
次第に設備の整ったスタジアムへの期待が大きくなっていったと聞いています。平成18年（2006年）には仙台市のネーミングライツ
制度で株式会社ユアテックさんが愛称の命名権を取得し、「ユアテックスタジアム仙台（通称：ユアスタ）」と呼ばれるようになりました。
ここは商業施設や住宅が近接する地域にあり、また緑の多い公園の一画になりますので、スタジアムの巨大な2

東北電気保安協会
仙台北事業所長

日高 伸幸

建物が周辺と馴染まないようなつくり方は避けなければならないという構想から、屋根の高さを低くして、照明器具も高い鉄塔ではなく屋根の先に設置するなど、周辺の風景にマッチする工夫が随所に込められました。
空間づくりとしては、スポーツを楽しむ多くの市民や各
スポーツ利用団体の方と選手が一体となって楽しく快適に観ることができる「劇場型スタジアム」をテーマに、陸

七北田公園

劇場型スタジアムをテーマにつくられたユアテックスタジアム仙台

いつもきれいな芝生を育て守り、ていねいな管理を続けて感動の空間をつくり出すユアテックスタジアム仙台
上競技場併用では味わえないような選手と観客席が近い臨場感を重視したスタンド造りになっています。

い つもきれいな緑を保てるように─Ｊリーグのスタジアム基準で必須とされる設備などが細やかに決められていますが、ご苦労されていることはありますか？
大事なのはピッチの状況です。Ｊリーグ基準としてピッチは「平坦であること」「常緑であること」「水はけが良いこと」などがあり、見た目だけではなく芝生が欠けた部分があると選手の脚の負傷にも繋がりますので、特に芝生を管理しているターフスタッフには毎日芝生の管理をしていただき、選手の怪我の原因とならないよう維持管理に努めています。Ｊリーグをはじめ各試合は２月後半から12月中旬まで行われ、その後、12月後半からは冬季の芝生養生期間に入ります。スタジアムの天然芝生は、
冬の寒さに強い「ケンタッキーブルーグラス」という種類
で、東北の気候に合った芝生です。ただし、夏場の気温には弱く、ピッチに太陽光反射シートを敷くことや大型の送風機を稼働させ、風を循環させることで地温の上昇を抑制し芝生にダメージが及ばないよう夏場の対策に取り組んでいます。冬期間はピッチを養生シートで覆い保温すること、また雪が積もった場合に、床暖房のようなアンダーヒーティングやジェットヒーターで雪を溶かすなど整備をしています。私たちは、年間を通じていつでも選手の皆さんが安心・安全にプレーできるよう、そしてまたス
タジアムでプレーしたいと思っていただけるよう、維持管理及び管理運営に努めています。

いつもきれいな緑を維持するよう整備された
ユアテックスタジアム仙台のピッチ

地 域の方とのふれあいを大事に─地域とのつながりや関わりも重要と思いますが、どのような取り組みをされていますか。
2002年の日韓合同ワールドカップの時に、イタリアのチームがここを練習会場として使用していただき、国際交流の舞台となりました。その記念として北エントランス西側に「アズーリ広場」を設け、記念のものを展示しています。
当時を知っている見学者の方からは「とても懐かしい」と親しまれています。
それから地域の方々にスタジアムを愛していただくためには、私たちが地域の方とふれ合わなければいけないという思いがあり、街の美化運動である、泉中央駅周辺の清掃活動に参加させていただいたり、すぐ隣が七北
田川ですので、川のクリーン運動にも参加させていただ
いています。これからも地域で行われるボランティア活動に積極的に参加し、市民と協働して安全で快適な地域づくりに貢献していきたいと考えています。また、スタジア
ムと公園では、地域の楽しい賑わいのひとつの大きな発信源として、さまざまな取り組みを進めています。

アズーリ広場

カンナバーロ選手の足型

社 会的役割の大きい施設を守る─スタジアムを運営するにあたり、省エネや電気の安全などで気になることはありませんか。
省エネとしては、５年かけて１階のフロアの照明器具をＬＥＤにしました。今後、ナイター照明のLED 化なども含め設備や建物の大規模な修繕を計画していると聞いています。保安協会さんにはいつも安全を確認していただ
いていますが、引き続き、今後もご指導いただきたいと考えています。

当協会では、多くの選手とお客さまがご利用になるユ
アテックスタジアム仙台さまの社会的役割の大きさに心を留め、常に電気の安全を守っていくという心構えでいます。なにか不具合がございましたら、いつでもすぐに駆けつけます。電気設備の改修のご相談にも対応させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
本日はユアテックスタジアム仙台さまの、年間を通してのていねいな施設管理などの取り組みについてお聞かせ
いただき、ありがとうございました。

3

検査員の現場報告1
高圧停電事故に備えて予備品の準備をお勧めします！
大船渡事業所 十文字 翔
ヒューズの予備品をキュービクル内に保管していたため、高圧停電事故を速やかに復旧できた事例をご紹介します。

〔状況〕

５月下旬の11時頃、お客さまから電気事故受付センターに「工場内の動力回路が停電している」との連絡を受け出動しました。出動前に電話連絡をして確認したところ、「ブレーカーは動作していないが、工場内の動力回路がすべて使えない」とのことから、高圧事故も視野に入れ２名で出動しました。

〔調査〕

約40分後に到着し、早速、キュービクル内を確認したところ、動力変圧器用高圧カットアウトスイッ
チの非限流ヒューズ（以下「ヒューズ」という。）
が３本中２本が溶断していました。ヒューズが溶断したことにより、動力回路の電路が切り離され電源が供給されていなかったことが判明しました。お客さまに停電した際の状況を伺ったところ、「木材を粉砕する機械を始動させたときだった」とのことか
ら、その機械を確認すると周囲には木くずが散乱していました。

〔原因〕〔お客さまの声〕「早急な対応をしていただきありがとうございました。キュービクルに予備品を保管していてよかった。これからもヒューズの予備品を確認しておいてほしい」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事例は、キュービクル内にヒューズの予備品が保管されていたため速やかに停電を復旧することができました。ヒューズは過電流が原因による溶断以外にも、経年劣化が原因で溶断することがあります。予備品が現場に保管されていないと、手配に時間がかかり復旧に時間を要する場合があります。
停電による被害を最小限に抑えるためにも、予備品の保管をお勧めします。

木材を加工する機械に木くずが詰まると、内部のモーターに負荷がかかり、モーターの回転数が低下します。モーターは、正常な時の回転数で回ろうとし、回転力を得るために多くの電流を流そうとする
ため、定格電流より多い電流が流れるとモーターが焼損したり、変圧器が過負荷になることがあります。
原因は、モーターや変圧器の過負荷を保護するため、ヒューズが溶断したものと推定されます。

〔復旧〕

お客さまから、早急に復旧してほしいとのご要望があったことから、全停電させて調査させていただ
くことをお願いしました。再度調査した結果、他の受電設備などに異常が認められなかったことから、キュービクル内に保管していただいていた予備品のヒューズ３本を、溶断したヒューズ及び過電流が流れたヒューズと交換し、到着から約40分後に復旧することができました。

4

ヒューズ溶断表示（中央、右）

溶断及び過電流が流れたヒューズ

予備品の保管箱検査員の現場報告2
太陽光発電設備で漏電発生！
大館事業所 菅原 翔悟
太陽光発電設備のパネル間接続ケーブル（コネク
タ部）が絶縁不良となった事例をご紹介します。

〔状況〕

７月中旬の朝８時に、お客さまから「太陽光発電
設備で絶縁低下警報が発生しているため調査していただきたい」と電気事故受付センターに連絡がありました。センターから事業所に連絡があり、当該事
業場の保安業務担当者である私に現場へ向かうよう指示がありました。私は、ちょうど早朝年次点検が終了し帰所する途中だったことから、出先から現場に急行しました。

〔調査〕

連絡を受けてから約30分後に当該事業場に到着し、お客さまに状況を電話確認したところ、「№３ＰＣＳ（パワーコンディショナー）系統で絶縁低下警報が発生しているため、主ブレーカーを開放して調査してほしい」とのお話がありました。早速、事業所に太陽光発電設備対応絶縁抵抗計（以下「ＰＶメガ」という）を現場まで持ってきてもらうように手配するとともに、№３ＰＣＳ系統の接続箱８箇所
３Ａ～３Ｈの場所を現地にある構内配置図で確認しました。ＰＶメガが到着するまで太陽光パネルの外観点検を実施しましたが、異常を発見することはできませんでした。
９時20分頃、ＰＶメガが到着したことから、事業所から来た同僚とともに絶縁抵抗測定を実施しました。接続箱３Ａにて主ブレーカー及びストリング開
閉器を開放しそれぞれ測定していくと、№６の回路が0.01M Ωと絶縁不良でした。これが警報の原因だと確信しました。さらに残り７箇所３Ｂ～３Ｈも同様に測定していきましたが、異常はありませんでした。
全回路の絶縁抵抗測定が終わる間際に、お客さま担当者が現場に到着されたことから、不良箇所の説明をしました。絶縁不良だった No.６アレイのパネ
ルを再点検しましたが、割れていたり脱落している
様子はありませんでした。今度は裏に回りケーブル
等を確認しました。すると、パネル間をつなぐケーブ
ルのコネクタが白く腐食しているのを発見しました。
腐食したコネクタの裏面を見ると、漏電により黒くなった跡がありました。

〔原因〕

雨等による湿気がコネクタ部分に溜まり、そこからパネルの支持物に漏電したことが原因と推測され
ます。

〔復旧〕

お客さまが保管していた予備のコネクタに交換し、絶縁抵抗値が正常であることを確認したうえでブレーカーを戻し、到着から約２時間40分後に復旧しました。

〔お客さまの声〕「不良回路を素早く特定していただき、さらに発見しづらい場所の漏電も見つけてもらえて大変助かりました」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事象は、雨等による湿気が原因でコネクタが絶縁不良に至ったものと推測される事例でした。
事故対応について、先輩の応援や測定器の充実から迅速に対応することができました。定期点検でも注意深く確認したいと思います。

不良のコネクタ5

1

高圧ケーブルシース絶縁不良箇所の探査
過去に実施した、高圧配電線路における高圧ＣＶケーブルのシース（外装）絶縁不良箇所の探査事例をご紹介いたします。
高圧ＣＶケーブル（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）は、受電設備から構内変電設備へ電気を送るための重要なものです。高圧ＣＶケーブルのシース（図１）の損傷は、内部にも損傷を受けているおそれがあるほか、損傷箇所から水の浸入などにより金属遮へい層（シールド）の腐食の原因となり、遮へい層の破断や絶縁体へのダメージまで至ることで、地絡事故（停電）となるおそれもあります。

１

概要

探査を実施した設備では、特高変電所から工場内のサブ変電所へ敷設する6kV-CVT（トリプレックス）ケー
ブルのうち１線のシース絶縁が、設置者さまの定期点検において絶縁不良（０メグオーム）となり、工事会社さまから当協会事業所に絶縁不良点の探査についてご相談をいただいたものです。
事前の図面確認や敷設状況等の情報により、絶縁抵抗値やケーブルに直接アクセスできるポイントを確認し、測定点から不良点までの距離推定を目的としたブリッジ式測定器（図２）と、故障点方向の区間判別を目的とした信号注入による探査方法（図３）を準備し探査することとしました。

２

図１

ＣＶケーブル構造

図２

ブリッジ式測定器

図３

信号注入による探査（例）探査結果

停電処置をしていただいた後、該当ケーブルの状態を確認しました。赤相１線のシース絶縁抵抗値が０メグ
オームで安定しており、テスター測定値からも、ケーブル遮へい層が大地と接触に近い状態と考えられます。
また、遮へい層の（相間）抵抗測定により破断や抵抗値の増加が無いことを確認し、これらの測定結果（表１―①②）から準備した探査方法が有効と判断しました。

6

表１

測定データ

No.

測定項目

測定結果

備考

①

シース絶縁抵抗測定（遮へい層－対地間）

赤相１線 ０［M Ω］

テスターによる抵抗測定値50［Ω］②

遮へい層抵抗－各相間

各抵抗値の差異なし

抵抗値の増加は見られない③

サブ変電所側から不良点までの距離推定

測定値 68.5［%］

測定値は全長に対する割合［%］を示す
図面等から推定全長 900［m］

次に、特高変電所側から遮へい層に信号を注入し探査を行いました。地上から測定可能なポイントで信号の検出値を確認することで、不良点は地下からラック側へのケーブル立ち上がり部からサブ変電所に至るラック配線区間であると判定しました。続いて、ラック側が高所のため、ケーブル亘長全体のどのあたりに不良点があるか、ブリッジ式測定器で調査しまし図４た（表１―③）。結果、不良箇所は全長の中央から上記ラック配線端までの区間と絞り込みました。
以降は、安全確保のうえ該当区間の調査を行うこととし、信号検出による調査区
間の絞り込みと外観確認を並行して行っていたところ、ラック上で鉄骨に接触している箇所が発見されました（図４）。
ケーブルを鉄骨から離すことで、信号検出値の変化と、絶縁抵抗値の回復が確認され、外観上もケーブルのシースが損傷し、遮へい層が鉄骨に接触した状態となっていました。
損傷箇所が１箇所であり、敷設状況を含め探査の条件が良かったため、早期に損傷箇所の特定まで至り、改修について検討していただくことができました。

３

まとめ

今回はシース不良箇所の位置推定から、不良点を特定することができた事例のご紹介でした。
その他にも、高圧ケーブルの地絡事故点探査や埋設ルート探査のほか、太陽光発電所のＰＶケーブルの地絡箇所及び埋設ルート探査など、ケーブル種別や敷設状況にもよりますが、様々な探査の事例がありますので、お近くの当協会事業所又はホームページからお問い合わせください。

7

2

東北６県及び新潟県の電気事故の概要

令和３年度

関東東北産業保安監督部 東北支部
1

総括

令和３年度に管内で発生した電気事故は166件で、前年度の134件に比べ32件増加しました。
事故を種類別に見ると、感電等死傷事故が７件（前年度６件）、電気火災事故が１件（前年度４件）、電気工作物の破損等による物損事故が１件（前年度なし）、主要電気工作物の破損事故が137件（前年度108件）、
発電支障事故が３件（前年度１件）、供給支障事故が２件（前年度なし）、自家用電気工作物からの波及事故が15件（前年度15件）発生しました（図１）。主要電気工作物の破損事故の増加要因は、太陽電池発電所における逆変換装置の破損（91件）及び氷雪による太陽電池モジュール及び支持物の破損（10件）並びに令和４年３月16日に発生した地震による主要電気工作物の破損事故等（12件）が主な増加の要因となりました。
また、電気工作物別では、電気事業用で16件、自家用で150件発生しました（図２）。
180

166
3

160

7

134

140

4
6

120

発
生 100
件
数 80

89
11

42

40

1

81

0

ダムの洪水吐からの放流事故
1

電気火災事故1135
H24

供給支障事故

85
1

71 2
2
6

43

1
1

60
4

44

28

4

21
20

社会的影響を及ぼした事故（※２）

電気工作物の破損・操作等による物損事故

（件）

60

発電支障事故
（※1）
1
1
2

26

31

H25

H26

8
31

19

13

H27

H28

1
1
2

62 2
8

1
1

30

20
H29

5 2
6

58
4
4

1
2

137

感電等死傷事故

108

主要電気工作物の
破損事故

波及事故

56

35

12

16

15

15

H30

R1

R2

R3

※１ 平成２８年度から電気事故報告対象（10万kW以上の発電設備）※２ 平成２７年度までは、
法第106条により報告を求めた事故
件数を計上
年度

（注）令和３年４月から対象となった小出力発電設備（太陽電池及び風力）は件数に含まず

図1

電気事故発生件数の推移（電気事故の種類別）

180

166

160

16
7

120

発
生 100
件
数 80

89
13

（件）60
40

81
14

76

67

自家用電気工作物

85
71
12

9

62

58

45

54

56

H28

H29

H30

60
44

20

15

8

2

6

59
38

127

150

76

0
H24

H25

H26

H27

図2
8

電気事業用電気工作物

134

140

R1

R2

R3 年度

電気事故発生件数の推移（電気工作物別）

2

感電等死傷事故

令和３年度の感電等死傷事故は７件でした。被災者別に見ると、作業者によるものが３件、公衆によるものが４件発生しました（図３）。
14
12

発
生
件
数

10

（件）

公衆：作業者以外の者

11
1

11

作業者：電気関係の作業に従事している者

2

8

8
6

2

6
10

6

6

3

4

9

4

8

4
6

2

2

5

2

7

6

4

2

2

6
4

3

2

0
H24

H25

H26

H27

図3

H28

H29

H30

R1

R2

R3

年度

感電等死傷事故件数の推移（被災者別）●感電事故事例：令和３年６月
事故の状況
被害者は、制御盤内のスイッチ及びマグネットスイッチを取り付ける作業計画であったが、時間に余裕があり急遽、マグネットスイッチ負荷側の配線作業に着手した。作業は停電せず充電中のまま行い、配線作業の際、マ

グネットスイッチ負荷側の接続端子ねじを落下させ、拾おうとした際に充電中のサイリスタ二次側端子部に右手前腕内側を接触させて感電した。

作業時の服装は、保安帽無し、作業服半袖及び作業手袋も装着していなかった。

事故原因①制御盤内での作業を停電せず充

感電箇所

電中のまま行った。

②作業計画に基づかない追加作業を行った。

③作 業時の服装が、保安帽無し、半袖作業服で作業手袋を装着せず活線近傍作業を行った。

感電事故防止のために・感電死傷事故等の重大事故は、１つの要因により発生していることは少なく、日頃の点検業務におけるわずかな見落としや作業前の確認・

感電経路

連絡ミス、保安意識の低下等複数の要因が積み重なった結果です。

・事故を起こさないためには、主任技術者を中心として、設置者、従業員、関係事業者などすべての関係者による高い保安意識の共有が必要です。

・今一度、電気工作物の保守管理の意識レベルを上げ、電気を安全・安心に使用できる環境を構築するため、日々の電気保安活動をお願いします。

9

3

他社への波及事故

令和３年度の波及事故は15件で、前年度と同じ件数となりました。すべて自家用電気工作物からの波及事故でした。
（図４、表１）
50
調査中

40

発
生 30
件
数 20

（件）

35
1
3

2
2

26
2

保守不備

20

19

9

25

24

10
0

設備不備

31

10

4

13

2
4

12

10

5

8

5
4
3

4
2

3
2

3

4
1

4
3
1

4

H24

H25

H26

H27

H28

H29

図4

2

16

H30

15

15

5

1
4

7

4

6

3
1

5
1

4
1

R1

R2

R3

自然現象

1
3

故意・過失
他物接触他

年度

波及事故件数の推移（原因別）

波及事故を原因別に見ると、『保守不備』が３件、『自然現象』が６件、『故意・過失』が４件、『他物接触』が１件、『調査中』が１件となっています。
『保守不備』はいずれも設備の経年劣化の管理がなされていませんでした。
『自然現象』は４件が「雷」、２件が「氷雪」によるものです。
『故意・過失』は全て「作業者の過失」によるものです。短絡接地器具を取り付けたまま高圧気中負荷開閉器（PAS）を投入し短絡した事例、電気設備が健全と思い込み PAS を投入し地絡した事例がありました。
『他物接触』は１件発生し、ヘビの侵入により地絡が発生した事象がありました。
表１

自家用波及事故発生電気工作物別・原因別発生状況（令和３年度）

計

1

合

その他（調査中）

その他

鳥獣接触

4

他物接触
樹木接触

1

災

1

火

高圧気中負荷開閉器（PAS）

公衆の故意・過失雷
雪雨

事故発生電気工作物

故意・過失
作業者の過失

氷

風

自然劣化

保守不完全

施工不完全

製作不完全

原因小分類

自然現象

塩・ちり・ガス

原因大分類 設備不備 保守不備

7

高圧ガス開閉器（PGS）
変圧器
避雷器
計器用変圧器
高圧ケーブル

2

その他
計

10

1
1

3

2

4
4

4

3
5

1

1

15

3

「太陽光遠隔制御サービス」導入事例のご紹介
１

太陽光遠隔制御サービスとは当協会の太陽光遠隔制御サービスは、常時ＰＣＳ（パワーコンディショナー）の状態を監視するとともに、出力制御が出た際は、ＰＣＳの運転・停止操作を遠隔で行うことで、太陽光発電所の維持・運用をサポートいたします。

２

出力制御時の操作の流れ（１）出力制御（停止・運転）の指示は、電力会社からお客さまに出力制御日の前日17時頃に電話又はメールが届きます。
（２）指示の内容のとおり、お客さまご自身で当協会の「太陽光遠隔制御システム」にて出力制御のスケジュール（下図矢印部分）を登録していただきます。
（３）システムは、登録されたスケジュールに従いＰＣＳを自動で停止・運転します。

出力制御スケジュールを入力

３

太陽光遠隔制御サービスを導入されたお客さまの声●Ａ社ご担当者さま
出力制御が指示されるたびに人を派遣するのはとても負担が大きいため、「遠隔制御」や「出力制御」可
能な太陽光遠隔制御サービスを探していた。太陽光発電所の主任技術者を東北電気保安協会に委託しており、ＰＣＳの復旧作業及び電気事故対応について即座に対応してくれることから、サービスを導入することとした。
●Ｂ社ご担当者さま
今年に入って出力制御が２回あり、その際に遠隔制御を利用したが、スムーズに対応できた。

太陽光遠隔制御サービスについてのご質問・ご相談は当協会検査員までお問い合せ願います。

11

伝統的工芸品を訪ねて「津軽塗」


●津軽塗とは「津軽塗」の正確な定義というものは存在しませんが、一般的には津軽地方で生産される伝統漆器の総称とされています。津軽塗という言葉が生まれたのは明治６年（1873年）、ウィーン万国博覧会に漆器を展示することとなった際、その産地を明らかにするため名付けられたことからと言われています。津軽地方における漆器産業としての伝統はさらに古く、江戸時代中期にさかのぼることができます。
津軽塗には代表的な４つの技法があり、漆工技術の分類では「研ぎ出し変わり塗り」と言われ、津軽塗の最も大きな特徴と言えます。塗っては研ぐという大変手間のかかる技法は、40数回の工程と２ヶ月以上の日数を費やして仕上げられます。非常に耐久性があり、津軽塗はよく「堅牢」という言葉で評されます。

●歴史
津軽塗の始まりは、元禄年間（1600年代末～1700年代初頭）にさかのぼり、津軽四代藩主信政（1656～
1710年）の時代に召し抱えられた塗師池田源兵衛が創始者と伝えられています。
津軽塗が産業として形を整えたのは、明治初頭で藩政下に積み重ねられた伝統技術を土台に産業化の糸口が開かれました。
その後も多くの工人達が創意工夫を凝らし、技術を磨き今日の津軽塗を築き上げてきました。

●特徴
我が国最北端の伝統的漆器として津軽ヒバを素地に木地に布を貼り、各種の色漆を塗重ね研ぎを繰り返し、50工程余りを経て作られる「唐塗」や小紋風の粋なパターンの「七々子塗」、つや消しの渋い黒地がモダンな肌合いの「紋紗塗」など多彩な技法を駆使し堅牢で優美な塗りが特徴です。

唐塗（からぬり）七々子塗（ななこぬり）

紋紗塗（もんしゃぬり）

錦塗（にしきぬり）●津軽塗の現在と未来
津軽塗はこれまでにも産地診断、伝産法による振興事業、活性化対策で新商品開発、需要開拓、人材育成、組織強化…等々の施策が打ち出され、次々と新しい事業に取り組んできました。しかし予測を上回る社会情勢の変容の中で、いくつかの新たな課題が生まれ、そしてその中でもマーケティングが最大の課題となっています。
しかしここ数年、若手職人を中心として異業種交流・各種公募展、展示会への出品など様々な試みが行われています。また、現在「ロイヤルコレクション」というブランドを立ち上げ、首都圏の大手ガラスメーカー・
陶磁器メーカー・宝飾メーカーとコラボレーション（協同開発）を行っています。
さらに、津軽塗躍進戦略「TSUGARU JAPAN 事業（県重点事業）」は、「海外進出商品プロモーション事
業（販売戦略課）」と「商品開発推進事業（弘前技研）」の２つの事業で構成され、プロダクトインからマーケッ
トインまでを連動したものとなっており、海外のクリスタルメーカーとのコラボレーションによる販売網を築き上げてきました。

12

「伝統的工芸品」とは・主として日常生活の用に供されるもの
・その製造過程の主要部分が手工業的・伝統的な技術又は技法により製造されるもの
・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
上記５つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49年法律第57号）に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

津軽塗の作業工程の一部


●製品一覧（一例）

お箸

お椀

ぐい呑み

プレート各種茶櫃

座卓

茶道具の棗（なつめ）

カフェボール●津軽塗後継者育成研修事業「津軽の馬鹿塗り」ともいわれるほど、何度も漆を塗り重ね、研ぎだし、職人の丁寧な手仕事によって作られている、津軽塗。しかし、後継者不足や職人の高齢化もあり、津軽塗職人の数も減ってきている一方、日本の伝統工芸品が国内だけでなく、海外からも注目が集まっており、青森に旅行に来た際はお土産として津軽塗を買って帰る人も増えつつあります。
弘前市と青森県漆器協同組合では、津軽塗の担い手育成と地場産業の振興を図ることを目的に、津軽塗伝
統工芸士会の職人が講師を務め、津軽塗の歴史や技術などを基礎から学べるよう、2007年から津軽塗職人の後継者育成にも力を入れています。

●産地組合名 青森県漆器協同組合連合会〒036-8061

青森県弘前市神田2-4-9

弘前市伝統産業会館内☎0172-35-3629●取材を終えて
津軽塗は、青森県唯一の経済産業大臣指定伝統的工芸品で、日本最北端の漆器産地、弘前市を中心に製作販売されています。漆は、適度な湿度（75% ～85%）と温度（20度～30度）の中で乾燥するそうです。
今は加湿器やエアコンなどの電気製品で、湿度や温度は一定に保つことが可能になりましたが、電気に頼ることができなかった時代は、塗りたての漆器を入れて乾燥させる「漆室（うるしむろ）」と呼ばれる収納庫を使用していました。木で組み立てられた漆室の中に、水で湿らせたシーツ大の布などを掛けて、最適な湿度をキープして乾燥させていたそうです。

13

高圧受電設備の更新が必要です
電気機器を長期間使用すると、劣化により自社の電気事故に繋がるばかりでなく、状況によっては電力会
社の配電線を停止させてしまう波及事故となり、社会的に大きな影響を与えるおそれがあります。高圧受電設備は計画的に更新しましょう。
1 機器劣化による電気事故事例
区分開閉器内部カバーに水滴

端子部に腐食劣化により地絡事故が発生した区分開閉器

区分開閉器内部の状況

上記の写真は、製造後12年が経過し劣化したことで、区分開閉器内部に湿気が入り端子部が腐食し、内部電源側で絶縁破壊を起こして地絡事故となった事例です。
また、区分開閉器には地絡継電器が取り付けされていますが、この地絡継電器が劣化していると、構内で地絡事故が発生した際、区分開閉器が不動作となり、電力会社の配電線を停電させる波及事故に繋がるおそれがあります。
地絡継電器

2 電気機器の更新推奨時期
電気機器は使用状況や設置環境により劣化の進行程度は異なりますが、下表を参考に電気機器の計画的な取り替えを行いましょう。
機種

高圧交流負荷開閉器（区分開閉器を含む）

更新推奨時期
屋内用
屋外用

15年
10年

ＧＲ付き開閉器の制御装置

10年

避雷器

15年

断路器

20年又は
操作回数1,000回

機

種

20年

保護継電器

15年

変圧器

20年

直列リアクトル

15年

高圧進相コンデンサ

15年

計器用変成器（ＶＴ・ＣＴ）

15年※更新推奨時期は、一般社団法人日本電機工業会「汎用高圧機器の更新のおすすめ」による。

14

更新推奨時期

高圧真空遮断器佐渡事業所

渡辺産商株式会社潟上工場さま
渡辺産商株式会社さまは、生コンクリートをはじめＵ
字溝等のコンクリート製品、鋼材、住宅機器と建設資材を中心に事業を展開し、港湾海運、レンタカー事業、観光業、不動産事業及び太陽光発電システム事業と多角的に営業活動し、確かな技術と品質を地域社会に提供し日々進化を続ける企業です。
新潟県最大の湖であり風光明媚な自然を臨む加茂湖と、佐渡の観光スポットとして国際保護鳥に指定されているトキの飼育・自然繁殖を行っているトキの森公園からすぐの場所に位置する潟上工場は、その“渡辺産商”

渡辺産商株式会社潟上工場さま

ブランドの製品を生み出す生産拠点として、製造から販売まで一貫したサービス体制を備えるとともに、美しい
自然と安全で快適な生活環境の創造業として、地域社会に貢献しておられます。
今回は、工場の「安全衛生計画」の一つとして従業員の安全教育を目的にご依頼があり、工場長さまを中心として25名の方を対象にセミナーを実施させていただきました。

セミナーの内容

コンクリート二次製品

今回のセミナーでは、はじめに電気安全ＤＶＤ「電気侍〜電気の安全、拙者が守る〜」を視聴していただき、家庭において電気を安全に使用するためのポイントについて確認していただきました。次に、当協会セミナー資料「電気は正しく安全に使いましょう」を使用し、「電気災害の発生要因」、「電気事故防止のポイント」、「感電事故の特徴」及び「感電事故をなくすための対策」についてご説明させていただきました。

セミナー受講後のご感想●目に見えない電気を普段何気なく使用しているが、感電、漏電、電気火災などの怖さを再認識した。
●電気機器のアース線取り付けの重要性や、漏電ブレーカーの動作確認により、漏電火災や感電事故の未然防
止につながることがよく分かった。
●ミリアンペアという小さな電流でも、死に至ることがあるので注意する必要性を理解した。
などのご感想をいただきました。

セミナー実施風景

15家庭の電気お役立ち情報

電気の素人工事は大変危険です
無資格の電気工事は危険ですので、必ず有資格者に相談しましょう。

①無資格で電線を接続するなどの工事をしていませんか？
素人（無資格）の方が電線の接続などを行った場合には、接続不良による過熱で火災の原因になったり、電線の露出部分に触れて感電するおそれがあります。
工事を必要とする場合は、電気工事店にご相談ください。

②ビニルコードをステップルなどで固定していませんか？
ビニルコードは取り扱いを容易にするため、中の銅線（心線）
は髪の毛のように細くしてあり、絶縁材も薄くしてあります。
ビニルコードをステップルや釘で柱や壁に固定すると、絶縁材をいためショート（短絡）や漏電による火災の原因になります。
電気工事店にお願いして正しい配線に取り替えましょう。

③こわれたプラグやコンセントをそのまま使用していませんか？
こわれたプラグやコンセントを使っていると感電やショー
ト（短絡）するおそれがあります。電気工事店にお願いして修理又は取り替えましょう。
また、冷蔵庫やタンスなどをプラグに押し付けると破損や断線の原因になり、接触不良による過熱で火災につながるおそれがあります。
定期的にプラグやコンセントを確認しましょう。

16

石巻事業所『笑顔と自然あふれる元気なまち』 石巻市（宮城県）

石巻市は、北上川の河口に位置し宮城県北東部地域を代表する風光明媚な港町です。 伊達藩の統治下では水運交通の拠点に位置する「奥州最大の米の集積港」として、全国的に知られた交易都市でした。明治時代からは金華山沖漁場を背景に漁業のまちとして栄え、現在も金華山沖は世界三大漁場の一つに数えられ、かつお・
いわし・さばなどの水産資源の宝庫となっています。また、昭和39年に新産業都市の指定を受けてからは、石巻工業港が開港するなど工業都市としても発展を遂げてきました。

「食を活かした元気な石巻」都市宣言（抜粋）石巻市の「食と文化」に関する都市宣言をご紹介します。
食は、人が生きていくためにはなくてはならない
命の源です。
私たちのふるさと石巻は、碧（あお）い海と緑の山々、そして悠久の大河に抱かれ、はるか縄文の昔から豊かな食の恵みを人々に与えてきました。
私たちは、ふるさとが与えてくれる豊かな食の恵
みと、先人たちが今に伝えてきた「おくずかけ」「ず
んだ餅」「からし巻」などの郷土料理、さらに私た
ちが育んできた「おもてなしの心」を大切にしながら、健康と活力と魅力ある地域づくりを進めることを決意し、食に携わるすべての人々にエールを送り、ここに「食を活かした元気な石巻」を宣言して、次に掲げる７つの約束を実行します。
７つの約束
１ 規則正しくバランスのとれた食生活を実践します。
２ 「いただきます」「ごちそうさま」と、食に感謝します。
３ 郷土の誇りである伝統的な食文化を大切にします。
４ 地元の「食」の素晴らしさを知り、地場産物の活用を進めます。
５ 地域の豊かな食材を育む森里海の自然を守り、次世代に伝えます。
６ 「食」の安全・安心に関する知識を高めます。
７ 「食」の多様性を尊重し、異なる文化の理解を深めます。

内を一望できる場所で、眼下に流れる旧北上川の河口からは太平洋が広がり、天気が良い日は遠く松島の風景などを見ることができます。江戸時代から桜の名所として知られ、大正初期に整備された公園内
では桜の他つつじで彩られる憩の場となっています。

日和山

石巻焼きそば「石巻焼きそば」は、昭和20年代から脈々と続いているという郷土食といってもいい歴史を持つご当地グルメです。Ｂ級グルメとしてコンテストに出たこともあります。その特徴は、焼く前からすでに茶
色い麺、トッピングの目玉焼き。それに何よりだし汁を加えて作ることで生まれる見た目ほどにはくどくない深い味わいです。麺が茶色いのは通常の焼きそば麺と違い、２度蒸すという工程を経ているからだそうです。焼いてもべたつかないよう試行錯誤して生み出したという話もあります。石巻焼きそばは、焼きの最後の過程でだし汁を加えて蒸すという工程が入ります。麺の特性を生かしたこの仕上げ作業のおかげで、石巻焼きそば独特の、あっさりしている
けど出汁のうまみでコクがある味わいができ上がり
ます。

日和山

市内中心部の北上川河口に位置する日和山は高さ約60ｍの孤立丘で、中世には奥州総奉行葛西氏の城「石巻城」があったとも伝えられています。かつては松尾芭蕉も訪れたこともあるこの日和山は、石巻市

石巻焼きそば◎宮城県石巻市■交 通 手 段／［JR利用］仙石線石巻駅より徒歩で約1分 ［自動車利用］三陸道石巻河南ＩＣから約15分■問い合わせ先／石巻市産業部観光課 ☎0225-95-1111
URL：https://www.city.ishinomaki.lg.jp/※当協会では、石巻市の施設117箇所の電気設備を点検させていただいております。

17

電気の安全・省エネ ワンポイント

2022年

秋季号 vol.291
2 0 2 2 年10 月1日
発 行 所 仙 台 市 太 白 区 あすと長 町 3 丁 目 2 番 3 6 号

Q○の中に言葉を入れてください。

各種〇〇と技術開発で技術提供いたします

ヒント：当協会のホームページ「当協会について」「当協会の強み」をご覧ください。

※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日広報グループ 宛

2022年12月31日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.290の
正解は、

太陽光

でした。

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。

★前々号 vol.289 の応募者総数は 128 名、正解者は 126 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。

印 刷 ㈱ ソノベ