PT2-1944

２線式ガス検知部
ＧＤ－Ｆ８８Ａｉ
取扱説明書（PT2-194）〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

目次
１
1-1.
1-2.
1-3.
２
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.
2-5.
３
3-1.
3-2.
４
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
５
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
5-5.
5-6.
5-7.
６
6-1.
6-2.
７
7-1.
7-2.
7-3.
８
９
9-1.
9-2.
１０

製品のアウトライン
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
使用目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
危険・警告・注意・注記の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
安全上、大切なお知らせ
危険事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
警告事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
ご使用上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
防爆に関する大切なお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
製品の構成
本体及び標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
使用方法
ご使用するにあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
取付場所に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
システム設計上の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10接地工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
配線方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
適合ケーブル 端子台の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12システム接続例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
操作方法
始動準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
基本動作フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
始動方法（電源投入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
各種モードについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
動作説明（検知モード）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
動作説明（メンテナンス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
終了方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
保守点検
点検の頻度と点検項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
部品の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
保管・移設及び廃棄について保管又は長期使用しない場合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
移設又は再度使用する場合の処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
製品の廃棄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
製品仕様
仕様一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
検知原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30４－８．システム接続例
４－８－１．指示計、ＤＣＳ、ＰＬＣ等との接続例 （非防爆として使用する場合）
上位（DCS,PLC）

非危険場所

Sig
24Ｖ
E

1 2＋－
GD-F88Ai
検知器
４－８－２．ツェナーバリア、指示計、ＤＣＳ、ＰＬＣ等との接続例
非危険場所

危険場所
ツェナーバリア

上位（DCS,PLC)

Sig
24V
E

Ａ種接地

1 2＋－
GD-F88Ai
検知器

４－８－３．ツェナーバリア、指示計との接続例
非危険場所

危険場所

OX-5002
ツェナーバリア③④⑤ +24V
⑥ 0V
E

Ａ種接地

1 2＋－
GD-F88Ai
検知器

13５－５．動作説明（検知モード）
５－５－１．表示動作
本器の動作状態は、ＬＣＤで表示されます。

準備

電源投入
ＬＣＤ表示

イニシャルクリア（約 25 秒）

---Ｏ２

検知モード

20.9

検知モードでは、ＬＣＤ表示はサンプリングガス濃度を表示。

%

通常表示（表示説明）

検知対象ガス名

検知したガス濃度

機器の動作状態（点滅：正常）

Ｏ２

20.9%

単位

ガス警報表示あらかじめ設定した警報点を超えるガス濃度を検知した場合、ガス警報表示となり、左下に警報メッセージ（ＡＬ１またはＡＬ２）が表示されます。

18Ｏ２

17.5
AL1%

故障表示
検知器において何らかの故障が発生した場合
ＬＣＤ表示に故障内容が表示されます。
（ＬＣＤ表示） （故障内容）
Ｅ－９
システム異常Ｅ－１
センサ未接続／センサ断線

E-9

＊ 注記
故障表示の処置については「８．トラブルシューティング」を参照して下さい。

19

５－６．動作説明（メンテナンス）
５－６－１.メンテナンスモード
各調整を行うにはメンテナンスモードに入り行います。
検知モードで、ＭＯＤＥスイッチを３秒押すと、メンテナンスモードに入ります。
メンテナンスモード状態で、ＭＯＤＥスイッチを３秒押すと、検知モードに戻ります。
また、メンテナンスモードを１０時間放置すると、検知モードに戻ります。
■４.０－２０.０ｍＡ：１７.４ｍＡ

ＭＯＤＥスイッチを３秒押す

Ｏ２

20.9%

メンテナンスモードに入る

警告
ガス検知時にメンテナンスモードに入ると、外部出力信号（ガス濃度信号）は１７.４ｍＡ（正常状態）になります。

※メンテナンスモードは「日常点検」・「定期点検」からなり、通常は「日常点検(エア調整)」を使用します。
「日常点検」

1-1

１－１：ゼロ調整Ｓ Ｐ Ａ Ｎ▲／▼スイッチで選ぶ
1-3

１－３：定期点検モード切換
MMODE

注意
｢１－３．定期点検モード｣は指示無く操作をせず、弊社営業部にご依頼下さい。

21

５－６－２．エア調整
エア調整を行う時に使用します。
＊ 注記
・ゼロ点がゼロ付近より大きく変動している等により、ゼロ校正が失敗した場合は、ＰＡＳＳが表示されず、ＦＡＩＬを表示した後、１－１に戻ります。この場合、ゼロ調整が出来ていません。

1-1① ＭＯＤＥスイッチを３秒以上押し、メンテナンスモードに入ります。
Ａ Ｉ Ｒ②「１－１．エア調整」メニューにてＳＥＴスイッチを押します。
ゼロ調整用ガスを吸引させ、指示値が安定後、再度ＳＥＴスイッチを押します。表示が点滅し、エア調整されます。

1-1

20.5%

Ａ Ｉ Ｒ

③ ＳＥＴスイッチを押し、設定値を確定します。

1-1

20.9%

Ａ Ｉ Ｒ
1-1PASS

警告
ＰＡＳＳ表示が消えるまでは電源を切らないで下さい。

Ａ Ｉ Ｒ
1-1

正常に終了した場合は、ＰＡＳＳ表示した後に、「１－１．エア調整」画面になります。
Ａ Ｉ Ｒ④ 検知モードに戻る場合は、ＭＯＤＥスイッチを３秒以上押し検知モードに戻して下さい。

Ｏ２

20.9%

警告
調整が終了したらＭＯＤＥスイッチを３秒以上押し検知モードに必ず戻して下さい。
注意
メンテナンスモードにて放置した場合、自動的に１０時間後検知モードに戻ります。

22

６．保守点検
本器は防災・保安上重要な計器です。
本器の性能を維持し、防災・保安上の信頼性を向上するために、定期的な保守・点検を実施して下さい。
点検を行わずに使用を続けると、ガスセンサの感度が変化し、正確な検知を行えません。

６－１．点検の頻度と点検項目
・日常点検
・１ヶ月点検・定期点検： 作業前に点検を行って下さい。
： １ヶ月に１回、警報回路に関わる点検（警報テスト）を行って下さい。
： 保安機器としての性能を維持するため、６ヶ月に１回以上の頻度で行って下さい。

点検項目

点検内容

状態表示の確認
ガス濃度表示状態が通常測定状態であることを確認して下さい。
本器周辺に検知ガスが滞留していないことを確認して、指示が正常値を示していることを確認します。
警報テスト*
警報テスト機能を使用し、警報の回路検査を行います。
ガス感度校正試験用標準ガスを用いて感度校正をして下さい。
ガス警報確認試験用標準ガスを用いてガス警報の確認を行って下さい。
＊ 指示警報部側での点検、調整となります。詳しくは、指示警報部の取扱説明書を参照して下さい。

日常点検○

1 ヶ月点検
○

定期点検
○

○

○

○

－－－

○
－－○
○
○

＜メンテナンスサービスについて＞
・ 弊社では、ガス感度校正などを含めた定期点検、調整、整備等に関するサービスを行っております。
試験用標準ガスを作製するには、所定濃度のガスボンベや、ガス袋など専用器具が必要となります。
弊社指定のサービス員は、作業を行う上での専用器具や、その他製品に関する専門知識などを備えたスタッフで構成されております。機器の安全動作を維持するために、弊社メンテナンスサービスをご利用頂きますようお願いします。
・ メンテナンスサービスの主な内容を以下に記します。詳細は、弊社営業所迄お問い合わせ下さい。
主なサービスの内容

電源の確認

：

電源電圧の確認を行います。

状態表示の確認：状態が通常測定状態であることを確認して下さい。

濃度表示の確認*
警報テスト*：

ガス感度校正ガス警報確認*：：機器の清掃・修繕(目視診断)
機器の操作確認
劣化部品の交換：：：

ゼロガスを用いて濃度表示値がゼロであることを確認します。
表示がズレている場合はゼロ調整を行います。
警報テスト機能を使用し、警報の回路検査を行います。
・警報ランプ確認(動作を確認)
・外部警報確認(ブザーなど外部警報動作を確認)
試験用標準ガスを用いて感度校正を行います。
試験用標準ガスを用いてガス警報の確認を行います。
・警報確認(警報設定値に達した際に警報の発信を確認)
・遅れ時間確認(警報を発信するまでの遅れ時間を確認)
・外部警報確認(ブザーやリセット信号など外部警報動作を確認)
機器外観やカバー、内部などの汚れや傷を確認し、目立った箇所を清掃・修繕します。
亀裂や破損がある場合は部品の交換を行います。
キー操作をして各種機能の動作確認や、パラメータ等のチェックを行います。
センサやフィルタなど劣化部品の交換を行います。

＊ 指示警報部側での点検、調整となります。

24

６－２．部品の交換＜ガスセンサの交換＞
弊社サービス員による交換及び調整が必要になります。弊社営業所迄お問合せ下さい。

＊ 注記
・調整の結果、感度を最大にしても標準ガス濃度値に合わせることが出来ない等の場合は、ガスセンサの寿命です。ガスセンサの交換が必要になります。
・ガスセンサの交換後は電気調整及び標準ガスを使用したガス校正が必要になります。

25

８．トラブルシューティング
このトラブルシューティングは、機器の全ての不具合の原因を示したものではありません。よく起こりえる不具合の原因究明の手助けとなるものを簡単に示してあります。ここに記載のない症状や、対策を行っても復旧しない場合は、弊社営業所迄ご連絡願います。
（１）ＬＣＤが表示しない（電源が入らない）＜原因と対処＞
・端子に現れた電源電圧は適正値ですか？
供給元の電圧に比べ、著しく低い場合は、接続された安全保持器、ケーブル及びケーブルの接続に問題があると考えられます。
（２）異常な動作をする＜原因と対処＞
・突発的なサージノイズが原因と考えられます。復帰させる場合は、本器の電源をＯＦＦにし、再度電源をＯＮにして、機器の再立ち上げを行って下さい。
・頻繁にこのような現象が起こる場合は、適当なノイズ対策を実施して下さい。
（３）感度校正ができない＜原因と対処＞
・校正ガス濃度が適切ですか？
適切な校正ガスを用意して下さい。
・センサの感度が低下している可能性があります。
センサの交換が必要です。
（４）故障表示している①システム異常｢Ｅ－００｣＜原因と対処＞
・検知器内の部品に異常が発生した時。
弊社営業部若しくはサービス会社にご相談下さい。
②センサ接続異常｢Ｅ－０１｣＜原因と対処＞
・センサの未接続,コネクタの接触不良。
・｢センサが付いているか｣､｢センサがコネクタにしっかり付いているか｣を確認し、復旧しないときは弊社営業部にご相談下さい。

27

９．製品仕様
９－１．仕様一覧＜酸欠警報仕様＞
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
警報設定値
指示精度(同一条件下)応答時間(同一条件下)
警報遅れ時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作
伝送方式
伝送仕様
通信方式
電源
消費電力
伝送ケーブル
伝送距離
安全保持器
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
防爆構造
防爆等級
外形寸法
質量
材質
塗装
外観色

GD-F88Ai
隔膜ガルバニ電池式
酸素
7 セグメント LCD(4 桁)0～25vol%
拡散式
18vol%(1st<L>) 【標準設定値】
18vol%(2nd<LL>)【標準設定値】±0.7vol%以内
90%応答 30 秒以内
酸欠警報(18vol%L 警報)において 10～11vol%のガスを検知させて 5 秒以内
2 段警報（L-LL）
警報メッセージ（AL1/AL2）表示
自動復帰または自己保持システム異常/センサ異常
内容表示
自動復帰
2 線式アナログ伝送+デジタル伝送(HART 通信)
DC4～20mA(負荷抵抗 300Ω以下)
HART 7
DC24V±10%
約 0.6W
CVVS 等のシールドケーブル(1.25mm2)・2 芯
CVVS1.25mm2 にて 1 ㎞以内(但し､検知部～ツェナーバリア間 600m 以内)
ツェナーバリア（MTL7728ac / MTL7728+ / MTL7728-）または絶縁バリア（MTL5541 / RN221N-J1 / KFD2-STC4-Ex1）-10～+40℃ (急変なきこと)
95%RH 以下 (結露なきこと)
壁掛型
本質安全防爆構造 安全保持器（バリア）使用時
Ex ia ⅡC T4 Ga
約 100(W)×241(H)×48(D)mm(突起部は除く)
約 1.0kg
ボンデ鋼板(SECC)またはステンレススチール(SUS304)
メラミン焼付塗装
マンセル 2.5Y9/228＜濃度監視仕様＞
型式
検知原理
検知対象ガス
濃度表示
検知範囲
検知方式
警報設定値
警報精度(同一条件下)応答時間(同一条件下)
ガス警報タイプ
ガス警報表示
ガス警報動作故障警報・自己診断
故障警報表示
故障警報動作
伝送方式
伝送仕様
通信方式
電源
消費電力
伝送ケーブル
伝送距離
安全保持器
使用温度範囲使用湿度範囲
構造
防爆構造
防爆等級
外形寸法
質量材質
塗装
外観色

GD-F88Ai
隔膜ガルバニ電池式
酸素
7 セグメント LCD(4 桁)
0～5vol%/0～10vol%/0～25vol%
拡散式
検知範囲による±0.7vol%以内(25vol%以下の範囲)±3vol%以内(25vol%を超える範囲)
90%応答 30 秒以内
2 段警報（H-HH または L-H,L-LL）
警報メッセージ（AL1/AL2）表示
自動復帰または自己保持システム異常/センサ異常
内容表示
自動復帰
2 線式アナログ伝送方式+デジタル伝送(HART 通信)
DC4～20mA(負荷抵抗 300Ω以下)
HART 7
DC24V±10%
約 0.6W
CVVS 等のシールドケーブル(1.25mm2)・2 芯
CVVS1.25mm2 にて 1 ㎞以内(但し､検知部～ツェナーバリア間 600m 以内)
ツェナーバリア（MTL7728ac / MTL7728+ / MTL7728-）または絶縁バリア（MTL5541 / RN221N-J1 / KFD2-STC4-Ex1）-10～+40℃ (急変なきこと)
95%RH 以下 (結露なきこと)
壁掛型
本質安全防爆構造 安全保持器（バリア）使用時
Ex ia ⅡC T4 Ga
約 100(W)×241(H)×48(D)mm(突起部は除く)
約 1.0kg
ボンデ鋼板(SECC)またはステンレススチール(SUS304)
メラミン焼付塗装
マンセル 2.5Y9/229