温水暖房用配管（架橋ポリエチレン管）

オーツーブロック

酸素透過防止性能をまとった、サビに強いパイプです。
架橋ポリエチレン管に酸素透過防止性能を付加しており、鉄系のヒ－ティングシステムに最適です。

特長

架橋ポリエチレン管の優れた特性

耐久性

使用用途

施工性

耐寒性

パネルラジエター配管システム

床暖房

衛生性

耐薬品性

セントラルヒーティングなど※継手は埋設できません。

パネルラジエーター配管システム施工例

単管式配管例

オーツーブロック（保温材付シングル）
P.2

複管式配管例
ヘッダー
ヘッダー

ボイラー

パネルアダプター
P.10

インパクトロック
P.62密閉式膨張タンク

オーツーブロックパイプ仕様データ
基本物性
項 目

試験温度（℃）

密度

単位数値

試験方法

g/㎠0.95

DIN 53479

引張降伏強さ

23MPa

5.7以上

JIS K 6769

引張弾性率

20MPa

550以上

DIN 53457（ノッチあり）
衝撃強さ

20

割れず

DIN 53453

熱伝導率W/m•K0.35

ASTM C177

線膨張係数2010-4/℃

1.5

ASTM D696

酸素透過量40g/㎥·d0.1未満

DIN 4726

最高使用圧力
使用温度（℃）

0～4041～60

最高使用圧力（MPa）

0.50

0.40

61～800.30※最高使用温度は80℃になります。

摩擦損失水頭クリープ線図架橋ポリエチレンとの酸素透過量比較

酸素透過率が低いためサビに強い

オーツーブロックパイプ

釘による錆び発生比較
試験方法

オーツーブロックパイプと、弊社暖房用架橋ポリエチレン管に市販の釘を入れ、水道水でパイプ内を充満させます。
それらを40℃環境下で4ヶ月放置した例です。

通常の架橋ポリエチレン管

試験
開始時

4ヶ月後

サビが発生

オーツーブロックパイプ

試験
開始時

4ヶ月後

サビが目立たない！

3本ページの商品は屋内使用を目的とした商品です。屋外使用の場合は紫外線対策をほどこした上でご使用下さい。

オーツーブロックパイプオーツーブロック（パイプ）
呼び径

外径（㎜）

内径（㎜）

肉厚（㎜）

m/巻（m）

最小曲げ半径（㎝）価格/巻（円）O2BM-10A

10A

13.3

10.0

1.65

1002041,800

O2BM-13A

13A

17.3

13.0

2.15

100

2046,200

O2BM-16A

16A

21.8

17.5

2.15

100

3057,200

品

番※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

オーツーブロック（保温材付シングル）
品

番

仕様

m/巻（m）

価格/巻（円）O2BMHS-10A5㎜保温材付

5036,850

O2BMHS-13A5㎜保温材付

5044,000O2BMHS-16A5㎜保温材付

5051,700※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

オーツーブロック（保温材付ペア）
品

番

仕様

O2BMHP-10A5㎜保温材付ペアO2BMHP-13A5㎜保温材付ペアm/巻（m）

価格/巻（円）

5064,900

5079,750※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

CD管品

番寸法（㎜）

適合パイプ

内径外径m/巻（m）

価格/巻（円）AOS-V2210A、13A

2227.55015,400

AOS-V30

10A×2本、16A

2936.55019,800※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

楕円CD管品番

AODS-V22

適合パイプ

寸法（㎜）

10A×2本m/巻（m）

価格/巻（円）

5016,500※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

シーリングキャップ品番

S-3010PME
S-0710PME

適合サヤ管及び適合パイプ

個/箱個/袋価格/個（円）2001012420010124※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

4

サドル
KTC 型品KT 型番

梱包数（個）

適合パイプ

大箱

小箱

価格/個（円）PST-10A

O2BM-10A

5005044

PST-13A

O2BM-13A

300

5044

PST-16H

O2BM-16A

300

2074

KT-38（在庫限り）

O2BMHS-13A

300

5092

LSP-18P

O2BMHS-104005035

KTC-22O2BMHS-13A

5055

KTC-28O2BMHS-16A

LST 型

VOT 型

CD管：AOS-V2250865040

LST-22P

CD管：AOS-V22300

LST-30P

CD管：AOS-V30

160

2052

500

2056

300

2084

O2BMHP-10A

VOT-7

楕円CD管：AOS-V30
O2BMHP-13A

VOT-13※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

遮熱管品番

適合パイプ寸法（㎜）内径

外径m/巻（m）価格/巻（円）MCK-1010A

1520505,250

MCK-1313A2024505,850※直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。

！ オーツーブロックパイプの取扱い注意事項① 保管● パイプの曲げ箇所数はできるだけ少なく施工してください。圧力の損失につながります。

● 直射日光のあたらない場所に保管してください。

● パイプとパイプ同士、及び他の配管材との交差は、できる限り避けてください。避けられない場合は重量の軽いもの、パイプ径の小さいものを上にして、交差部分を緩衝材で保護してください。

● 保管場所では火を使用しないでください。
● 保管場所に溶剤、ペンキ等を置かないでください。
● 枕木等パイプに局部荷重のかかるような置き方はしないでください。
● 保管する場所は平面に横積みとし、下部を安定させ高さ1.5m以下としてください。

② 運搬● パイプは柔らかく、傷がつきやすいため、放り投げる、引きずる等、パイプ表面に傷がつく可能性のある行為は、行わないでください。
● 車両等での運搬時には、荷台の角などにパイプが直接当たらないように、緩衝材等で保護してください。また、運送中に擦り傷等が発生しないように、しっかり固定してください。

③ 施工● ヘッダー及び継手のパイプ接続箇所から、すぐに曲げ配管をしないでください。
10㎝は直線を確保してサドル等で固定してください。
● 溶剤系のマジックインキやビニールテープを使用しないでください。
● パイプに接続する継手は、当社指定品をご使用ください。
● 架橋ポリエチレン材料は、紫外線に弱いため、日光に当たるような屋外露出配管はしないでください。また直射日光が当たらない
日陰、屋内のような場所であっても光は乱反射しますので、そのような場合は配管に適切な遮光措置を施してください。
● 樹脂パイプにくぎを打ち込まないでください。
樹脂パイプのつぶれがないようにしてください。
● 日光など、紫外線の当たる場所での施工は、行わないでください。
● サヤ管の曲げ角度は90°以上の鈍角で行ってください。

● パイプの傷ついた部分は取り除き、絶対に使用しないでください。傷のついたパイプを使用すると、パイプの割れ、漏水、寿命、性能の低下につながります。

● 各商品の取り扱い、及び接続に関しましては、指定方法に従った正しい取り扱いを行ってください。指定以外の施工及び取扱注意事項に該当する場合などで発生したトラブルにつきましては、責任を負いかねます。

● パイプの最小曲げ半径は下表を参照してください。最小曲げ半径以下で配管すると、流量、寿命の低下につながります。

● パイプが水に接する場所には施工しないでください。

● パイプの切断は、パイプカッター等の専用工具を使用してください。

パイプの最小曲げ半径
呼び径（A）

101316

最小曲げ半径（㎜）75100150● パイプ施工付近では火気を使用しないでください。

④ その他● 許容範囲を超えた温度や圧力がパイプに加わると、パイプが軟化し破壊することがありますので必ず許容範囲内で使用してください。
5オーツーブロック継手

インパクトロック音と衝撃が施工完了の確かな手応えになる！
！
オーツーブロックパイプとアイポリーＤＸＬの２つのパイプが接続可能！

1
3

インパクトロックの6つの特長

2

ストッパー 解 除 により施 工完了！大 きな 音 で 施 工 完了がわかりやすい
ストッパー
キャップ

内径シールワンタッチ
継手の中でもずば抜けて大きな流量を確保

Oリング

4

ホースクランプ

先端スポンジ5

カバーと継手本体が回転することで施工性向上

継手本体

ホースクランプの強力なパイプの締め付けが半永久的に続くこと
で長期止水性を確保
コア部Oリングコア部

6

透 明 カバーでパイプの挿入が楽々確認できる

タケノコ
カバー

コア部先端Ｏリングで初期の耐圧性能がアップ！ 回転注意事項

ねじを器具に接続しパイプを挿入した後は、継手は回転しません。
6

パイプ挿入後でもねじ部が回転するため器具接続可能です。
※カバーとパイプは回転しません。

オーツーブロック継手／インパクトロック
外ねじ
品

番

呼び径

ねじ

PHO-1310

10A

PHO-1313

小箱大箱

価格/個（円）

継手入数

小箱入数

継手入数

R1/2424168

1,510

13A

R1/23041201,710

呼び径

ねじ

PHM-1310

10A

PHM-1313

内ねじ
品

エルボ
ソケット

小箱

大箱

価格/個（円）

継手入数

小箱入数

継手入数

Rc1/2

3641442,020

13A

Rc1/2

304

1202,160番

呼び径

ねじ

PHL-10PHL-13品

呼び径ねじ

PHOV-1310

10A

PHOV-1313

品

外ねじ付きバルブ

番

番

小箱

大箱

価格/個（円）

継手入数

小箱入数

継手入数

10A

244

962,560

13A

184

722,760

小箱

大箱

価格/個（円）

継手入数

小箱入数

継手入数

R1/2

124

48

4,360

13A

R1/2

124

484,470

番

呼び径

ねじ

PHS-10ソケット
品

小箱

大箱

価格/個（円）

継手入数

小箱入数

継手入数

10A244962,070

PHS-1313A

244962,290

品

呼び径

ねじ

PHU-1310

10A

PHU-1313

13A

ユニオン
番

小箱

大箱

価格/個（円）

継手入数

小箱入数

継手入数

G1/2424168

2,150

G1/23041202,240

オーツーブロック継手／ヘッダー
SRH型ヘッダー

ヘッダー
取り付け金具材質：CAC406C

青銅
品

番

呼び径

分岐数

梱包数
（本）
大箱

小袋価格/本（円）SRH-2002

21014,158

SRH-2003

31015,401

SRH-2004

41016,644

SRH-2005

51017,898

SRH-2006

6619,350

SRH-2007

76111,011

品

梱包数（個）

番

RHK-20D

大箱

小袋価格/個（円）1002517

ヘッダー用プラグ黄銅

材質：C3604BD

品

番

ねじ部

L（㎜）

OS-077

R3/422

梱包数（個）
大箱

小箱

価格/個（円）

15075330※埋設には使 用できません。

7

インパクトロック 施工要領
使用条件
下表の温度・圧力範囲での使用をお願いします。
最高使用圧力
使用温度（℃）

0～40

41～6061～80

最高使用圧力（MPa）

0.50

0.400.30※最高使用温度は80℃になります。

施工方法
1

パイプの切断パイプカッターを用いて管軸に直角になるように切断します。
※3㎜以上の斜め切断、段切れ、潰れは漏水の原因となります。
※切断面のバリ、ゴミは漏水の原因になりますので、取り除いてください。

各部の名称

3mm以上斜め切断
キャップ
ストッパー
段切れ

潰れ
継手本体
コア部

2

継手とパイプの接続

ホースクランプ

パイプを継手に真直ぐ一気に挿し込みます。
※パイプ挿入前に、継手に変形や継手内部に異物の付着などの異常がないか確認してください。
※カチっと音がするまで確実に挿し込んでください。

カバー

先端スポンジ

継手へのパイプ挿入代基準

3

呼び径10A

13A

パイプ挿入代（㎜）2124

施工完了確認①ホースクランプを止めているストッパーが外れて解除されていることを確認します。
②パイプが挿入線を越えていることを確認します。
※継手端面の先端スポンジは外さずにそのままパイプを挿入して下さい。
※ストッパーが外れていれば、そこでパイプの挿入は完了となります。
※パイプ挿入完了後にパイプを無理に押し込まないで下さい。
※施完了後にパイプ奥に隙間があっても問題ありません。

カチッ8

パイプ挿入代隙間！ インパクトロック取扱い注意事項● 直射日光のあたらない場所に保管してください。
また本製品は屋内使用を目的としています。屋外使用の場合は紫外線対策を行った上でご使用をお願いします。
● 継手を土中およびコンクリートに埋設施工しないでください。
やむを得ず埋設する場合はパイプにテープが接触しないように継手端面から端面まで防食テープを巻いて施工してください。
● 継手本体の機器接続側ねじを先に取り付けた後、オーツーブロックパイプを接続してください。
● 継手とオーツーブロックパイプは外径でクランプし、内径でシールされますので、保管、運搬時にキズ及び異物が付かないように注意してください。
また、樹脂管内へ異物が入らないように注意してください。
● パイプの接続に関しては、ストッパーが外れて解除されていること、パイプが標線を超えていることを確認してください。
また、一度接続した継手の再使用はできません。
● 放り投げたりなど乱雑な取り扱いはしないでください。製品が破損する恐れがあります。

！ インパクトロックの施工についての注意事項
オーツーブロック継手

2

パイプを真直ぐに継手の挿入線を超えるまで挿し込んでください。

インパクトロックはオーツーブロックパイプ用継手となります。
下表の温度・圧力範囲での使用をお願いします。

3

ストッパーが外れてストッパーが解除されていることを確認してください。

4

パイプについて継手接続部から10㎝は直線を確保してサドル等で固定してください。

最高使用圧力
使用温度（℃）

0～4041～6061～80

最高使用圧力
（MPa）

0.50

0.40

0.30

パイプの切断● パイプカッターでパイプの管軸に対して直角に切断してください。
※パイプの外面及び内面に傷や変形、異物の付着がないことを確認してください。
※3mm以上の斜め切断、段切れ、潰れは漏水の原因となります。

継手とパイプの接続
1

パイプ挿入前に、継手に変形や継手内部に異物の付着などの異常がないか確認してください。

※異物が継手内に入り込むと漏水の原因となります。
※パイプ挿入前にストッパーが外れている場合は、その継手にパイプを挿入しないでください。
その継手の使用を止め、お買い求めの代理店または、弊社営業所へご相談ください。
※ストッパー解除時には大きな音が鳴ります。
※パイプが挿入線を越えてストッパーが外れると挿入完了となります。
※パイプ挿入完了後にパイプを無理に押し込まないでください。
※施完了後にパイプ奥に隙間があっても問題ありません。
※ねじ付継手のねじ部の接合を行う際には継手本体(六角部)をレンチ等で掴んで施工してください。透明カバー部をレンチ・プライヤ等で掴まないでください。継手が破損する原因となります。
※継手本体部は回転構造を有しており、継手本体とパイプは回転可能ですが、カバー部とパイプは回転しません。
カバー部を持ってパイプを回転させないでください。
漏水の原因となります。
※パイプを奥まで挿入してもストッパーが外れない場合は、その継手の使用を止め、お買い求めの代理店または、弊社営業所へご相談ください。
※継手を分解しないでください。分解して使用した場合や注意事項に該当する場合などは漏水などの事故の保証対象外となります。
※パイプが冷えている場合やパイプ切断時の変形などにて挿入しにくい場合があります。パイプに異常がなく、継手がパイプに著しく挿入しにくい場合は、その継手の使用を止め、お買い求めの代理店または、弊社営業所へご相談ください。

継手へのパイプ挿入代基準
呼び径10A

13A

パイプ挿入代（㎜）2124

防食テープ巻き方手順
1 継手清掃

2 継手への巻き付け

3 施工完了

継手透明カバ一部および本体についたほこりや油、水分をきれいにふき取ってください。

継手端部の黒キャップと透明カバーの隙間を十分に覆うように防食テープを巻きつけてください。

継手の端面から継手の端面まで貼り付けて完了となります。

※低温化では接着力が低下することがあります。
10℃以上の環境下での作業を推奨します。

※防食テープはパイプに貼り付けないでください。

9オーツーブロック継手

パネルアダプター

オーツーブロック継手／パネルアダプター
パネルアダプター／D型
品

番

OBPA-10D
OBPA-13D

梱包数（個）
大箱

小箱

価格/個（円）

10A

120301,19913A

120301,265

対応メーカー呼び径

森永エンジニアリング、
ピーエス暖房機 等※埋設には使用できません。

パネルアダプター／H型
品

番

OBPA-10H
OBPA-13H

梱包数（個）
大箱

小箱価格/個（円）10A80201,37513A

80201,430

対応メーカー呼び径

旭イノベックス、三菱電機、ハイマイヤ一、住商メタレックス、コロナ、ディンプレックス、バイマックサンポット 等※埋設には使用できません。

！ パネルアダプターの取扱い注意事項● パネルアダプターはオーツーブロックパイプ専用の継手です。
オーツーブロックパイプ以外の管には使用しないでください。
● パネル接続部の形状はパネルメーカーによって異なります。
事前に形状を確認の上、適合するパネルアダプターを選定してください。
間違った選定は、抜けや漏水の原因になります。
● 継手に挿入するオーツーブロックパイプはまっすぐに矯正してください。
曲がった状態では挿入が固くなり、挿入不足の原因となります。
● オーツーブロックパイプは継手に対してまっすぐに挿入してください。
斜め挿入では挿入が固くなり、挿入不足の原因になります。

接続手順

10

オーツーブロック継手／パネルアダプター1

オーツーブロックパイプをパイプカッターを用いて管軸に直角になるように切断します。
パイプの無い外面に傷がある場合は切断して、ジョイント部には使用しないでください。
パイプの切断面は斜め切り、潰れ、バリ、段差がないように注意してください。

2

継手から袋ナット、割リングを一旦外し、袋ナット、割リングの順でパイプを挿入します。

3

パイプ端面が継手本体奥に突き当たるまで、確実に差込みます。
パイプの挿入不足は抜けや漏水の原因となります。

4

継手本体をパネル側接続部に突き当たるまで確実に差込み、袋ナットをパネル側接続部TP指定のトルクで締付けます。
（ 指定トルク：35〜45N·m）
締付け不足は抜けや漏水の原因となります。

5

配管終了後は、水圧にて管路の漏れ検査をしてください。

MEMO

11

拠点案 内

販売拠点

製造拠点

株式会社北海道イノアック

本社

北海道統括営業所〒456-0062 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号（イノアック日比野ビル2F）
ＴＥＬ
（052）
684-0266 ＦＡＸ（052）
684-0277【営業本部（営業部・エンジニアリング部）、技術開発部、海外部】
TEL(052)684-0266 FAX(052)684-0277【エンジニアリング部・設計課】
TE（L 052）681-0280 FAX（052）
682-6909

小牛田事業所

長野出張所【エンジニアリング部・工事課】
TE（L 052）
681-2111 FAX（052）
682-6909

東北統括営業所
揖斐川事業所
広島営業所【管理部・経営管理課（経理財務係・人事総務係）】
TEL(052)684-0270 FAX（052）
684-0261

関東統括営業所

九州統括営業所【管理部・資材管理課】
TE（L 052）
684-0271 FAX(052)684-0261

東京本部

甲府事業所

〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）
6679-2391 ＦＡＸ（03)-6679-2394

中部統括営業所

販 売 拠点関西統括営業所

有明事業所

北海道統括営業所

沖縄営業所〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通三丁目5番4号
ＴＥＬ
（011）
851-7190 ＦＡＸ（011）
855-7878

東北統括営業所〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6番2号（KJビル9Ｆ）
ＴＥＬ（022）
212-6156 ＦＡＸ（022）
212-6158

関東統括営業所〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4Ｆ）
ＴＥＬ（03）
6679-2392 ＦＡＸ（03）
6679-2394

製造拠点

中部統括営業所・長野出張所

株式会社北海道イノアック〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番4号（中部ゴム会館4Ｆ）
ＴＥＬ
（052）
581-1077 ＦＡＸ（052）
386-1018〒072-0802 北海道美唄市東八条北四丁目1番15号
ＴＥＬ（0126）
63-4135 ＦＡＸ（0126）
63-4139

関西統括営業所

小牛田事業所〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町一丁目8番14号（堺筋本町ビル11Ｆ）
ＴＥＬ（06）
7657-7990 ＦＡＸ（06）
7657-7961〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字浦田上218
ＴＥＬ（0229）
34-3118 ＦＡＸ（0229）
34-2080

広島営業所

甲府事業所

〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町1番1号（ロイヤルタワー9Ｆ）
ＴＥＬ
（082）
535-4770 ＦＡＸ（082）
535-4773〒409-3611 山梨県西八代郡市川三郷町大塚700番地
ＴＥＬ
（055）
278-8280 ＦＡＸ（055）
272-2118

九州統括営業所

揖斐川事業所〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目12番24号（博多駅東QRビル7Ｆ）
ＴＥＬ
（092）
431-8321 ＦＡＸ（092）
481-6977〒501-0605 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺30－1
ＴＥＬ（0585）
21-3520 ＦＡＸ（0585）
21-3521

沖縄営業所

有明事業所

〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原5193－26（イノアックうるま事業所）
ＴＥＬ
（098）
921-0821 ＦＡＸ（098）
921-0182〒869-0122 熊本県玉名郡長洲町大字梅田115
ＴＥＬ（0968）
78-1101 ＦＡＸ（0968）
78-1104

株式会社イノアック住環境
本社
東京本部〒456-0062〒141-0032

北海道統括営業所
関西統括営業所

愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号（イノアック日比野ビル2F）
東京都品川区大崎二丁目9番3号（大崎ウエストシティビル4F）

ＴＥＬ（011）851-7190

ＴＥＬ
（06）
7657-7990

東北統括営業所
広島営業所

ＴＥＬ
（022）
212-6156

ＴＥＬ（082）
535-4770

https://www.inoac-juukan.co.jp

関東統括営業所
九州統括営業所

お客様品質相談室

ＴＥＬ
（052）
（052）
684-0266 ＦＡＸ
684-0277
ＴＥＬ（03）（03）6679-2391 ＦＡＸ
6679-2394（03）6679-2392
TEL
（092）
431-8321
TEL

中部統括営業所
沖縄営業所

（052）
581-1077
TEL（098）
921-0821
TEL

0120-343-718●カタログに掲載の内容は2021年5月現在のものです。 ●製品改良等のため、製品仕様・梱包等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●印刷物と実際の商品とは、多少色調が異なる場合があります。 ●このカタログに記載されている表・図面・写真等を無断で転載、あるいは複製することは、かたくお断りします。
●掲載価格は消費税抜きの表示となります。 ●このカタログの内容に関するお問い合わせは最寄りの営業所へご連絡ください。

0D-05-3000TP