省スペースリモートI／O変換器 R80 シリーズ
形 式

NPN 対応、コネクタ形スプリング式端子台

取扱説明書 トランジスタ 8 点出力カード
ご使用いただく前に取付方法

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■取付方法

R80DCT8A●入出力カードA■梱包内容を確認して下さい・トランジスタ 8 点出力カード ..................................1 台■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。
■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

B・入出力カードのスライダが閉じていることを確認し、各カード（ユニット）の凹凸（図のA、B）を合わすように、DINレールに対して垂直にまっすぐ差込みます。

ご注意事項●取扱いについて・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および出力信号を遮断して下さい。
・本体側面のディップスイッチおよびロータリスイッチ
は、電源が遮断されたメンテナンス時のみ設定可能であり、通電時は操作しないで下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -10 〜 +55℃を超えるような場所、周囲湿
度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するよ
うな場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●フィールド用電源について
出力コネクタ：定格電流 3 A DC（内蔵ヒューズ：定格t 2sec）
電流 3 A スローブロータイプ、i2（Aは 5.04 以下でご使用下さい）●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

・入出力カードを追加する場合も同じようにして下さい。

NM-7024

改1

P1/5

R80DCT8A●エンドカバー溝フック■取外方法
・外したい入出力カードのスライダを外側へずらし、ロックを外した状態で手前にまっすぐ引抜きます。

・接続した一番右端の入出力カードに、エンドカバーを装着します。
・カバー側のフックと入出力カード側の溝を合わせ、止まる位置までまっすぐ挿入します。

・中間の入出力カードを取外す場合
・外す場合は、カバー側フックを内側に押しながら引抜きます。

注1）内部通信バス用コネクタは先端がとがっているので、怪我をしないように注意して下さい。
注2）入出力カードのみの設置時は、入出力カードが横に動きやすい状態になります。落下等の恐れがある場合、エンドプレートを設置するようにして下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-7024

改1

P2/5

R80DCT8A
各部の名称■前面図■側面図

カードアドレス設定用
ロータリスイッチ

状態表示ランプ
BCDE

7 8 9A

12345678F012

RUN

3 4 56接点出力
状態表示ランプ

SW1CARD ADD.

内部通信バス用コネクタ

出力コネクタOnTermSW2

終端抵抗設定用
ディップスイッチ■状態表示ランプ
名 称
状態表示
ランプ

ランプ動作
消灯
赤色点灯
緑色点灯
橙色点灯

接点出力状態
表示ランプ

赤色点滅
橙色点滅
消灯
緑色点灯

機器状態
上位通信：停止時、異常時
内部通信：正常時
上位通信：停止時、異常時
内部通信：異常時
上位通信：正常時
内部通信：正常時
上位通信：正常時
内部通信：異常時
回路異常（400 ms 周期の点滅）
接点 OFF接点 ON

12345678Do 1 Do 2Do 3 Do 4Do 5 Do 6Do 7 Do 890V

100V

11121314151624V 24V
NCNCNCNC

MG CO., LTD.
www.mgco.jp注）カードアドレスは、「0」から設定し、重複や空きがないように連続に設定して下さい。

■終端抵抗設定
終端抵抗
無効（＊）
有効SW2OFFON（＊）は工場出荷時の設定■コンフィギュレータ設定
コンフィギュレータを用いることにより、下記の設定が可能です。

■出力コネクタ端子配列
端子番号12345678910111213141516■カードアドレス設定
カードアドレスはロータリスイッチにて設定します。
カードアドレスは 0 〜 F まで使用可能です。
（工場出荷時は 0）

信号名

機 能Do 1Do 2Do 3Do 4Do 5Do 6Do 7Do 80V0V
24V
24V
NC
NC
NC
NC

出力1出力2出力3出力4出力5出力6出力7出力8フィールド用電源 0V
フィールド用電源 0V
フィールド用電源 24Vフィールド用電源 24V
未使用
未使用
未使用
未使用

・通信断時出力：出力保持、出力クリア設 定
出力保持（＊）
出力クリア

動 作
前回正常受信データを保持
出力を OFF に固定（＊）は工場出荷時の設定
注）コンフィギュレータ設定は、電源通信ユニットにより行います。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R80CFG）の使用方法については、R80CFG の取扱説明書をご参照下さい。

NM-7024

改1P3/5

R80DCT8A
接続各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

12（3）

73（4）
5567

外形寸法図（単位：mm）

76115

DINレール（35mm幅）

端子接続図
■出力回路

1 Do 1

内部通信バスフィールド用電源

コネクタ

内部電源−L+24V＋

3A

112 Do 2L

123 Do 3

L

1 Do 1

4 Do 4L

5 Do 5L

6 Do 6L

7 Do 7L

8 Do 8L制御回路

8 Do 8911 24 V
12 24 V0V109 0V
10 0V

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-7024

改1P4/5

R80DCT8A
配線■コネクタ形スプリング式端子台
本体側コネクタ：弊社製
ケーブル側コネクタ：DFMC1,5/2-ST-3,5（フエニックス・コンタクト製）
適 用 電 線：0.2 〜 1.5 mm2
剥離長：10 mm
推奨圧着端子：2・コンタクト製）
・AI0,25-10YE 0.25 mm（フエニックス
2・AI0,34-10TQ 0.34 mm（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,5-10WH 0.5 mm2（フエニックス・コンタクト製）
2・コンタクト製）
・AI0,75-10GY 0.75 mm（フエニックス
2・A1-10 1.0 mm （フエニックス・コンタクト製）
・A1,5-10 1.5 mm2（フエニックス・コンタクト製）

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNM-7024

改1

P5/5