No. 87232912
保管用( 公社 ) 日本水道協会認証品

ポンパー ® SDP
SDP-R（W）形

取扱説明書
このたびは、直結給水ブースタポンプをお買上げいただきまして
まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
取扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる
ところに必ず保管してください。

目＜ SDP-R 形＞

次

はじめに

安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
はじめにご確認ください . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
製品仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
各部の名称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9作動原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

据付・運転据付・配管工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
電気工事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
結線 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
操作パネルの表示と設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
試運転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44®
Bluetooth 通信機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

メンテナンス

保守・点検 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
消耗部品の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
故障警報一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
液面警報一覧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
故障かな？と思ったら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1

安全上のご注意
本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な事項ですので、必ず守ってください。
｢警告｣、｢注意｣が示す危険度の内容
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容。
絵表示の意味気をつけなければならない
内容を表しています。たとえば
は「感電注意」を示しています。

してはいけない行為を表しています。たとえばは「分解禁止」を示しています。

梱包は釘やホッチキスの針などに注意して開梱してください。

製品全般について決められた製品仕様以外では使用しないでください。
޺ȁগ

けがをする恐れがあります。

はじめに

ポンプはポンプ室などの鍵の掛かる場所に設置するか、第三者が容易に触れられないように柵や囲いを設けるなどの対策をしてください。

感電・火災、漏水などの原因になります。

ۜഩಕփ

回転部・高温部などに触れ、思わぬけがをする恐
れや、無断で制御盤の設定やバルブの開・閉などを変更され、ポンプが正常に運転しなかったり、水が流れない恐れがあります。

据付について荷下ろし、搬入、据付で本製品を吊り下げる場合は、カタログ、据付図にて質量を確認、取扱説明書にて吊り方を確認の上、正しく行ってください。また、吊り具の定格荷重以上の製品は吊らないでください。

夏場の温度上昇などにより吐出し配管内
圧力が上昇する可能性のある場合は、減圧できる設備（安全弁など）を施工してください。

吊り下げが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

内圧上昇により配管やバルブなどが破損して、けがをする恐れがあります。

据付は取扱説明書に従って確実に行ってください。基礎の上に水平に設置し、基礎ボルトで固定してください。

漏電警報出力付配線用しゃ断器を取り付けることを推奨します。

据付に不備があると、漏電・感電・火災、落下・転倒によるけがの恐れがあります。また振動の原因になります。

据付、配管、電気工事は給水装置工事主任技術者の指導により、水道法及び各水道事業体の規定に基づいて行ってください。

誤った据付、配管、電気工事により、感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります。

機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがない所を選んでくだ
さい。
悪環境下では、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

2

必ずしなければならない行為を表しています。たとえば
は「アース線を必ず接続する」を示しています。

漏電事故が発生する恐れがあります。

樹脂、ゴム部品は現場焼却しないでください。
޺ȁগ

޺ȁগ

燃やすと有害なガスが発生する恐れがあります。
処理方法は各自治体にご確認ください。

ヒータ、サーモスタット用端子台に、ヒータ、サーモスタット以外の機器を接続しないでください。
故障の原因になります。

ローソク、たばこ、炎、火花などの火気を近付けないでください。
火災の恐れがあります。

据付、配管、電気工事は給水装置工事主任技術者の指導により、「水道法 ｣ に基づいて行ってください ｡

据付について爆発性雰囲気中では使用しないでください。
火災の恐れがあります。

誤った据付、配管、電気工事により、感電・火災・落下・転倒によるけがなどの原因になります ｡

޺ȁগ

電気工事、配線について

試運転、運転について

電気工事は、「電気設備技術基準」及び「内線規程」に従い専門技術者により確実に施工してください。

配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。

接地工事は通電前に必ず行ってください。
ͺȜΑ஌ͬຈ̴୪௽̳ͥ

アース線を確実に取り付けないで運転すると故障、
漏電・感電・火災の原因になります ｡

また、アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線などに接続しないでください。

アースが不完全な場合、感電する恐れがあります。

配線を取り付けたり取り外したりする場
合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。
感電する恐れがあります。

電源を投入後及び通電状態にて、制御盤の充電部やモータ端子、ケーブル先端部
୪૘޺গなどに触れないでください。
漏電・感電・火災の原因になります。

ポンプカバーを外したまま使用しないでください ｡
޺ȁগ

アースを必ず取り付けてください。
（D 種（第三種）以上の接地工事）
ͺȜΑ஌ͬຈ̴୪௽̳ͥ

故障や漏電のときに感電の原因になります。アース
線の取り付けは、法律で義務付けられています ｡

モータ、制御盤には水をかけないでください。
޺ȁগ

復電時に、製品及び設備機器の破損や急にポンプが運転してけがをする恐れがあります。

タコ足配線（複数の電気機器を接続）は避け、専用配線にて施工してください。
漏電・感電・火災の原因になります。

配線作業などで取り外した端子箱カバーは必ず元通りに取り付けてください。
感電やけがの恐れがあります。

インバータ搭載製品には、進相コンデン
サは取り付けないでください。
޺ȁগ

破損や異常発熱などの原因になります。

運転中は吸込口に手足などを近づけないでください。
޺ȁগインバータ搭載製品にて発電機を使用の際は、適切な発電機を選定してください。
޺ȁগ

制御盤や発電機が故障・破損する恐れがあります。

電源投入前に配線接続部・結線部が緩んだ
り外れたりしていないか、確認してください。
一箇所でも緩んだり外れたりしていると、火災・感電の原因になります。

吸い込まれてけがをする恐れがあります。

本製品を吊上げ状態での使用及び作業は行わないでください。
޺ȁগ

落下及びけがの恐れがあります。

電源を投入した後は、濡れた手で電源や操作スイッチなどをさわらないでください。
͆ͦ਀޺গ

感電やけがをする原因になります。

心臓ペースメーカーを装着されている場
合は、装着部位から 22cm 以上離して33dnոષၗ̳
ください。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与える原因になります。

電源プラグ・配線接続部・結線部・端子部などのほこりを除去してください。

ほこりの付着などを放置すると発熱し、火災の原
因になります。

はじめに

アース工事は電気設備技術基準に基づき、電気工事士の方が行ってください。
漏電・感電・火災の原因になります。

感電・漏電・火災や故障の原因になります。

停電の場合は電源スイッチを切ってください。

アース線をポンプのアース端子に接続し、アース棒を地中に埋めてください。

本製品専用に漏電しゃ断器を取り付けてください。

ほこりや絶縁劣化などで漏電・感電・火災の恐れがあります ｡

他の機 器に電波障害などが発生した場
合、本機の使用を中止してください。
޺ȁগ

電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因になります。

点検、修理について
動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください。

異常のまま運転を続けたり、修理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

3

制御盤・インバータなどの電気部品の点検・交換は、電源遮断後 10 分以上経過した
後にテスターなどで無電圧になっていることを確認してから行ってください。

点検、修理について
修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。
໦ٜȆ٨௮޺গ

不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。

感電やけがの恐れがあります。

モータの絶縁抵抗値が１ＭΩ以下に低下した場合、すぐにご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に連絡してください。

点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。
漏電・感電やけがの恐れがあります。

モータが焼損したり、感電や火災を起こす恐れがあります。

機器を移動し再設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

修理の際は当社純正部品をご使用ください。

据付に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります。

純正部品以外を使用した場合、故障及び事故の原
因になります。また、正常な機能を発揮できない
恐れがあります。

アキュムレータの封入ガス圧力が低下している場合、空気または窒素ガスを封入
してください。

ポンプがチャタリングを起こし故障の原因になります。

電源を投入した後は、濡れた手で電源や操作スイッチなどをさわらないでください。
͆ͦ਀޺গ

感電やけがをする原因になります。

また、水素ガスなどの爆発性ガスを封入しないでください。
爆発する恐れがあります。

はじめにご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施してください。

製品全般について用途や液質により発錆や腐食・溶出を許容できない場合は注意が必要です。ポンプや設備全体を含め、選定・検討してください。

ネジ部、防錆剤を塗布した加工部、錆止め塗装部などは、高湿度・結露・被水などのご使用環境で発錆し、思わぬ被害の恐れがあります。

思わぬ被害の恐れがあります。

日本国以外では使用しないでください。

用途に合った商品をお選びください。

޺ȁগ

危険・警告・注意ラベル類には人身への危害または財産への損害を引き起こす可能性のある事項が記載してありますので、必ず遵守してください。

搬入、据付、水質について守らないと機器が故障したり、感電、火災、けがなどの原因になります。

仕様液質として記載のない液体などには使用しないでください。
޺ȁগ

排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください。
޺ȁগ

ポンプが故障し、漏電・感電・火災の原因になります。

生物（養魚場・生け簀・水族館など）の設備、または重要設備に使用する場合は、予備機を準備してください。

食品関連の移送に使用する場合、使用材
料のご確認など十分にご注意ください。

故障発生時、気が付かずに重大事故につながる恐れがあります。

制御盤内に付属品以外の物を入れないで
ください。
޺ȁগ

異物が混入する恐れがあります。

銅合金をきらう生物などへの使用は避けてください。
生物の生命に影響を与える恐れがあります。

水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります ｡ ※排水処理、防水処理されていない
場合の被害については責任を負いかねます。

故障などの警報は、ブザーなどを設け確認できるようにしてください。

ポンプ故障により、酸欠や水質悪化などが発生し、生物の生命に影響を与える恐れがあります。

4

この装置は日本国内専用です。海外では国によって電波使用制限が異なるため、本機を使用した場
合、罰せられることがあります。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

不適切な用途で使うと事故の原因になります。

火災が発生する恐れがあります。

機器に衝撃を与えたり、転倒させないで
ください。
޺ȁগ

破損する恐れがあります。

周囲にモータ冷却の通風を妨げるような障害物がある場所に設置しないでください。

搬入、据付、水質について
設備によっては吐出し側に用途に応じた
適切なフィルタなどを設け、十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後、ご使用ください。

޺ȁগ

屋外等、虫や動物等が制御盤へ侵入する可能性がある場合は、各ケーブルと制御盤のゴムブッシュとの隙間をコーキング
材で埋める等の対策を施してください。

製品製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などや配管系に含まれる切削油、異物などが扱い液に混入する恐れがあります。

虫や動物等が制御盤等へ侵入した場合、不具合や故障の原因になります。

制御盤への穴加工などの改造はしないでください。
໦ٜȆ٨௮޺গ

制御盤の扉開閉時は、手指の挟みに注意
してください。

加工をして部品に切り屑・鉄粉などが付着すると、火災や故障の原因になります。

ポンプ運転前に吸込口のストレーナにゴミや異物が詰まっていないかご確認ください。
吸込み側が負圧になり故障、破損する恐れがあります。

標高1000m 以下の場所に設置してください。
やむをえず、標高 1000m を超える場所に設置する場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご相談ください。

配管のネジ部にはシール剤を使用して、水漏れのないように確実に施工してください。

手指にけがをする恐れがあります。

本製品を包装しているビニール袋をかぶらないでください。
޺ȁগ

電源ケーブルや制御線を同一管内またはダクト内に併設させないでください。
޺ȁগ

冬期などで凍結の恐れがある場合は、保温材・ヒータ取付などにより凍結防止処
置を行ってください。
凍結による破損事故につながる恐れがあります。

試運転、運転について
定格電圧以外では使用しないでください。
火災や感電の原因になることがあります。
޺ȁগ

運転中は回転部分に触れたり、開口部に指や異物などを入れないでください。
ٝഢ໤ಕփ
感電、破損、けがの原因になります。

ঐͬ‫ͦ͘ޖ‬̞̠̈́͢ಕփ

運転中、停止直後はポンプ、モータ、インバータの冷却フィン、ヒータなどに触れࣞ‫أ‬ಕփ
ないでください。
高温になっている場合がありますので、火傷をする
恐れがあります。

据付、点検などの作業を行う前に、周辺を整理してください。

長期間ご使用にならない場合は電源を遮断してください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをする恐れがあります。

絶縁劣化による漏電・感電・火災の原因になります。

機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしないでください。
޺ȁগ

機器の破損や転倒してけがをする恐れがあります。
޺ȁগ

配管内に空気溜りができないようにしてください。

ポンプ及び配管内に水が入っていることを確認してください ｡

モータに商用電源を直接接続しないでください。

ヒータが断線したり、火災の原因になります ｡

火災、故障、破損の恐れがあります。

また、磁石の磁力は強力なため時計、磁気カード、心臓ペースメーカなどを近づ
けないでください。

故障や機器の作動に影響を与える恐れがあります。

空運転、一定時間の締切運転はしないでください。また、取扱液中に空気を混入させないでください。

ケーシング・軸受・軸封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。また、ポンプが過熱し火傷をする恐れがあります。

配管内に空気溜りがあると、ポンプが正常に運転しない恐れがあります。

޺ȁগ

本製品や他の機器が誤動作する恐れがあります。

はじめにポンプ停止中にフラッシュバルブを使用すると管内圧力が急激に低下し、圧力変動やエアー混入などの恐れがあります。

窒息の恐れがあります。

電気工事、配線について確実に施工できていないと水漏れの原因になります。

フラッシュバルブなどの急激な流量変化を伴う機器をご使用の場合は、事前に最寄りの弊社営業所へご相談ください。

破損、焼損、火災の原因になります。

޺ȁগ

ポンプの周辺、モータ、ケーブル、制御盤、ポンプカバー内に燃える恐れがあるものを置いたりかぶせたりしないでください。
過熱して発火する恐れがあります。

5

電極棒や圧力発信器などには、絶縁抵抗測定をしないでください。

試運転、運転について
ポンプ運転前に吸込口のストレーナにゴミや異物が詰まっていないかご確認ください。

吸込み側が負圧になり故障、破損する恐れがあります。

長期間水を使用しなかった場合は、しば
らく通水し、きれいな水になってから使用してください。
水質が悪化していると、飲んで健康を損なう恐れがあります。

制御盤の操作スイッチは正しく設定してください。

不動作による設備の二次被害や故障の恐れがあります。

バルブ類は正規の状態でご使用ください。
正常に動作できず、ユニット破損の恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。

点検は点検項目に従って必ず行ってください。

故障を未然に防止できず、事故につながる恐れがあります。

長期保管後や休止後の運転開始時には、「据付」「運転」の順に従い、試運転を実施してください。
固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。

長期間ご使用にならない場合は、ポンプ及び配管内の水を抜いてください。

滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。

冬期に使用しない場合は、電源を切りポ
ンプ及び配管内の水を抜いてください。

ポンプ内や配管内に水が入ったまま放置すると、ポンプが凍結破損する恐れがあります。

ポンプの運転は、仕様範囲内で行ってください。

本製品は、水道事業体の基準により 1 年に 1 回以上の定期点検が必要です。ご購
入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検を依頼してください。

はじめに

試運転時は、ポンプ・配管内の空気抜きを十分行ってください。

ポンプがエアロックを起こしたり、温度上昇し、故障・事故につながる恐れがあります。

呼び水及び排気をする場合は、本製品に水がかからないようにしてください。
漏電・感電・火災、故障の原因になります。

砂や異物を吸い込ませないでください。
始動不能や動作不良の原因になります。
޺ȁগ

モータ軸端の保護キャップは、必ず取り付けて運転してください。
保護キャップを外したまま運転しますと、手指にけがをする恐れがあります。

ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。

本製品は、スマートフォンと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み注意事項に従ってください。

点検、修理について
分解・点検時には内部の圧力がゼロであることを確認してください。
水が噴き出し事故やけがをする恐れがあります ｡

ポンプが高温の場合は、プラグ（呼び水口）
を取り外さないでください。

6

電子機器を搭載または電子機器に接続されており、故障の原因になります。

固着などによるポンプ拘束、モータ焼損、落水などによる空運転などの恐れがあります。

仕様範囲外での運転は、ポンプの故障や事故の原
因になります。

޺ȁগ޺ȁগ

熱湯が噴出し、火傷をする恐れがあります。

点検を怠るとポンプの故障、事故などの原因になります。

定期的に保護継電器の動作確認を行ってください。

事故時に正常動作せず、感電や故障の恐れがあります。

消耗部品は定期的に交換を行ってください。

劣化・摩耗したまま使用した場合、水漏れや焼付き・破損など、事故の原因になります。定期点検、部品交換などは、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に依頼してください。

圧力計・連成計などをご使用の際、測定時以外はコックを閉じてください。
常時開けておくと圧力計・連成計などが故障する原因になります。

モータの絶縁抵抗試験を行うときは配線を制御盤から外し、絶縁抵抗計により接地端子とモータの各配線間を測定してください。
配線を繋げたままで絶縁抵抗試験を行うと、制御部品が故障する原因になります。

絶縁抵抗測定は電源電圧に合った絶縁抵
抗計 (２５０Ｖ以下 ) をご使用ください。
制御基板等が破損する恐れがあります。

注記●

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。取扱説明書には危害や損害を未然に防止するための注意事項が記載されております。
※上記をお守りいただけないと責任を負いかねます。

●

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

●

適用範囲外での使用、注意書きなどの不遵守、不当な修理・改造、天災地変に起因するもの、設置環境（電源異常・異物・砂など）によるもの、法令・省令またはそれに準じる基準などに不適合のもの、不慮・故意による故障・損傷のもの、消耗部品の交換、転売による不具合などは保証対象外となる場合があります。

●

弊社にお問い合わせの際は、『形式』及び『製造番号』をご連絡ください。

●

不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。

はじめに
7

はじめにご確認ください
製品がお手元に届きましたら、下記項目を調べ、不具合な点がございましたら、お手数でもご購入先へご連絡ください。
・ ご注文どおりの製品か、銘板を見てご確認ください。（形式、口径、全揚程、周波数、相数、定格出力など）
・ 輸送中に破損した箇所や、ボルト、ナットなどのゆるみはないか、ご確認ください。ゆるみがある場合は増し締めをしてください。
・ ご注文の製品の付属品がすべて入っているか、ご確認ください。
本体＜ SDP-R 形＞

取扱説明書・表示書

クランプ＜ SDP-RW 形＞＊本書内のイラストはSDP-R（W）形の代表を示すものであり、機種により形状が多少異なるものがあります。

製品仕様
はじめに

液質

液質、液温

清水 (pH. 5.8 ～ 8.6)、0 ～ 40℃（但し、凍結なきこと）、基準適合：浸出性能基準適合品

塩素イオン濃度200mg ／ L 以下

含有固形物の濃度、大きさ50mg ／ L 以下、0.3mm 以下

設置場所（周囲温度／湿度）

屋内・屋外兼用（0 ～ 40℃、90%RH 以下、標高 1000m 以下）

使用電源

吸込条件

三相 200V

周波数50/60Hz

押込圧力76m 以下 [ 押込 7m 以下でポンプ停止、10m 以上でポンプ運転自動復帰 ( 出荷時設定値 )]ポンプ

SD 形ステンレス製多段タービンポンプ

制御方式

周波数制御による推定末端圧一定制御、または吐出し圧一定制御

運転方式

2/3 台ロータリー運転方式

最高使用圧力（「出荷時設定一覧」(P.43) の“設定揚程”を参照してください。）

インバータ

低騒音 PWM 方式

モータ保護装置

電子サーマル

表示灯

電源、運転（個別）、故障（個別）、高架水槽液面異常、吸込圧力低下、
点検作業中

制御盤
計器

7 セグメント・
液晶表示

外部信号（無電圧）

8許容範囲 90 ～ 110%、
相間不平衡率 3% 以下

電圧

電源電圧、吐出し揚程、吸込揚程、モータ電圧（個別）、モータ電流（個別）、消費電力（個別）、運転周波数（個別）、
故障来歴、液面来歴、積算運転時間、積算運転回数、時刻、等
運転（個別）、故障（個別）、高架水槽液面異常、吸込圧力低下、点検作業中

各部の名称
下図はSDP-R（W）形の代表機種を示します。機種によっては、図と多少異なるものもあります。

製品全体図【SDP-R形】

ഢുཡগ߄ߓͺͼδσΠଷࢄ๕ȪFDTL4.Sȫ

્ஜȪΗ΅ΊϋୋȇOp/311ȫ༗ࢌ΃ΨȜ΋ȜΡήΏν
Ȫ෻‫ۯ‬ဥȫはじめに્ஜȪΗ΅ΊϋୋȇOp/311ȫ΋ȜΡήΏν
Ȫ൪̦̱༕ဥȫෳକ࢛΋ȜΡήΏν
Ȫ૞࣢஌ဥȫ

‫ط‬ర΋ȜΡήΏν
Ȫ൪̦̱༕ဥȫ΋ȜΡήΏν
Ȫഩ࡙஌ဥȫ

Ƀऒ௰࿂Ʉ

Ƀୃ࿂Ʉ

Ƀֲ௰࿂Ʉ

9

δȜσ༕
ȪΑΠτȜ΢ັȫ

ΙͿΛ·༕Ȫĳ51nn‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫίρΈίρΈȇ෻‫ئۯ‬‫ס‬ၾΓϋ΍Ȝ
ȪOp/2εϋίȫ
ȪOp/3εϋίȫ
ȪOp/4εϋίȫ

δȜσ༕

؈௰

ෳ‫ܨ‬༕

δȜσ༕
Ȫ‫ࣺݟ‬௰ȫ

ΙͿΛ·༕

਀ஜ௰
δȜσ༕
ȪΑΠτȜ΢ັȫδȜσ༕Ȫഫ੄̱௰ȫ

ΨΗέρͼ༕

ΙͿΛ·༕Ȫĳ86nn‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫɃֲ௰࿂ɄɃ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ͬષ̥ͣࡉ̹଎Ʉ
εϋίȪOp/2ȫεϋίȪOp/3ȫεϋίȪOp/4ȫͺ΅νθτȜΗգႁอ૞‫ܕ‬Ȫഫ੄̱գႁဥȫδȜσ༕Ȫ२༷༕ȫȪͺ΅νθτȜΗဥȫ

はじめに

ෳ‫ܨ‬༕

գႁอ૞‫ܕ‬Ȫ‫ࣺݟ‬գႁဥȫΙͿΛ·༕Ȫĳ86nn‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫ਀ஜ௰
Ƀୃ࿂!!!!!!!Ʉ

ΙͿΛ·༕

Ƀୃ࿂!!!!!Ʉ؈௰
Ȫĳ51nn‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫ

WD52͈ાࣣȪჃକ࠿౶໐ȫ
ĳ86nnဥΡτϋ෻‫ۯ‬

ĳ51nnဥΡτϋ෻‫ۯ‬ΙͿΛ·༕ȪΨͼΩΑ௰ȫഩޭΉȜήσȪ࠙༭๕͂୪௽ȫɖΨϋΡUZ.343Ń̹͇̩̺̯̞͊̀ȃ

Ƀऒ௰࿂Ʉ

ご注意
本モータは磁石モータです。商用電源を直接接続しないでください。火災、故障の恐れがあります。

10

製品全体図【SDP-RW形】

ഢുཡগ߄ߓͺͼδσΠଷࢄ๕ȪFDTL4.Sȫ

્ஜȪΗ΅ΊϋୋȇOp/311ȫ༗ࢌ΃ΨȜ΋ȜΡήΏν
Ȫ෻‫ۯ‬ဥȫ્ஜȪΗ΅ΊϋୋȇOp/311ȫ΋ȜΡήΏν
Ȫ൪̦̱༕ဥȫ΋ȜΡήΏν
Ȫ൪̦̱༕ဥȫはじめにෳକ࢛΋ȜΡήΏν
Ȫഩ࡙஌ဥȫ

΋ȜΡήΏν
Ȫ૞࣢஌ဥȫ

Ƀऒ௰࿂Ʉ

‫ط‬ర

Ƀୃ࿂Ʉ

΋ȜΡήΏν
Ȫഩ࡙஌ဥȫ

Ƀֲ௰࿂Ʉ

11

δȜσ༕
ȪΑΠτȜ΢ັȫ

ΙͿΛ·༕Ȫĳ86nn点検用‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫίρΈ‫ס‬ၾΓϋ΍Ȝ
ȪOp/2εϋίȫ
ȪOp/3εϋίȫ
ȪOp/4εϋίȫ

δȜσ༕

؈௰
ෳ‫ܨ‬༕
ΙͿΛ·༕

਀ஜ௰
δȜσ༕
ȪΑΠτȜ΢ັȫ

ΙͿΛ·༕Ȫĳ86nn‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫΨΗέρͼ༕δȜσ༕Ȫ‫ࣺݟ‬௰ȫδȜσ༕Ȫഫ੄̱௰ȫ

Ƀֲ௰࿂ɄɃ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ͬષ̥ͣࡉ̹଎Ʉ

εϋίȪOp/2ȫεϋίȪOp/3ȫεϋίȪOp/4ȫͺ΅νθτȜΗգႁอ૞‫ܕ‬Ȫഫ੄̱գႁဥȫδȜσ༕Ȫ२༷༕ȫȪͺ΅νθτȜΗဥȫ

はじめに

ෳ‫ܨ‬༕

ΙͿΛ·༕
Ȫĳ86nn‫ݙ‬ၠȁཡগ௡౾ȫ

գႁอ૞‫ܕ‬Ȫ‫ࣺݟ‬գႁဥȫ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ဥ൪̦̱༕෻‫ۯ‬

点検用‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ဥ൪̦̱༕෻‫ۯ‬

ΙͿΛ·༕Ȫĳ86nn‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ȫ

Ƀୃ࿂!!!!!Ʉ
؈௰਀ஜ௰
Ƀୃ࿂!!!!!!!Ʉ

ΙͿΛ·༕ȪΨͼΩΑ௰ȫɃऒ௰࿂Ʉ

ご注意
本モータは磁石モータです。商用電源を直接接続しないでください。火災、故障の恐れがあります。

12

制御盤（表示部および操作部）
制御盤 ECSK3-R形

6

7

7

7

9

36

:

8

21

2
3
4
5

22 23

24

25 26 27 28 29 2:

31

32 33 34 31 32 33 34 31 32 33 34

35

Ƀऒ௰࿂Ʉ

はじめに

ɃௌैΩΥσɄ
操作パネルの各部の名称については、P.26 を参照してください。

No.
名称
1 トランス
2 制御入出力基板
3 ヒューズ
4 メンテナンススイッチ
5 漏電しゃ断器
6 漏電しゃ断器
7 FOP 外部割込
8 FS1 流量センサー用コネクタ
9 FS2 流量センサー用コネクタ
10 FS3 流量センサー用コネクタ
11 電源出力端子台
12 高架水槽流入弁制御用出力端子台
13 電源端子台
14 無電圧信号出力端子台
15 漏電しゃ断器
16 ヒータ端子台
17 液面信号入力端子台
18 PS1 吐出し圧力発信器用コネクタ
19 PS2 吸込圧力発信器用コネクタ
20 ノイズフィルタ
21 インバータ表示パネル
22 インバータ
23 DC リアクトル
24 ファン
25 BLE 基板

備考
制御基板の下電源出力端子台用、250V/10A、30mm
電源出力端子台用
ELB10（制御基板用）
ELB1 ～ 3

No.11、13 端子台専用
無電圧 c 接点
無電圧 a 接点
ELB11（ヒータ用）
ヒータ・サーモスタット結線用

避電器内蔵

Bluetooth 通信用

13

作動原理
特長
●

本ポンプユニットは、3 台のインバータを用い、負荷水量に応じて自動的にポンプの回転数を変化させ、ポンプの吐出し圧一定制御または推定末端圧一定制御を行っています。

●

高調波抑制および力率改善対策として、DC リアクトルを標準装備しています。

●

故障来歴、積算運転時間、積算運転回数などメンテナンスデータが確認できるよう、表示機能を充実させています。

作動原理（2/3 台ロータリー運転）
使用水量に合わせて、運転するポンプの台数を自動で切り替えます。
推定末端圧一定ユニット特性曲線（2台）（m）

吐出し圧一定ユニット特性曲線
（1台）

全揚程

P1
P2
P3

0 Q
1

Q2 Q3

Q1＝停止流量（0.01m3／min）
Q2＝減台流量
Q3＝増台流量
Q4＝最大流量
P1＝設定揚程P2＝推定末端揚程
P3＝始動揚程（P2－4ｍ）

Q4

はじめに

吐出し量（m3/min）（１）ポンプ停止中に水が使用され揚程がＰ３まで下がると、圧力発信器が検知し、ポンプが始動します。
（２）使用水量が Q1 ～ Q3 の間では、吐出し圧一定または推定末端圧一定で給水を続けます。
吐出し圧一定および推定末端圧一定は、設定揚程の入力方法により自動的に選択されます。
（３）使用水量が Q1 以下になると、流量センサーが検知しポンプが停止します。
（４）使用水量が Q3 未満の場合は、ロータリー運転を繰り返します。
（５）１台運転中に、使用水量が Q3 以上に増加すると、２台目のポンプが始動し 2 台運転となります。
（６）２台運転状態で使用水量が Q2 以下になると、先発ポンプが停止し１台運転になります。
（７）使用水量が Q1 以下になると、流量センサーが検知し、ポンプが停止します。

始動揚程まで低下

次回は3号ポンプから始動

3号ポンプ
停止
2号ポンプ
停止

（2台）

3号ポンプ
始動

運転揚程より上昇
使用水量減少

始動揚程
まで低下

1号ポンプ
減台

２号ポンプ
増台

運転揚程より低下
使用水量増加

使用水量
減少

２号ポンプ
停止

始動揚程
まで低下

２号ポンプ
始動

使用水量
減少

１号ポンプ
停止

１号ポンプ
始動

始動揚程
まで低下

（1台）

ご注意
ポンプ吸込側揚程（水道本管圧力）が P.4（吸込圧力低下停止揚程）以下になるとポンプは停止します。
P.4 ＋ P.5（吸込圧力低下停止揚程＋吸込圧力低下復帰揚程差）以上になるとポンプは自動復帰します。
出荷時の設定値は、P.4：7m、P5：3m です。設定変更は、P.33、P.34 を参照してください。

14

据付・配管工事据付場所の選定޺ȁগ

排水処理、防水処理されていない場所には設置しないでください ｡ 水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります ｡※排水処理、防水処理されていない場合の被害については責任を負いかねます。

据付には以下の場所をお選びください。
水源に近い場所
台風などの風雨による影響を直接受けない場所● 風通しがよく、涼しい場所● ポンプの周囲温度 40℃・湿度 90％ RH・標高 1000m を超えない場所● ポンプの保守点検、分解・組立がしやすい場所● 吸込配管の横引き長さをできるだけ短くできる場所● 凹凸のない水平な場所● 点検スペースとして、ユニット前面に 600mm 以上、側面に 100mm 以上設けてください。
●●■ 据付時のご注意
ユニットの表面を覆っているシートは、搬入・据付時のキズを防止するための保護用シートです。
据付状況に応じて適時取り外してください。また、運転の前には必ず取り外してください。
● 搬入・移動の際は、ユニット上部のアイボルト ( ４箇所 ) にシャックルなどを掛けて、アイボルトに緩みがないことを確認の上、吊り上げてください。
● 右図を参照し、水平に据付け、基礎ボルトでしっかりと固定してください。不安定な取付けであったり、基礎が水平でなく凹凸があったりすると、故障の原因になります。また転倒防止対策としてユニット上部の転倒防止金具をご使用になる場合
は、M16 ボルトで壁面に固定してください。
＊基礎ボルトは別途お買い求めください。
【推奨基礎ボルトサイズ：Ｍ 16 × 315（4 本）】● ユニット両側面のガラリは吸排気用のため、ふさがないでください。
● 輸送時や無通電状態での据付時などに気温が保存
温度以下になった場合、ポンプ内部に付着した水滴が凍結して、ポンプが拘束状態となる可能性があります。気温の高い状態で放置するなど、解凍作業を行ってください。
● 不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。
●

ͺͼδσΠ

ഢുཡগ߄ߓ

ෳ‫ܨ‬ဥ΄ρς‫ܨݟ‬ဥ΄ρς

据付・運転‫ܖ‬யδσΠ

15

配管

޺ȁগ

吐出し側に弁類を設ける場合は、急な開閉を行う弁類を使用しないでください。急激な圧力変動や流量変動が発生し、破損や故障の原因になります。

異物、砂などを給水ポンプ内に吸込まないようにしてください。
インペラのロック、メカニカルシールの傷付、動作不良等の原因になります。

■ 吸込配管
吸込配管は、ユニット吸込口よりできるだけ高くしないように施工してください。
（ポンプを地下に設置する等で吸込配管がユニット吸込口より高くなる場合でも、配管内に空気溜まりができやすい鳥居配管にはしないでください。
）●●

配管はできるだけ短く、曲がりのないように施工してください。

●

吸込配管には、メンテナンス用としてスルース弁を設置してください。

■ 吐出し配管●

吐出し配管には、メンテナンス用としてスルース弁を設置してください。

●

吐出し配管には、メンテナンス用として試験用配管の設置をおすすめします。

■ 排水配管
●減圧式逆流防止装置は、水道本管（一次側）への逆流を防止するため、逃し弁（排水口）が開く場合があります。
排水配管を必ず設けてください。
＊排水配管は、吐水口空間を設けて施工してください。
（排水管は 2 箇所ありますので、集合もしくは独立配管として施工してください。
）
φ 75 逆流防止装置：配管 VP40、吐水口空間 67mm 以上
φ 40 逆流防止装置：配管 VP25、吐水口空間 45mm 以上

据付・運転
16

●

排水管はユニットの配管用穴（コードブシュ付き）を通して外側へ配管し、吐水口空間を確保してください。

●

腐食性ガス流入による不具合防止のため、汚水・雑排水等に排水配管を接続しないでください。

■ 共通●

配管の荷重が直接ポンプにかからないように、防振継手（特別付属品）および配管支えを設置してください。

●

本製品の吸込・吐出し接続部はステンレス材となります。異種金属を配管される場合は、防食継手を使用するなど十分ご注意ください。

●

結露または漏水しても排水が十分できるように排水溝を設ける等、排水の配慮をしてください。ユニット両側
面に排水口があります。結露水・点検時の排水用として、左右に排水配管を接続してください。

●

凍結の恐れがある場合は、ヒータや保温材などを取付けてポンプ及び配管の保温を実施ください。

ξΣΛΠဥෳକࢾ

据付・運転

WQ36

଒ೄ෻‫͈ۯ‬ાࣣෳକ‫͉ۯ‬ਬࣣ‫̥̳ͥ͂ۯ‬Ȃඊၛ෻‫̱̀͂ۯ‬ঔࢥ̱̩̺̯̞̀ȃ

WQ51

କ໹෻‫͈ۯ‬ાࣣ

ΑσȜΑ༕

ಕˍȫ
ഫକ࢛ߗ‫ۼ‬঑̢ཡ૦ࠑ਀Ȫඅ༆ັ௺຦ȫಕˍȫĳ˓ˑ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ഫକ࢛ߗ‫ۼ‬ȇ˒˓̉̉ոષ
ȁȁȁĳːˌ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ഫକ࢛ߗ‫ۼ‬ȇːˑ̉̉ոષ
ಕˎȫĳ˓ˑ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾൪̱༕෻‫ۯ‬ȇ˲ˬːˌȁȁȁĳːˌ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾൪̱༕෻‫ۯ‬ȇ˲ˬˎˑξΣΛΠဥෳକࢾ

ࡘգ৆‫ݙ‬ၠཡগ௡౾
൪̱༕ဥෳକ‫ۯ‬ಕˎȫξΣΛΠဥෳକࢾ

঑̢ෳକ෻‫ۯ‬

SDP-R形

17

WQ36

଒ೄ෻‫͈ۯ‬ાࣣΑσȜΑ༕ෳକ‫͉ۯ‬ਬࣣ‫̥̳ͥ͂ۯ‬Ȃඊၛ෻‫̱̀͂ۯ‬ঔࢥ̱̩̺̯̞̀ȃ଒ೄ෻‫͈ۯ‬ાࣣକ໹෻‫͈ۯ‬ાࣣξΣΛΠဥෳକࢾ

WQ51

据付・運転

18
ಕˍȫ
ഫକ࢛ߗ‫ۼ‬঑̢ཡ૦ࠑ਀Ȫඅ༆ັ௺຦ȫಕˍȫĳ˓ˑ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾ഫକ࢛ߗ‫ۼ‬ȇ˒˓̉̉ոષ
ಕˎȫĳ˓ˑ‫ݙ‬ၠཡগ௡౾൪̱༕෻‫ۯ‬ȇ˲ˬːˌξΣΛΠဥෳକࢾ

ࡘգ৆‫ݙ‬ၠཡগ௡౾
൪̱༕ဥෳକ‫ۯ‬ಕˎȫξΣΛΠဥෳକࢾ

঑̢ෳକ෻‫ۯ‬

SDP-RW形

電気工事

電気工事は、「電気設備技術基準」および「内線規程」に従い専門技術者により確実に施工してください。配線、接続に不備があると、故障・漏電・感電・火災の原因になります。

޺ȁগインバータ搭載機種には、進相コンデンサは取り付けないでください。破損や異常発熱などの原因になります。
発電機でのご使用の際はご相談ください。制御盤が破損する場合があります。

1 漏電しゃ断器の接続
電源に漏電しゃ断器を接続します。
＊ 漏電しゃ断器は高調波・サージ対応品（定格感度電流 100mA）を使用してください。
＊ インバータ負荷に対応していない漏電しゃ断器を使用すると、インバータやノイズフィルターの漏れ電流によりトリップする恐れがあります。
＊ この給水ユニットはインバータを使用しているため、進相コンデンサでは力率改善できません。
＊ 特にインバータの出力側（モータ側）にコンデンサを挿入すると、コンデンサへ大きな充電電流が流れイン
バータトリップの原因になります。これを繰り返し行うと、素子破壊となり故障しますので、コンデンサは挿入しないでください。

2 電源の接続
電源線を、制御盤内にある電源端子台の R・S・T 端子に接続します。

据付・運転
19

3 接地（アース）

接地工事は通電前に必ず行ってください。アース線を確実に取り付けないで運転すると故障、漏電・感電・火災の原因になります。
＊ 必ず接地（アース）を行ってください。
＊ D 種（第三種）以上の接地工事にて、アースを確実に行ってください。

1 アース線を、電源端子台のアース端子に接続
します。
ご注意
●

アース棒を埋めるときは、配管などを傷付けないように注意してください。

ͺȜΑ஌

ൾ஌

͉̺ͭັ̫

ൾམ

据付・運転
20

ൾโ

結線
主要部分の結線は工場出荷時に行っています。必要に応じて、液面制御など(P.22～P.25)のための結線を行ってください。
＊ 結線・点検時は必ず電源を切り、インバータに電圧が残っていない状態で行ってください。

接続図
制御盤 - ECSK3-R形
ഩ࡙ȁBD311W!
61071I{

FMC2
)BM2*

FMC3
)BM3*

S

T

F

U

S

2࣢‫ܥ‬OG‫ܖ‬โ
S1 T1 U1

FMC4
)BM4*

F

T

F

U

FMC21

S

T

4࣢‫ܥ‬OG‫ܖ‬โ

S1 T1 U1S1 T1 U1

F

UI2

F

U

3࣢‫ܥ‬OG‫ܖ‬โ

FMC22

UI3

I2

I3

΍Ȝκ
ΑΗΛΠ

F

UI
I2
M
EDM2
H

S

T

U

EDM3

Q Q2),*

HS

2࣢‫ͼܥ‬ϋΨȜΗ
V

W

X

T

U

EDM4

Q Q2),*

H

3࣢‫ͼܥ‬ϋΨȜΗ

H

V

W

N2

X

T

U

H

V

W

X

Q2 Q),*,W .W

WD52ȪჃକ࠿౶‫ັܕ‬ȫ͈ાࣣ
GBO
2

GBO
3

4࣢‫ܥ‬εϋί

G

DO37.3
2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

ςΓΛΠ

DO32
4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

DO2

DO37.28ΓΈκΣΗ

DO3

ΪνȜΒȁȁ
ȪγσΘັ̧ȫ೒૞΋Υ·Η CMF‫ܖ‬โ)Cmvfuppui೒૞ဥȫಇഩ౻Ȫ‫༷۬׿‬ণ௡౾!FNE.2ဥȫௌैນা‫ܖ‬โ

I3
ΪȜΗ

΍Ȝκ
ΑΗΛΠ

H

N4

3࣢‫ܥ‬εϋί

F

ΩχȜ
΍ίρͼ

4࣢‫ͼܥ‬ϋΨȜΗ

N3

2࣢‫ܥ‬εϋί

S

O

‫׋‬ഢ
࡬વ

ࣞ‫ط‬କ௑Ȇၠව༕஖఼

‫ࣺݟ‬գႁ೩‫ئ‬

‫ٳ‬
໾
ু൲

ത࠿ैުಎ ത࠿஖఼ࣞ‫ط‬କ௑‫ס‬࿂։ુ‫ס‬એΩΥσ

೪গ
ু൲ ਀൲

3࣢‫ܥ‬

࿗ͥ

ু൲
ιΣνȜ

4࣢‫ܥ‬

ࠨ೰

DO2

据付・運転

2࣢‫ܥ‬

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

F
B62 B63 F62 F63
Ⴣକ

೪গ
਀൲

‫ٳ‬

ήΎȜ

Ⴣକ૞࣢

DO35

DO31

ଷࢄව੄ႁ‫ܖ‬โჃഩ࠙༭Ȫ3࣢‫ܥ‬ȫ‫ٸ‬໐‫ࣺڬ‬BM4
GT4

ၠၾΓϋ΍Ȝ
Ȫ2࣢‫ܥ‬ȫιϋΞ΢ϋΑ
ΑͼΛΙࣞ‫ط‬କ௑
ၠවഩ൲༕͈ાࣣ

GT2

BM2

DO22
BD.JO

Ⴣഩ࠙༭
Ȫ2࣢‫ܥ‬ȫ

GPQ

DO8

BM3

DO9

GT3

DO21
ଷࢄ
ഩ࡙

ഫ੄̱գႁอ૞‫ܕ‬‫ס‬࿂૞࣢වႁ౤ঊF4S

NW NW NW
1 22 23UNW NW NW
1 22 23‫ٳ‬Op/2

NW1〜NW23ၠව༕ଷࢄဥ੄ႁ౤ঊ
୪തယၾBD361W!3BȪည൵໅‫ك‬ȫ‫ࣺݟ‬գႁอ૞‫ܕ‬GHɦ

B2〜B22ྫഩգ૞࣢੄ႁ౤ঊ
୪തယၾBD361W!1/9B
Ȫည൵໅‫ك‬ȫ

ྖକ

໾
‫ٳ‬

ࡘକ

Ȇષܱ୪തယၾͬ‫̢ͥק‬ાࣣ͉Ȃ֚ഽςτȜ਋̫̱̩̺̯̞̀ȃ
TW2ၠၾΓϋ΍Ȝ
Ȫ3࣢‫ܥ‬ȫࣞ‫ط‬କ௑‫ס‬࿂։ુ

U

ത࠿ैުಎ

S

‫ࣺݟ‬գႁ೩‫ئ‬ࣞ‫ط‬କ௑ၠව
ഩঽ༕͈ાࣣ

4࣢‫࡬ܥ‬વ

3࣢‫࡬ܥ‬વ

2࣢‫࡬ܥ‬વ‫ވ‬೒34࣢‫׋ܥ‬ഢ

3࣢‫׋ܥ‬ഢ

2࣢‫׋ܥ‬ഢ

‫ވ‬೒2

NW2
Op/2

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B: B21 B22
໾‫ٳ‬

BD311W
डఱ6B
ഩ࡙੄ႁ౤ঊ

F25 F26 F43 F42ၠၾΓϋ΍Ȝ
Ȫ4࣢‫ܥ‬ȫ

QT3

G

QT2

ΪνȜΒ
ȪγσΘັ̧ȫჃഩ࠙༭Ȫ4࣢‫ܥ‬ȫ

ɦ!ࡘକ࠿੄࣐̠ͬાࣣ͉Ȃ
F4〜F26‫͈ۼ‬ౣ၁஌ͬ‫̞̯̺̩̱̀ٸ‬ȃၠව༕ࣞ‫ط‬କ௑

21

液面制御（電極棒の結線）＊ 工場出荷時は、液面制御をしない結線となっています。
＊ 液面制御を行うには電極棒が必要です。別途お買い求めください。

1 高架水槽の水位に応じて電極を組立てます。

＊ 水質の影響により、水位差が数ｃｍ変化しますので、ご注意ください。

\ഩޭམ^ྖକ࠙༭࣐̠ͬાࣣ͉Ȃഩޭ༗঵‫!ܕ‬FID.5O

2 短絡線 ｢E3｣-｢E15｣ を取り外します。
3ྖକ࠙༭࣐̞ͬͩ̈́ાࣣ͉Ȃഩޭ༗঵‫!ܕ‬FID.4O

ྖକȆࡘକ࠙༭࣐̠ͬાࣣ͉Ȃഩޭ༗঵‫!ܕ‬FID.6O

制御液面に応じて、液面入力端子台の結線を
します。

ഩޭམ

高架水槽用端子台............................「E3」＋「E14」、「E15」

ഩޭΓΩτȜΗ＊ 抵 抗 内 蔵 の 電 極 保 持 器（EHC-3 ま た はEHC-4）を使用する場合は、内部抵抗を取り外してください。
＊ 複数の電極保持器を使用する場合は、各々にＥ３用電極を取り付けてください。

΢ΛΠ

結線例（No.1 受水槽用端子台の場合）[電極棒の結線] E15、E14、E3（満水、減水を検出させる場合）

据付・運転
22

F4

F4

F23 F22 F25 F26 F43 F42
F33 F32 F35 F36 F53 F52F4F4F23 F22 F25 F26 F43 F42
F33 F32 F35 F36 F53 F52‫̳ٸ‬ɖ෻஌͉༆ഷ̤‫̞̯̺̩͛ݥ‬ȃ

流入電動弁・流入電磁弁の結線
高架水槽への流入電動弁・流入電磁弁を制御するための端子台です。

1 制御液面に応じて、液面入力端子台の結線をします。

2 上記制御対象高架水槽に応じて、流入電動弁

S

U

໾
‫ٳ‬
໾
‫ٳ‬
‫ވ‬೒

高架水槽用端子台 ................「E31」、「E32」NW1 NW22 NW23 NW32 NW33

BD311W
डఱ6B
ഩ࡙੄ႁ౤ঊ

Op/2 Op/3
ഩ൲༕ ഩ൲༕ഩঽ༕ ഩঽ༕

端子台の結線をします。

高架水槽用端子台............................「MV0」、「MV11」、「MV12」＊ 結線方法には、AC200V 用流入電動弁使
用時と AC200V 用流入電磁弁（通電開）使用時の 2 種類があります。右図を参考に結線してください。
なお、通電閉の流入電磁弁の場合は、電磁弁を閉－共通間で結線してください。
＊ 接点容量 250V － 2A ＜誘導負荷＞を超える場合は、一度リレー受けをしてからご使用ください。電動弁用電源は AC200V5A
出力のため、容量にご注意ください。

ၠවഩ൲༕͈ાࣣȪBD311WဥȫιϋΞ΢ϋΑ
ΑͼΛΙ
ΪνȜΒ
S

NW
1

U

‫ވ‬೒

NW
22

NW
23

NW
32

NW
33

‫ ٳ‬໾

ౣ၁஌
̱͝౯‫ܕ‬

NW2
ɦၠවഩঽ༕Ȫ೒ഩ‫ٳ‬ȫ͈ાࣣȪBD311WဥȫιϋΞ΢ϋΑ
ΑͼΛΙ
ΪνȜΒ
S

NW
1

U

‫ވ‬೒

NW
22

NW
23

NW
32

NW
33

‫ٳ‬
ౣ၁஌
̱͝౯‫ܕ‬

TW2
ɦ

据付・運転

ɦ෻஌͉༆ഷ̤‫̞̯̺̩͛ݥ‬ȃ

23

バリエーション 41（漏水検知器付）の結線
監視盤などに漏水を出力するための出力端子「A51｣-｢A52」に接続します。

ɖɖɖɖɖɖɖɖ
˟˯ˌˍ˓˕˕ˌˌ
ˌˍ˕ˍ

˟˪ˎ

必要に応じて、「A51｣-｢A52」の結線をしてください。（P.21 参照）
2＊ 漏水警報の配線には 2 芯 0.75mm 以下のケーブルをご使用ください。
電極配線「E51｣-｢E52」に這わせて取り付けてください。

˨ˍ˨ˎ

˟˪ˍ
˰˞ˍ

Ⴣକ࠙༭͈෻஌͉ഩޭ෻஌
ȶF62¤.£F63ȷͅง̵ͩ̀৾
ͤັ̫̩̺̯̞̀ȃ

外部信号の結線
監視盤などと接続するための外部信号用・無電圧出力端子台に結線します。
必要に応じて、｢A1｣ ～ ｢A11｣ の結線をしてくだ
さい。

据付・運転
24

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B: B21 B22ࣞ‫ط‬କ௑‫ס‬࿂։ુത࠿ैުಎ‫ࣺݟ‬գႁ೩‫ئ‬
4࣢‫࡬ܥ‬વ
3࣢‫࡬ܥ‬વ
2࣢‫࡬ܥ‬વ‫ވ‬೒34࣢‫׋ܥ‬ഢ
3࣢‫׋ܥ‬ഢ
2࣢‫׋ܥ‬ഢ‫ވ‬೒2＊ 接点容量 250V － 0.8A ＜誘導負荷＞を超える
場合は、一度リレー受けをしてからご使用ください。電動弁用電源「R、T」と前記出力端子を接続する際は、容量（最大 5A）にご注意ください。

漏水警報盤の操作
バリエーション 41（漏水検知器付）の場合は、下記を参照してください。
＊ メニュー操作は、“「漏水検知器動作選択」”の設定 (P.42) を参照してください。

1 試運転

1

「b. メンテナンスメニュー」の「漏水検知器動作選択」を「０：不動作」とし、電極入力端子（E51-E52）を短絡させ、警報が発報されないことを確認します。

ഩޭۜഽ಺ାဥ
δςνȜθȪWS2ȫɖɖɖɖɖɖɖɖ
˟˯ˌˍ˓˕˕ˌˌ
ˌˍ˕ˍ

˟˪ˎ

メンテナンスメニュー」の「漏水検知器動
2 「b.
作選択」を「２：テスト」にして、約５秒後

˨ˍ˨ˎに警報が発報されることを確認します。

メンテナンスメニュー」の「漏水検知器動1 「b.
作選択」を「１：常用」にします。
約 1L/min 以上の漏水が約 5 分間継続すると警報が発報されます。

˟˪ˍ

2 自動運転˰˞ˍഩޭවႁ౤ঊ
ȪF62.F63ȫ＊ 警報が出力された場合、操作パネルのリセッ
トボタン（黄色）を押すまで警報が出力されます。
＊ 警報の動作流量・解除流量は目安であり、水質により変わる場合があります。
＊ 結露水またはほこり等で誤動作する場合は、基板上の VR1 を回して調整してください。
VR1 を反時計回りに回すと、検知漏水量が増加します。誤動作が減りますが、回しすぎにご注意ください。

据付・運転
25

操作パネルの表示と設定
各部の名称
24

8

23
2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

3

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

27

ࣞ‫ط‬କ௑Ȇၠව༕஖఼

28‫ࣺݟ‬գႁ೩‫ئ‬

‫ٳ‬
໾
ু൲

29

ത࠿ैުಎ ത࠿

஖఼

2

ςΓΛΠ

ࣞ‫ط‬କ௑‫ס‬࿂։ુ

‫׋‬ഢ
࡬વ

‫ٳ‬

ήΎȜ

25
26

೪গ

೪গ

਀൲

ু൲ ਀൲

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

名称

1

7 セグメントモニタ

2

液晶パネル

据付・運転

5

アップ・ダウンボタン

6
7

決定ボタン
リセットボタン8

点検作業中ボタン

9 流入弁動作切換ボタン
10 ブザーボタン
11 戻るボタン

7

9

5

6

機能・説明
吐出し揚程や各メニュー名の表示
5 桁 7 セグ LED（赤）各機能コードのデータを表示
バックライト
ポンプ制御盤の運転・故障情報やメンテナンス情報を表示（イエローグリーン） メニューの各機能コードの説明を表示

運転切換スイッチ（1 号機 /2 号機 /3 号機）
4 メニュー切換ボタン
3

ࠨ೰

22

4࣢‫ܥ‬

4
№

:
࿗ͥ

ু൲
ιΣνȜ

21

発光色

手動－停止－自動の切換
メニューの移動や液晶パネルのページを切換
揚程表示中は、インバータの表示切換と各機能コードの表示を切換
設定変更中はデータのアップ、ダウン
設定変更後の値の確定
故障・警報解除後のリセットボタン
点検作業中信号（A8）を出力＊ その他 A4 ～ A9 の出力、ブザー出力はしません。
流入弁の動作を切換（開・閉・自動）ブザーの ON・OFF を切換
一つ前のメニューに戻る

電源（赤）電源、1 号機・2 号機・3 号機の運転表示
1、2、
3 号機運転（赤）または故障表示
1、
2、
3 号機故障（橙）高架水槽液面異常（満水、減水）の表示
13 高架水槽液面異常表示 LED 全て（橙）満水時：点滅、減水時：点灯
14 吸込圧力低下表示 LED
橙
吸込圧力低下表示
15 点検作業中表示 LED
橙
点検作業中の表示
16 流入弁動作切換表示 LED 文字が点灯（橙）選択された動作の文字が点灯（開・閉・自動）
17 流入弁出力表示 LED
赤9 で設定された条件により流入弁出力時に点灯
12 状態表示 LED

18 ブザーボタン LED

26

マークが点灯（赤）マーク点灯中は、故障・警報発生時にブザーが鳴る

操作パネルの起動
制御盤の電源を入れます。
＊ 液晶パネルが ON になり、以下の順に表示が切り替わります。
＊ 工場出荷時は、制御盤内の漏電しゃ断器が切られた状態（OFF）です。漏電しゃ断器
を ON にしてから運転切替スイッチ等を操作してください。
●

࡯Ó ô á ò【PS1：吐出し揚程】のコードが表示されます。
＊ 操作がない状態が 5 分間続くと、バックラ
イトが OFF になります。

据付・運転

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±°ᴷ°°±հൡᴷ°®°Èú²հൡᴷ°®°ÈúǬ Ǯ³հൡᴷ°®°Èú27

メニュー体系と基本操作
使用する
ボタン

■ メインメニューとサブメニューの操作の流れվҋȪ૯ሌᴥᣮࢠ᚜ᇉᴦ ơ ֋ᣅ૯ሌ

Á®ǽᜫް

P.29

ʫɮʽʫʕ᷐᷋

ιΣνȜᜫްʫʕʯ˂

ʫʽʐʔʽʃʫ ʕ ʯ ˂ ขް

ขް

Ǭ

P.43

ιΣνȜ

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±հൡᴷ¸°®°Èú ±°ᴷ°°²հൡᴷ±µ°®°ÈúǬ Ǯ³հൡᴷ°®°ÈúขްÃ®ǽʫʕʯ˂

P.35 ～ P.42

ιΣνȜ

Ǯ

â®ǽʫʽʐʔʽʃ

P.30 ～ P.34

੒ɞ

੒ɞ

ขް

ขް

੒ɞ

±հൡ º ҋӌ֚ฯୣ²հൡ º ҋӌ֚ฯୣ³հൡ º ҋӌ֚ฯୣÐ ® ± ᴷᜫ ް ૯ ሌÐ ® ² ᴷ૜ ް ఞ ብ ૯ ሌÆßÆᴷਖ਼ Ӧ ᤆ ᢆ ֚ ฯ ୣÐ ® ´ᴷ֋ ᣅ ٢ ӌ Ͳ ˩Ǭ Ǯ±հൡ º ҋӌ᫖ํǽǽǽ ҋӌ᫖٢ǽǽǽ оӌ๡៵᫖ӌᵍ®ᴮº ᜫް૯ሌ

Ǭ Ǯ

Ǭ Ǯ

²հൡ º ҋӌ᫖ํǽǽǽ ҋӌ᫖٢ǽǽǽ оӌ๡៵᫖ӌᵍ®ᴯº ૜ްఞብ૯ሌ

ɿʠʫʕ᷐᷋᫖ໃ᫖٢Ǭ ǮÆßÆº ਖ਼Ӧᤆᢆ֚ฯୣ

Ãïõîô º ሥአᤆᢆ஽ᩖ
ሥአܿӦ‫و‬ୣᵍ®ᴱº ֋ᣅ٢ӌͲ˩Ϧඨ૯ሌ

Ǭ Ǯ

੒ɞ

ÐÉô®Å º ๬ᬂ఼ධ

Ǭ Ǯ

Ǭ Ǯ

ҋᔸ஽ᝩ୥ʫʕʯ˂
ȺȬǿÅòòïò º ୒ ᪩ ఼ ධ

Ǭ Ǯ

Ǭ Ǯ
³հൡ º ҋӌ᫖ํǽǽǽ ҋӌ᫖٢ǽǽǽ оӌ๡៵᫖ӌÅ ò ò ï ò ᴷ୒ ᪩ ఼ ධÐ É ô ® Å ᴷ๬ ᬂ ఼ ධÃïõîôᴷሥ አ ᤆ ᢆ ஽ ᩖሥአܿӦ‫و‬ୣǬ ǮǬ ǮÁ®ÐòÅÓ º ɬɷʯʪʶ˂ʉɶʃߨо٢᜛አᵍ®ᴲº ֋ᣅ٢ӌͲ˩े࢜૯ሌࢃǬ ǮäÁôÅ º ஓ͇஽ҩষ‫ڨ‬Ǭ ǮôÅÓô º ᝁᤆᢆষ‫ڨ‬

Ǭ Ǯ

据付・運転

ò®Ã º ᤕ஁ᄶ᛾ᚽᏚ૚ፖǬ ǮÅâÁ º ໫෩೫ᅺ‫ب‬
Ӧͽᤣ੻

Ǭ Ǯ
ÂÌÅ º ÂÌÅӦͽᤣ੻■ メインメニューの切り換えかたιΣνȜ を押す毎にメインメニューが以下の順に切り換わり、選択されたメニューの記号が点滅します。

吐出し揚程（通常表示） →

吸込揚程

→

A. 設定

→ b. メンテナンス → C. メニュー → 吐出し揚程（通常表示）＊ 操作がない状態が 15 分間続くと、吐出し揚程（通常表示）に戻ります。
＊ C メニューは出荷時調整メニューのため、調整不要です。

■ サブメニューの選択のしかた
1 メインメニューの A. ＜設定メニュー＞、b. ＜メンテナンスメニュー＞の選択中に 決定 を押すとサブメニューに切り換わります。
2 液晶パネル上に表示されるサブメニューを ▲ ▼ で選択して 決定 を押すとサブメニューの設定値を変更することができます。

28＊ 戻る を押すとメインメニューに戻ります。

吐出し揚程＜通常表示＞の確認
吐出し揚程の選択中に ▼ を押します。 ▼ を押す毎に液晶パネルが以下のように切り換わりますので、現在の状態を確認することができます。
＊ 吐出し揚程の選択中に ιΣνȜ を押すと、吸込揚程表示に切り換わります。

使用する
ボタン

＊ ▲ を押すと、１つ前の表示に戻ります。

● 1、2、3 号機の運転周波数（Hz）

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±հൡᴷ±µ°®°Èú ±°ᴷ°°²հൡᴷ°®°ÈúǬ Ǯ³հൡᴷ°®°Èú▲▼● 1 号機の出力電流（A）
・出力電圧（V）
・消費電力（kW）

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±°ᴷ°°±հൡᴷ´®¹Á
±¸¹Ö
Ǭ Ǯ
±®µë×

▲

▼
●２号機の出力電流（A）
・出力電圧（V）
・消費電力（kW）

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ²հൡᴷ°®°°Á ±°ᴷ°°°Ö°®°°ë× Ǭ Ǯ

据付・運転

▲

▼
● 3 号機の出力電流（A）
・出力電圧（V）
・消費電力（kW）

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ³հൡᴷ°®°°Á ±°ᴷ°°°Ö°®°°ë× Ǭ Ǯ▲▼●電源電圧（V）＊ ▼ を押すと、TOP 画面に戻ります。

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ
±°ᴷ°°
᫖ໃ᫖٢

²°°Ö

Ǭ

▼

Ǯ

29

「A. 設定メニュー」の変更■「P.1：設定揚程」の変更＊ 出荷時設定表（P.43）を参照し、「P.1: 設定揚程 ≧ P.2 推定末端揚程」に設定してください。
＊ P.1 の設定値を P.1 ＜ P.2 に設定しようとす
ると、P.2 の設定値は P.1 と同じ設定値に変更されます。
P.1 の設定値が P.1 ≧ P.2 の状態では P.2 の設定値は変更されません。

使用する
ボタン

1 A. ＜設定＞メニューからサブメニューを選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「P.1：設定揚程」を選択します。
決定 を押します。

P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下

決定戻る

Ð±ᴷ ᜫ ް ૯ ሌÛíÝ

7 セグメントモニタに現在の設定値が表示されます。（出荷時の設定値：P.43 参照）

4▲ ▼ で設定値を変更します。

5

決定 を押します。

Ǭ

Ǯ ۰௿ऻ

ขް

決定

据付・運転

表示が点滅
7 セグメントモニタにして設定値が保存されます。
＊ 設定値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設定値は変更されません。
＊

Ð±ᴷ ᜫ ް ૯ ሌ

：SAVE
Ǭ

Ǯ ۰௿ऻ

ÛíÝ

ขް

サブメニューが 1 つ進み、
「P.2：推定末端揚程」が選択されます。
＊ 戻る を 2 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

30

P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下

■「P.2：推定末端揚程」の変更＊ 出荷時設定表（P.43）を参照し、「P.1: 設定揚程 ≧ P.2 推定末端揚程」に設定してください。

使用する
ボタン

1 A. ＜設定＞メニューからサブメニューを選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「P.2：推定末端揚程」
を選択します。
決定 を押します。

P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下

決定戻る

Ð²ᴷ ૜ ް ఞ ብ૯ሌÛíÝ

7 セグメントモニタに現在の設定値が表示されます。（出荷時の設定値：P.43 参照）

4▲ ▼ で設定値を変更します。

5

決定 を押します。

Ǭ

Ǯ ۰௿ऻ

ขް

決定

Ð²ᴷ ᜫ ް ૯ ሌ
૯ሌ
Ǭ

Ǯ ۰௿ऻ

据付・運転

表示が点滅
7 セグメントモニタにして設定値が保存されます。
＊ 設定値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設定値は変更されません。

ÛíÝ

ขް

サブメニューが 1 つ進み、
「F_F：手動運転周波数」が選択されます。
＊ 戻る を 2 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。
P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下

31

■「F_F：手動運転周波数」の変更
使用する
ボタン

1 A. ＜設定＞メニューからサブメニューを選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「F_F：手動運転周波数」を選択します。
決定 を押します。

P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下

決定戻る

7 セグメントモニタに現在の設定値が表示されます。
出荷時の設定値
2.2kW：45.0Hz
3.7kW：50.0Hz
5.5、7.5kW：100.0Hz

4▲ ▼ で設定値を変更します。

5

決定 を押します。

F_F：手 動 周 波 数 [Hz]
吐出

5

m

決定

据付・運転

7 セグメントモニタに表示が点滅
して設定値が保存されます。
＊ 設定値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設定値は変更されません。

F_F：手 動 周 波 数 [Hz]
吐出

5

m

サブメニューが 1 つ進み、
「P.4：吸込圧力低下停止揚程」が選択されます。
＊ 戻る を 2 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。
P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下

32

■「P.4：吸込圧力低下停止揚程」の変更
使用する
ボタン

1 A. ＜設定＞メニューからサブメニューを選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「P.4：吸込圧力低下
停止揚程」を選択します。
決定 を押します。

P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下
停止揚程

決定

戻る

7 セグメントモニタに現在の設定値が表示されます。（出荷時の設定値：7m）

4▲ ▼ で設定値を変更します。

5

決定 を押します。

[m]
P4： 吸 込 圧 力低下停止揚 程
▲

▼ 変更後

決定

決定

据付・運転

表示が点滅
7 セグメントモニタにして設定値が保存されます。
＊ 設置値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設置値は変更されません。

[m]
P4： 吸 込 圧 力低下停止揚 程
▲

▼ 変更後

決定

サブメニューが 1 つ進み、
「P.5：吸込圧力低下復帰揚程差」が選択されます。
＊ 戻る を 2 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下
停止揚程

33

■「P.5：吸込圧力低下復帰揚程差」の変更
使用する
ボタン

1 A. ＜設定＞メニューからサブメニューを選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「P.5：吸込圧力低下
復帰揚程差」を選択します。
決定 を押します。

P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下
停止揚程
P . 5 ：吸 込 圧 力 低 下
復帰揚程差

決定

戻る

7 セグメントモニタに現在の設定値が表示されます。（出荷時の設定値：3m）

4▲ ▼ で設定値を変更します。

5

決定 を押します。

＊ 復 帰 揚 程 [m]=P.4（ 吸 込 圧 力 低 下 停 止 揚 程 ）[m]+P.5（吸込圧力低下復帰揚程差）[m][m]
P5： 吸 込 圧 力
低下復帰揚 程 差
▲

▼ 変更後

決定

決定

据付・運転

7 セグメントモニタに表示が点滅
して設定値が保存されます。
＊ 設置値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設置値は変更されません。

[m]
P5： 吸 込 圧 力
低下復帰揚 程 差
▲

▼ 変更後

決定

サブメニューが 1 つ進み、
「P.1：設定揚程」が選択されます。
＊ 戻る を 2 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。
P . 1 ：設 定 揚 程
P . 2 ：推 定 末 端 揚 程
F_F：手 動 運 転 周 波 数
P . 4 ：吸 込 圧 力 低 下34

「b. メンテナンスメニュー」の変更
故障発生時の表示
例：漏電が原因で故障した場合
ςΓΛΠδΗϋ

ેఠນাLED ήΎȜLED
2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

ςΓΛΠ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

ςΓΛΠ

±հൡ໫᫖

Ǯ

਀൲

೪গ
ু൲ ਀൲

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

3࣢‫ܥ‬

ςΓΛΠ

࿗ͥ

೪গ

ু൲

਀൲
ιΣνȜ

2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

‫׋‬ഢ
࡬વ

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±°ᴷ°°±հൡᴷ°®°Èú²հൡᴷ±µ°®°ÈúǬ Ǯ³հൡᴷ°®°Èúɮʽʚ˂ʉǾʬ˂ʉ

೪গ

2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

‫׋‬ഢ
࡬વ

೪গ

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

ু൲ ਀൲

࿗ͥ

ু൲

ࠨ೰

ιΣνȜ

4࣢‫ܥ‬

2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

ࠨ೰

4࣢‫ܥ‬

ͺΛίȆΘ;ϋδΗϋ

●故障が発生すると自動的に故障表示画面に切り換わり、状態表示 LED が橙色点灯します。
ブザー LED 点灯中は、故障発生時にブザーが鳴ります。

●

7 セグメントモニタに故障コード、液晶パネルに復帰方法が表示されます。
▲ ▼ で上下にスクロールして確認します。

●

故障原因を取り除き、 ςΓΛΠ を押して復帰します。

＊ 故障コードは、故障警報一覧（P.53）を参照してください。

高架水槽液面異常の表示
例：高架水槽が減水レベル以下と検知した場合ήΎȜLEDࣞ‫ط‬କ௑‫ס‬࿂։ુLED ςΓΛΠδΗϋ
2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

ςΓΛΠ

高架水槽減水

೪গ
਀൲

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

‫׋‬ഢ
࡬વ

PS1：吐 出 し 揚 程 [m]1号機：0.0Hz 10：00
2号機：150.0Hz▲ ▼3号機：0.0Hz

೪গ
ু൲ ਀൲

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

3࣢‫ܥ‬

水位が正常
になると
࿗ͥ

ু൲

೪গ
਀൲

ιΣνȜ
2࣢‫ܥ‬

2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

‫׋‬ഢ
࡬વ

据付・運転

ςΓΛΠ

೪গ
ু൲ ਀൲

ιΣνȜ
2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

࿗ͥ

ু൲

ࠨ೰

4࣢‫ܥ‬

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

ࠨ೰

4࣢‫ܥ‬

ͺΛίȆΘ;ϋδΗϋ

●液面に異常があると自動的に故障表示画面に切り換わり、高架水槽液面異常 LED が橙色点灯します。
ブザー LED 点灯中は、液面の異常時にブザーが鳴ります。

●

7 セグメントモニタに故障コード、液晶パネルに警報原因と復帰方法が表示されます。
▲ ▼ で上下にスクロールして確認します。

●

水位が正常に回復すると、自動復帰します。

＊ 故障コードは、液面警報一覧（P.53）を参照してください。

35

■「故障来歴」の確認
使用する
ボタン

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「Error：故障来歴」
を選択します。
決定 を押します。

Å ò ò ï òᴷ୒ ᪩ ఼ ධÐ É ô ® Åᴷ๬ ᬂ ఼ ධÃïõîôᴷሥ አ ᤆ ᢆ ஽ ᩖሥአܿӦ‫و‬ୣ

決定7 セグメントモニタに
ます。

4

戻る

が表示され

▲ を押します。
୒᪩఼ධǬ ᤈՍɁ఼ධɋሉӦǽ▲
最新の故障来歴が表示されます。
＊ 故障内容（4 行分）が 4 秒間表示された後、1 秒後に 1 行ずつスクロールします。

据付・運転

5

▲ を押す毎に、7 回前までの故障来歴とクリア画面が表示されます。
（1 回前→ 2 回目→ 3 回目・・・7 回目→クリ
ア画面）

ఊ୿
ÓÔÏÐ
²°±³¯°³¯²µǽ±¸ᴷ±·Ϧ᫖±հൡǽ°®°±Á＊ ▼ を押すと、逆の順で表示されます。

▲

6 クリア画面で 決定 を 2 秒以上長押しすると、全ての故障来歴が削除されます。

＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

ขްǽǽɷ˂ɥᴯᇽᩋઃ
ȪȺ୒᪩఼ධɹʴɬ

36▲

■「液面来歴」の確認
使用する
ボタン

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ で サ ブ メ ニ ュ ー「PIt.E： 液 面 来 歴 」
を選択します。
決定 を押します。

Å ò ò ï òᴷ୒ ᪩ ఼ ධÐ É ô ® Åᴷ๬ ᬂ ఼ ධÃïõîôᴷሥ አ ᤆ ᢆ ஽ ᩖሥአܿӦ‫و‬ୣ

決定7 セグメントモニタに
ます。

4

戻る

が表示され

▲ を押します。
๬ᬂ఼ධǬ ᤈՍɁ఼ධɋሉӦǽ▲
最新の液面来歴が表示されます。
＊ 液面内容（4 行分）が 4 秒間表示された後、1 秒後に 1 行ずつスクロールします。

▲ を押す毎に、7 回前までの液面来歴とクリア画面が表示されます。
（1 回前→ 2 回目→ 3 回目・・・7 回目→クリ
ア画面）

据付・運転

5

ఊ୿
ÈÌ
²°±³¯°³¯²¶ǽ±µᴷ²¸຿෩±հൡǽ°®°²Á＊ ▼ を押すと、逆の順で表示されます。

▲

6 クリア画面で 決定 を 2 秒以上長押しすると、全ての液面来歴が削除されます。

＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

ขްǽǽɷ˂ɥᴯᇽᩋઃ
ȪȺ๬ᬂ఼ධɹʴɬ

▲37

■「積算運転時間」・「積算始動回数」の確認
使用する
ボタン

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「Count：積算運転
時間・積算始動回数」を選択します。
決定 を押します。

Å ò ò ï òᴷ୒ ᪩ ఼ ධÐ É ô ® Åᴷ๬ ᬂ ఼ ධÃïõîôᴷሥ አ ᤆ ᢆ ஽ ᩖሥአܿӦ‫و‬ୣ

決定

戻る

1 号機の積算運転時間と積算始動回数が表示されます。

4▲ を押します。

ᴮհൡሥአᤆᢆ஽ᩖ
ǽᴭᴭᴭᴭᴭᴵ஽ᩖ
ᴮհൡሥአܿӦ‫و‬ᩖǽᴭᴭᴭᴭᴯᴮ‫و‬▲
2 号機の積算運転時間と積算始動回数が表示されます。

5▲ を押します。
ᴯհൡሥአᤆᢆ஽ᩖ
ǽᴭᴭᴭᴭᴭᴮ஽ᩖ
ᴯհൡሥአܿӦ‫و‬ᩖǽᴭᴭᴭᴭᴭᴴ‫و‬

据付・運転

▲
3 号機の積算運転時間と積算始動回数が表示されます。

6▲ を押すごとに、1 号機／ 2 号機／ 3 号機の積算運転時間・積算始動回数とクリア画面が表示されます。
（1 号機→ 2 号機→ 3 号機→クリア画面）＊ ▼ を押すと、逆の順で表示されます。

ᴰհൡሥአᤆᢆ஽ᩖ
ǽᴭᴭᴭᴭᴭᴮ஽ᩖ
ᴰհൡሥአܿӦ‫و‬ᩖǽᴭᴭᴭᴭᴭᴲ‫و‬▲

7 クリア画面で 決定 を 2 秒以上長押しすると、全ての積算運転時間・積算始動回数が削除されます。
＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

38ขްǽǽɷ˂ɥᴯᇽᩋઃ
ȪȺሥአᤆᢆ஽ᩖˁ
ܿӦ‫و‬ୣɥɹʴɬ

▲■「アキュムレータガス封入圧計算」の確認＊「P.1：設定揚程 」、「P.2：推定末端揚程」から計算した封入圧値です。

使用する
ボタン

＊ 現場にて「P.1：設定揚程 」、「P.2：推定末端
揚程」を変更した場合、またはアキュムレー
タのメンテナンス時は、封入圧を制御盤の表
示値に再調整してください。
＊ 出荷時のアキュムレータガス封入圧力は設定
揚程範囲の中間値に設定されており、計算値と異なっている場合があります。

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「A.PrES：アキュム
レータガス封入圧計算」を選択します。
決定 を押します。

Ãïõîôᴷሥ አ ᤆ ᢆ ஽ ᩖሥአܿӦ‫و‬ୣÁ®ÐòÅÓᴷ ɬɷʯʪʶ˂ʉɶʃ
ߨо٢᜛አ

決定

戻る

アキュムレータガス封入圧計算が自動的に計算され、数値が７セグメントモニタに表示されます。
＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

ÛÍÐáÝÁ ® Ð ò Å Óᴷɬɷʯʪʶ˂ʉߨо٢˨ᜤɁϏɥᄻާȾ
ᝩኮȪȹȢȳȨȗǿ

据付・運転
39

■「日付時刻情報」の変更＊ 日付時刻は、出荷時に設定されています。
ズレがある場合は、下記手順に従い修正して
ください。

使用する
ボタン

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「dAtE：日付時刻情報」
を選択します。
決定 を押します。

ሥአܿӦ‫و‬ୣÁ®ÐòÅÓᴷ ɬɷʯʪʶ˂ʉɶʃ
ߨо٢᜛አäÁôÅᴷ ஓ ͇ ஽ ҩ ষ ‫ڨ‬決定戻る

4 確認画面が表示されたら、再度 決定 を押します。
＊

：DATE

း٣Ɂஓ͇Ǿ஽ҩɥᜫްȪɑȬǿ

ขް

決定

据付・運転

5

▲ ▼ を押して、“年”を変更し 決定 を押します。

6▲ ▼ を押して、“月”を変更し 決定 を押します。

7▲ ▼ を押して、“日”を変更し 決定 を押します。

8▲ ▼ を押して、“時間”を変更し 決定 を押します。

9▲ ▼ を押して、“分”を変更し 決定 を押します。

戻るᴥᛴ௦ᴬఌᴬஓᴦᴮᴰࢳᴭᴰఌᴯᴳஓ
း٣஽ҩ
ᴮᴲᴷᴱᴱ

決定

7 セグメントモニタに表示が点滅
して設定値が保存されます。
＊ 設定値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設定値は消えません。
＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

40

ᴥᛴ௦ᴬఌᴬஓᴦᴮᴰࢳᴭᴰఌᴯᴳஓ
း٣஽ҩ
ᴮᴲᴷᴱᴱ

決定

■「試運転情報」の設定＊「設定日」、「稼動日」、「次回点検日」を記録することができます。
今後のメンテナンスの為、設定することをお勧めします。

使用するボタン

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「tESt：試運転情報」
を選択します。
決定 を押します。

Á®ÐòÅÓᴷ ɬɷʯʪʶ˂ʉɶʃ
ߨо٢᜛አäÁôÅᴷ ஓ ͇ ஽ ҩ ষ ‫ڨ‬ôÅÓôᴷ ᝁ ᤆ ᢆ ষ ‫ڨ‬決定戻る

4 確認画面が表示されたら、再度 決定 を押します。
＊：TESTʧʽʡʰʕʍʒɁᝁ
ᤆᢆষ‫ڨ‬ɥ᚜ᇉȪɑ
Ȭǿ

ขް

決定

5

▲ ▼ を押して、サブメニュー「設置日」を選択し、 決定 を押します。
＊ 出荷時は「ー ー年ー ー月ー ー日」に設定され
ています。

戻る

ᜫᏚஓ
ሜӦஓ
ඒ‫و‬ཟ೫ஓ

据付・運転

決定

6

▲ ▼ を押して、“年”を変更し 決定 を押します。

7▲ ▼ を押して、“月”を変更し 決定 を押します。

8“日”を変更し 決定 を押します。
▲ ▼ を押して、ᜫᏚஓᴮᴰࢳᴭᴰఌᴮᴱஓ

＊ 稼働日・次回点検日も同様の操作方法で設定することができます。
決定7 セグメントモニタに表示が点滅
して設定値が保存されます。
＊ 設定値に変更があった場合のみ表示されます。
＊ 電源を切っても設定値は消えません。

ᜫᏚஓᴮᴰࢳᴭᴰఌᴮᴱஓ

決定＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

41

■「漏水検知器動作選択」の設定（バリエーション 41( 漏水検知器付 ) の場合）

1 「b. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

23▲ ▼ でサブメニュー「EbA：漏水検知器
動作選択」を選択します。
決定 を押します。

HSr：吸 込 圧 力 監 視
運転動作選択EbA：漏 水 検 知 器
動作選択

決定

戻る

7 セグメントモニタに現在の設定が表示されます。

4▲ ▼ を押して、「1：常用」、もしくは「2：テスト」を選択し、 決定 を押します。

漏水検知器動作選択
0： 不 動 作
1： 常 用2： テ ス ト決定7 セグメントモニタに SAVE 表示が点滅して、設定値が保存されます。
＊ 設定に変更があった場合のみ、SAVE 表示されます。
＊ 電源を切っても、設定値は消えません。
＊ 戻る を 3 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

戻る

漏水検知器動作選択
0： 不 動 作
1： 常 用2： テ ス ト

据付・運転■「遠方監視装置接続」の設定＊「遠方監視装置 EMD-1」を接続することができます。
遠方監視装置 EMD-1 は特別付属品です。別途お買い求めください。
詳しくは、遠方監視装置の取扱説明書に従って接続および設定をしてください。

■「BLE 動作選択」の設定＊ Bluetooth® 通信機能を使用する、もしくは使用しないように設定することができます。
＊ 詳しくは、Bluetooth® 通信機能（P.49）を参照してください。

42

■「C. メニュー」について

1 「C. メンテナンスメニュー」からサブメニュー
を選択します。（P.28 参照）

2

決定 を押します。

Ãʫʕʯ˂

決定

戻る

出荷時調整メニューです。
＊ メーカー調整メニューのため、調整不要です。
＊ 戻る を 2 回押すと、吐出し揚程＜通常表示＞に戻ります。

ҋᔸ஽ᝩ୥ʫʕʯ˂
ȺȬǿ

੒ɞ

出荷時設定一覧
出荷時設定
ユニット
口径

運転方式

形式

モータ

吐出し×吸込
mm

P1

P2

m
52
68
76
76
52
68
76
76

m
47
61
68
68
47
61
68
68

設定揚程
吸込圧力低下 吸込圧力
調整範囲
アキュムレータ
停止揚程 復帰揚程差
封入圧
P4
P5
m
7
7
7
7
7
7
7
7

m
3
3
3
3
3
3
3
3

MPa
0.22
0.28
0.32
0.43
0.22
0.28
0.32
0.43

m
28 ～ 52
24 ～ 68
44 ～ 76
58 ～ 76
28 ～ 52
24 ～ 68
44 ～ 76
58 ～ 76※ 始動揚程（P3）= 推定末端揚程（P2）－ 4m（始動揚程は、推定末端揚程を調整すると自動的に決まります。）※ 吸込条件：押込圧力 76m 以下【押込 7m 以下でポンプ停止、10m 以上でポンプ運転自動復帰（出荷時設定値）】※ 工場出荷時の推定末端揚程 = 設定揚程 × 0.9

43

据付・運転

80

kW
SDP80R2.2A
2.2 x 2
SDP80R3.7A
3.7 x 2
SDP80R5.5A
5.5 x 2
SDP80R7.5A
7.5 x 2
2/3 台
ロータリー SDP80R2.2WA 2.2 x 2
SDP80R3.7WA 3.7 x 2
SDP80R5.5WA 5.5 x 2
SDP80R7.5WA 7.5 x 2

設定揚程 推定末端揚程

試運転

設定揚程調整範囲外や最大水量以上での使用はしないでください。急激な圧力変動や流量変動が発生し、破損や故障の原因になります。
޺ȁগ

配線を取り付けたり外したりする場合、必ず電源を遮断して作業を実施してください。
感電する恐れがあります。

޺ȁগ

モータに商用電源を直接接続しないでください。火災、故障、破損の恐れがあります。また、磁石の磁力は強力なため時計、磁気カード、ペースメーカなどを近づけないでください。故障や重篤な危険を伴う恐れがあります。
制御盤の操作スイッチは正しく設定してください。不動作による設備の二次被害や故障の恐れがあります。
ポンプ内に水が入っていることを確認してください。ヒータが断線したり、火災の原因になります。

޺ȁগ

据付・運転
44

空運転、一定時間の締切運転はしないでください。また、取扱液中に空気を混入させないでください。ケーシング・軸受・軸封などが破損したり、揚水不能になる恐れがあります。また、ポンプが過熱し火傷をする恐れがあります。

1 運転の準備

1 電源が入っていないことを確認します。
2 ボルト、ナットのゆるみはないかを確認します。
3 逆流防止装置への通水＜φ75mm逆流防止装置＞＊ 通水作業はすべての逆流防止装置に対して行ってください。

Op/2!ΞΑΠ΋Λ· Op/3!ΞΑΠ΋Λ·

Op/4!ΞΑΠ΋Λ·A28（１）逆流防止装置内部への異物かみ込みによる機能低下や漏水を防止するため、十分に配管内を洗浄します。
（２）ストレーナ機能を正常に保つため、分岐管のバルブを徐々に開けて通水します。
（３）No.1 および 2、3 のテストコックを開けて、空気を抜きます。
（４）通水が完了したら、テストコック 1、2、
3 を閉めます。

‫ٳ‬໾A ໐ͅΑΩ΢൝ͬဥ̞̀‫ٳ‬໾̱̩̺̯̞̀ȃ‫ࣺݟ‬௰δȜσ༕ȪΑΠτȜ΢ඤ௬ȫ

＜φ40mm逆流防止装置【SDP-Rのみ】＞
Op/2!ΞΑΠ΋Λ·‫ࣺݟ‬௰δȜσ༕ȪΑΠτȜ΢ඤ௬ȫ

Op/3!ΞΑΠ΋Λ·
Op/4!ΞΑΠ΋Λ·

4 ポンプの呼び水（エアー抜き）
ポンプ吸込側のボール弁を開いてから、排気弁を開きます。

ෳ‫ܨ‬༕

エアーが抜け、排気弁から水が連続して出てくるようになったら、呼び水完了です。

ഫ੄̱௰
δȜσ༕

ご注意

‫ࣺݟ‬௰
δȜσ༕

据付・運転

呼び水は手順に従って正しく行ってください。呼び水（エアー抜き）が十分でないとポ
ンプが空運転を行い、メカニカルシール・ポ
ンプ・配管等の損傷の原因になります。
● 呼び水（エアー抜き）の際は必ず元の電源を切ってください。感電やけがをする恐れがあります。
●

5 配線が正しく行われているか、端子ビスのゆるみはないかを確認します。
2 電源の確認

1 電源を入れ、制御盤内の漏電しゃ断器に電源を投入します。
2 制御基板上表示パネルを操作し、電源電圧を表示させ、電圧が 200V ± 10％に入っていることを確認します。

＊ インバータ運転のため、電源側の相順による逆回転はありません。モータ端子台側で逆相接続すると、過負荷保護により停止します。

45

3 流入弁選択時の設定●

流入弁動作切換ボタン ஖఼ を押す毎に、開→（No.1 流入弁が開いた状態、および単独運転の場合を示します）

閉→自動・・・の順に切り換わります。選択された流入弁の動作の表示が赤色点灯します。
●

ၠව༕੄ႁນাLED設定された条件により、流入弁出力時に流入弁出力表示 LED が赤色点灯します。

ၠව༕൲ै୨۟δΗϋ

4 手動運転の確認

1 バルブ類の開閉を確認します。
吐出し口、および試験用配管のスルース弁→閉● ユニット吸込口のスルース弁→開● アキュムレータのボール弁 ( 三方弁 )、吸込・吐出し側圧力発信器のボール弁→開＊ ボール弁 ( 三方弁 ) の取扱時には、表示
ラベルをよくご確認ください。

2

ςΓΛΠ

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

据付・運転

運転切換スイッチを手動
選 択 し た 場 合 は、 自 動 的に F_F 設定に切り換わります。（P.32 参照）

3 手動運転周波数の設定をします。（P.32 参照）
設定範囲
2.2kW
45Hz ～ 135Hz
3.7kW
50Hz ～ 150Hz
5.5kW、7.5kW 100Hz ～ 300Hz

出荷時設定
45Hz
50Hz
100Hz

ス弁を徐々に開き、配管から水が勢いよく出るかを確認します。
＊ 数分しても揚水しない場合は、［運転切換ス
イッチ］を「停止」にして、再度呼び水を行ってください。

5 完全揚水したら、試験用配管のスルース弁を閉めて、「運転切換スイッチ」を「停止」にします。
＊ 2 号機ポンプと 3 号機ポンプについても、同様の方法で確認してください。

‫׋‬ഢ
࡬વ

ÆßÆᴷਖ਼ Ӧ ֚ ฯ ୣ ÛÈúÝ±հൡᴷ·°Öվҋ
±®²°Á
°®³°ë×
í

µ

೪গ
਀൲

೪গ

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

ু൲ ਀൲

2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

4࣢‫ܥ‬

೪গ
਀൲

ু൲

2࣢‫ܥ‬

࿗ͥ

ু൲
ιΣνȜ

制御盤にて、1 号機の［運転切換スイッチ］を「手動」にします。
1 号機ポンプが始動します。

4 ポンプ圧力が上昇したら、試験用配管のスルー

46

2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

●

‫׋‬ഢ୨۟ΑͼΛΙࠨ೰

6 通水後、右図のように、ボール弁を閉じてキャップを外し、内蔵のフィルタを取り出して清掃します。

＜φ40mmボール弁【SDP-Rのみ】＞＜φ75mmボール弁＞

΅λΛί

配管施工時の異物などがフィルタに詰まると、吸込圧力低下の原因となる場合があります。

΅λΛί
໾

έͻσΗ
‫ࣺݟ‬௰δȜσ༕έͻσΗ‫ࣺݟ‬௰δȜσ༕

ご注意●

ボール弁は全開、または全閉にてご使用ください。
また、開閉中は途中で止めないでください。

໾

5 自動運転の確認

1 制御盤にて、1、2、3 号機の［運転切換スイッ
チ］を「自動」にします。

ςΓΛΠ

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

‫׋‬ഢ
࡬વ

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±°ᴷ°°±հൡᴷ°®°Èú²հൡᴷ°®°ÈúǬ Ǯ³հൡᴷ°®°Èú

2 試験用配管のスルース弁を徐々に開きます。
＊ ポンプ（1 台）が始動します。スルース弁
をゆっくり開閉し、圧力が大きく変動しないことを確認してください。

2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙

೪গ
਀൲

೪গ

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

ু൲ ਀൲

ιΣνȜ
2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

࿗ͥ

ু൲
ࠨ೰

4࣢‫ܥ‬

3 スルース弁を閉じます。
現場状況に合わせ、約 10 ～ 60 秒の最適時間
でポンプが停止します。
＊ 運転中に低速になることがありますが、省エネのためであり異常ではありません。

೪গ
਀൲

೪গ
ু൲ ਀൲

2࣢‫ܥ‬

4 始動・停止を繰り返します。

೪গ
ু൲ ਀൲

3࣢‫ܥ‬

ু൲

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ୨۟ΑͼΛΙ＊ 作動原理（P.14）の通りにロータリー切替が行われているか、確認してください。

据付・運転＊ P.1 ＞ P.2 のとき：推定末端圧一定
P.1 ＝ P.2 のとき：吐出し圧一定＊ スルース弁を開き圧力が下がるとポンプ（1 台）が始動し、さらにスルース弁を開くとポンプが 2 台運転になることを確認して
ください。
ご注意
試験用配管を設置していない場合は、吐出し口のスルース弁やじゃ口等の開閉により確認してくだ
さい。
● 試運転日時を制御盤に記憶しておくことも可能です。（P.41 参照）●

47

6 通常運転

1 バルブ類の開閉を確認します。
試験用配管のスルース弁→閉● ユニット吸込口、吐出し口→開● アキュムレータのボール弁（三方弁）、吸込・
吐出し圧力発信器のボール弁→開＊ ボール弁（三方弁）の取扱時には、表示
ラベルをよくご確認ください。
● 逆流防止装置のボール弁→開● バタフライ弁→開
●

2࣢‫ܥ‬

ഩ࡙
ςΓΛΠ

3࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

4࣢‫ܥ‬

‫׋‬ഢ
࡬વ

‫׋‬ഢ
࡬વ

ÐÓ±ᴷվ ҋ Ȫ ૯ ሌ ÛíÝ±°ᴷ°°±հൡᴷ°®°Èú²հൡᴷ°®°ÈúǬ Ǯ³հൡᴷ°®°Èú

೪গ
਀൲

೪গ

୭೰

೪গ
ু൲ ਀൲

ু൲ ਀൲

ιΣνȜ
2࣢‫ܥ‬

3࣢‫ܥ‬

࿗ͥ

ু൲
ࠨ೰

4࣢‫ܥ‬

2 制御盤を確認します。
●●

運転切換スイッチ（1、2、3 号機共）→「自動」
流入弁動作切換ボタン→自動

3 試運転完了後、ポンプ、モータ、アキュムレー

タなどの水滴を乾いた布できれいに拭き取って
ください。

೪গ
਀൲

೪গ
ু൲ ਀൲

2࣢‫ܥ‬
‫׋‬ഢ୨۟ΑͼΛΙ

ご注意フラッシュバルブなどの使用におけるご注意
フラッシュバルブなどの急激な流量変化を伴う機器をご使用の場合は、事前に最寄りの弊社営業所へご相談ください。ポンプ停止中にフラッシュバルブを使用すると管内圧力が急激に低下し、圧力変動やエ
アー混入などの恐れがあります。

据付・運転
48

೪গ
ু൲ ਀൲

3࣢‫ܥ‬

ু൲

4࣢‫ܥ‬

®

Bluetooth 通信機能
Bluetooth 通信機能は、制御盤にある操作パネルを操作しなくても、スマートフォンを使って給水装置の運転状況を確認できる機能です。
Bluetooth 通信機能を使用するには、スマートフォンに「KAWAMOTO i」アプリをインストールする必要があります。

アプリ各種機能
本アプリで使える機能は以下のとおりです。
機

能

内

容

モニタ

吐出し揚程、電源電圧など現在の運転情報を表示します。

来歴情報

故障来歴情報と液面来歴情報を表示します。

取扱説明書

通信中の機種に対応する取扱説明書を表示します。

レポート

運転情報や来歴情報等をメールで送信します。

パラメータ

制御盤の「A. 設定メニュー」と「b. メンテナンスメニュー」を表示します。

切断 / 接続

通信を切断 / 接続します。

サポートページのご案内
以下の QR コードを読み取った先に、「KAWAMOTO i」アプリの操作ガイドがございます。「KAWAMOTO i」
アプリの詳しい使いかたをお知りになりたい場合、またはご不明な点がある場合は、操作ガイドをご利用ください。

https://www.kawamoto.co.jp//manual/71117700.pdf

据付・運転

QR コードについて
スマートフォンのバーコードリーダーで読み取ってください。
（読み取れない場合は、QR コード左横に記載されているアドレスを直接入力してください。）＊誘導されるサイトの視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。
QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。

49保守・点検長期間ご使用にならない場合は、ポンプ及び配管内の水を抜いてください。滞留水が腐敗し、雑菌が繁殖する恐れがあります。
冬期に使用しない場合は、電源を切りポンプ及び配管内の水を抜いてください。ポンプ内や配管内に水が入ったまま放置するとポンプが凍結破損する恐れがあります。
制御盤主駆動装置のインバータは、ポンプ停止中でも 2 次側に電圧がかかりますので、点検時は必ず元の電源を切ってください。また、電源を遮断した後もインバータ主回路の平滑コンデンサは充電されています。安全な電位まで放電するには時間がかかります。電気回路に触れる場合、電源OFF 後、10 分以上経過し、かつ、インバータの主回路端子 P（＋）～ N（－）間の直流電圧が安
全な電圧（DC25V 以下）に下がっていることをテスターなどで確認してください。

下記点検項目を随時点検し、必要に応じてお手入れおよび消耗部品の交換を行ってください。
※消耗部品の交換については P.51 参照。

日常点検
点検作業の際には、制御盤の「点検作業中」を押してください。監視盤などへ点検作業中信号が送出され、点検作業中であることが管理室などで確認できます。
＊ 外部信号 A5 ～ A11 の出力、ブザー出力はしません。
異常を早く発見するには、日々の変化を知ることが大切です。そのためにも運転日誌を付けられることをお勧
めします。
項目
ポンプ
モータ

ユニット

確認事項

判定基準

メカニカルシールの水漏れ

滴下しないこと

外被温度

周囲温度＋ 70℃以下

玉軸受

運転音・振動が初期より変化のないこと

絶縁抵抗（注）

1M Ω以上吐出し揚程

設定揚程値より大きく変化のないこと

電流

銘板電流値以下

電圧

定格電圧の± 10％以内

水漏れ

各部より漏水のないこと（注）絶縁抵抗測定は電源電圧に合った絶縁抵抗計（250V 以下）をご使用ください。制御基板等が破損する恐れがあります。

メンテナンス

6 ヵ月点検項目
アキュムレータ
制御盤
圧力発信器

確認事項

判定基準

封入ガス圧力銘板記載値（注）

盤内の結露結露がないこと

リレー類

変色等の異常がないこと

動作

動作（定圧性）が不確実でないこと（注）アキュムレータ用ボール弁 ( 三方弁 ) のレバーを水平に倒して、アキュムレータ内部の水を抜いて測定してください。

50

消耗部品の交換

修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。
不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。
໦ٜȆ٨௮޺গ

消耗部品は定期的に交換を行ってください。劣化・摩耗したまま使用した場合、水漏れや焼付き・破損など、事故の原因になります。定期点検、部品交換などは、ご購入先もしくは最寄の弊社営業所に依頼してください。
＜表−１＞の部品は消耗部品です。交換時期及び状態の目安を参考にして交換してください。
＜表−１＞以外の電気機器は日本電機工業会発行「汎用電気機器更新のおすすめ」を参考にして交換してくだ
さい。

＜表−１＞
部品名

交換時期の目安

状態の目安

O リング（パッキン）

分解・点検時－メカニカルシール

1年

目視できるほど漏洩するとき

玉軸受

3 年（注）

軸受が過熱したり、異音・異常振動が発生するとき

アキュムレータ

3年

ポンプの停止時間が著しく短くなったとき

圧力発信器

5年

圧力の設定が不確実なとき

流量センサー

3年

動作が不確実なとき

チェック弁

3～5年

弁の動作に不具合が生じたとき電装品（制御入出力基板）

5年

各運転の動作が不確実なとき電装品（操作表示基板）

5年

各運転の動作が不確実なとき

BLE 基板5年

Bluetooth 通信が不確実なとき

インバータ

7～8年

動作が不確実なとき

ファン（制御盤用）

3年

ファン（インバータ用）

3年

蓄電池

10 年

異音が発生したり、ファンが回らないとき
電源を切ると時刻が保持されていないとき＊日常の保守・点検において異常があれば早めの交換をお奨めします。
（注）3 年または 12,000 時間のどちらか早い時期で交換してください。

メンテナンス51

■ 逆流防止装置の消耗部
No＜φ 75mm 逆流防止装置＞

9

8

4

1 6

3

5

2
ࡘգ৆‫ݙ‬ၠཡগ௡౾

δȜσ༕

7＜φ 40mm 逆流防止装置【SDP-R のみ】＞

89

1

δȜσ༕

メンテナンス
52

3

4

6

2

7 5

ࡘգ৆
‫ݙ‬ၠཡগ௡౾

1
2
3
4
5
6
7
8
9

部品名
弁体

交換時期の
目安
3年

ダイヤフラムO リング

分解・点検時

フィルタ

3年

O リング

分解・点検時故障警報一覧
分類

ユニット
保護

７セグメントモニタ表示

内容

StOP

停電

PEd

吐出し圧力発信器異常

PES
FOP

分類

７セグメントモニタ表示

内容＊－ Er8インバータ通信異常
制御盤内漏電しゃ断器「切」

吸込圧力発信器異常＊－ OC1

過電流（加速中）

外部割込＊－ OC2過電流（減速中）CPE

制御基板異常＊－ OC3過電流（一定速中）

OPE

点検作業中

＊－ OU1過電圧（加速中）HSL

吸込圧力低下＊－ OU2過電圧（減速中）

EbA

漏水

r － Er8

遠方監視装置通信異常＊－ OU3インバータ ＊－ LU
保護＊－ OPL

過電圧（一定速中）
不足電圧
出力欠相

b － Er8

BLE 通信異常＊－ HdL

吐出し圧力低下＊－ OH1インバータ異常温度上昇

漏電＊－ OLU

過負荷＊－ ELb＊：１号機の場合は 1、２号機の場合は 2、3 号機の場合は3 が表示されます。

＊－ OL1

電子サーマル＊－ Er1

メモリーエラー＊－ Er3CPU エラー＊－ Erd

脱調検出＊－ ErF

不足電圧時データセーブエラー＊：１号機の場合は 1、２号機の場合は 2、3 号機の場合は3 が表示されます。
※記載以外の故障警報が表示されている場合は、購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

液面警報一覧
分類
液面異常

７セグメントモニタ表示

内容

HL

高架水槽満水LL2

高架水槽減水メンテナンス53

故障かな？と思ったら修理技術者以外の人は、分解・修理・改造やケーブル交換を行わないでください。
不備があると、故障・破損・感電・火災の原因になります。
໦ٜȆ٨௮޺গ

動かなくなったり異常（ケーブル破れ、コゲ臭いなど）がある場合、直ちに運転を停止して電源を遮断し、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所に点検あるいは修理を依頼してください ｡ 異常のま
ま運転を続けたり、修理に不備があると、漏電・感電・火災、漏水などの原因になります ｡
点検・交換の際は、必ず電源を遮断して作業を実施してください。漏電・感電やけがの恐れがあります ｡

異常を発見したら、下記の表に従って速やかに対処してください。
対処後も異常がある場合は、ご購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
自動運転時

現象

原因

対策

自動運転不能＜運転＞
ランプ点滅

温度制限保護運転中
目標圧力に達しない

再始動不能

圧力発信器チェック
圧力発信器コネクタの差し込み不良、又は部品又は点検・修理・交換
不良、又は圧力発信器のボール弁→「閉」
又は圧力発信器のボール弁→「開」

停止不能

流量センサーの部品不良（ON 状態）

P.1 設定揚程・P.2 推定末
圧力発信器の確認
端揚程と異なる推末運転P.1 設定揚程・P.2 推定末端揚程の再調整をする
アキュムレータ封入圧の低下、又は破損
停止時間が短い

冷却ファンの故障、周囲温度の上昇

運転側の流量センサーを外し、動作をチェック
圧力発信器チェック又は点検・修理・交換
設定揚程の再調整
アキュムレータにガスを補充する
又は点検・修理・交換

アキュムレータ用ボール弁（三方弁）のレバー アキュムレータ用ボール弁（三方弁）のが「閉」になっている
レバーを「開」にする

断続運転繰返し流量センサーコネクタの差し込み不良、又は部品不良流量センサーの動作チェック
又は点検・修理・交換

電源表示灯が点灯しない
モータが回転しない

漏電しゃ断器が切れている

漏電しゃ断器を入れる

モータは回転するが水が 圧力発信器のボール弁が閉じている、半開である 圧力発信器のボール弁を開ける
出ない、もしくは水は出る
ポンプの中が満水でない
呼び水を完全に行うが圧力が上がらない共通

メンテナンス54

ポンプが停止しない
運転切換スイッチが「手動」になっている
水を使用しないのに運転
配管より水が漏れている
する

運転切換スイッチを「自動」にする
点検、修理する

自動運転をしない

運転切換スイッチが「手動」になっている

運転切換スイッチを「自動」にする

ロータリー運転をしない

運転切換スイッチが「手動」になっている

運転切換スイッチを「自動」にする

増台運転をしない

運転切換スイッチが「手動」になっている

運転切換スイッチを「自動」にする

アキュムレータ用ボール弁（三方弁）のレバー アキュムレータ用ボール弁（三方弁）のが「閉」になっている
レバーを「開」にする
始動・停止回数が多すぎる

圧力が一定にならない

アキュムレータの封入ガス圧力の低下

アキュムレータにガスを補充する
又は点検・修理・交換

アキュムレータの破損

点検・修理・交換

圧力発信器のボール弁が閉じている

圧力発信器のボール弁を開く

圧力発信器の故障

点検・修理・交換現象
共通＜ヒーター接続時＞
ヒータが動作しない

原因

対策

ヒータ電源スイッチが「OFF」になっている

ヒータ電源スイッチを「ON」にする

ヒューズが切れている

点検・修理・交換＜電源出力端子台を使用時＞ メンテナンススイッチが「OFF」になっている メンテナンススイッチを「ON」にする
流入電動弁、流入電磁弁がヒューズが切れている
点検・修理・交換
動作しない
制御盤に電源が入っていない

制御盤に電源を投入する

BLE 基板がきちんとコネクタに挿入されてい BLE 基板を通信コネクタ CN26-2 にきない
ちんと挿入する
スマートフォン側で Bluetooth 通信が有効に スマートフォンの設定画面にてなっていないBluetooth 通信を有効にする
ＢＬＥ通信不能

ペアリングができない

制御盤にてBluetooth通信を有効にする
制御盤側で Bluetooth 通信が有効になってい 「b. メンテナンスメニュー」の「BLE 動
ない作選択」にて「1: 動作」が選択されているか確認するスマートフォンのバージョンが適合していない

iOS11 以 上、Android6.0 以 上 で あ る
ことを確認する

本製品とスマートフォンとの間に電波遮蔽物が 電波遮蔽物を撤去、または電波遮蔽物かあるら遠ざける
本製品とスマートフォンとの間の距離が遠い

本製品とスマートフォンとの間の距離を近づける

他の機器と Bluetooth 通信をしている

他の機器との通信を切断する

本製品とスマートフォンとの間に電波遮蔽物がある

電波遮蔽物を撤去する、または場所を移動して使用する

本製品とスマートフォンとの間の距離が遠い

本製品とスマートフォンとの間の距離を近づける

途中で通信が途切れる※ポンプが始動・停止する際に、メカ鳴き（“キュッ”という音がする）することがありますが、異常ではありません。
※ある一定水量のまま使用される場合、配管内の空気溜り等の影響により、まれにポンプが増・減台を繰り返すことがあり
ますが異常ではありません。
※故障には予想外なことがありますが、異常を発見したら速やかに対策することが大切です。
※故障の原因が分からないときは、購入先もしくは最寄りの弊社営業所にご連絡ください。ご連絡の際は、製品の形式、製造番号、故障（異常）の状況をお知らせください。
※弊社営業所については、添付の「事業所一覧表」をご参照ください。

メンテナンス55

https://www.kawamoto.co.jp­³¹

検査 合 格 証
川本 製 作 所

株式
会社

検 査

56

検査
責任者