2019冬季号
vol.276
お客さま対談

史跡 佐渡金山 さま

設備の
点検
Point

受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！

星峠の棚田（新潟県）

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

電気と保安冬季号 vol.276

2019年

目次

C O N T E N T S

1P

年頭のご挨拶
お客さま対談史跡 佐渡金山さま検査員の現場報告1

真冬の早朝の停電！高圧ケーブルに水が浸入した漏電が原因

6P

2

熱い！熱くて触れないフロアコンセント

7P

スポットライト2-5P

1 平成29年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る立入検査結果について

8-11P

2

電気事故の概要について

12-14P3

無料省エネ診断のご紹介

15P

4

ヒートポンプによる省エネルギー

16P

設備の点検ポイント

受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！

17P

電気安全セミナー

大陽日酸株式会社 酒田ガスセンターさま

18P

地域活動紹介コーナー「あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」に電気安全移動相談所を開設しました

19P

information

ホームページのご紹介

20P

電気と保安クイズ

20P

我が街紹介

と

め し

『うまし・たくまし・登米市』宮城県登米市

21P

今季号の表紙至柏崎「星峠の棚田」
撮影者
高田事業所

高野

252

219

至上越

403

うらがわら駅
虫川大杉駅

253

明浩

61

43 403

253

芝峠温泉

大山温泉

至南魚沼

ほくほく大島駅
まつだい駅

13

北越急行
ほくほく線

十日町市に点在する多くの棚田の中でも、最も人気のあるのが「星峠の棚田」です。大小様々な棚田約200枚が、まるで魚の鱗のように斜面に広がっています。雲海が発生し、水鏡が輝くシーズ
ンには、その美しい風景を眺めようと全国各地か
ら多くのカメラマンや観光客がこの地を訪れています。四季折々、朝昼晩と様々な表情を見せてくれるため、何度でも訪れたくなる場所です。

102※訪れる際は、事前に注意事項等をご確認ください。
また、降雪時は積雪状況を確認してお出かけください。

229

80

星峠の棚田

至上越

信濃川

13
243
松之山温泉

至十日町

353

鹿渡温泉

405
越後鹿渡駅
鷹羽鉱泉

津南駅

403

桑名川駅
至長野

線

飯山

信濃白鳥駅 平滝駅

JR

足滝駅
森宮野原駅

西大滝駅

横倉駅

越後田中駅

117

年頭のご挨拶
一般財団法人 東北電気保安協会

理事長

中野

春之

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆さまには、良き年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
また、平素は、私ども協会に対し格別のご愛顧とご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2019年の干支「亥」には「無病息災」の意味もあり、亥年は縁起の良い年とされています。
亥年生まれの性格は、「猪突猛進型」とも言われるようですが、真っすぐな性格で優しく、周りの人を明るくする平和主義者の一面を持っているとのことです。
今年は、４月30日には天皇陛下が御退位され、５月１日に皇太子殿下が御即位されるという、時代の節目となる日を迎えることになります。
また、10月からは、消費税10％への引き上げが予定されております。酒類と外食を除く
飲食料品の税率を８％に据え置く「軽減税率」も導入され、関係するお客さまの準備も大変かと推察されます。併せて、駆け込み需要とその後の反動減も懸念されるところです。
ところで、昨年を振り返りますと、大雪から始まり、豪雨や台風そして地震など、日本
列島を度重なる自然災害が襲いました。
弊協会は、お客さまに安全と安心をお届けするため、日頃から電気設備の点検・試験・助言等により電気保安の確保と予防保全を進め、万一事故やトラブルが発生した時は、各事業所が拠点となり、組織的に検査員が24時間出動できる体制を整えております。
また、弊協会は、全ての活動の起点は「お客さまの声」であり、お客さまから信頼されることが重要であるとの認識のもと、協会職員が一丸となり、付加価値の高いサービスをご提供してまいりました。今後も、組織体制と営業活動を強化し、積極的にお客さまサー
ビスの向上に向けた取組みを行うとともに、効率的な事業運営を推進してまいりますので、本年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

1

江戸時代の面影を伝える
佐渡金山正門

今季号のお客さま

新潟県佐渡市

史跡 佐渡金山 さま
佐渡島は、日本海に浮かぶ自然豊かな絶景の観光地として知られています。古い歴史的な面影も残されていますが、特筆すべきは世界に例を見ない金山の貴重な産業遺産がここにあることです。江戸期から近代まで金銀を採掘した坑道跡が、いま独特の観光スポットとして人気を呼んでいます。
本日は、史跡 佐渡金山 浦野成昭社長をお訪ねし、弊協会常務理事
坂本邦夫がお話しをうかがいました。

株式会社ゴールデン佐渡取締役社長

浦野 成昭さま東北電気保安協会
常務理事

坂本 邦夫

江戸時代から近代までの歴史

営佐渡鉱山となりました。西洋人技術者を招坂本：佐渡金山はかなり古い歴史があると聞いていは宮内省御料局管轄の皇室財産として維持さますが、始まりはいつごろでしょうか。

れました。明治29年（1896）になって、当時

聘して近代化を進め、明治22年（1889）から

浦野：佐渡金山が発見されたのは、関ヶ原の戦いの翌年1601年のことでした。それ以前、佐渡は上杉家の領地だったのですが、その時にはまだ発見されていません。金山発見によって徳川幕府直轄の天領となり、奉行所が置かれるようになりました。その後、金を採掘し、小判の製造もするという特別な鉱山として発展し、江戸時代は徳川幕府の財政を支えてきました。
明治２年（1869）には、明治新政府直轄の官2

佐渡金山で製造された佐渡小判

豊かな自然の中に溶け込み、
佐渡金山400年の歴史を物語る産業遺産。
の三菱合資会社に兵庫県の生野鉱山、大阪精

できるという点です。開山から現在に至る歴錬所とともに払い下げられました。その後、史的資料も含めて、鉱山技術と生産システム

三菱鉱業株式会社（現・三菱マテリアル）にの変遷のほぼすべてを見ることができる、世引き継がれて経営してきましたが、平成元年

界でも例のない貴重な遺構が残っています。

３月末、操業を終了しました。

私の見解ですが、江戸時代の鉱山技術が明治以降は、「史跡 佐渡金山」として私ども株式になり西洋から入ってきた技術にスムーズに

会社ゴールデン佐渡が管理・運営をしていま移行したプロセスの証拠が、ここにあるとす。

思っています。江戸時代ここで働いた技術者たちは主に下級の侍でした。私は侍エンジニ

国史跡の坑道を探る

アと呼んでいます。そうした技術系の武士た

坂本：そうすると佐渡金山は、ほぼ400年近い長いた技術とマッチして、その後の日本の近代化

歴史を積み重ねてきた貴重な遺構ということのベースになったのではないかと考えていまですね。それでは「史跡 佐渡金山」の施設す。

ちの尽力が土台にあって、それが西洋から来的な特徴について教えてください。
浦野：まず史跡・文化財としての評価としては、古く昭和42年（1967）に相川地区関係の一部が国史跡に指定答申が出ております。平成19年、経済産業省が近代化産業遺産群として認定しています。平成24年には建造物の一部が国の重要文化財に指定されました。また平成27年には、相川地区・北沢地区の施設などについて
国の重要文化的景観として選定されています。
佐渡金山の採掘坑道は、広大なエリアにアリの巣のように広がっています。現在はその中

所要約30分の「宗太夫坑」（江戸金山絵巻コース）内の休憩所の様子

で、基本的に２つの坑道を一般公開しています。１つは、江戸時代初期の手掘りの様子を再現した坑道「宗太夫坑」で、人形を使って当時の採掘作業を忠実に再現しているコースとして人気です。もう１つは「道遊坑」といって、明治以降の近代の採掘跡のコースです。
いずれも国史跡となっています。当施設の歴
史的価値・意味合いは、江戸時代から近代に至る金山の変遷の様子をまるごと見ることが所要約40分の「道遊坑」（明治官営鉱山コース）の内部

3佐渡ならではの体験工房

セサリーを作ることができる体験です。「金坂本：もともと日本にしっかりした鉱山技術があり、仕上げてもらいます。それから、実は基本とその上で日本の技術と西洋の技術が融合してなる２つの坑道の他に、江戸時代から残って近代化につながったというのは非常に興味深いる未整備のままの真っ暗闇の坑道を探検すいお話ですね。次に、観光的な施設として何る「ガイド付山師ツアー」というのも企画しか工夫されている企画などはありますか。

ています。ちょっとワイルドなルートが好き

箔貼り体験」は、お皿に実際に金箔を貼ってな人、上級者向けで、健脚者以外はご遠慮い
ただくコースですが、お問い合わせも参加者も多く、ご好評をいただいています。

世界遺産登録に向けて坂本：なるほど、まさに佐渡金山ならではの体験ですね。この施設はひとつの観光施設ということに留まらず、佐渡市や新潟県あるいは日本全体としても非常に重要な役割を担っていると、私などは思いますが、いかがでしょうか。
「粘土が銀になる体験」

浦野：佐渡は、古くからある文化や歴史に対する背景が非常に深いところですが、多くはお寺や神社に関わるものです。当施設は産業的な遺構であることから、佐渡全体の美しい景色の中で異質の存在となっています。その異質な存在感をどのように生かしていくかということが、将来の新しい観光のキーになると考えています。世界遺産登録については、平成18
年度から新潟県・佐渡市共同で登録推進事業に取組み、平成22年にユネスコ世界遺産暫定リストに記載済みです。私どももこれらの動

お皿に本物の金箔を貼る「金箔貼り体験」

浦野：日本の観光の流れは大きく変わりました。か
つては団体でいらっしゃって観光地に宿泊し、周りを見学して買い物をして帰るという流れでしたが、今はせっかく訪れたのだから、その土地ならではの何かを自分で体験してみたいという人が多くなっています。当施設では、観光コースの見学以外に「粘土が銀になる体験」や「金箔貼り体験」を行っています。
「粘土が銀になる体験」は、焼くと99.9% 銀になる粘土状の金属素材で、世界で一つのアク

4

相川の北沢地区にある金の浮遊選鉱設備

坂本：最も基本的で重要な保守管理、安全管理の部分ですね。弊協会も常日頃、佐渡金山の施設の保守管理、安全管理という重要な役割の一端を担っているという思いで、業務に従事させていただいています。電気の安全や電気設
備の保守管理、また従業員の方の作業安全確保についてのセミナーなども実施しています
ので、何でもお申しつけいただければと思います。
佐渡金山近代化のシンボル、日本最古の西洋式竪坑「大立竪坑」。
深さ350m 以上に及ぶ。

浦野：私どもの場合は、大型の工場のようなシステ
マチックな考え方ではないですから、私自身も含めて一人ひとりの従業員の意識の持ち方

きに合わせて国内外へのアピールのためのがポイントになると考えています。今後とも、

キャンペーン、各種メディアを通した内外へぜひ適切なアドバイスをいただけたらと思いの情報発信など、積極的に協力させていただます。

いています。

坂本：今日は、江戸時代から近代までの歴史的推移を体感できる、極めて貴重な日本の産業遺構

社会的役割を担う設備の管理

佐渡金山のお話を、たいへん感慨深く聞かせていただきました。ありがとうございました。

坂本：ぜひ世界遺産に登録されることを期待しています。最後になりますが、こうした重要度の高い広域観光施設として、設備管理面などで留意されている点はおありでしょうか。
浦野：もともと文化財という指定がありますので、あまり私どもの方で何かを変えるということはできません。現状維持というのが最大の宿題になっています。鉱山ですので、当然のことですが坑内の温度や換気、湿気、地下水などを含めて地表の普通の条件とはまったく違います。そういった気象や湿気による設備・

佐渡金山近くの大間港の夕日

機器の腐食や劣化などに対してどのように対応し、施設を維持管理していくかというのは、非常に大きな課題としてあるわけです。佐渡の坑道は特に地下水が多いので、電気系の取扱いについては注意が必要であることは間違いないですね。さらに屋外設備や電気設備、電線などについても、近年は台風や集中豪雨、雷雨、土砂崩れなども多いので、その影響に対する注意や警戒が必要なのかなと考えています。

佐渡産こしひかりが食べられる金山茶屋

5検査員の現場報告1

東

真冬の早朝の停電！高圧ケーブルに水が浸入した漏電が原因
横手事業所 金森勉

全停電事故において、高い電圧を印加する試験により事故原因が判明した事例を紹介します。

〔状況〕

事故当日の気温は極寒の氷点下、薄暗い２月下旬の午前５時頃、老人福祉施設のお客さまから「館内が全て停電している」と弊協会の電気事故受付セン
ターに電話連絡がありました。受付センターから連絡を受け、高圧設備の事故の可能性があると判断し同僚と２名で出動しました。
約１時間後に現場に到着したところ、「電気が停まって暖房設備が使えず困った」と寒さに震えるお客さまが待っておられました。

〔調査〕

早速、お客さまの高圧設備の調査を開始したとこ
ろ、引込柱にある高圧気中開閉器の地絡継電器に漏電 し た こ と を 示 す 表 示 が あ り、 高 圧 気 中 開 閉 器（ＰＡＳ）が開放（切）していました。漏電の原因を突き止めるため、高圧絶縁抵抗計で測定し数値を確認しましたが異常はありません。電柱上の設備及び地上にあるキュービクル内の変電設備の目視点検をしましたが原因が判明しないことから、事業所に応援２名と高い電圧を電気設備に印加できる試験
器、高圧絶縁耐力試験装置を手配しました。40分後に到着した職員とともに、絶縁耐力試験装置を使用〔お客さまの声〕「入居者が高齢ということもあり、真冬の朝早くの停電で暖房が使用できず大変困りました。早急に対応いただきありがとうございました」と感謝の言
葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事例は、状況に応じた測定器や試験器を使うことで、停電原因となった漏電箇所を突き止めることができました。また、破損した高圧ケーブルとケーブル端末部もたまたま早く手配がつき、その日のうちに仮復旧することができましたが、高圧ケーブルの手配や工事には多大な時間を要する場合もあります。
今後も迅速な事故対応で、お客さまのご期待にお応えできるよう取組んでまいります。

し高い電圧を電気設備に印加したところ、キュービ
クル内の高圧ケーブル端末部がまるで餅のように膨れあがりました。

〔原因〕

原因はここだと思い、高圧ケーブルの端末部を分解してみたところ、内部で水分が凍結していました。
電柱上の高圧ケーブル端末部が劣化し、そこから浸餅のように膨れた高圧ケーブル端末部

入した水分がキュービクル内の高圧ケーブル端末部に溜り漏電したものと判明しました。

〔復旧〕

高圧ケーブルは弊協会他事業所で保管していた予
備品、ケーブル端末部もたまたま所持していた電気工事店から借用し、電気工事店に緊急工事をお願い
して約８時間後に仮復旧することができました。

6

分解後の高圧ケーブル端末部

検査員の現場報告2

東「熱い！熱くて触れないフロアコンセント」
仙台中央事業所 真野

健

医療機器販売のお客さまにて、絶縁監視装置の事故対応で漏電による火災を未然に防いだ事例を紹介
します。

〔状況〕

９月の雨が降る午前10時過ぎ、電気事故受付セン
ターから、お客さまの絶縁監視装置の警報が発報したとの連絡がありました。出動前にお客さまに電話を入れたところ、「設備に異常はないが、心配なのでなるべく早く対応してほしい」とのことでした。

〔調査〕

お客さまに到着し、改めて連絡責任者の方にその後設備に異常がないかお聞きしたところ、「特に異常はない」とのことでした。しかし、前回までの点検報告書を確認すると、絶縁不良回路の指摘事項があり、その回路が原因ではないかと考えました。
まず、キュービクルで漏えい電流の測定から調査を開始しました。電灯変圧器回路で17アンペアという非常に大きな漏えい電流を確認し、これは危険な状態であると驚きを覚えました。急いで絶縁不良回路であるＬ－１電灯盤内「会議室コンセント回路６」の漏えい電流を測定した結果、同じく17アンペア漏電しており、連絡責任者の了解を得て当該ブレーカーを開放（切）しました。合わせて絶縁抵抗測定を行うと、測定値は0.01メグオーム（絶縁不良のレベル）でした。漏電していた会議室へ案内していただき、該当するコンセント回路の確認を行いました。
手袋を外し触ってみると、思わず「熱い !」と叫ぶ
ほど熱を帯びており、放射温度計で測定すると45℃でした。
このフロアコンセントに間違いないと確信し、器具を外してみると、配線の被覆が破れ、コンセントの金属フレームに電線が接触しており、金属部分に黒く焼けた跡が残っていました。
立ち会っていただいた連絡責任者の方に焼けた配線を見ていただき「このままの状態が続いていたら、
火 災 の 原 因 に な り ま し た ね 」 と お 話 し す る と、「えっ！」と驚かれました。

〔復旧〕

配線の損傷箇所をテーピングで補修し、フロアコ
ンセントを戻しましたが、連絡責任者の方より「そのフロアコンセントは使用頻度が少ないので、使用しないことにします。ブレーカーは開放（切）したままにしてください」とのお話がありました。フロアコンセントは「使用不可」、ブレーカーには「投入禁止」をそれぞれ貼紙で明示し、到着から約１時間後に復旧しました。
また、後日、ブレーカーから配線の切り離しを依頼され作業を実施しました。

〔お客さまの声〕

事故報告書提出時に、お客さまへ再度概要を説明したところ、連絡責任者の方は「火事にならなくて本当に良かった」と安堵の表情を浮かべられ、迅速な対応に感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕

今回の事例は、フロアコンセント特有の無理な配線が原因の漏電事故でした。過去にも数多くのお客さまで、漏電や絶縁不良の発生原因になっています。
絶縁監視装置の発報による対応で、火災や感電事故を未然に防ぐことができ、絶縁監視装置の必要性を改めて感じる事例でした。

〔原因〕

フロアコンセント特有の狭い空間での配線の接続であり、無理やり収納したことにより金属フレ―ムに接触し、配線が経年劣化により損傷し漏電に至ったものと考えられます。場所は、前回の指摘事項と同じ回路でした。

損傷した配線

7

1

平成29年度の自家用電気工作物（需要設備関係）に係る立入検査結果について
関東東北産業保安監督部 東北支部
Ⅰ

立入検査の目的

立入検査は、電気事業法第107条第３項の規定に基づき、自家用電気工作物を設置している者に対し実施するもので、その自主保安体制が十分機能していることを確認するため、技術基準への適合状況、保安規程の遵
守状況、主任技術者の選任状況及び保安の監督状況等を確認し、必要に応じ改善指示を行うことによって、自家用電気工作物の保安の適正化を図り、もって、事故の未然防止並びに公害防止等に寄与することを目的として実施します。

Ⅱ

立入検査の実施方法

１ 立入検査対象事業場の選定基準
検査の実施にあたって、次の①～⑦に該当する事業場から被検査対象を選定します。
①電気事故報告があった事業場②技術基準適合命令を受けた事業場③経年劣化の恐れがある事業場④新技術を導入している事業場⑤電気事故等が発生した場合に社会的影響が大きいと認められる事業場⑥保安の確保が適切でない恐れがある事業場⑦電気保安の実態の把握が必要と認められる事業場
２ 立入検査の内容
立入検査は、電気事業法の目的である公共の安全を確保するため、自家用電気工作物設置者の自主保安体
制が十分機能していることを確認するもので、これらの確認のため主に次の４項目について、書類及び電気工作物の施設状況の検査を実施します。
①保安規程の遵守状況②主任技術者の執務状況③技術基準の適合状況④その他電気事業法の遵守状況

Ⅲ

立入検査結果の概要

１ 立入検査結果の概要
平成29年度は、９箇所の事業場に立入検査を実施しました。
主任技術者の選任形態別では、専任３箇所、外部委託６箇所（保安法人４箇所、電気管理技術者２箇所）を選定しました（図１参照）。
選定基準としては、全て電気保安の実態を把握するための事業場を選定しました。
業種別の件数では、製造業（工場）が３件、小売業（店舗）２件、廃棄物処理業（廃棄物処分場）が２件、8

サービス業（情報処理センター）１件、官公庁が１件となっています（図２参照）。
県別では岩手県が２件、宮城県が１件、秋田県が４件、新潟県が２件でした（図３参照）。
立入検査の結果、５事業場（専任２箇所、外部委託３箇所）において法令違反等が認められ、検査項目別では、保安規程の遵守状況と技術基準の適合状況で遵守されていない事業場が散見されました。

専任
3件
外部委託
6件

図１

官公庁
1件
製造業
3件

サービス業
1件

全9件
廃棄物
処理業
2件

図２

全9件

選任形態別内訳

新潟県
2件

岩手県
2件

全9件

小売業
2件

秋田県
4件

業種別内訳

図３

宮城県
1件

県別内訳

２ 項目別不備事項の概要（1）主任技術者（電気管理技術者、保安法人の保安業務従事者を含む。以下同じ）の執務状況
電気事業法第43条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任することを定めています。また、同条第４項では、主任技術者が自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならないことを定めています。
立入検査を実施した事業場において、主任技術者の執務状況を確認したところ、平成29年度は改善が必
要な事業場は見受けられませんでした。

9

（2）保安規程の遵守状況
電気事業法第42条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項について保安規程を定め、国に届け出るとともに、自家用電気工
作物を設置する者及びその従業者は、この保安規程を遵守しなければならないことを定めています。
立入検査を実施した事業場において、保安規程の遵守状況を確認したところ、５事業場において９件の不遵守事項が確認されました（表１参照）。
表１ 保安規程不遵守の内容
保安規程の不遵守事項

件数

保安組織

３件

連絡責任者が保安規程に定められた業務を行っていない

２件

保安組織において主任技術者の職位が実態と異なっている

１件

保安教育
－

－

巡視点検

１件

点検の結果、技術基準に抵触しているにもかかわらず長期間放置されている

１件

運転又は操作２件

運転又は操作基準が適切に定められていない

２件

記録・保存

３件

保安規程で定める設備台帳や図面等が整備されていない

３件

その他
－

－
合

計

９件

（3）技術基準の適合状況
電気事業法第39条において、自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物を技術基準に適合するよう維持しなければならないことを定めています。
立入検査において事業場の設備を確認したところ、３事業場において３件の指摘事項が確認されました（表２参照）。
表２ 電気工作物の指摘事項
指

摘

事

項

技術基準

解釈

【受電設備】

10

件数
３件

接地抵抗の値が過大

11条

17条

２件

構内第１柱の足場金具が地上1.8ｍ未満の位置に設置

24条

53条

１件

（4）電気事業法の遵守状況
平成29年度の立入検査において、前述の保安規程遵守状況及び技術基準の適合状況以外で電気事業法の不遵守が確認された事業場はありませんでしたが、過去の立入検査において電気関係報告規則に基づく、
ばい煙発生施設に係る変更の届出漏れが見受けられています。
ばい煙発生施設の設置者におかれましては、設置者の名称、代表者名、設置者の住所、事業場の名称、所在地等に変更があった場合や、ばい煙発生施設を廃止した場合等には、遅滞なく届出をお願いします。
また、ＰＣＢ含有電気工作物についても電気関係報告規則により、設置者に対して以下の場合に届出が義務付けられていますので、該当する場合には忘れずに届出をお願いします。
①ＰＣＢ含有電気工作物であることが判明した場合②設置者名称、代表者名、設置者の住所、事業場の名称、所在地等に変更があった場合③ＰＣＢ含有電気工作物を廃止した場合④ＰＣＢ含有電気工作物の絶縁油の漏洩事故があった場合⑤高濃度ＰＣＢ含有電気工作物を毎年度末時点で設置又は有している場合Ⅳ

総 括（まとめ）

電気事業法において、自家用電気工作物を設置する者に求められている保安は、「自主保安体制」の確立です。
この自主保安体制は、技術進歩や事業者の自主保安への認識の高まりなどの環境変化を背景に、これまでに幾度かの電気事業法改正を行い国の直接関与を必要最小限とし、自主保安を基本とした保安規制へと移行が図られてきたところです。
平成29年度の自家用電気工作物の立入検査の結果、保安規程遵守状況については９件、技術基準については３件の指摘を行い、立入検査を実施した９事業場のうち５事業場において、何らかの法令違反等が確認されました。実施したうちの６割弱の事業場において指摘事項が確認されるなど、電気工作物の保安に関する制度や、責任・義務といった基本的な事項についての認識・理解が不十分である事業場が多く見受けられました。
一旦電気事故を発生させれば、自社においては生産活動等の停止に伴う金銭的損失はもちろんのこと、感電事故であれば死亡に至るケース、波及事故であれば周辺の需要家を停電させてしまうなど、社会的に大きな影響を引き起こしてしまいます。また、検査の中で経営コストの削減によって計画的な設備更新がなされず設備の老朽化が進んでいる事業場等も見受けられ、このような状況を放置すれば将来的に電気事故につながる可能性が高まるものと考えられます。
是非、主任技術者は、保安の責任者として積極的に経営者等とコミュニケーションを図り、保安確保のために必要な措置について働きかけをお願いします。
また、設置者におかれましては、自社で選任した主任技術者又は外部に委託した保安業務の担当者の点検等に立会って設備の状況を確認の上、計画的な設備更新を実施していただくようお願いします。
「電気の保安」は関係する皆さま方の一つ一つの実績の積重ねで成り立っております。改めて電気保安の大切さ、電気事故の怖さを認識していただき、電気保安行政へのご理解とご協力をいただけますようよろしくお願いします。

11

2

電気事故の概要について
弊協会では、お客さまの電気設備の不意なトラブル発生に対して、24時間・365日緊急出動できる体制を整えております。具体的には、お客さまから直接、停電や電気が使えないなどの連絡を受けて出動します。また、お客さまの受電設備に弊協会が設置している低圧絶縁監視装置からの漏えい電流に関する警報を受信（電話連絡方式はお客さまからの連絡）し、お客さまに設備の異常内容を確認のうえ出動するなど必要な対応を行っています。
本号では、過去10年間の出動内容別の受付件数、出動の結果や電気機器の損壊等が発見された事象の概要についてお知らせします。

１

電気事故の受付件数

本稿でいう電気事故とは、お客さま電気設備に何らかのトラブルが発生した件数※1で、平成20年度から平成29年度まで過去10年のその受付状況については、図１のとおりです。
平成22年度からは、お客さまに安全・安心を提供するために低圧絶縁監視装置の取付けをより推進したことから、③監視警報の受付がこの年度を境に増加しました。
特徴としては、①全停電（グラフの下部）の受付が平成20年度以降、毎年約800～1,100件とほぼ横ばいで推移しており、減少傾向にないことです（平成27年度は629件と減少しています）。

図１

電気事故の受付件数の推移

40,00035,00030,000

事故受付件数

25,00020,000［件］15,000
10,000
5,000
0

808
Ｈ２０

821
Ｈ２１

972
Ｈ２２

872
Ｈ２３

1,094※2
Ｈ２４

781

Ｈ２５

827
Ｈ２６

629
Ｈ２７

883
Ｈ２８

822
Ｈ２９

年度
①全停電

※１

②低圧停電漏電③監視警報④東北電力（株）
から連絡

⑤その他

お客さまからの電気が使用できないとの連絡、監視装置からの警報、東北電力（株）からの停電情報など。（月次点検や年次点検等で発見されたトラブルは除く。
）※２ 平成24年度は、雷や着雪などによる事故が多発した年度であり全停電が1,000件超となっています。

12

２

図２

高圧事故
1,600

高圧事故とは、高圧機器のトラブルでお客さま設

1,400

備が全停電事故となったものをいい、図２のとおり
お客さまからの緊急連絡で出動した結果、「全停電」であったのは平成29年度で822件であり（図１）、これに監視装置の警報や東北電力（株）からの連絡な

高圧事故件数

年間約1,000件発生しています。

高圧事故の推移

1,234

1,200

ど、実際に現地に出向いたら高圧事故であったとい

600
400

0

となります。これは、弊協会のすべてのお客さま軒

1,204
914

967

1,113

することもあります。

992

1,098

905

951

1,124

20

30

19

14

19

25

8

7

9

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

波及以外の高圧事故

波及事故

図３

による交通事故と比較してみました。その結果は、

く、高圧機器が破損などしていると復旧に数日を要

1,332

年度

なのかをイメージしていただくため、図３に自動車高圧事故が一旦発生するとその復旧作業は難し

913

958

17

お客さま設備の高圧事故が、どの程度の発生頻度

ます。

1,133

1,123

H20

数の2.07% となります。

高圧事故の方が３倍以上の高い発生割合となってい

1,011

800

200

うものとを加えると1,133件（波及事故の９件も含む）

1,132

987

1,000 931

［件］

1,346

高圧事故と自動車事故の発生割合
年間事故数

母集団

高圧電気設備の事故（平成29年度）

1,133件54,830軒（お客さま軒数）

全国の自動車による交通事故（平成29年）

472,165件

8,226万人（運転免許保有者数）

［%］
2.0

2.07

1.5

３

引込施設の高圧事故

1.0

受電設備の中で、高圧気中開閉器、引込線、高圧

0.5ケーブル等の引込施設は、状況によって波及事故に0.0

つながるおそれがあります。
引込施設は、引込柱などの屋外に設置されているもので、季節、気候などの影響を直接受けることに

0.57

高圧電気設備の事故（平成29年度）

図４

自動車による交通事故（平成29年）（出典：平成30年警察白書）

引込施設の事故発生部位比較なります。
図４に引込施設の事故発生部位の割合を示しま

その他

14%

す。この中では、“高圧気中開閉器”が29% 、“地絡

高圧気中開閉器継電器”が20% と全体の約50％を占めていることが分ります。
高圧気中開閉器（写真１）と地絡継電器（写真２）は、高圧回路の漏電事故発生時に連動して自動的に電気を止め、周囲のお客さまへの停電拡散を防止するものです。しかし、これらの機器は長期の使用に

ケーブル等

29%

17%

支持物

6%

地絡継電器
引込線

14%

20%

より電子部品が劣化して故障を起こしたり、落雷時には、異常電圧により電子部品が壊れることがあり※電気事故（緊急対応）の内、高圧事故の部位別割合（平成29年度）

13

写真１

ます。

高圧気中開閉器

また、高圧気中開閉器本体の内部に雨水が浸入して、構内の停電事故に至る事例が少なくありません。
その原因としては、雨や雪、太陽光等の自然環境の中で塗装が劣化することによる外箱の発錆や、ゴムパッキン（ガスケット）の経年劣化から気密性が低下し、本体内部発錆による腐食などがあります。
さらに、本体内部の発錆により保護装置の機能が果たせない場合は、お客さま構内だけではなく、東北電力（株）の配電線を停止させる波及事故に繋がる
おそれもあります。

４

高圧機器の適切な更新

写真２

地絡継電器

受電設備で使用する高圧機器は、使用開始から一定年数を経過すると故障率が極端に高くなってきます。
図５に設備経年数と故障発生率の関係を表します。
この図では、（Ⅰ）初期故障期間（Ⅱ）偶発故障期間（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間の時間軸において、（Ⅲ）の期間における適切な維持補修投資が必要であるとされています。
弊協会では、この（Ⅲ）の期間の前に予防保全の対策を講ずることが適切として、一般社団法人日本
電機工業会が推奨する「汎用電気機器更新のおす奨しています。

５

最後に高圧事故による全停電は、生産活動のすべてをストップし、生産遅れに伴う補償、集中生産のための時間外労働手当の支払いなど、多額の経費発生が想定されます。
不測の停電事故に至らぬよう高圧機器の計画的な更新を行い、高圧機器の健全性を適切に確保し、事故の未然防止をお願いします。

14

図５
故障率

すめ」や各メーカーの更新推奨時期を目安に更新推

設備経年数と故障発生率の関係（通称：バスタブ曲線）
（Ⅰ）

（Ⅱ）

通常のメンテナンス（Ⅲ）

適切な維持補修投資が必要
時間

出典：Reliability Modeling and General Redundancy Techniques, 1978, Bill D. Carroll（Ⅰ）初期故障期間：施設・設備の不具合要因（設計ミス等）による故障が使用の初期に顕在化する時期。
（Ⅱ）偶発故障期間：初期故障がおさまった後、故障率がほぼ一定となる期間。
（Ⅲ）摩耗故障期間、経年劣化期間：偶発故障期間に続き、故障率が漸次高くなる期間、設備の摩耗、疲労などにより寿命が尽きることによる。設備寿命を延ばすためには、この段階を迎える前に適切な維持補修が必要となる。
（出典：経済産業省「産業事故調査結果の中間とりまとめ」H15.12.16）

3

無料省エネ診断のご紹介
一般財団法人省エネルギーセンター 東北支部
省エネ・節電の具体的なアドバイスを受けてみませんか？
冬季は暖房の使用などによってエネルギーの消費量が多い季節。２月は省エネルギー月間です。一般財団
法人省エネルギーセンター東北支部では、中小企業等の省エネ・節電の推進をお手伝いするために、様々な疑問、要望にお応えするサービスを行っています。

〔無料省エネ診断とは〕〔診断の流れ〕〇対象は、「中小企業基本法で規定されている事業者」
または「年間のエネルギー使用量（原油換算値）が、原則として100kL以上1,500kL未満のビル・工場等」（ただし、年間エネルギー使用量が100kL未満であっても自治体・組合・協議会など地域や組織で省エネを推進している事業者の場合は対象となります。
）〇主な診断内容は、・工場等における燃料や電気の使い方について・機器の導入、適切な運転方法見直しについて・合理化につながる適切な設備管理、保守点検について・エネルギーロスについて
・温度、湿度、照明等の適正化について

・日程等調整後、電気・熱・節電の専門家の派遣があります。（診断時間：10:00～15:00位）
・現地で、実際の設備や運転管理状況、エネルギー
管理状況等を確認し、診断結果をレポートとしてまとめ、説明会にて詳細説明いたします。（希望者を対象とします）

電力や燃料・熱など「総合的な省エネ行動をサポートする」診断サービスです。

〔無料節電診断とは〕

工場等のピーク電力削減など「節電行動をサポートする」診断サービスです。
〇対象は、原則として契約電力50kW 以上の高圧電力または特別高圧電力受電者の工場等（エネルギー管理指定工場等は除きます）。ただし、中小企業基本法で規定されている事業者に関しては、エネルギー管理指定工場であっても対象となっています。
〇主な診断内容は・工場等における電気の使い方について、機器の導入、適切な運転方法見直しについて・電力削減につながる適切な設備管理、保守点検
について・温度、照明等の適正化について

・診断を希望する工場等の燃料や電気、電力の使用状況とともに、申込みを行います。

※実施済み参考例（東北の企業の診断事例）■無料省エネ診断 実施実例
（ケース１・事業所／ビル：ホテル（旅館民宿施設）・年間（全社）原油使用量

164kL

・年間（全社）エネルギー費用

13,910千円

・投資を必要としない運用改善提案

2件

・投資を必要とする提案

5件

・設備投資額4,210千円

・削減効果量：原油換算削減量（年間）
・削減効果:削減額（年間）


17kL（約10%）1,230千円（約9%）（設備投資額回収年数：3.8年）■無料省エネ診断 実施実例
（ケース２・工場：水産食品加工工場）
・年間（全社）原油使用量

・年間（全社）エネルギー費用

121kL
892千円

・投資を必要としない運用改善提案

1件

・投資を必要とする提案

5件

・設備投資額

1,656千円

・削減効果量：原油換算削減量（年間）
・削減効果:削減額（年間）


4.1kL（3.4%）
444千円（5.0%）（設備投資額回収年数：8.9年）●お問合わせ／一般財団法人省エネルギーセンター東北支部〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-7-1
TEL：022-221-1751

電力ビル本館８階

FAX：022-221-1752

thk@eccj.or.jp

15

4

ヒートポンプによる省エネルギー省エネルギー・二酸化炭素（CO2）削減に貢献する機器として注目されている、ヒートポンプについてご紹介します。

１

ヒートポンプとは？

空気中の熱を低温部から高温部に移動させる技術であり、水を低所から高所にくみ上げる作用に似ていることからヒートポンプと呼ばれています。
ヒートポンプはエアコンをはじめ、エコキュート（給湯機）、冷凍冷蔵庫、乾燥機付洗濯機など業務用をはじめ一般家庭まで広く利用されています。

２

ヒートポンプのしくみ

エアコンを例にとると図のようになります。
室内機

暖房運転時

冷房運転時

温風

冷風

室外機
ファン

外気

暖房時は室外機の熱交換器で外気の熱を吸収し、室内機の熱交換器で熱を室内に取り入れます。

冷媒ガスの流れ
熱放出

熱交換器
圧縮機

冷房時は室内機の熱交換器で室内の熱を吸収し、室外機の熱交換器で熱を屋外に捨てます。

図 ヒートポンプのしくみ

３

ヒートポンプはなぜ省エネになる？

ヒートポンプは冷暖房や給湯などを行うにあたり、電気・ガスなどのエネルギー（投入エネルギー）に加え空気の熱を利用するため、投入エネルギー以上の熱エネルギーを得ることができます。国内で販売されている最新のヒートポンプエアコン（電気式）は１の投入エネルギーで７の熱エネルギーを得ることができるものもあり、高効率であることから省エネルギーとなります。加えて、エネルギー消費量が少ないため地球
温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）の排出量も削減されます。

４

省エネ効果の計算例

20℃の水0.37㎥を90℃まで加熱する場合の１年間の消費電力量及びコストを、ヒートポンプ式と電気温水器で比較すると表のようになります。電気温水器に比べヒートポンプがエネルギー消費量のほかコスト面でも優れていることが分かります。
表 ヒートポンプ式と電気温水器の比較
年間消費電力量

※１
※２

年間コスト

ヒートポンプ2,744kWh

27,440円

電気温水器

12,196kWh

121,960円

 間消費電力量は、ヒートポンプの年間加熱効率を4.0、電気温水器の効率を90％、年間使用日数を365日として算出した。
年
年間コストは、電力量料金を10円 /kWh として計算した。

弊協会では、電気をはじめとした省エネルギー対策から、省エネ法にかかる法的支援まで様々なご相談に応じておりますので、お気軽にお問合せください。
〈参考：一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターホームページ「ヒートポンプとは」〉

16

受電設備の鍵の管理を確実に行いましょう！
受電設備（電気室やキュービクル式高圧受電設備）の内部には、高電圧の電流が流れており、接触しなくても近づいただけで感電する恐れがあります。過去にも電気設備に関する知識に乏しい方が安易に受電設備の鍵を開け、内部の電線等に接触し感電する事故が繰り返し発生しています。感電事故を防止するために、受電設備の鍵の管理は確実に行い、受電設備の扉を開ける必要がある場合には、弊協会等の電気主任技術者に必ずご連絡をお願いします。

過去の事故事例1
お客さま従業員がキュー
ビクル本体下部の腐食箇所の改修工事のため、扉を開け充電中のキュービクル内に入ったところ、高圧進相
コンデンサ用の限流ヒュー
ズ電源側端子（6,600ボルト）に頭部右耳が触れて感電した（弊協会に事前連絡がありませんでした）。

過去の事故事例2
お客さま従業員がキュー
ビクル内部にある高圧機器にＰＣＢが含有しているか調査するため、扉を開け充
電中のキュービクル内に入ったところ、計器用変流器の端子部（6,600ボルト）に頭部が接触し感電負傷した（弊協会に事前連絡がありませんでした）。

この扉を開けた17

酒田事業所大陽日酸株式会社 酒田ガスセンターさま
今回ご紹介する大陽日酸株式会社さまは、多種多様な産業分野において利用する酸素、窒素、アルゴンをはじめとするさまざまな産業ガス事業を展開されておられます。酒田ガスセンターさまでは、隣接する半導体工場のお客さま向けに高純度窒素ガスの製造と供給をするほか、半導体製造に使用する酸素、アルゴンなどをパイプラインで供給されておられます。また、顧客工場内で使用する半導体材料ガス容器のデリバリー
業務、ガス供給・監視設備の工事及びメンテナンスなども行っておられます。
酒田ガスセンターさまには、毎年、弊協会に電気安大陽日酸株式会社 酒田ガスセンターさま

全セミナーのご依頼をいただいており、今回は、電気設備の「日常巡視」をテーマに職員の皆さまに受講していただきました。

セミナーの内容
セミナーでは、電気事故を未然に防止するために、
電気安全ＤＶＤ「ここがポイント！日常巡視」の視聴と、協会セミナー資料「電気は正しく安全に使いましょう」により、日常巡視点検時のポイントなどについてご説明するとともに、平成29年度に東北６県と新潟県内で発生した電気事故の事例についてもご説明させていただきました。
また、地震による火災の過半数は電気が原因である

セミナー実施風景

ことをご説明し、対策として感震ブレーカーの有効性をご紹介させていただきました。

セミナー受講後の感想●電気設備を点検する際のポイントを理解することができた。
●電気設備の異常箇所を放置した場合の危険性を理解することができた。
●地 震に起因する電気火災を防止するには、感震ブ
レーカーが有効であることがわかった。
などのご感想をいただきました。

18

ＤＶＤの視聴「あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」に
電気安全移動相談所を開設しました
秋田事業本部

秋田事業本部では、平成30年９月１日、２日の２日間、秋田駅前アゴラ広場で開催された「第は、親子連れの方々を中心に２日間で約100組のお客さまにご来場いただきました。

18回あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」

小学生などを対象としたレモン電池教室でに電気安全移動相談所を開設し、ご来場いただ

は、レモンに銅板と亜鉛板を差し込んで何が起いたお客さまにレモンを使った電池作り実験なこるのだろうと不思議そうに見ていましたが、どをとおして電気の安全使用を呼びかけました。

テスターで測定すると約1.8V の電圧が発生してあきたエコ＆リサイクルフェスティバルは、いることを確認し、子供たちはもちろん後ろで省エネルギーやリサイクルの推進を目的に、地見守る保護者もとても驚いた様子でした。

域の42の団体や企業、学校が出展し、２日間でまた、模擬ホーム分電盤を使い漏電ブレー

約22,000人のお客さまが来場するとても大きなカーが切れたときの操作方法について体験してイベントです。弊協会の電気安全移動相談所にいただき、「夜にブレーカーが切れて困ったことがあった。普段ブレーカーを操作することはないが、応急処置方法は大変参考になった」な
どのご感想をいただきました。

レモン電池製作中

ブレーカーが切れたときの操作方法をご説明しました

ご来場いただいた多くのお客さまに電気の安全使用をご理解いただくとともに、弊協会が定期調査業務で訪問したときにはご協力いただく
ようお願いすることができました。参加した職
何ボルトあるかな？

員にとっても楽しい２日間となりました。

19

ホームページのご紹介
弊協会ホームページでは、下記の情報を提供しています。ぜひ、ご覧ください。

“デマンドWeb
閲覧サービス”をご契約のお客さまは、こちらからログイン
してください。

個人のお客さま

法人のお客さま●調査業務●災害時の安全ポイント●電気安全のしおり●保安管理業務●試験・手続き指導・技術・受託検査・その他業務●サポート

電気の安全情報

その他新着情報など●電気安全セミナー●高圧受電設備更新の目安●電気事故の概要

Q●「エネルギー監視サービス 新規導入キャンペーン
（〜2019.3.31迄）」のお知らせ●「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました（経済産業省）○の中に言葉を入れてください。

24時間 〇〇 システムで設備の安全と省エネをサポートします。

ヒント：弊協会のホームページ「弊協会について」の「セールスポイント」
をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人 東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日

広報情報グループ 宛

平成31年３月31日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.275の
正解は、

20

寿命

でした。

★前々号 vol.274 の応募者総数は 115 名、正解者は 108 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

佐沼事業所とめし『うまし・たくまし・登米市』（宮城県）

宮城県北部に位置する登米市は、人口約８万人で平成17年に登米郡8町と本吉郡津山町の合併によって誕生しました。古くから米の名産地として知られ、登米市産「ひとめぼれ」はランキング最高「特Ａ」
を連続受賞しています。また、単一の農協の輸出としては国内最大級です。ラムサール条約登録湿地の「伊豆沼・内沼」は、国際的にも有名な渡り鳥の飛来地で、冬には白鳥やガンをはじめとする渡り鳥が多数越冬します。特にマガンは、日本に渡ってくる８割が飛来しています。人々のより快適な暮らしを目指して「あふれる笑顔」「豊かな自然」「住みたいまちがここにある」そんな市づくりが進められています。

みやぎの明治村

明治黎明150年〜繋がる歴史とめ

し とよ ま まち

明治以降、近代国家への第一歩を踏み出した日本。登米市登米町
は北上川の舟運によって隆盛を極め、明治という高揚の時代、多くの端正な建築物が建てられました。その後、交通の主役が船から列車へと移るとともに町から時代の波は引きましたが、その隆盛期に建てられた建築物や江戸時代の城下町の町割が、今もまだ息づいている本物の歴史がここにはあります。それのどれもが当たり前のように町に溶け込み、訪れた方につい懐かしいと言わせてしまいます。
この明治150年を機会に、明治以降の歩みを次世代に遺すことや、
明治の精神に学び・伝えていくことが市民の使命として、たくさんの方々に興味・関心を持っていただくような活動を続けています。
みやぎの明治村
明治黎明150年〜繋がる歴史

日本一はっとフェスティバル

登米市の郷土料理“はっと”が勢揃いする「日本一はっとフェス
ティバル」は、毎年12月第１日曜日に開催されます。代表的な「油麩入りはっと」をはじめとし、「あずきはっと」や「海鮮はっと」などの定番からスィーツ系まで、多種多様な30種類以上もの味が堪能できます。また、地元の名産や新鮮野菜などの販売のほか、はっと踊り、よさこい演舞などのステージイベントも開催されます。

油麩丼

日本一はっとフェスティバル

独特のうま味と風味ある無添加の自然食品「油麩」は、登米市に古くから伝わる食材で、小麦の蛋白質成分グルテンを植物油で揚げて作る全国でも珍しい「揚げ麩」です。豊かな風味は油麩独特のもので、他の食材のうま味を吸い込み、味に深みが増し料理を一層引き立てます。ふるさとの心と技が育て上げた伝統の逸品で、「Ｂ－１
グランプリ」に参加するなど全国から注目を浴びています。

油麩丼◎宮城県登米市■交 通 手 段／［電 車 利 用］東北本線瀬峰駅よりバスで約35分［自動車利用］三陸自動車道登米ＩＣより約10分■問い合わせ先／登米市産業経済部商業観光課
TEL：0220-34-2734 URL：http://www.city.tome.miyagi.jp/
登米市ＰＲ動画：https://www.tome-pr.jp/QR コード（写真提供）登米市産業経済部商業観光課

21

電気 と保安

思わぬ停電に備えましょう!!
に防災用設備を始めとする重要な負荷設備に電力を供給するために設置されています。

vol.276間に合わせてオーバーホール（分解点検）や負荷試験を行い、万一の場合に備えましょう。
（点検整備等については弊協会の担当職員にご相談ください。
）

発行所

非常用予備発電装置の日常チェック

仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号●燃料は十分あるか●潤滑油の油量は不足していないか●冷却水は不足していないか●起動用バッテリーの液量、比重は良いか

地球

温 暖 化

CO2
削減

コスト
削減

印刷

企業の
イメージ
アップ

一般財団法人 東北電気保安協会

省エネ 進めてみませんか
電気エネルギーの効率改善

平成三十一年一月一日

非常用予備発電装置の日常チェックを行いましょう。また、メーカーの指定する運転時

循環型
社会の
実践

201９年 冬季号

非常用予備発電装置は、自然災害やその他の要因で停電が発生した場合

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけ
ます。

㈱ソノベ

万全な体制でサポートいたします

ご相談ください防 止