価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：SC200D
スーパーM・UNITシリーズ④付加コード（複数項指定可能）

シングルループコントローラ（タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、断続出力形）
72144※1（mm）※1、／3の場合は300mm、／4の場合は400mm（図は／3の場合）◆全長／3：300mm／4：400mm◆表示言語
無記入：日本語／E：英語（表示言語（日本語／英語）は、お客様にて変更可能です。）◆コンフィギュレータ通信（必ずご指定下さい。）／1：有線通信◆端子台（必ずご指定下さい。）／T：2ピース構造◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆端子ねじ材質／S01：ステンレス ＋500円

形式：SC200D－①②－③④価格
基本価格 440,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

主な機能と特長

ご注文時指定事項
・形式コード：SC200D－①②－③④①～④は下記よりご選択下さい。
（例：SC200D－11－M2／3／1／T／Q）
・オプション仕様（例：／C01／S01）①接点出力
1：リレー接点
2：フォトMOSリレー②Modbus通信
1：Modbus-RTU
2：Modbus／TCP

③供給電源
◆交流電源
M2：100～240V AC（許容範囲 85～264V AC、50／60Hz）◆直流電源
R：24V DC（許容範囲 ±10％、リップル含有率 10％p-p以下）

主な機能と特長●断続出力機能マシン用●タッチパネル付カラーLCD●5種類のオペレーション用画面（デジタル表示、バーグラフ表示、バーグラフ2ループ表示、ショートトレンド表示、パラメータリスト）●充実したエンジニアリング用画面（設定、プログラミング、チューニング）●ユニバーサル入力2点、アナログ入力4点、接点入力6点、パルス入力6点、アナログ出力4～ 20mA 2点、アナログ出力1～5V 2点、接点出力6点（リモートI／OをNestBusで接続し、I／O点数の増設可能）●処理周期は100ms～3s可変（制御周期は処理周期の1、2、4、8、16、32、64倍）●開度入力を表示●制御出力を増パルス、減パルスとして出力●PID制御ブロック2個●高度な演算・シーケンス制御機能●オートチューニングによりPIDパラメータの自動設定可能●タッチパネルにより、パラメータの入力と変更が可能●パソコン用ビルダーソフト（形式：SFEW3）によりパラメータの作成、リストの印刷、データのダウンロード／アップロードが可能●コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）にて、ショートトレンドデータ（CSV形式）の保存、表示設定パラメータの保存、転送が可能

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6334 Rev.3 Page 1/10

形式：SC200D●Modbusにより上位SCADA等から操作・監視が可能●全長300mm、400mmを用意、リプレース時に既存配線を利用可能●着脱可能な2ピース構造の端子台
アプリケーション例●従来形調節計のリプレース用●パネル操作主体の小規模計装用

関連機器
・コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP－US）
・ビルダーソフト（形式：SFEW3 VER.1.100以降）
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG Ver 1.83以降）
ビルダーソフト、コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

付属品
・抵抗モジュール（形式：REM4）・冷接点センサ 2個・取付金具 2個・プラグ変換アダプタ 1個2個

機器仕様
構造：パネル埋込形
保護等級：IP55（本器をパネルに取付けたときの、パネル前面に関する保護構造です。）
接続方式
端子ねじ：M3.5ねじ端子接続（締付トルク 1.0N･m）
端子台固定ねじ：M4ねじ端子接続（締付トルク 1.2N･m）
Ethernet：RJ-45モジュラジャック
端子ねじ材質端子ねじ：鉄にニッケルメッキ（標準）または、ステンレス
端子台固定ねじ：鉄にクロメートメッキ
ハウジング材質：難燃性灰色樹脂、鋼板
アイソレーション：アナログ入力Pv1－Pv2－2線式伝送器用電源－Ai1・Ai2・Ai3・Ai4－接点入力Di1・Di2・Di3・Di4・Di5・
パルス入力Pi1・Pi2・Pi3・Pi4・Pi5－Di6・Pi6－アナログ出
力Mv1－ Mv2－Ao1・Ao2－接点出力相互間－NestBus－
Modbus-RTU－Modbus／TCP－電源－FG間
PID制御：ワンループ制御、カスケード制御、アドバンスト制御
・比例帯（P）：1～1000%
・積分時間（I）：0.01～100分
・微分時間（D）：0.01～10分
オートチューニング：リミットサイクル法
警報機能：PV上下限警報、偏差警報、変化率警報
演算機能：四則演算、関数、時間関数、信号選択、信号制限、警報、その他の各種演算ブロックを48個使用可
シーケンス制御機能：ロジック・シーケンス、ステップ・シーケンス（合計1,068コマンド使用可）

処理周期：50ms～3s（制御周期は処理周期の1、2、4、8、16、32、64 倍）
制御出力範囲：-15～+115%
パラメータ設定：タッチパネルまたはパソコン（ビルダーソフト 形式：SFEW3）を使用
自己診断機能：ウォッチドッグタイマによりCPUを監視
RUN接点：自己診断機能（NestBus含む）により異常時接点開ショートトレンド保存
・収録周期：1、2、5、10、20、30秒、1、2、5、10、30、60分
・収録点数：400点（表示 200点）■表示
表示デバイス：4.3型 TFT液晶
表示色：256色
解像度：480×272ドット
ドットピッチ：0.198×0.198mm
バックライト：LED
バックライトの寿命：約50,000時間（輝度50%時）（バックライトは、弊社での交換になります。また、バックライトの交換の際は、LCDも交換になります。）
スクリーンセーバー：1～99分
スケーリング表示のスケール範囲：±32000
小数点位置指定：1～5または小数点なし
目盛表示：2～10分割
単位表示：8文字以下
Auto／Man表示ランプ：緑色／橙色 LED

出荷時設定
■ループ1

PID

H

G02 L
Pv1
※1

動作方向逆
（PV増でMV減）

Mv1
※1

SEQ
G81

4〜20mA DC

1〜5V DC

AL1

AL2

■ループ2
開度入力

PIDH

P ：100%I ：積分なし
D ：微分なし

G03 L
Ai2Pv2※1

1〜5V DCDo1Do2

動作方向逆（PV増でMV減）

SEQG81※1

1〜5V DCM

AL3AL4※1、工場出荷時の設定です。
注）ループ変更などは、ビルダーソフト（形式：SFEW3）をご使用下さい。

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

P ：100%I ：積分なし
D ：微分なし

NS-6334 Rev.3 Page 2/10

形式：SC200D
外部インタフェース仕様■NestBus
伝送路形態：バス形マルチドロップ
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
伝送速度：19.2kbps
制御手順：NestBusプロトコル（弊社専用）
伝送距離：1km以下
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終端抵抗：内蔵
カード番号設定：0～Fまで16台分設定可能■Modbus-RTU
通信方式：半二重非同期式無手順
通信規格：TIA／EIA-485-A準拠
伝送距離：500m以下
伝送速度：4800、9600、19200、38400bps
データ長：8ビット
パリティ：奇数、偶数、なし
ノード数：最大15台（マスタ除く）
伝送ケーブル：シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）
終端抵抗：内蔵
ノードアドレス設定：1～247■Modbus／TCP（Ethernet仕様）
通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T／100BASE-TX
伝送速度：10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）
制御手順：Modbus／TCP
データ：RTU（Binary）
コネクション数：2個
伝送ケーブル：
10 BASE-T（STPケーブルカテゴリ5）
100BASE-TX（STP ケーブルカテゴリ5e）
セグメント最大長：100m
Port番号：502
IPアドレス：192．168．0．1（工場出荷時設定値）

2線式伝送器用電源仕様
電圧：24V DC±10%（無負荷時）
18V DC以上（20mA DC負荷時）
電流容量：22mA DC以下
電流制限回路付：約30mA

入力仕様■ユニバーサル入力（Pv1～2）●電流入力入力抵抗4～20mA DC ：250Ω（REM4使用）●電圧入力
入力抵抗-10～+10V DC ：1MΩ以上-1～+1V DC ：1MΩ以上

0～10V DC ：1MΩ以上
1～5V DC ：1MΩ以上
0～1V DC ：1MΩ以上●熱電対入力：K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、PR（表1参照）
入力抵抗：30kΩ以上
バーンアウト検出電流：0.3μA以下
バーンアウト表示値：温度レンジ設定値の115%（上方）●測温抵抗体入力：Pt 100（JIS ’97、IEC）、Pt 100（JIS ’89）、
JPt 100（JIS ’89）、Pt 50Ω（JIS ’81）、Ni 100（表2参照）
許容導線抵抗：1線あたり100Ω以下
バーンアウト表示値：温度レンジ設定値の115%（上方）
入力検出電流：1mA以下●ポテンショメータ入力
入力レンジ：0～100Ωから0～10kΩ
基準電圧：0.6V DC以下
最小スパン：全抵抗値の50%以上■直流入力（Ai1～4）
電圧入力：1～5V DC 1MΩ以上■パルス入力（Pi1～5）：無電圧スイッチ（接点入力Di1～5とパルス入力Pi1～5は入力端子を共用しています。）
最大周波数：20Hz
最小パルス幅：25ms
コモン：マイナスコモン（5点1コモン）
入力検出電圧／電流：約12V DC／6mA
ON電圧／ON抵抗：2.25V以下／1.5kΩ以下
OFF電圧／OFF抵抗：11.25V以上／15kΩ以上■パルス入力（Pi6）：無電圧スイッチ（接点入力Di6とパルス入力Pi6は入力端子を共用しています。）
最大周波数：10kHz
最小パルス幅：0.05ms
コモン：マイナスコモン
入力検出電圧／電流：約12V DC／12mA
ON電圧／ON抵抗：2V以下／1.5kΩ以下
OFF電圧／OFF抵抗：11V以上／15kΩ以上
センサ用電源・電圧：12V DC±10%・電流：15mA・電流制限回路付：約30mA■接点入力（Di1～5）：無電圧スイッチ（接点入力Di1～5とパルス入力Pi1～5は入力端子を共用しています。）コモン：マイナスコモン（5点1コモン）
入力検出電圧／電流：約12V DC／6mA
ON電圧／ON抵抗：2.25V以下／1.5kΩ以下
OFF電圧／OFF抵抗：11.25V以上／15kΩ以上■接点入力（Di6）：無電圧スイッチ（接点入力Di6とパルス入力Pi6は入力端子を共用しています。）
コモン：マイナスコモン
入力検出電圧／電流：約12V DC／12mA
ON電圧／ON抵抗：2V以下／1.5kΩ以下
OFF電圧／OFF抵抗：11V以上／15kΩ以上
SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6334 Rev.3 Page 3/10

形式：SC200D■熱電対入力［表1］熱電対

測定範囲（℃）

精度保証範囲（℃）

K （CA）E （CRC）
J （IC）T （CC）
B （RH）R
S
C（WRe 5-26）
NU
L
P（PlatinelⅡ）（PR）-272〜+1472-272〜+1100-260〜+1300-272〜+50024〜1920-100〜+1860-100〜+1860-52〜+2416-272〜+1400-252〜+700-252〜+1000-52〜+1496-52〜+1860-150〜+1370-170〜+1000-180〜+1200-170〜+400
400〜1760
200〜1760
0〜17600〜2315-130〜+1300-200〜+600-200〜+9000〜1395
0〜1760

使用湿度範囲：5～90%RH（結露しないこと）
取付：パネル埋込み（多連取付可）
質量：約2.0kg（／3）
約2.5kg（／4）

性能（最大スパンに対する%で表示）

測定範囲を外れた入力の場合は、バーンアウトとなります。

■測温抵抗体入力［表2］
測温抵抗体
測定範囲
（℃） 精度保証範囲（℃）
Pt 100（JIS 97、IEC） -240〜+900-200〜+850
Pt 100（JIS 89）-240〜+900-200〜+660
JPt 100（JIS 89）-236〜+560-200〜+510
Pt 50Ω（JIS 81）-236〜+700-200〜+649
Ni 100-100〜+252-80〜+250
測定範囲を外れた入力の場合は、バーンアウトとなります。

出力仕様■電流出力（Mv1～2）：4～20mA DC
許容負荷抵抗：600Ω以下■電圧出力（Ao1～2）：1～5V DC
許容負荷抵抗：10kΩ以上■接点出力（Do1は増パルス、Do2は減パルスとして使用）●リレー接点（Do1～5、RUN接点Do6）
定格負荷：250V AC 1A（cosφ＝1）
30V DC 1A（抵抗負荷）
最大開閉電圧：250V AC 30V DC
最大開閉電力：250VA（AC） 60W（DC）
最小適用負荷：5V DC 10mA
機械的寿命：2000万回●フォトMOSリレー（Do1～5）接点定格：200V AC／DC 0.5A（抵抗負荷）
オン抵抗：2.1Ω
最大周波数：10Hz（24V／10mA）
・ON遅延時間：5.0ms以下
・OFF遅延時間：3.0ms以下

設置仕様
供給電源
・交流電源：100V ACのとき 約25VA
240V ACのとき 約40VA
・直流電源：650mA以下
使用温度範囲：-5～+55℃

精度
・直流入力：±0.1%±1digit
・熱電対入力：±1℃±1digit（B、R、S、C、PRは±2℃±1digit）
・測温抵抗体入力：±1℃±1digit
・ポテンショメータ入力：±0.2%±1digit
・直流出力：±0.1%
・抵抗モジュール（REM4）：±0.1%
冷接点補償精度：25±10℃において±2℃（R、S、PR熱電対は±4℃）
温度係数
・直流入力：±0.015%／℃
・熱電対入力：±0.015%／℃
・測温抵抗体入力：±0.015 %／℃・ポテンショメータ入力：±0.015%／℃
・直流出力：±0.015 %／℃
・抵抗モジュール（REM4）：±0.015%／℃
電源電圧変動の影響：±0.1％／許容電圧範囲
カレンダ時計：月差3分以下（周囲温度25℃のとき）
停電時RAMデータ保持時間：10分以上（10分未満の停電であればホットスタートが可能です。）
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：アナログ入力Pv1・2線式伝送器用電源－ Pv2・Ai1・
Ai2・Ai3・Ai4－接点入力Di1・Di2・Di3・Di4・Di5・パルス入力
Pi1・Pi2・Pi3・Pi4・Pi5－Di6・Pi6－アナログ出力Mv1－Mv2・
Ao1・Ao2－接点出力Do1－Do2・Do3・Do4・Do5・Do6－
NestBus－Modbus-RTU－電源－FG間
1500V AC 1分間
Modbus／TCP－FG間
500V AC 1分間
アナログ入力Pv2－Ai1・Ai2・Ai3・Ai4間
500V AC 1分間
アナログ出力Mv2－Ao1・Ao2間
500V AC 1分間
接点出力Do2－Do3－Do4－Do5－Do6間
500V AC 1分間
アナログ入力Pv1－2線式伝送器用電源間
500V AC 1分間適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6334 Rev.3 Page 4/10

形式：SC200D
低電圧指令
EN 61010-1
測定カテゴリⅡ（接点出力）
設置カテゴリⅡ（電源）
汚染度2
入力・出力－接点出力間 基本絶縁（300V）
入力・出力－電源間 強化絶縁（300V）
RoHS指令端子部保護構造：フィンガープロテクション（VDE 0660-514）

パネル図

①②

Auto/Man③④⑤⑥①LCD表示、タッチパネル
TFTカラー表示。タッチパネルにより、種々の表示、設定を行えます。
②有線通信ジャック、ジャック用キャップ
コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP−US）を使用してビルダーソフト（形式：SFEW3）またはコンフィギュレータソフトウェア（形式；SCCFG）が動作するパソコンと通信し、各種設定を行います。
③MV値のDOWNボタン④MV値の増速ボタン（UP、DOWNボタンと同時に使用）⑤MV値のUPボタン⑥Auto／Man
MV値の自動／手動切替ボタン

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-6334 Rev.3 Page 5/10

形式：SC200D
通信ケーブルの配線■NestBus※1SC200D

SMLSMLT1T2T3T4T1T2T3T4

T1T2T3T4※1FG※2■Modbus-RTU
R2K−1

コネクタ

RS-232-C

T1T2T3T4

RS-485SC200D

RS-485SC200D

T1T2
T3T4※1

T1T2T3T4※1

FG※2※1、回路の終端となる場合に、内部の終端抵抗を使用します。
※2、シールド線は、ノイズ保護のために全て接続し、1箇所で接地します。

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

175
最大210RJ-45モジュラジャック ※152−M3.5端子ねじ（1） 24※2141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152137.514416412345678910111213ジャックキャップ

72

4-M4端子台
固定ねじ

7.2端子カバー

取付金具67.5※1、Modbus／TCPの場合のみ※2、／3の場合は300mm、／4の場合は400mm

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6334 Rev.3 Page 6/10

形式：SC200D
取付寸法図（単位：mm）●パネルカット寸法
・単体取付の場合

・多連取付の場合+0.7+1｛68＋72×（n−1）｝0+1

138 0+1138 068 0n：取付台数

取付板厚：2.3〜20■取付時の注意
・保護等級
IP55の保護等級は本器単体をパネルに取付けたときの、パネル前面に対する保護構造です。
取付け完了後、取付部の防塵・防水に問題がないことを確認して下さい。
・取付方向垂直なパネルに操作ボタンが下辺になるように取付けて下さい。
他の方向への取付は、内部温度の上昇により寿命や性能の低下の原因となることがあります。
・パネル内側通風スペースを十分に確保して下さい。
ヒータ、トランス、抵抗器などの発熱量の多い機器の真上には取付けないで下さい。
配線、端子カバー、取付金具の取外しなどの保守作業のために、上下背面に30mm以上の作業空間を設けて下さい。

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6334 Rev.3 Page 7/10

形式：SC200D
ブロック図・端子接続図＋ 34

接点入力（Di 1）、パルス入力（Pi 1）

接点入力
回路

絶回

縁路

絶回

縁路

＋ 35

接点入力（Di 2）、パルス入力（Pi 2）

シールド付より対線

40 T1 ＋

他のNestBus
機器へ

27 T2 −

終端時短絡※128 T3＋ 36接点入力（Di 3）、パルス入力（Pi 3）＋ 37接点入力（Di 4）、パルス入力（Pi 4）

絶回

縁路＋ 38接点入力（Di 5）、パルス入力（Pi 5）

SHLD

41 T4

14 T2 −SHLD

2 T4センサ
電 源

センサ電源 ＋ 31

絶回

縁路

絶回

縁路

接点入力（Di 6）、パルス入力（Pi 6）

RJ-45モジュラジャック Modbus／TCP

16入力
回路

入力端子 32

A1 42入力処理
A ／ D
変換回路

B1 43

絶回

18デジタル演算回路

縁路

20

B2 46

入力処理
A ／ D
変換回路

絶回入力処理A ／ D変換回路

絶回

縁路

22直流入力（Ai 4）

接点出力（Do 4）

23C2 47

直流入力（Ai 3）

接点出力（Do 3）

21

A2 45

直流入力（Ai 2）

減パルス出力（Do 2）19

C1 44

直流入力（Ai 1）

増パルス出力（Do 1）

17

コモン 33

ユニバーサル入力（Pv 2）

24＋ 48＋ 49

縁路

接点出力
（Do 5）

251011＋ 50

絶回＋ 51

縁路出力
回路

接点出力
（RUN接点 Do 6）

3 ＋電流出力（Mv 1）

4 −− 52

絶回＋ 29

2 線 式
伝送器用
電源回路

2線式伝送器用電源

絶回

縁路

出力
回路

5 ＋電流出力（Mv 2）

6 −

縁路

絶回

縁路

出力
回路

7 ＋電圧出力（Ao 1）− 30
コンフィギュレータ／ビルダー

終端時
短絡※2

15 T3

− 39

ユニバーサル入力（Pv 1）

シールド付より対線他のModbus-RTU
機器へ

1 T1 ＋

ジャック出力回路

表示操作
回路

8 ＋電圧出力（Ao 2）9 −
電源
回路

12 U（＋）
13 V
（−）

供給電源

26 FG
※1、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子27、28間を短絡して下さい。
※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子14、15間を短絡して下さい。
■ユニバーサル入力部接続例■接点入力、パルス入力部接続例
+12VA

AA

ポテンショメータ
MAX3＋ ABBB

2B

C
冷接点センサ※4B

C

1− C

測温抵抗体

A
電圧入力、電流入力＋−※3RB
C

熱電対+-MIN

無電圧スイッチ入力
2線式伝送器+＋ 29+-− 30-AR ※5※3、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。
※4、熱電対入力時は冷接点センサを取付けて使用します。
※5、抵抗モジュール（形式：REM4）を取付けて使用します。

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

1または2kΩBCNS-6334 Rev.3 Page 8/10

形式：SC200D
システム構成例■単体で使用■カスケード制御
シングルループコントローラ
形式：SC200D

シングルループコントローラ
形式：SC200D
Ai

PV

PV

Ai
減パルス

増パルス

減パルス

リレーBOX

給電

リレーBOX

M

開度発信

増パルス
給電
M

流量水位
■NestBusによりI／Oを拡張
NestBus
シングルループコントローラ
形式：SC200D

シングルループコントローラ
形式：SC200D

リモート入出力ユニット
形式：SML
PWR

PV

PV

RUN

減パルス

増パルス

減パルス

リレーBOX

給電

リレーBOX

増パルス
給電
M

M

■Modbus／TCPによる操作・監視
SCADALINXpro HMIパッケージ
形式：SSPRO6

Modbus／TCP
シングルループコントローラ
形式：SC200D

PV

通信ユニット
形式：72EM2−M4

ETHERNET
RUN
SEND
FIELD

RS-485

CNFG

減パルス

増パルス

リレーBOX

給電
M

Modbus-RTU
シングルループコントローラ
形式：SC200Dシングルループコントローラ
形式：SC200D

PVPV

減パルス

増パルス

減パルス

リレーBOX

給電

リレーBOX

M

増パルス
給電
M

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-6334 Rev.3 Page 9/10

形式：SC200D■Modbus-RTUによる操作・監視

SCADAソフト

9045678

RS-232-C／RS-485
コンバータ
形式：R2K−1

1 23

Modbus-RTU
シングルループコントローラ
形式：SC200D

PV

シングルループコントローラ
形式：SC200D

PV

減パルス
リレーBOX

増パルス

減パルス

給電

リレーBOX

M

増パルス
給電
M

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

SC200D仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-6334 Rev.3 Page 10/10