令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

高効率小型バイオガス発電機

技術

審査証明

事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：高効率小型バイオガス発電機

（公財）

6号

有

第１94

効期

道技術

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）我が国では約 300 箇所の下水処理場で嫌気性消化が導入されており，年間約 2.9 億 ｍ3の消化ガスが発生しているが，全量が有効にエネルギー利用されてはおらず，発生ガスの約１割は焼却処分されている。消化ガスのエネルギー利用が進まない背景には，これまでの既存の消化ガス発電機は，大規模の下水処理場に適した大型機であり，中小規模の下水処理場への導入が困難であることが一因であった。
そこで，中小規模の下水処理場でも導入可能で高効率な小型のバイオガス発電機を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）発電出力：各型式での出力が下記の値であること。
BG30A

25 kW 以上 (50 Hz) / 30 kW 以上 (60 Hz)

BG60A

50 kW 以上 (50 Hz) / 60 kW 以上 (60 Hz)（２）発電効率：各型式での発電効率が下記の値であること。
BG30A

33 ％以上

BG60A

34 ％以上（３）運転騒音：機側 １ｍでの騒音値が 75 dB（A）以下であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「高効率小型バイオガス発電機」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は2015年３月１０日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，運転管理マニュアルに従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．審査証明の詳細( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )６．審査証明の有効期限2025 年 3 月 31 日

６．審査証明の依頼者

ＪＦＥエンジニアリング株式会社
株 式 会 社 西 原 環 境
株 式 会 社 大 原 鉄 工 所（東京都千代田区丸の内一丁目８番１号）（東京都港区海岸三丁目 20 番地 20 号）（新潟県長岡市城岡二丁目８番地１号）

技術の概要技術の概要
本技術は，可搬型ディーゼル発電機をベースとし，消化ガス発電機に最適化したものである。消化ガ
ス発電機への最適化としては，ディーゼルエンジン部のガス化改造等を行っている。改造箇所を図－１に示す。
本装置は，エンジン，発電機および排熱回収装置から構成され，パッケージ化している。本技術の外観を写真－１に示す。
エンジン部は，ガス化改造のため点火装置，調速装置および燃料供給装置の追加，改良を行っており，点火タイミングを制御する装置（ECU），スロットル等により構成されている。従来のガス発電機よりも小型化され，小出力で高効率な発電が可能となっている。
特長として，設置面積が少なく，低騒音であり，市販のディーゼル発電機の部品を使用できることから維持管理も容易な技術である。

赤色：改造箇所

図－１

エンジン制御システム

BG30A
写真－１

BG60A
高効率小型バイオガス発電機外観

技術の特徴技術の特長
技術の特徴を以下に示す。
（１）発電出力
各型式での出力が下記の値である。
BG30A : 25 kW 以上(50 Hz) / 30 kW 以上(60 Hz)
BG60A : 50 kW 以上(50 Hz) / 60 kW 以上(60 Hz)（２）発電効率
各型式での発電効率が下記の値である。
BG30A : 33 ％以上
BG60A : 34 ％以上（３）運転騒音
暗騒音が少ない屋外に設置された状態で測定された機側 １ｍでの騒音値が，75 dB（A）以下である。

図－１

BG30A 50 Hz 発電出力（時間平均値）
運転実績データ（2014 年４～11 月）

図－３

BG30A 50 Hz 発電効率（月平均値）
運転実績データ（2014 年４～11 月）

図－２

BG60A 50 Hz 発電出力（時間平均値）
運転実績データ（2014 年４～10 月）

表－１

BG60A 50 Hz 運転騒音

現地立会試験結果（2014 年 10 月 17 日）
測定場所

目標値

①

測定値
71.7 dB（A）②75 dB（A）

69.2 dB（A）③以下

74.0 dB（A）④72.9 dB（A）

図－４

BG60A 50 Hz 発電効率（月平均値）
運転実績データ（2014 年４～10 月）技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水汚泥の消化反応で発生する消化ガスによるガスエンジン発電機
BG30A 最高出力 ： 25 kW（50 Hz）/ 30 kW（60 Hz）
BG60A 最高出力 ： 50 kW（50 Hz）/ 60 kW（60 Hz）
発電に使用する消化ガス性状
メ タ ン 濃 度 ： 55～65 ％水分 ： 飽和水蒸気量以下（結露なきこと）

シロキサン濃度 ： オクタメチルシクロテトラシロキサン（D４）0.02 ppm（0.26 mg/ｍ3（N））以下デカメチルシクロペンタシロキサン（D５） 0.02 ppm（0.33 mg/ｍ3（N））以下
硫 化 水 素 濃 度 ： 10 ppm 以下
施工実績
施工実績
施工年月

施工場所

型式

台数

平成 31 年 3 月

愛媛県今治市 今治市下水浄化センター

BG60A（60kW）

２台

平成 31 年 3 月

群馬県伊勢崎市 伊勢崎浄化センター

BG60A（50kW）

２台

平成 31 年 3 月

新潟県長岡市 中之島浄化センター

BG30A（25kW）

１台

最近の実績から抜粋して記載。他に 56 台実績あり
技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

http://www.jfe-eng.co.jp/

株式会社西原環境

http://www.nishihara.co.jp/

株式会社大原鉄工所

http://www.oharacorp.co.jp/【問合せ先】ＪＦＥエンジニアリング株式会社 環境本部 営業統括部 アクア営業部 TEL 03-6212-0040
株式会社西原環境

東京・東北支店

株式会社大原鉄工所 営業本部営業課

TEL 03-3455-4448

環境営業部

TEL 0258-24-2351

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/