 S7-300 オートメーションシステムモジ ___________________
はじめにュールデータ1___________________
一般的な技術データ
2___________________
電源モジュール
SIMATIC
S7-300S7-300 オートメーションシステム
モジュールデータマニュアル

3___________________
デジタルモジュール4___________________
アナログ値処理の原理
5___________________
アナログモジュールの原理
6___________________
アナログモジュールその他のシグナルモジュー
ル7

インターフェースモジュー
ル

8

シグナルモジュールのパラ
メータセットA

シグナルモジュールの診断
データ

B___________________
C
寸法図
D___________
S7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品

E___________
静電気の影響を受ける装置(ESD)を取り扱う際の指示___________________
F
サービスとサポート___________________
G
略語の一覧
03/2011
A5E00159438-07

法律上の注意
法律上の注意警告事項
本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ
ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注
意事項には表示されません。
危険
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
警告
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
注意
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サイン付き）。
注意
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サインなし）。
通知
回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します（安全警告サインなし）。
複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い（番号の低い）事項が表示されることになっています。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者
本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該
製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

シーメンス製品を正しくお使いいただくために
以下の事項に注意してください。
警告
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

商標®マークのついた称号はすべて Siemens AG の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

免責事項
本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。 記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ドイツ

A5E00159438-07Ⓟ 06/2011

Copyright © Siemens AG
2011.
変更する権利を留保

はじめに

本書の目的
本書に記載されている情報は、S7-300 のシグナルモジュール、電源モジュール、インターフェースモジュールの操作、機能、技術データに関する参照として利用できます。
システム取り付け時にモジュールを組み立てて配線する方法については、関連する S7300 または ET 200M のマニュアルを参照してください。

必要な基礎知識
本書は、読者が自動エンジニアリングの分野に関する基礎知識を持っていることを前提として書かれています。

本書の有効範囲
本書では、リリース時に有効なデータに基づいてコンポーネントについて説明しています。
SIEMENS は、より新しいバージョンのそれぞれの新しいモジュールに関する製品情報を記載する権利を留保します。

前のバージョンと比較した変更点
本書に含まれている旧バージョンと比較した変更点/改善点:●

新しい電源モジュール PS 307; 2 A; 6ES7307-1BA01-0AB0●

新しい電源モジュール PS 307; 5 A; 6ES7307-1EA01-0AB0●

新しい電源モジュール PS 307; 10 A; 6ES7307-1KA02-0AB0●

新しいデジタル出力モジュール SM 322 DO 16 x DC 24V/0.5 A ソーシング;
6ES7322-8BH10-0AA0●

RS-485 リピータの説明は、本マニュアルに記載されていません。
別途説明書は、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/48598071/ja)で入手できます。

●

本マニュアルの前バージョンでの誤りは、現バージョンで訂正されています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

3

はじめに

本書全体の構成における位置
以下のマニュアルは、S7-300 マニュアルパッケージの一部になっています。インターネット (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10805159/133300)で、対応するエントリIDと合わせて、これを検索することもできます。

マニュアルの名前

詳細

マニュアル

コントロールと表示要素、通信、メモリ

CPU 31xC および CPU 31x、技術データ

コンセプト、サイクルと反応時間、技術

エントリ ID:12996906

データ。

操作説明書

プロジェクト設計、取り付け、配線、ア

S7-300、CPU 31xC および CPU 31x:取り ドレス指定、試運転、メンテナンスおよびテスト機能、診断およびトラブルシュ
付け
エントリ ID:13008499

ーティング。

システムマニュアル

PROFINET の基本的な説明:

PROFINET システム詳細

ネットワークコンポーネント、データ交エントリ ID:19292127

換および通信、PROFINET IO、コンポー
ネントベースオートメーション、
PROFINET IO とコンポーネントベースオ
ートメーションの適用例。

プログラミングマニュアルPROFIBUS DP から PROFINET IO へのPROFIBUS DP から PROFINET IO への移 移行のガイドライン
行
エントリ ID:19289930
 マニュアル

技術的機能の詳細:位置設定、カウンティ

 CPU 31xC:技術的機能

ング、ポイントツーポイントカップリン

 エントリ ID:12429336

グ、ループコントロール。

 CD に含まれている例
現在お読みのマニュアル

CD には技術的機能の例が含まれています。
シグナルモジュール、電源モジュール、S7-300 オートメーションシステム:モジュ インターフェースモジュールの機能と技術データの詳細。
ールデータ
エントリ ID:8859629

4S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

はじめにマニュアルの名前

詳細

命令のリストCPU の命令セットのリストと、対応する

 CPU 31xC、CPU 31x、実行時間。実行可能ブロック(OB、SFC、IM151-7 CPU、IM154-8 CPU、BM

SFB)のリストと実行時間。

147-1 CPU、BM 147-2 CPU
エントリ ID:13206730
 CPU 312、CPU 314、CPU 315-2 DP
CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2
PN/DP、CPU 319-3 PN/DP (V3.0 以
降)
エントリ ID:31977679
入門『入門』のマニュアルでは、具体的な例『入門』のマニュアルで使用されるアンを使って、十分な機能の適用の試運転にソロジ:

焦点を絞った段階ごとの指示を記載して

 S7-300 の入門います。

エントリ ID:15390497
 PROFINET 入門のコレクション
エントリ ID:19290251

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

5

はじめに

S7-300 および ET 200M に関するその他のマニュアル

マニュアルの名前

詳細 リファレンスマニュアル

コントロールと表示要素、通信、メモリ

 CPU データ:CPU 312 IFM – 318-2 DP

コンセプト、サイクルと反応時間、技術 エントリ ID:8860591

データ取り付けマニュアル

プロジェクト設計、取り付け、配線、ア

S7-300 オートメーションシステム:取り付 ドレス指定、試運転、メンテナンスおよびテスト機能、診断およびトラブルシュ
け：CPU 312 IFM – 318-2 DP
エントリ ID:15390415

ーティング。

コンフィグレーションマニュアル

プロセスオートメーション、SIMATIC

ET 200M プロセスオートメーション用シ

PDM を使用したパラメータコンフィグレ

グナルモジュール

ーション、デジタル入力モジュール、デ

エントリ ID:7215812

ジタル出力モジュールでの統合の詳細。

マニュアル

HART アナログモジュールのコンフィグ『分散型 I/O デバイス ET 200M』

レーションおよび試運転の詳細。

HART アナログモジュール
エントリ ID:22063748
マニュアル

コンフィグレーション、組み立て、配線『分散型 I/O デバイス ET 200M』の詳細。

エントリ ID:1142798
マニュアル

SIMATIC S7-300 での SM 335 モジュール

SIMATIC S7-300 用 SM 335 高速アナログ の使用方法の詳細。
混合モジュール

SM 335 に関する操作概要、機能の説明、エントリ ID:1398483

および技術データ。

サインポスト
本マニュアルには、特定の情報にすばやくアクセスするためのさまざまな機能がありま
す。

6

●

マニュアルのはじめに、全目次があります。

●

主な用語については、用語解説を参照してください。

●

索引を使って、本書の主なパートを検索できます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

はじめに

認可
「規格と認可 (ページ 17)」のセクションを参照してください。

CE 承認「規格と認可 (ページ 17)」のセクションを参照してください。

オーストラリアにおけるマーク(C-Tick マーク)
「規格と認可 (ページ 17)」のセクションを参照してください。

規格「規格と認可 (ページ 17)」のセクションを参照してください。

リサイクルと廃棄処分
S7-300 コンポーネントには有害物質がほとんど含まれていないため、リサイクルに適しています。古くなったデバイスの環境に適合したリサイクルと廃棄については、中古
電子機器を取り扱っている資格を有する廃棄業者に連絡してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

7

はじめに

8

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

目次
はじめに ...........................................................................................................................................3
1

2

3

一般的な技術データ........................................................................................................................171.1

規格と認可 ......................................................................................................................... 171.2

電磁適合性 ......................................................................................................................... 22

1.3

モジュールおよびバッファバッテリの輸送および保管条件 .............................................. 25

1.4

S7-300 の動作のための物理的および気候的環境条件 ....................................................... 27

1.5

S7-300 の絶縁試験、保護クラス、保護等級、公称電圧に関するデータ........................... 30

1.6

S7-300 の定格電圧............................................................................................................. 31

1.7

SIPLUS S7-300 モジュール ............................................................................................... 31

1.8

SIPLUS S7-300 モジュールの環境操作条件 ...................................................................... 36

電源モジュール...............................................................................................................................39
2.1

電源モジュールPS 307; 2 A; (6ES7307-1BA01-0AA0) ...................................................... 39

2.2

電源モジュールPS 307; 5 A; (6ES7307-1EA01-0AA0) ...................................................... 43

2.3

電源モジュールPS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0) .................................................... 47

2.4

電源モジュールPS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-2AA0)...................................................... 51

2.5

電源モジュールPS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)...................................................... 55

デジタルモジュール........................................................................................................................61
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

モジュールの概要............................................................................................................... 62
デジタル入力モジュール:................................................................................................... 62
デジタル出力モジュール.................................................................................................... 65
リレー出力モジュール ....................................................................................................... 68
デジタルIOモジュール ....................................................................................................... 69

3.2

デジタルモジュールの選択および試運転のステップ ......................................................... 70

3.3

デジタルモジュールのプログラミング .............................................................................. 71

3.4

デジタルモジュールの診断 ................................................................................................ 73

3.5

誘電過電圧からデジタルモジュールを保護する方法 ......................................................... 75

3.6

デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング;(6ES7321-1BP00-0AA0) .................................................................................................... 77

3.7

デジタル入力モジュールSM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0) ................... 86

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

9

目次

3.8

デジタル出力モジュールSM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0) ..................90

3.9

デジタル入力モジュールSM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0) ...................93

3.10

デジタル入力モジュールSM 321; DI 16 x DC 24 V高速; (6ES7321-1BH10-0AA0) ............97

3.11

デジタル入力モジュールSM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0AB0)............................................................................................101
等時性モード.....................................................................................................................107
SM 321; DI 16 x DC 24 V - パラメータ.............................................................................109
SM 321; DI 16 x DC 24 V - 診断........................................................................................111
SM 321; DI 16 x DC 24 V - 動作........................................................................................113
SM 321; DI 16 x DC 24 V - 割り込み ................................................................................114

3.11.1
3.11.2
3.11.33.11.43.11.510

3.12

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; ソース入力;(6ES7321-1BH50-0AA0)...................................................................................................117

3.13

デジタル入力モジュールSM 321; DI 16 x UC 24/48 V; (6ES7321-1CH00-0AA0) ............121

3.14

デジタル入力モジュールSM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0) ..........125

3.15

デジタル入力モジュールSM 321; DI 16 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FH00-0AA0) .........129

3.16

デジタル入力モジュールSM 321; DI 8 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FF01-0AA0) ...........132

3.17

デジタル入力モジュールSM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL;(6ES7321-1FF10-0AA0) ...................................................................................................136

3.18

デジタル出力モジュールSM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 Aソーシング;(6ES7322-1BP00-0AA0) ...................................................................................................139

3.19

デジタル出力モジュールSM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 Aシンキング(6ES7322-1BP50-0AA0) ...................................................................................................148

3.20

デジタル出力モジュールSM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0) .......157

3.21

デジタル出力モジュールSM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A;(6ES7322-1FL00-0AA0)....................................................................................................161

3.22

デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0) ......166

3.23
3.23.1
3.23.2
3.23.33.23.4デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0) ......170
デジタル出力モジュールのパラメータ .............................................................................177
デジタル出力モジュールの診断 ........................................................................................178
HW Configによるファームウェア更新..............................................................................180
I&M識別データ..................................................................................................................182

3.24

デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A高速;
(6ES7322-1BH10-0AA0)...................................................................................................183

3.25
3.25.1

デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0) ..........187
デジタル出力モジュールSM 322 DO 16 x UC24/48 Vのパラメータ ................................192

3.26

デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A;(6ES7322-1FH00-0AA0) ...................................................................................................195
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

目次

3.27

デジタル出力モジュールSM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0) ........... 199

3.28

デジタル出力モジュールSM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり;(6ES7322-8BF00-0AB0) .................................................................................................. 203
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - パラメータ................................................................... 209
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 診断.............................................................................. 210
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 動作.............................................................................. 212
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 割り込み ...................................................................... 213

3.28.1
3.28.2
3.28.33.28.43.29

デジタル出力モジュールSM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A;(6ES7322-1CF00-0AA0) .................................................................................................. 214

3.30

デジタル出力モジュールSM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0) ... 219

3.31

デジタル出力モジュールSM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL
(6ES7322-5FF00-0AB0)................................................................................................... 224
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOLのパラメータ.................................................... 228
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL - 診断............................................................... 229
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL - 割り込み........................................................ 230

3.31.1
3.31.2
3.31.33.32

リレー出力モジュールSM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V;(6ES7322-1HH01-0AA0).................................................................................................. 232

3.33

リレー出力モジュールSM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0) ........... 237

3.34
3.34.1
3.34.2
3.34.3

リレー出力モジュールSM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0) ......... 242
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5Aのパラメータ .............................................................. 249
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A - 診断 ......................................................................... 250
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A - 割り込み .................................................................. 251

3.35

リレー出力モジュールSM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0) ..... 252

3.36

デジタルIOモジュールSM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A;(6ES7323-1BL00-0AA0)................................................................................................... 259

3.37

デジタルIOモジュールSM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A;(6ES7323-1BH01-0AA0) .................................................................................................. 264

3.38

プログラム可能デジタルIOモジュールSM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A(6ES7327-1BH00-0AB0) .................................................................................................. 269
3.38.1 SM 327; DI 8/DO 8 x 24 VDC/0.5 Aのパラメータ ............................................................ 274
3.38.1.1 SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 Aのデータレコード 1 の構造 ..................................... 275
4アナログ値処理の原理 ..................................................................................................................277
4.1

概要 .................................................................................................................................. 277

4.2
4.2.1
4.2.2

トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続 ....................................................... 278
電気的に絶縁されたトランスデューサの配線と接続 ....................................................... 280
非絶縁のトランスデューサの配線.................................................................................... 282

4.3

電圧トランスデューサの配線と接続 ................................................................................ 284

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

11

目次

5

6

12

4.4

電流トランスデューサの配線と接続.................................................................................2854.5

抵抗温度計と抵抗器の配線と接続 ....................................................................................287

4.6
4.6.1
4.6.2

熱電対の配線と接続..........................................................................................................290
内部補償付き熱電対の配線と接続 ....................................................................................294
外部補償付き熱電対の配線と接続 ....................................................................................295

4.7
4.7.1
4.7.2

負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続.......................................................299
負荷/アクチュエータの電圧出力への配線と接続 ..............................................................300
負荷/アクチュエータの電流出力への配線と接続 ..............................................................302

アナログモジュールの原理........................................................................................................... 303
5.1

アナログ入力チャンネルの値の表示.................................................................................305

5.2

アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示...................................................................337

5.3

アナログ入力チャンネルの測定方法と範囲の設定 ...........................................................343

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

アナログモジュールの応答 ...............................................................................................346
電源供給と動作状態の影響 ...............................................................................................346
アナログ値の範囲の影響...................................................................................................348
動作限界と基本誤差限界の影響 ........................................................................................349

5.5

アナログモジュールの変換時間およびサイクル時間........................................................350

5.6

アナログ出力チャンネルの設定と応答時間 ......................................................................354

5.7
5.7.1

アナログモジュールのプログラミング .............................................................................355
アナログ入力モジュールのパラメータ .............................................................................356

5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4

アナログモジュールの診断 ...............................................................................................356
アナログ入力モジュールの診断メッセージ ......................................................................357
アナログ出力モジュールの診断メッセージ ......................................................................358
アナログ入力モジュールのエラーの原因とトラブルシューティング...............................359
アナログ出力モジュールのエラーの原因とトラブルシューティング...............................360

5.9

アナログモジュールの割り込み ........................................................................................361

アナログモジュール ..................................................................................................................... 365
6.1

アナログモジュールの選択と試運転の手順 ......................................................................366

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3

モジュールの概要 .............................................................................................................367
アナログ入力モジュール...................................................................................................367
アナログ出力モジュール...................................................................................................372
アナログI/Oモジュール .....................................................................................................374

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0) ........................375
測定のタイプと範囲..........................................................................................................382
プログラム可能パラメータ ...............................................................................................383
SM 331; AI 8 x 16 Bitに関する追加情報............................................................................385

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

目次

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0) ....................... 387
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 394
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 395
SM 331; AI 8 x 16 Bitに関する追加情報 ........................................................................... 397

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性;(6ES7331-7HF0x-0AB0) .................................................................................................. 402
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 408
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 411
等時性モード.................................................................................................................... 412
SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed,等時性に関する追加情報............................................ 415

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)........................ 416
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 426
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 427
SM 331; AI 8 x 13 Bitのその他の情報............................................................................... 428

6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)........................ 431
測定のタイプと範囲 ......................................................................................................... 443
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 446
SM 331; AI 8 x 12 Bitのその他の情報............................................................................... 448

6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0) ....................... 450
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 461
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 464
SM 331; AI 2 x 12 Bitのその他の情報............................................................................... 466

6.9
6.9.1
6.9.2
6.9.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0) ......................... 467
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 476
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 479
SM 331; AI 8 x RTDのその他の情報 ................................................................................ 482

6.10
6.10.1
6.10.26.10.3

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0) ............................ 487
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 497
設定パラメータ ................................................................................................................ 499
SM 331; AI 8 x TCのその他の情報 ................................................................................... 501

6.11
6.11.1
6.11.2
6.11.36.11.46.11.5
6.11.6

アナログ入力モジュールSM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)................. 506
測定タイプと測定範囲 ..................................................................................................... 518
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 519
SM 331; AI 6 x TCに関するその他の情報 ........................................................................ 521
アナログ入力モジュール SM 331；AI 6 x TC のHW Configによるファームウェア更新...................................................................................................................................... 528
アナログ入力モジュール SM 331；AI 6 x T の識別のための I&M データ........................ 530
アナログ入力モジュールSM 331; AI 6 x TCのキャリブレーション ................................. 531

6.12
6.12.1
6.12.2

アナログ出力モジュールSM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)...................... 539
SM 332; AO 8 x 12 Bit - 出力範囲 .................................................................................... 545
プログラム可能パラメータ .............................................................................................. 546

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

13

目次

7

14

6.12.3

SM 332; AO 8 x 12 Bitに関する追加情報 ..........................................................................547

6.13
6.13.1
6.13.26.13.36.13.4アナログ出力モジュールSM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)........548
SM 332; AO 4 x 16 Bit - 出力範囲 .....................................................................................555
プログラム可能パラメータ ...............................................................................................556
等時性モード.....................................................................................................................557
SM 332; AO 4 x 16 Bitに関する追加情報 ..........................................................................559

6.14
6.14.1
6.14.26.14.3

アナログ出力モジュールSM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0) ......................559
SM 332; AO 4 x 12 Bitの出力範囲.....................................................................................565
プログラム可能パラメータ ...............................................................................................566
SM 332; AO 4 x 12 Bitに関する追加情報 ..........................................................................567

6.15
6.15.1
6.15.2
6.15.3

アナログ出力モジュールSM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0) ......................568
SM 332; AO 2 x 12 Bitの出力範囲.....................................................................................574
プログラム可能パラメータ ...............................................................................................575
SM 332; AO 2 x 12 Bitに関する追加情報 ..........................................................................576

6.16
6.16.1
6.16.2
6.16.36.16.4アナログIOモジュールSM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0) .................577
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビット - 機能原理 ......................................................................584
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビットの測定と出力タイプ........................................................585
SM 334; AI 4/ AO 2 x 8/8 ビットの測定と出力範囲 ..........................................................585
SM 334; AI 4/AO2 x 8/8 ビットに関する追加情報 ............................................................586

6.17
6.17.1
6.17.2
6.17.3

アナログIOモジュールSM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0) ............586
プログラム可能パラメータ ...............................................................................................593
測定のタイプと範囲..........................................................................................................594
SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bitに関するその他の情報............................................................595

その他のシグナルモジュール ....................................................................................................... 597
7.1

モジュールの概要 .............................................................................................................597

7.2

シミュレータモジュールSM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0) ..........................598

7.3

ダミーモジュールDM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0) ........................................................602

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.3.1
7.4.3.2
7.4.3.3
7.4.3.4
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8

位置デコーダモジュールSM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)........................605
等時性モード.....................................................................................................................607
配線図およびブロック図...................................................................................................608
SM 338; POS-INPUTのファンクション; エンコーダ値の取得..........................................609
エンコーダ値の取得..........................................................................................................609
グレイコード/バイナリコードコンバータ.........................................................................610
転送されたエンコーダ値とスケーリング..........................................................................610
フリーズファンクション...................................................................................................612
SM 338 POS-INPUTのパラメータ設定.............................................................................613
SM 338 POS-INPUTのアドレス設定 ................................................................................614
SM 338; POS-INPUTの診断 .............................................................................................617
SM 338; POS INPUT - 割り込み .......................................................................................620
SM 338; POS-INPUTの技術データ...................................................................................621

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

目次

8

A

B

C

インターフェースモジュール .......................................................................................................625
8.1

モジュールの概要............................................................................................................. 625

8.2

インターフェースモジュールIM 360; (6ES7360-3AA01-0AA0)....................................... 626

8.3

インターフェースモジュールIM 361; (6ES7361-3CA01-0AA0)....................................... 628

8.4

インターフェースモジュールIM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0)....................................... 630

シグナルモジュールのパラメータセット ......................................................................................633
A.1

ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングの原理 .............................. 633

A.2

デジタルIOモジュールのパラメータ................................................................................ 635

A.3

デジタル出力モジュールのパラメータ ............................................................................ 637

A.4

デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの設定........................................................................................................................... 639

A.5

アナログ入力モジュールのパラメータ ............................................................................ 642

A.6

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x RTDのパラメータ............................................. 647

A.7

SM 331; AI 8 TCのパラメータ ......................................................................................... 657

A.8

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 13 Bitのパラメータ........................................... 668

A.9

アナログ入力モジュールSM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定.............. 671

A.10

アナログ入力モジュールSM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ..................................... 680

A.11

アナログ出力モジュールのパラメータ ............................................................................ 688

A.12

アナログ出力モジュールSM 332; AO 8 x 12 Bitのパラメータ ......................................... 691

A.13

アナログIOモジュールのパラメータ................................................................................ 694

シグナルモジュールの診断データ ................................................................................................697
B.1

ユーザープログラムにおけるシグナルモジュールの診断データの評価 .......................... 697

B.2

バイト 0 以上の診断データの構造と内容......................................................................... 698

B.3

チャンネル固有の診断データ........................................................................................... 702

B.4

SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの診断データ ................. 704

B.5

SM 331; AI 6 x TC (絶縁)の診断データ ............................................................................ 708

B.6

SM 338; POS-INPUTの診断データ .................................................................................. 711

寸法図...........................................................................................................................................713
C.1
C.1.1

取り付けレールの寸法図.................................................................................................. 714
バスモジュール ................................................................................................................ 720

C.2

電源モジュールの寸法図.................................................................................................. 721

C.3

インターフェースモジュールの寸法図 ............................................................................ 725

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

15

目次

C.4

シグナルモジュールの寸法図............................................................................................727

C.5

付属品の寸法図 .................................................................................................................729

DS7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品 ............................................................................. 731

E

静電気の影響を受ける装置(ESD)を取り扱う際の指示.................................................................. 735

F

E.1

ESDの定義 ........................................................................................................................735

E.2

人体の静電気帯電 .............................................................................................................736E.3

静電気放電への基本的な保護対策 ....................................................................................737

サービスとサポート ..................................................................................................................... 739
F.1

G

サービスとサポート..........................................................................................................739

略語の一覧 ................................................................................................................................... 741
G.1

略語の一覧 ........................................................................................................................741

用語解説....................................................................................................................................... 745
索引 .............................................................................................................................................. 757

16

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.1

1

規格と認可

概要
一般技術データの内容●

S7-300 オートメーションシステムのモジュールの満たす規格と検証値●

S7-300 モジュールの検証基準
注記
ネームプレートの情報
該当モジュールのネームプレートには現行のラベルおよび認可事項が記載されています。

安全ガイドライン警告
人身傷害および機器損傷の危険性があります。
爆発の恐れのある環境では、S7-300 の運転中にコネクタを外すと傷害や損害を招く危険性があります。
コネクタを外す前に、爆発の恐れのある環境で運転している S7-300 を必ず隔離して
ください。
警告
爆発の危険
交換すると、コンポーネントはもはやクラス I、区分 2 には適合しません。
警告
本 S7-300 モジュールは、クラス I、区分 2、グループ A、B、C、D または危険のない場所での使用のみに適しています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

17一般的な技術データ
1.1 規格と認可
テストシンボルおよびその意味
次のセクションにテストシンボルおよびその意味が記述されています。

CE ラベルS7-300 オートメーションシステムは、下記の EC 指令の要件と保護目標を満たしており、欧州共同体の公的刊行物で発表されているプログラム可能な論理コントローラの整合欧州規格(EN)に適合しています。
●

2006/95/EC『特定の電圧限度内で使用するように設計された電気機器』(低電圧指令)●2004/108/EC『電磁環境適合性』(EMC 指令)●

94/9/EC『爆発の恐れのある雰囲気中で使用される機器および保護システム』(防爆指令)

EC の適合性宣言は、以下の住所にファイルとして保管され、管理機関に提供されています。
Siemens AG
Automation & Drives Group
Industry Sector I IA AS R&D DH A
P.O. Box 196392209 Amberg, Germany
インターネット (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/37217116/134200)のキーワード「適合性宣言」に従って、これをダウンロードすることもできます。

UL 認定

Underwriters Laboratories Inc.(損害保険者研究所)の●18

UL 508(Industrial Control Equipment:産業用制御装置)に準拠

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.1 規格と認可
CSA 認可カナダ規格協会の●C22.2 No.142(処理制御機器)に準拠

またはcULus 認可

Underwriters Laboratories Inc.(損害保険者研究所)の●UL 508(Industrial Control Equipment:産業用制御装置)に準拠●

CSA C22.2 No.142(Process Control Equipment:プロセス制御機器)に準拠

またはcULus HAZ. LOC. - 認可+$=/2&
Underwriters Laboratories Inc.(損害保険者研究所)の●UL 508(Industrial Control Equipment:産業用制御装置)に準拠●

UL 1604(Hazardous Location:危険区域)に準拠●

CSA C22.2 No.142(Process Control Equipment:プロセス制御機器)に準拠●

CSA C22.2 No. 213 (Hazardous Location:危険区域)に準拠

Class I、Division 2、Group A、B、C、D Tx、Class I、Zone 2、Group IIC Tx
での使用を認可

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

19一般的な技術データ
1.1 規格と認可
FM 認可

認可標準クラス番号 3611、3600、3810 に準拠し、Class I、Division 2、Group A、B、C、D Tx、Class I、Zone 2、Group IIC Tx
で使用を認可されている Factory Mutual Research (FM)ATEX 認可のEN 60079-15 (潜在的爆発性雰囲気用電気器具; 保護の種類"n")に準拠および EN 600790 (潜在的爆発性ガス用電気器具 - パ－ト 0:一般要求事項）,,*([Q$,,77

オーストラリアおよびニュージーランド向けの注記

S7-300 オートメーションシステムは、
AS/NZS CISPR 16 規格の要件を満たしています。

IEC 61131
S7-300 オートメーションシステムは、IEC 61131-2(Programmable Controllers,Part 2:Equipment requirements and tests：プログラマブルコントローラ、パート 2、機器の要件と検証)の要件と基準を満たしています。

20

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.1 規格と認可
船舶認可
船級協会:
●

ABS(American Bureau of Shipping:米国船級協会)●

BV(Bureau Veritas:フランス船級協会)●

DNV(Det Norske Veritas:ノルウェー船級協会)●

GL(Germanischer Lloyd:ドイツ船級協会)●

LRS(Lloyds Register of Shipping:英国ロイズ協会)●

クラス NK(日本海事協会)

工業環境での使用
SIMATIC 製品は工業用途向けに設計されています。
表 1- 1

工業環境での使用

適用分野

騒音発生要件

騒音防止要件工業

EN 61000-6-4:2007

EN 61000-6-2:2005

住宅地での使用
注記
S7-300 は、工業地域での使用を目的として設計されています。住宅地で使用すると、ラジオや TV の受信を妨害することがあります。
S7-300 を住宅地で運転するには、RF 放射を EN 55011 の限界値クラス B に準拠させる必要があります。
クラス B に必要な無線妨害レベルを満たすために、例えば以下のような適切な措置を講じます。
●

接地したスイッチキャビネット/個室への S7-300 の取り付け●

電源線での騒音フィルタの使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

21一般的な技術データ
1.2 電磁適合性

1.2

電磁適合性

定義
電磁適合性 (EMC) とは、電気装置がその電磁気的環境を乱すことなく動作する能力です。
S7-300 のモジュールは EC の EMC 規制の要求事項にも適合しています。 その前提条
件は、S7-300 システムが電気関係の構成に関する基準とガイドラインに適合していることです。

パルス外乱量S7 モジュールのパルス外乱量に対する電磁適合性を次表に示します。

パルス外乱量

試験電圧

対応する感度IEC 61000-4-2 による静電放電

空中放電： ± 8 kV

3

IEC 61000-4-2 による接触放電 ± 4 kV

2

IEC 61000-4-4 によるバースト

2 kV（電源ケーブル）

3

パルス（急速な過渡的外乱）

2 kV（信号ケーブル > 3 m）

3

1 kV（信号ケーブル < 3 m）
IEC 61000-4-5 による高エネルギーの孤立パルス（サージ）
外部保護回路が必要（インストールマニュアル 「オートメーションシステム S7-

300、組み立て」の「落雷対策および過電圧保護」の章を参照）
 非対称結線

2 kV（電源ケーブル）
直流電圧、保護装置使用

32 kV（信号ケーブル/データラ
イン、> 3 m のみ）、場合により保護装置使用 対称結合1 kV（電源ケーブル）直流電圧、保護装置使用
1 kV（信号ケーブル/データラ
イン、> 3 m のみ）、場合により保護装置使用22

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.2 電磁適合性
追加対策
S7-300 システムを商用電源に接続するときは、EN 55022 による限界値等級 B を確認する必要があります。

正弦波外乱量S7-300 モジュールの正弦波状の外乱量に対する電磁適合性を次表に示します。
●

高周波放射

IEC 61000-4-3 に準拠した高周波放射

対応する強度

高周波電磁界、振幅変調済み
80 ～ 1000 MHz；1.4 ～ 2 GHz

2.0 GHz ～ 2.7 GHz

10 V/m

1 V/m

振幅変調度 80%●

3, 2, 1

(1 kHz)高周波入射

IEC 61000-4-6 に準拠した高周波入射
0.15 ～ 80 MHz

対応する強度3

10 V（実効値）振幅変調なし
振幅変調度 80%

(1 kHz)

電源インピーダンス 150 Ω

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

23一般的な技術データ
1.2 電磁適合性
電磁干渉の放出
EN 55016 による電磁界ノイズの発生 限界値等級 A（距離 10 m で測定）。

周波数

ノイズ発生

30 ～ 230 MHz< 40 dB (µV/m)Q

230 ～ 1000 MHz< 47 dB (µV/m)Q

EN 55016 による交流電力網経由でのノイズ発生 限界値等級 A、グループ 1

周波数

ノイズ発生

0.15 ～ 0.5 MHz< 79 dB (µV/m)Q< 66 dB (µV/m)M

0.5 ～ 5 MHz< 73 dB (µV/m)Q< 60 dB (µV/m)M

5 ～ 30 MHz< 73 dB (µV/m)Q< 60 dB (µV/m)M

24

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.3 モジュールおよびバッファバッテリの輸送および保管条件

1.3

モジュールおよびバッファバッテリの輸送および保管条件

はじめに
S7-300 のモジュールは、輸送および保管条件に関しては IEC 61131-2 の要求事項を上回っています。下記のデータは、原梱包のまま輸送または保管した場合のものです。
気候条件は保管に関しては IEC 60721-3-3 クラス 3K7 に、輸送に関しては IEC 60721-3-2 クラス 2K4 に該当します。
機械的条件は IEC 6072132、クラス 2M2 に適合しています。

モジュールの輸送および保管条件

条件の種類

許容範囲

自由落下（輸送梱包された状態）

≤1m

温度

- 40 °C ～ + 70 °C

大気圧1080 ～ 660 hPa（高度 -1000～3500 m に相当）

相対湿度

10 ～ 95 %、結露しないこと

正弦波状振動、

5 ～ 9 Hz： 3.5 mm

IEC 60068-2-6 による

9 ～ 150 Hz: 9.8 m/s 2

IEC 60068-2-29 による衝撃

250 m/s2、6 ミリ秒、1000 回衝撃

バッファバッテリの輸送
バッファバッテリはなるべく原梱包のまま輸送してください。 危険物の輸送に関する規定を遵守してください。 バッファバッテリに含まれるリチウムの重量は約 0.25g です。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

25一般的な技術データ
1.3 モジュールおよびバッファバッテリの輸送および保管条件
バッファバッテリの保管
バッファバッテリは、低温で乾燥した場所に保管してください。 最長保管期間は 5 年です。
警告
バッファバッテリを誤って取り扱った場合は、人員の負傷や物的損害が発生する可能性があります。 バッファバッテリの取り扱いを誤ると、爆発または重大な火災を引き起こす危険があります。
オートメーションシステム S7-300 に使用されているバッファバッテリを取り扱う場
合は、下記の注意を守ってください。
 充電しないこと
 加熱しないこと
 火中に投じないこと
 機械的損傷（穿孔、圧潰など）を加えないこと

26

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.4 S7-300 の動作のための物理的および気候的環境条件

1.4

S7-300 の動作のための物理的および気候的環境条件

使用条件
S7-300 は天候の影響を受けない場所に固定して使用するように設計されています。 使
用条件は DIN IEC 60721-3-3 の要求事項より厳格になっています。
●

クラス 3M3（機械的要求事項）●

クラス 3K3（耐候性の要求事項）

追加措置を講じての使用
以下の場合、追加措置なしに S7-300 を使用することはできません。
●

電離放射線濃度の高い場所●

以下のような要因による運転条件の厳しい場所– ほこり– 苛性水蒸気またはガス– 強力な電界または磁界●

特別な監視を必要とする以下のようなシステム– エレベータ– 特に危険な場所で使用される電気システム

追加措置には、例えば S7-300 をキャビネットあるいはハウジングに取り付けること等が含まれます。

物理的環境条件
物理的環境条件を正弦波振動の形で次表に示します。

周波数域

常時

散発的

10 ≤ f ≤ 58Hz

振幅 0.0375 mm

振幅 0.75 mm

58 ≤ f ≤ 150Hz

加速度 0.5 g（一定）

加速度 1 g（一定）S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

27一般的な技術データ
1.4 S7-300 の動作のための物理的および気候的環境条件
防振対策
S7300 に大きな衝撃または振動が加わる可能性があるときは、加速度と振幅を抑制するため適切な対策を講じる必要があります。
S7-300 を制動材（例えば、ラバーメタル等）に固定することが推奨されます。

物理的環境条件の試験
下記の表は、物理的環境条件の試験の種類および範囲を示しています。

試験の種類

試験規格

注記

振動

IEC 60068-2-6 による振動の種類： 1 オクターブ/min での周波数スイープ

振動試験（正弦波）

5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz、振幅 3.5 mm 一定
9 Hz ≤ f ≤ 150Hz、加速度 1 g 一定
振動時間： 互いに垂直な 3 軸の各々に対して周波数スイープ
10 回

衝撃

IEC 60068-2-27 による 衝撃の種類： 半正弦波
衝撃試験

衝撃の強さ： ピーク値 15 g、持続時間 11 ms
衝撃の方向： 互いに垂直な 3 軸の各々に対して +/– 方向に各3 回の衝撃28

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.4 S7-300 の動作のための物理的および気候的環境条件
気候的環境条件
S7-300 は以下の気候的環境条件下において使用することができます。

環境条件

許容範囲

注記
-

温度：
水平取付け：

0 ～ 60°C

垂直取付け：

0 ～ 40°C

相対湿度

10 ～ 95 %結露しないこと、IEC 61131 第 2 分冊の相対湿度（RH）負荷等級 2 に相当。

大気圧

1080 ～ 795 hPa-1000 ～ 2000 mの高度に相当。

有害物質濃度SO2: < 0.5 ppm

試験： 10 ppm、4 日（RH < 60 %、結露しないこと）

試験： 1 ppm、4 日

H2S： < 0.1 ppm、
RH < 60 %、結露しないこと
ISA-S71.04 severity level G1;-

G2; G3

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

29一般的な技術データ
1.5 S7-300 の絶縁試験、保護クラス、保護等級、公称電圧に関するデータ

1.5

S7-300 の絶縁試験、保護クラス、保護等級、公称電圧に関するデータ

試験電圧
絶縁耐力は IEC 61131-2 による以下の試験電圧での型式試験により証明されています。

他の回路または接地に対する定格電圧Ue を持つ回路

試験電圧< 50 V

DC 500 V< 150 VDC 2500 V< 250 VDC 4000 V

保護クラス
IEC 60536 による保護クラス I すなわちプロファイルレールへの保護導体接続が必要です。

異物および水に対する保護●

IEC 60529 による標準テストプローブを使用しての接触に対する保護等級 IP 20

水の浸入に対する保護対策は講じられていません。

30

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.6 S7-300 の定格電圧

1.6S7-300 の定格電圧定格動作電圧S7-300 のモジュールは、様々な定格電圧で作動します。 下記の表は、個々の定格電圧および許容範囲を示しています。

1.7

定格電圧

許容範囲

DC 24 VDC 20.4 ～ 28.8 V

AC 120 V

AC 93 ～ 132 V

AC 230 V

AC 187 ～ 264 V

SIPLUS S7-300 モジュール

定義
SIPLUS S7-300 モジュールは、幅広い環境条件の下でご使用になれます。「幅広い環境条件」の内容:●- 25 °C～+ 60 °C/70°C の拡張温度範囲●

防露/許容結露●

機械的ストレスの上昇にも耐えられます"標準"モジュールとの比較
SIPLUS S7-300 モジュールと"標準"モジュールの機能範囲および技術データは環境条件を除いて、まったく同じです。
SIPLUS S7-300 モジュールには、個別の注文番号があります(下の表を参照)。
機械的/気候的な環境条件およびテストの方法が変更されています。SIPLUS S7-300 モ
ジュールは以下のように規定されます。
●

過酷な環境条件で配備する場合、●厳しい環境で使用する場合。

●

極端な温度差の場合。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

31一般的な技術データ
1.7 SIPLUS S7-300 モジュール
詳細については、セクション SIPLUS S7-300 モジュールの環境操作条件 (ページ 36)を参照してください。

STEP 7 でのプロジェクト設計
SIPLUS S7-300 モジュールは、ハードウェアカタログには記載されていません。下の表で示している関連する"標準"モジュールに基づいてプラントを設計してください。

32

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.7 SIPLUS S7-300 モジュール
SIPLUS S7-300 モジュール
この下の表に、発行時点で使用可能なすべての SIPLUS S7-300 モジュールを示します。
さらに、プロジェクト設計をサポートする対応する"標準"モジュールの注文番号も記載
しています。特に"標準"モジュールのセクションに記載されている仕様および技術デー
タを参照してください。
インターネット (http://www.siemens.com/siplus-extreme)には、SIPLUSおよび担当パー
トナーに関する詳細情報が掲載されています。
表 1- 2SIPLUS S7-300 モジュールおよび S7-300 "標準"モジュールの比較

モジュールタイプ

幅広い環境条件の下でご使用にな "標準"モジュールれる SIPLUS S7-300 モジュール
現在の注文番号

電源
PS 305; 2A

6AG1305-1BA80-2AA0

6ES7305-1BA80-0AA0

PS 307; 5A

6AG1307-1EA80-2AA0

6ES7307-1EA80-0AA0

PS 307; 10A

6AG1307-1KA02-7AA0

6ES7307-1KA02-0AA0

IM 153-1

6AG1153-1AA03-2XB0

6ES7153-1AA03-0XB0

IM 365

6AG1365-0BA01-2AA0

6ES7365-0BA01-0AA0

セパレーターモジュール

6AG1195-7KF00-2XA0

6ES7195-7KF00-0XA0

CPU 312C

6AG1312-5BE03-2AB0

6ES7312-5BE03-0AB0

CPU 313C

6AG1313-5BF03-2AB0

6ES7313-5BF03-0AB0

CPU 314

6AG1314-1AG14-7AB0

6ES7314-1AG14-0AB0

CPU 315–2 DP

6AG1315-2AH14-7AB0

6ES7315-2AH14-0AB0

CPU 313C-2DP

6AG1313-6CF03-2AB0

6ES7313-6CF03-0AB0

CPU 314C-2 PtP

6AG1314-6BG03-7AB0

6ES7314-6BG03-0AB0

CPU 314C-2DP

6AG1314-6CG03-2AB0

6ES7314-6CG03-0AB0

CPU 315-2PN/DP

6AG1315-2EH14-7AB0

6ES7315-2EH14-0AB0

CPU 317-2PN/DP

6AG1317-2EK13-2AB0

6ES7317-2EK13-0AB0

インターフェースモジュール

中心モジュール

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

33一般的な技術データ
1.7 SIPLUS S7-300 モジュール

モジュールタイプ

幅広い環境条件の下でご使用にな "標準"モジュールれる SIPLUS S7-300 モジュール
現在の注文番号

デジタル入力モジュール
SM 321; DI 16 x DC 24V

6AG1321-1BH02-2AA0

6ES7321-1BH02-0AA0

SM 321; DI 32 x DC 24V

6AG1321-1BL00-2AA0

6ES7321-1BL00-0AA0

SM 321; DI 16 x DC 24V

6AG1321-7BH01-2AB0

6ES7321-7BH01-0AB0

SM 321; DI 8 x AC 120/230V

6AG1321-1FF10-7AA0

6ES7321-1FF10-0AA0

SM 321; DI 16 x DC 48 V-125V

6AG1321-1CH20-2AA0

6ES7321-1CH20-0AA0

SM 321; DI 8 x AC 120/220 V

6AG1321-1FF01-2AA0

6ES7321-1FF01-0AA0

SM 321; DI 4 NAMUR

6AG1321-7RD00-4AB0

6ES7321-7RD00-0AB0

SM 321; DI 16 x DC 24V

6AG1321-7TH00-4AB0

6ES7321-7TH00-0AB0

SM 322; DO 16 x DC 24V/0.5A

6AG1322-1BH01-2AA0

6ES7322-1BH01-0AA0

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A

6AG1322-1HF10-2AA0

6ES7322-1HF10-0AA0

SM 322, DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A 6AG1322-1CF00-7AA0

6ES7322-1CF00-0AA0

SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2A

6AG1322-1FF01-7AA0

6ES7322-1FF01-0AA0

SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5A

6AG1322-8BF00-2AB0

6ES7322-8BF00-0AB0

SM 322; DO 8 x DC 24V

6AG1322-1BF01-2XB0

6ES7322-1BF01-0AA0

SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A

6AG1322-1BL00-2AA0

6ES7322-1BL00-0AA0

SM 322; DO 16 x AC 120/230V/1 A 6AG1322-1FH00-7AA0

6ES7322-1FH00-0AA0

SM 322; DO 16 RELAY

6AG1322-1HH01-2AA0

6ES7322-1HH01-0AA0

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A

6AG1322-5FF00-4AB0

6ES7322-5FF00-0AB0

SM 322; DO 8 RELAY

6AG1322-5HF00-4AB0

6ES7322-5HF00-0AB0

SM 322; DO 16 x DC 24V

6AG1322-8BH01-2AB0

6ES7322-8BH01-0AB0

6AG1323-1BH01-2AA0

6ES7323-1BH01-0AA0

デジタル出力モジュール

デジタル I/O モジュール
SM 323; DI8/DO8 x DC 24V/0.5A

34

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.7 SIPLUS S7-300 モジュール

モジュールタイプ

幅広い環境条件の下でご使用にな "標準"モジュールれる SIPLUS S7-300 モジュール
現在の注文番号

アナログ入力モジュール
SM 331; AI 2 x 12 Bit

6AG1331-7KB02-2AB0

6ES7331-7KB02-0AB0

SM 331; AI 8 x 13 Bit

6AG1331-1KF02-4AB0

6ES7331-1KF02-0AB0

SM 331; AI 8 x 13 Bit

6AG1331-1KF02-7AB0

6ES7331-1KF02-0AB0

SM 331; AI 8 x 12 Bit

6AG1331-7KF02-2AB0

6ES7331-7KF02-0AB0

SM 331; AI 8 x 16 Bit

6AG1331-7NF00-2AB0

6ES7331-7NF00-0AB0

SM 331; AI 8 x 16 Bit

6AG1331-7NF10-2AB0

6ES7331-7NF10-0AB0

SM 331; AI 8 x 13 Bit

6AG1331-7PF11-4AB0

6ES7331-7PF11-0AB0

SM 331; AI 4 x 0/4-20 mA

6AG1331-7RD00-2AB0

6ES7331-7RD00-0AB0

SM 331; AI 8 Thermo / AI 4 PT 100 6AG1331-7SF00-4AB0

6ES7331-7SF00-0AB0

SM 331; AI 2 HART

6AG1331-7TB00-7AB0

6ES7331-7TB00-0AB0

SM 331; AI 8 x 0 to 20mA HART

6AG1331-7TF01-4AB0

6ES7331-7TF01-0AB0

SM 331; AI 8 x 0/4...20 mA HART

6AG1331-7TF01-7AB0

6ES7331-7TF01-0AB0

SM 332; AO 2 x 12 Bit

6AG1332-5HB01-2AB0

6ES7332-5HB01-0AB0

SM 332; AO 4 x 12 Bit

6AG1332-5HD01-7AB0

6ES7332-5HD01-0AB0

SM 332; AO 8 x 12 bit

6AG1332-5HF00-2AB0

6ES7332-5HF00-0AB0

SM 332; AO 8 x 12 bit

6AG1332-5HF00-4AB0

6ES7332-5HF00-0AB0

SM 332; AO 8 x 0/4 - 20 mA HART

6AG1332-8TF01-2AB0

6ES7332-8TF01-0AB0

SM 332; AO 8 x 0/4 - 20 mA HART

6AG1332-8TF01-4AB0

6ES7332-8TF01-0AB0

SM 332; AO 4 x 16 bit

6AG1332-7ND02-4AB0

6ES7332-7ND02-0AB0

6AG1334-0KE00-7AB0

6ES7334-0KE00-0AB0

アナログ出力モジュール

アナログ IO モジュール
SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

35一般的な技術データ
1.8 SIPLUS S7-300 モジュールの環境操作条件

1.8

SIPLUS S7-300 モジュールの環境操作条件

機械的環境条件
操作カテゴリ:IEC 721 -3-3、クラス 3M4 まで。

機械的環境条件のテスト
この表では、SIPLUS S7-300 モジュールに関する機械的環境条件のテストのタイプおよび範囲についての情報を記載しています。
表 1- 3SIPLUS S7-300 モジュール:機械的環境条件のテストテストした条件

テスト標準

備考

振動

振動テスト、IEC 60068-2-6 準振動の種類:周波数掃引

拠(正弦波)

毎分 1 オクターブの変化率
5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz、定振幅 3.5 mm
9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz、定加速
振動継続時間 1 g:
周波数掃引 103 つの垂直に交わる各軸ごと衝撃

衝撃テスト、衝撃の種類:半正弦波

IEC 60068-2-27 準拠

衝撃度:ピーク値 15 g、時間 11 ms
衝撃の方向:3 つの垂直に交わる各軸ごとの+/-方
向に、それぞれ 3 回

36

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07一般的な技術データ
1.8 SIPLUS S7-300 モジュールの環境操作条件
環境条件
操作カテゴリ:IEC 721 -3-3、クラス 3K5 まで。
SIPLUS S7-300 モジュールは、以下の気候、化学、生物および機械的環境条件のもとで使用可能です。
表 1- 4SIPLUS S7-300 モジュール:環境条件

環境条件

許容範囲

温度:
水平設置位置:-25 ℃～+60 ℃/70 ℃

垂直設置位置:

0 °C～+40 °C

相対湿度

5 ... 100%、防露/許容結露

生物活性物質に対する耐性

EN 60721-3-3、クラス 3B2 白かび、菌類およびスポンジ胞子に適合（ファウナを除く)

化学的活性物質に対する耐性

塩霧および ISA –S71.04 重大度レベル G1、G2、
G3、GX 1)2)を含む EN 60721-3-3、クラス 3C4 に適合

機械的活性物質に対する耐性

導電砂、ほこり 2)を含む EN 60721-3-3、クラス 3S4に適合

大気温度- 大気圧 - 設置高度

- 25 ... 1,080～795 hPa ≙ -1,000～+2,000 m におけるに関する大気圧+60/70 °C- 25 ... 795～658 hPa ≙ +2,000～+3,500 m における+50/60℃- 25 ... 658～540 hPa ≙ +3,500～+5,000 m における+40/50℃

レール適用に関する承認としての適合証明書
1)--> 一部 EN 50155 T1 Cat1 Cl A/B

ISA –S71.04 重大度レベル GX:Dauerbelastung/長期負荷:SO2 < 4.8 ppm; H2S < 9.9 ppm; Cl < 0.2 ppm;
HCl < 0.66 ppm; HF < 0.12 ppm; NH <49 ppm; O3 < 0.1 ppm; NOX < 5.2 ppm
制限値(最大 30 min/d):SO2 < 14.8 ppm; H2S < 49.7 ppm; Cl < 1.0 ppm; HCl < 3.3 ppm; HF < 2.4 ppm; NH< 247 ppm; O3 < 1.0 ppm; NOX < 10.4 ppm

2)

有害ガス環境での作業時、供給プラグカバーは未使用のポートに取り付けたままにする必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

37一般的な技術データ
1.8 SIPLUS S7-300 モジュールの環境操作条件

38

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール

2

概要
さまざまな 24-VDC 電源モジュールが S7-300 PLC およびセンサ/アクチュエータで使用できます。

電源モジュール
この章では、S7-300 電源モジュールの技術データを記載しています。
技術データ以外のこの章の内容:

2.1

●

特徴

●

配線図

●

ブロック図

●

ラインの保護

●異常な操作条件に対する反応

電源モジュール PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA01-0AA0)

注文番号
6ES7307-1BA01-0AA0

プロパティ
PS 307; 2 A 電源モジュールのプロパティ:●

出力電流 2 A●

出力電圧 24 VDC、短絡に対する耐性、開回路に対する耐性●

単相 AC 主電源への接続(定格入力電圧 120/230 VAC、50/60 Hz)●

安全絶縁 EN 60 950 まで●負荷電源として使用できますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

39電源モジュール
2.1 電源モジュール PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA01-0AA0)
PS 307; 2 A の配線図
136
$'&9

2

3

/ 1

<68;;
; 
 

/
0
/
0

4

5

①
②
③
④
⑤

"24 VDC の出力電圧がある"の表示
24 VDC オン/オフスイッチ
主電源端子と保護導体端子
24 VDC 出力電圧用の端子
ストレインリリーフ

PS 307; 2 A の回路概略図

/

/

1

0

8
'&9

図 2-1

40

電源モジュール PS 307; 2 A の回路概略図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.1 電源モジュール PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA01-0AA0)
ラインの保護PS 307; 2A 電源モジュールの主電源は、以下の定格の小型の遮断機(Siemens 5SN1 シ
リーズなど)で保護する必要があります。
●

230 VAC での定格電流:3 A●

トリッピングの特性(タイプ):C

異常な操作条件に対する反応
表 2- 1

PS 307; 2A 電源モジュールの異常な操作条件に対する反応

状況... 反応点滅

出力回路の負荷が過多の場合:

 I > 2.6 A(ダイナミック)

24 VDC LED

電圧が低下して、自動的に電圧が回復する

 2 A < I ≤ 2.6 A(スタティック)

電圧が低下して、耐用年数が減少する

出力時の短絡

出力電圧 0 V、短絡が解決した後で自動的

オフ

に電圧回復
プライマリ側での過電圧

故障のおそれあり-

プライマリ側での不足電圧

自動シャットダウン、自動電圧回復

オフ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

41電源モジュール
2.1 電源モジュール PS 307; 2 A; (6ES7307-1BA01-0AA0)
PS 307; 2 A (6ES7307-1BA01-0AA0)の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 400 g

入力パラメータ 入力電圧 定格値120/230 VAC (自動切り替え) 主電源の周波数
 定格値
 許容範囲50 Hz または 60 Hz
47 Hz～63 Hz

 定格入力電流 230 V の場合

0.5 A

 120 V の場合

0.9 A

突入電流(25°C の場合)

22 A

I2t(突入電流時)

1 A2s

出力パラメータ 出力電圧 定格値

24 VDC 許容範囲

24 V ± 3 %、開回路に対する耐性

 起動時間最大 2.5 秒

 出力電流 定格値

2 A、並列配線のサポート

短絡保護

電子的、ラッチなし
1.1～1.3 x IN

残留リップル最大 150 mVpp

42

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.2 電源モジュール PS 307; 5 A; (6ES7307-1EA01-0AA0)

技術仕様
特性
安全クラス IEC 536(DIN VDE 0106、パート 1)まで

I、保護の施された導体

 絶縁の定格
AC 250 V

 定格絶縁電圧(24 V から L1 まで)
 テスト電圧

DC 4200 V

安全絶縁

SELV 回路 電源供給失敗時のバッファリング(93 V または 187 V の 最小 20 ms
場合)

最小 1 秒

 反復率
効率

84 %

消費電力

57 W

電力損失

代表値 9 W診断
"出力電圧がある"の表示

2.2ある、緑色の LED

電源モジュール PS 307; 5 A; (6ES7307-1EA01-0AA0)

注文番号
6ES7307-1EA01-0AA0

プロパティ
電源モジュール PS 307; 5 A のプロパティ:●

出力電流 5 A●

出力電圧 24 VDC、短絡に対する耐性、開回路に対する耐性●

単相 AC 主電源への接続(定格入力電圧 120/230 VAC、50/60 Hz)●

安全絶縁 EN 60 950 まで●負荷電源として使用できますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

43電源モジュール
2.2 電源モジュール PS 307; 5 A; (6ES7307-1EA01-0AA0)
PS 307; 5 A の配線図
136
$'&9

2

3

; 
 

<68;;

/ 1

/
0
/
0
/
0

4

5

①
②
③
④
⑤

"出力電圧 DC 24 V がある"の表示
24 VDC オン/オフスイッチ
主電源端子と保護導体端子
24 VDC 出力電圧用の端子
ストレインリリーフ

PS 307; 5 A のブロック図

/

/

1

0

8
'&9

図 2-2

44

電源モジュール PS 307; 5 A のブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.2 電源モジュール PS 307; 5 A; (6ES7307-1EA01-0AA0)
ラインの保護
電源モジュール PS 307; 5 A の主電源は、以下の定格の小型の遮断機(Siemens 5SN1 シ
リーズなど)で保護する必要があります。
●

230 VAC での定格電流:6 A●

トリッピングの特性(タイプ):C

異常な操作条件に対する反応
表 2- 2

電源モジュール PS 307; 5 A の異常な操作条件に対する反応... 反応DC 24 Vの表示

 I > 6.5 A (ダイナミック)

電圧が低下して、自動的に電圧が回復する

点滅



電圧が低下して、耐用年数が減少する

状況

出力回路の負荷が過多の場合:

 5 A < I ≤ 6.5 A (スタティック)
出力時の短絡

出力電圧 0 V、短絡が解決した後で自動的に電圧オフ

回復プライマリ側での過電圧

故障のおそれあり-

プライマリ側での不足電圧

自動シャットダウン、自動電圧回復

オフ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

45

電源モジュール
2.2 電源モジュール PS 307; 5 A; (6ES7307-1EA01-0AA0)
PS 307; 5 A (6ES7307-1EA01-0AA0)の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)60 x 125 x 120

重量

約 600 g

入力パラメータ 入力電圧 定格値120/230 VAC (自動切り替え) 主電源の周波数 定格値

50 Hz または 60 Hz 許容範囲47 Hz～63 Hz

 定格入力電流 120 V の場合

2.3 A

 230 V の場合

1.2 A

突入電流(25°C の場合)

20 A

I2t(突入電流時)

1.2 A2s

出力パラメータ 出力電圧 定格値

24 VDC 許容範囲

24 V ± 3 %、開回路に対する耐性

 起動時間最大 2.5 秒

 出力電流 定格値

5 A、並列配線が使用可能

短絡保護

電子的、ラッチなし
1.1～1.3 x IN

残留リップル最大 150 mVpp

46

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.3 電源モジュール PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0)

技術仕様
特性
安全クラス IEC 536(DIN VDE 0106、パート 1)まで

I、保護の施された導体

 絶縁の定格
 定格絶縁電圧(24 V から L1 まで)

250 VAC テスト電圧

4200 VDC

安全絶縁

SELV 回路 電源供給失敗時のバッファリング(93 V または 187 V の 最小 20 ms
場合)

最小 1 秒

 反復率
効率

87 %

消費電力

138 W

電力損失

代表値 18 W

診断"出力電圧がある"の表示

2.3ある、緑色の LED

電源モジュール PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0)

注文番号
6ES7307-1KA02-0AA0

プロパティ
電源モジュール PS 307; 10 A のプロパティ:●

出力電流 10 A●

出力電圧 24 VDC、短絡に対する耐性、開回路に対する耐性●

単相 AC 主電源への接続(定格入力電圧 120/230 VAC、50/60 Hz)●

安全絶縁 EN 60 950 まで●負荷電源として使用できますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

47

電源モジュール
2.3 電源モジュール PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0)
PS 307; 10 A のブロック図136
$'&9

5

; 
 

<68;;
/
0

/ 1

/
0

4

/

2

0
/
0

3

①
②
③
④
⑤

"出力電圧 DC 24 V がある"の表示
24 VDC 出力電圧用の端子
ストレインリリーフ
主電源端子と保護導体端子
24 VDC オン/オフスイッチ

PS 307; 10 A のブロック図

/

/

1

0

8
'&9

図 2-3

48

電源モジュール PS 307; 10 A のブロック図:

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.3 電源モジュール PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0)
ラインの保護
電源モジュール PS 307;10 A の主電源は、以下の定格の小型の遮断機(Siemens 5SN1
シリーズなど)で保護する必要があります。
●

230 VAC での定格電流:10 A●

トリッピングの特性(タイプ):C

異常な操作条件に対する反応
表 2- 3

電源モジュール PS 307; 10 A の異常な操作条件に対する反応状況

モジュールの反応

DC 24 V の表示

 出力回路の負荷が過多の場合:
 I > 13 A(ダイナミック)

電圧が低下して、自動的に電圧が回復する



電圧が低下する(耐用年数が減少する)

点滅

出力電圧 0 V、短絡が解決した後で自動的オフ

 10 A < I ≤ 13 A(スタティック)
出力時の短絡に電圧回復
プライマリ側での過電圧

故障のおそれあり-

プライマリ側での不足電圧

自動シャットダウン、自動電圧回復

オフ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

49

電源モジュール
2.3 電源モジュール PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0)
PS 307; 10 A (6ES7307-1KA02-0AA0)の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)80 x 125 x 120

重量

800 g

入力パラメータ 入力電圧 定格値120/230 VAC (自動切り替え) 主電源の周波数 定格値

50 Hz または 60 Hz 許容範囲47 Hz～63 Hz

 定格入力電流 230 V の場合

1.9 A

 120 V の場合

4.2 A

突入電流(25°C の場合)

55 A

I2t(突入電流時)

3.3 A2s

出力パラメータ 出力電圧 定格値

24 VDC 許容範囲

24 V ± 3 %、開回路に対する耐性

 起動時間最大 2.5 秒

 出力電流 定格値

10 A、並列配線が使用可能

短絡保護

電子的、ラッチなし
1.1～1.3 x IN

残留リップル最大 150 mVpp

50

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.4 電源モジュール PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-2AA0)

技術仕様
特性
安全クラス IEC 536(DIN VDE 0106、パート 1)まで

I、保護の施された導体

 絶縁の定格
 定格絶縁電圧(24 V から L1 まで)

AC 250 V

 テスト電圧

DC 4200 V

安全絶縁

SELV 回路 電源供給失敗時のバッファリング(93 V または 187 V の 最小 20 ms
場合)

最小 1 秒

 反復率
効率

90 %

消費電力

267 W

電力損失

代表値 27 W

診断"出力電圧がある"の表示

2.4ある、緑色の LED

電源モジュール PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-2AA0)

注文番号"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1305-1BA80-2AA0

プロパティ
PS 305 電源モジュール(2 A)のプロパティ:●

出力電流 2 A●

出力電圧 24 VDC、短絡に対する耐性、開回路に対する耐性●

DC 電源への接続(定格入力電圧 24/48/72/96/110 VDC)●

安全絶縁 EN 60 950 まで●負荷電源として使用できますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

51

電源モジュール
2.4 電源モジュール PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-2AA0)
PS 305; 2 A の配線図'&9



/
0



/
0
/
0
/
0





①
②
③
④
⑤

"24 VDC の出力電圧がある"の表示
24 VDC 出力電圧用の端子
ストレインリリーフ
主電源端子と保護導体端子
24 VDC オン/オフスイッチ

PS 305; 2 A の回路概略図

/

/

0

0

8
'&9

図 2-4

52

電源モジュール PS 305; 2 A の回路概略図
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.4 電源モジュール PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-2AA0)
ラインの保護PS 305 電源モジュール(2 A)の主電源は、以下の定格の小型の遮断機(Siemens 5SN1 シ
リーズなど)で保護する必要があります。
●

110 VDC での定格電流:10 A●

トリッピングの特性(タイプ):C

異常な操作条件に対する反応
表 2- 4

電源モジュール PS 305;(2 A)の異常な操作条件に対する反応

状況... 反応24 VDC LED

 ... 出力回路の負荷が過多の場合:電圧が低下して、自動的に電圧が回復す点滅

 I > 3.9 A(ダイナミック)る 3 A < I ≤ 3.9 A(スタティック)

電圧が低下して、耐用年数が減少する... 出力時の短絡

出力電圧 0 V、短絡が解決した後で自動オフ

的に電圧回復プライマリ側での過電圧

故障のおそれあり-

プライマリ側での不足電圧

自動シャットダウン、自動電圧回復

オフ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

53

電源モジュール
2.4 電源モジュール PS 305; 2 A; (6AG1305-1BA80-2AA0)
PS 305; 2 A (6AG1305-1BA80-2AA0)の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)80 x 125 x 120

重量

約 740 g

入力パラメータ 入力電圧 定格値

24/48/72/96/110 VDC

 電圧範囲16.8 VDC～138 VDC

 定格入力電流 24 V の場合

2.7 A

 48 V の場合

1.3 A

 72 V の場合
 96 V の場合
 110 V の場合

0.9 A
0.65 A
0.6 A

突入電流(25°C の場合)

20 A

I2t(突入電流時)

5 A2s

出力パラメータ 出力電圧 定格値

24 VDC 許容範囲

24 V ± 3 %、開回路に対する耐性

 起動時間最大 3 秒 出力電流

2 A1)

 定格値

並列接続のサポート

短絡保護

電子的、ラッチなし、1.65～1.95 x IN

残留リップル最大 150 mVpp

54

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.5 電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)

技術仕様
特性
安全クラス IEC 536(DIN VDE 0106、パート 1)まで

I、保護の施された導体

 絶縁の定格
 定格絶縁電圧(入力 24 V)

150 VAC テスト電圧

2800 VDC

安全絶縁

SELV 回路

電源供給失敗時のバッファリング(24/48/72/96/110 V の場
合)10 ms 以上

 反復率

最小 1 秒

効率

75 %

消費電力

64 W

電力損失

16 W

診断
"出力電圧がある"の表示ある、緑色の LED

1) 入力電圧範囲が 24 V より高く制限された場合(24 VDC～138 VDC)、PS 305 は 3 A ま

での負荷で使用できます。

2.5

電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)

注文番号"SIPLUS S7 モジュール"
6AG1307-1EA80-2AA0

プロパティ
PS 307; 5 A 電源モジュールのプロパティ:●

出力電流 5 A●

出力電圧 24 VDC、短絡に対する耐性、開回路に対する耐性●

単相 AC 主電源への接続(定格入力電圧 120/230 VAC、50/60 Hz)●

安全絶縁 EN 60 950 まで●負荷電源として使用できますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

55

電源モジュール
2.5 電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)
PS 307; 5 A の配線図'&9
9



/



1

/
0
/
0
/
0





①
②
③
④
⑤
⑥

56

"24 VDC の出力電圧がある"の表示
24 VDC 出力電圧用の端子
ストレインリリーフ
主電源端子と保護導体端子
24 VDC オン/オフスイッチ
主電源セレクタスイッチ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.5 電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)
PS 307; 5 A の回路概略図

/

/

1

0

8
'&9

図 2-5

電源モジュール PS 307; 5 A の回路概略図

ラインの保護PS 307; 5 A 電源モジュールの主電源供給ラインを保護するために、以下の定格の小型の遮断機(Siemens 5SN1 シリーズなど)を取り付ける必要があります。
●

230 VAC での定格電流:10 A●

トリッピングの特性(タイプ):C

異常な操作条件に対する反応
表 2- 5

PS 307; 5A 電源モジュールの異常な操作条件に対する反応

状況... 反応24 VDCLED

電圧が低下して、自動的に電圧が回復する

点滅

出力回路の負荷が過多の場合:

 I > 6.5 A (ダイナミック)

電圧が低下して、耐用年数が減少する

 5 A < I ≤ 6.5 A (スタティック)
出力時の短絡

出力電圧 0 V、短絡が解決した後で自動的に電圧オフ

回復プライマリ側での過電圧

故障のおそれあり-

プライマリ側での不足電圧

自動シャットダウン、自動電圧回復

オフ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

57

電源モジュール
2.5 電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)
PS 307; 5 A (6AG1307-1EA80-2AA0)の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)80 x 125 x 120

重量

約 570 g

入力パラメータ 入力電圧 定格値120/230 VDC

 主電源の周波数 定格値

50 Hz または 60 Hz 許容範囲47 Hz～63 Hz

 定格入力電流 120 V の場合

2.1 A

 230 V の場合

1.2 A

突入電流(25°C の場合)

45 A

I2t(突入電流時)

1.8 A2s

出力パラメータ 出力電圧 定格値

24 VDC 許容範囲24 ± V 3 % 起動時間最大 3 秒 出力電流 定格値

5 A、並列配線の非サポート

短絡保護

電子的、ラッチなし
1.1～1.3 x IN

残留リップル最大 150 mVpp

58

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

電源モジュール
2.5 電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)

技術仕様
特性
安全クラス IEC 536(DIN VDE 0106、パート 1)まで

I、保護の施された導体

 絶縁の定格
 定格絶縁電圧(24 V から L1 まで)

AC 250 V

 テスト電圧DC 2800 V

安全絶縁

SELV 回路 電源供給失敗時のバッファリング(93 V または 187 V の 最小 20 ms
場合)

最小 1 秒

 反復率
効率

84 %

消費電力

143 W

電力損失

23 W

診断
"出力電圧がある"の表示

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

ある、緑色の LED

59

電源モジュール
2.5 電源モジュール PS 307; 5 A; (6AG1307-1EA80-2AA0)60

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3

章のレイアウト
この章のトピック構成:
1. 使用できるモジュールとこの章で説明している内容の概要
2. 重要モジュールのプロパティの概要
3. デジタルモジュールの選択および試運転のステップ
4. 一般的な情報、つまりすべてのデジタルモジュールに対するグローバルデータの適用(パラメータの割り付けや診断など)
5. モジュールごとの情報(プロパティ、接続図とブロック図、技術データ、各モジュー
ル専用の機能):a) デジタル入力モジュール用b) デジタル出力モジュール用c) リレー出力モジュール用d) デジタル IO モジュール用取り付けと配線
取り付けと配線に関しては、S7-300、CPU 31xC、およびCPU 31xの操作説明書の「取り付け」セクションを参照してください。操作説明書は、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/13008499/0/ja)で入手できます。

詳細情報
パラメータセット(データレコード 0、1、128)の構造については、付録のシステムデー
タのセクションを参照してください。STEP 7 ユーザープログラムでモジュールパラメ
ータを変更する場合には、この構造について理解しておく必要があります。
診断データ(データレコード 0 および 1)の構造については、付録のシステムデータのセクションを参照してください。STEP 7 ユーザープログラムでモジュールの診断データを分析する場合には、この構造について理解しておく必要があります。

下記も参照
ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングの原理 (ページ 633)
ユーザープログラムにおけるシグナルモジュールの診断データの評価 (ページ 697)
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

61

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要

3.1

モジュールの概要

概要
下の表では、デジタルモジュールの重要なプロパティをまとめています。この概要を参照することにより、必要に応じたモジュールを選択できます。

3.1.1

デジタル入力モジュール:プロパティの概要
下の表は、デジタル入力モジュールの重要なプロパティを示しています。
表 3- 1

デジタル入力モジュール:モジュール
SM 321;

SM 321;
DI 32 x DC24V

SM 321;
DI 32 x AC120V

SM 321;
DI 16 x DC24V(-1BP00-)(-1BL00-)(-1EL00-)(-1BH02-)64 DO、16 個ずつ

32 DI、16 個ずつ絶 32 DI、8 個ずつ絶16 DI、16 個ずつ絶

絶縁

縁

縁

縁

定格入力電圧24 VDC

24 VDC

120 VAC

24 VDC

適用範囲-

2 線、3 線、4 線の近接スイッチ(BERO)

サポートしている

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

診断割り込み

なし

なし

なし

なし

エッジトリガハー

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

-

-

-

-

プロパティ

入力の数

DI 64 x 24V;
Sinking/Sourcing

等時性モードプログラム可能な診断

ドウェア割り込み
調整可能な入力遅
延
特殊機能

62

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要
表 3- 2

デジタル入力モジュール(続き)

モジュール
プロパティ

入力の数

SM 321;
DI 16 x DC24VHigh Speed

SM 321;
DI 16 x DC24V プ
ロセスおよび診断
割り込みあり(-1BH10-)(-7BH01-)

SM 321;
DI 16 x DC24V;SM 321;
DI 16 x UC24/48V

電源入力(-1BH50-)(-1CH00-)

16 DI、16 個ずつ絶 16 DI、16 個ずつ絶 16 DI、

16 DI、1 個ずつ絶

縁

縁

縁

電源入力、16 個ず
つ絶縁

定格入力電圧24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC～48
VDC、24 VAC～48
VAC

適用範囲

スイッチ:
2 線、3 線、4 線の近接スイッチ(BERO)

サポートしている

あり

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

診断割り込み

なし

あり

なし

なし

エッジトリガハー

なし

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

高速モジュール、

8 チャンネルごと--

特に等時性モードに 2 つの短絡保護

等時性モードプログラム可能な診断

ドウェア割り込み
調整可能な入力遅延
特殊機能付きセンサ電源
外部冗長性センサ
電源をサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

63

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要
表 3- 3

デジタル入力モジュール(続き)

モジュール
プロパティ

SM 321; DI 16 x

SM 321; DI 16 x

SM 321; DI 16 SM 321; DI 8

SM 321; DI 8 x

DC48-125V

AC120/230 V

x NAMURx AC

AC 120/230(-7TH00-) *120/230V

V ISOL

(-1CH20-)(-1FH00-)(-1FF10-)(-1FF01-)

16 DI、4 個ずつ

16 DI、4 個ずつ

16 DI、2 個ず 8 DI、2 個ず

8 DI、1 個ずつ

絶縁

絶縁

つ絶縁

つ絶縁

絶縁

定格入力電圧120/230 VAC

120/230 VAC

24 VDC

120/230 VAC

120/230 VAC

適用範囲

スイッチ:

スイッチ:

NAMUR エン

スイッチ:

コーダ

2 線/3 線の AC 近接スイッチ

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

なし

診断割り込みなし

あり

エッジトリガハー なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

-

単一チャンネ--

入力の数

2 線、3 線、4 線 2 線/3 線の ACの近接スイッチ

近接スイッチ(BERO)
サポートしている なし
等時性モードプログラム可能な なし
診断

ドウェア割り込み
調整可能な入力遅 なし
延特殊機能ル診断および
幅広い制御機
能付きモジュール* このモジュールについては、ET 200Mプロセスオートメーション用シグナルモジュー
ルのマニュアルを参照してください。マニュアルについては、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7215812)をご覧ください。

64

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要

3.1.2

デジタル出力モジュール

プロパティの概要
下の表は、デジタル出力モジュールの重要なプロパティを示しています。
表 3- 4デジタル出力モジュール

モジュール
プロパティ

SM 322; DO 64 SM 322; DO 64 SM 322; DO 32
x DC24V/0,3A x DC 24V/0,3A x DC24V/0,5A
Sinking
Sourcing(-1BP00-)(-1BP50-)(-1BL00-)

SM 322;DO 32 xAC120/230V/
1A(-1FL00-)

SM 322;DO 16 xDC24V/0,5A(-1BH01-)64 DO、16 個

64 DO、16 個

32 DO、8 個ず

32 DO、8 個ず 16 DO、8 個ず

ずつ絶縁

ずつ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

出力電流

3A

3A

0.5 A

1.0 A

0.5 A

定格負荷電圧24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

適用範囲

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプ

出力数サポートしている なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

等時性モードプログラム可能な なし
診断
診断割り込み

なし

なし

なし

なし

なし

置換値出力

なし

なし

なし

なし

なし

特殊機能

-

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

65

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要
表 3- 5

デジタル出力モジュール(続き)

モジュール
プロパティ

出力数

SM 322;DO 16 xDC24V/0,5A
High Speed

SM 322;DO 16 x
UC24/48 V(-1BH10-)(-5GH00-)

SM 322;DO 16 xAC120/230V/
1A(-1FH00-)

SM 322; DO
16 x
DC24V/0,5A

SM 322; DO
8 x DC24V/2A(-8BH00-)*(-1BF01-)(-8BH01-) *(-8BH10-)16 DO、8 個ず 16 DO、1 個ず 16 DO、8 個ず 16 DO、4 個ず 8 DO、4 個ず
つ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

出力電流

0.5 A

0.5 A

1A

0.5 A

2A

定格負荷電圧24 VDC

24 VDC～48

120/230 VAC

24 VDC

24 VDCVDC
24 VAC～48
VAC
適用範囲

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプ

サポートしている

あり

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

あり

なし

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

冗長負荷コン-

等時性モードプログラム可能な
診断
診断割り込み
置換値出力
特殊機能

高速モジュー--

ル、特に等時トロールをサ性モード

ポート、幅広い制御機能付き66

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要
表 3- 6

デジタル出力モジュール(続き)

モジュール
プロパティ

出力数

SM 322; DO 8 x
DC24V/0,5A 診断
割り込みありSM 322; DO 8 x
DC48-125V/1,5A

SM 322; DO 8 x
AC120/230 V/2A

SM 322;DO 8 x
AC120/230 V/ 2A
ISOL(-8BF00-)(-1CF00-)(-1FF01-)(-5FF00-)

8 DO、8 個ずつ絶8 DO、4 個ずつ絶8 DO、4 個ずつ絶8 DO、1 個ずつ絶縁

縁、逆極性保護あ

縁

縁

2A

2A

り
出力電流

0.5 A

1.5 A

定格負荷電圧24 VDC

48 VDC～125 VDC 120/230 VAC

適用範囲

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、おAC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モ

よびシグナルランプ

ータースターター、FHP モーター、お120/230 VAC

よびシグナルランプ
サポートしている

なし

なし

なし

なし

あり

なし

なし

あり

診断割り込み

あり

なし

なし

あり

置換値出力

あり

なし

なし

あり

特殊機能

冗長負荷コントロ-

ヒューズ切れ表-

等時性モードプログラム可能な診断ールがサポートさ示。各グループごれますとにヒューズ交換可能* このモジュールについては、ET 200Mプロセスオートメーション用シグナルモジュー
ルのマニュアルを参照してください。マニュアルについては、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7215812)をご覧ください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

67

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要

3.1.3

リレー出力モジュール

プロパティの概要
下の表は、リレー出力モジュールの重要なプロパティを示しています。
表 3- 7リレー出力モジュール

プロパティ

モジュール

(-1HH01-)(-1HF01-)

SM 322; DO
SM 322; DO
8 x Rel. AC 230 V/ 8 x Rel. AC 230 V/
5A
5A(-5HF00-)(-1HF10-)16 の出力、8 個ず

8 の出力、2 個ず

8 の出力、1 個ず

8 の出力、1 個ず

つ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

つ絶縁

24 VDC～120

24 VDC～120

24 VDC～120

24 VDC～120

VDC、

VDC、

VDC、

VDC、

48 VAC～230 VAC

48 VAC～230

24 VAC～230

48 VAC～230

VAC

VAC

VAC

SM 322; DO
SM 322; DO 8 x
16 x Rel. AC 120 V Rel. AC 230 V

出力数
定格負荷電圧

適用範囲

AC/DC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースターター、FHP モーター、およびシグナルランプ

サポートしている等時

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

診断割り込み

なし

なし

あり

なし

置換値出力

なし

なし

あり

なし

特殊機能

-

性モード
プログラム可能
診断機能68

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.1 モジュールの概要

3.1.4

デジタルIOモジュール

プロパティの概要
下の表は、デジタル IO モジュールの重要なプロパティを示しています。
表 3- 8

デジタル IO モジュール

プロパティ

入力の数

モジュール
SM 323; DI 16/DO
16 x DC 24 V/ 0,5 A

SM 323; DI 8/DO 8 x
DC 24 V/0,5 A

SM 327; DI 8/DX 8 x
DC 24 V/0,5 A,
プログラム可能(-1BL00-)(-1BH01-)(-1BH00-)

16 の入力、16 個ずつ絶 8 つの入力、8 個ずつ絶 8 つのデジタル入力、さ縁

縁らに 8 つの個別にプログラム可能な入力/出力、16 個ずつ絶縁

16 の出力、8 個ずつ絶8 つの出力、8 個ずつ絶縁

縁

定格入力電圧24 VDC

24 VDC

24 VDC

出力電流

0.5 A

0.5 A

0.5 A

定格負荷電圧24 VDC

24 VDC

24 VDC

入力適用範囲スイッチと 2 線、3 線、4 線の近接スイッチ(BERO)。

出力適用範囲ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプ

サポートしている等時性

なし

なし

なし

プログラム可能な診断

なし

なし

なし

診断割り込みなし

なし

なし

エッジトリガハードウェ

なし

なし

なし

プログラム可能入力遅延

なし

なし

なし

置換値出力

なし

なし

なし

特殊機能

-

出力数

モード

ア割り込み

8 つの個別に設定可能な入力または出力、診断などの入力リード
バック可能

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

69

デジタルモジュール
3.2 デジタルモジュールの選択および試運転のステップ

3.2

デジタルモジュールの選択および試運転のステップ

概要
下の表は、デジタルモジュールの試運転を無事に完了するために必要なステップを示しています。
この推奨手順に厳密に従う必要はありません。つまり、他のモジュールの取り付けや試
運転、モジュールのプログラミングなどの他のタスクをこの前または後に完了することもできます。

ステップ手順表 3- 9デジタルモジュールの選択および試運転のステップ

ステップ

手順

参照先

1.

モジュールの選択「モジュールの概要」 (ページ 62)の章および特有モジュールの章2.

SIMATIC S7 システムへのモジュー
ルの取り付け 関連する AS 取り付けマニュアルの「取り付け」の章:
 S7-300 オートメーションシステム、ハードウェアと取り付け、または S7-400/M7-400 オートメーションシステム、ハードウェアと取り付け
 または
 『分散型 I/O デバイス ET 200M』

3.

モジュールパラメータの割り付け「デジタルモジュールの診断」 (ページ 73)の章

4.

コンフィグレーションの試運転

 使用する AS の関連する取り付けマニュアルの「試運転」の章:
 S7-300 オートメーションシステム、ハードウェアと取り付け、または S7-400/M7-400 オートメーションシステム、ハードウェアと取り付け
 または
 ET 200M 分散型 I/O デバイス
5.

試運転が失敗した場合のコンフィグ「デジタルモジュールの診断」 (ページ 73)の章

レーションの分析

70

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.3 デジタルモジュールのプログラミング
下記も参照
デジタルモジュールのプログラミング (ページ 71)
デジタル出力モジュールのパラメータ (ページ 637)
モジュールの概要 (ページ 62)

3.3

デジタルモジュールのプログラミング

概要
デジタルモジュールでは、プロパティが異なる場合があります。モジュールの中には、
プロパティがプログラミングできるものがあります。
この章のすべての情報は、プログラム可能なデジタルモジュールのみに適用されます:●

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; プロセスおよび診断割り込み、等時性あり(6ES7321-7BH01-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0,5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A; 診断割り込みあり;(6ES7322-8BF00-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC120/230 V/2A ISOL
(6ES7322-5FF00-0AB0)●

リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC230V/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)●

デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DX 8 x DC 24 V/0.5 A(6ES7327-1BH00-0AB0)

プログラミングツール
CPU が STOP の場合のみ STEP 7 でデジタルモジュールをプログラミングしてください。
すべてのパラメータを定義した後で、これらを PG から CPU にダウンロードします。
STOP → RUN の切り替え中、CPU はパラメータを関連するデジタルモジュールに転送します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

71

デジタルモジュール
3.3 デジタルモジュールのプログラミング
スタティックなパラメータとダイナミックなパラメータ
パラメータはスタティックなプロパティとダイナミックなプロパティによって編成されます。
前に説明したように、CPU が STOP の場合にスタティックなパラメータを設定します。
また、SFCを使用してS7 PLCのアクティブユーザープログラムでダイナミックなパラ
メータを編集することもできます。ただし、STEP 7 でのパラメータ設定はCPUがRUN → STOP、STOP → RUNの切り替え中に再び適用されます。付録 シグナルモジュールのパラメータ設定 (ページ 633)では、ユーザープログラムにおけるモジュールパラ
メータの割り付けについて説明しています。

パラメータ

プログラム可能、以下を使用

CPU の動作状態

スタティックPG (STEP 7 HW CONFIG)

STOP

ダイナミックPG (STEP 7 HW CONFIG)

STOP

ユーザープログラムでの SFC55

RUN

デジタルモジュールのパラメータプログラム可能パラメータに関する情報については、各モジュールの章を参照してくだ
さい。

下記も参照
デジタルIOモジュールのパラメータ (ページ 635)72

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.4 デジタルモジュールの診断

3.4

デジタルモジュールの診断

概要
この章の情報は、診断機能のある S7-300 デジタルモジュールのみに適用されます。
●

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; プロセスおよび診断割り込み、等時性あり(6ES7321-7BH01-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0,5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A; 診断割り込みあり;(6ES7322-8BF00-0AB0)●

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC120/230 V/2A ISOL
(6ES7322-5FF00-0AB0)●

リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC230V/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

プログラム可能およびプログラム不能の診断メッセージ
プログラム可能とプログラム不能の診断メッセージは区別されます。
関連するパラメータで診断を有効にしている場合、プログラム可能の診断メッセージのみが表示されます。STEP 7 で"診断"パラメータブロックをプログラミングします。
デジタルモジュールは、診断が有効であるかどうかに関係なく、常にプログラム不能の診断メッセージのみを返します。

STEP 7 での診断メッセージに対する反応
診断メッセージによって開始されるアクション:●

診断メッセージはデジタルモジュールの診断データに入力され、CPU に渡されます。

●

デジタルモジュールの SF LED が点灯します。

●

STEP 7 で"診断割り込みの有効化"が設定された場合、システムは診断割り込みをトリガして OB82 を呼び出します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

73

デジタルモジュール
3.4 デジタルモジュールの診断
診断メッセージの読み取り
詳細な診断メッセージは、ユーザープログラムでSFCを使用して読み取ることができます(付録「シグナルモジュールの診断データ (ページ 697)」を参照)。
STEP 7 では、モジュール診断データを読み取ることでエラーの原因を確認できます(STEP 7 のオンラインヘルプを参照)。

SF LED を使用した診断メッセージ
診断機能のあるデジタルモジュールは、SF LED でエラーを示します(グループエラー
LED)。診断モジュールが診断メッセージを生成すると、SF LED が点灯します。すべてのエラー状態がクリアされると消灯します。
CPU の動作状態に関係なく(電源オン)、SF LED も点灯して外部エラー(センサ電源での短絡)を示します。

デジタルモジュールの診断メッセージと割り込み処理
診断メッセージ、考えられる原因、トラブルシューティングの方法、可能な割り込みの詳細については、各モジュールの章を参照してください。

74

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.5 誘電過電圧からデジタルモジュールを保護する方法

3.5

誘電過電圧からデジタルモジュールを保護する方法

誘導過電圧
インダクタンスが無効化されると過電圧が発生します。リレーコイルとコンタクタがその例です。

統合された過電圧保護
S7-300 のデジタル出力モジュールでは、過電圧保護装置が統合されています。

特別な過電圧保護
インダクタンスは、以下の例の特別な過電圧保護装置のみでコンフィグレーションする必要があります。
●

SIMATIC 出力電流回路が、特別にあつらえられた接点(リレー接点)によって無効化できる場合。

●

誘導リアクタンスが SIMATIC モジュールによって有効化されていない場合。

注:どのサイズの過電圧保護装置を使う必要があるかについては、誘導リアクタンスの供給業者にお尋ねください。

例
次の図は、特別な過電圧保護装置が必要な出力電流回路を示しています。

36

&38

60

60

60

60

60

60





①
②
図 3-1

出力電流回路の接点
誘導リアクタンスには保護回路が必要です

出力電流回路の緊急停止用のリレー接点

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-0775

デジタルモジュール
3.5 誘電過電圧からデジタルモジュールを保護する方法
直流電流で動作するコイルのコンフィグレーション
直流電流で動作するコイルについては次の図で示しており、ダイオードまたは Z ダイオードによってコンフィグレーションされます。












①
②

ダイオードとの配線
Z ダイオードとの配線

図 3-2直流電流で動作するコイルのコンフィグレーション

ダイオード/Z ダイオード回路のプロパティ:●

カットオフ電流は回避できます。Z ダイオードは高いカットオフ電圧に対する耐性があります。

●

高いカットオフ遅延(保護回路なしに比べ、6～9 倍の高さ)。

ダイオード回路に比べ、ツェナーダイオードのより高速なカットオフ。

76

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)交流コイルの接続
AC バリスタまたは RC 素子による動作については、図で示しています。




a

a

a

a

①
②

バリスタとの配線
RC 素子との配線

図 3-3交流コイルの接続

バリスタのある回路のプロパティ:●

カットオフ電流の振幅は制限されていますが、減衰していません。

●

過電圧の変化率に変化はありません。

●

短いカットオフ遅延。

RC 素子のある回路のプロパティ:

3.6●

カットオフ電流の振幅と変化率の減衰。

●

短いカットオフ遅延。

デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)

注文番号
6ES7321-1BP00-0AA0

プロパティ
SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing のプロパティ:●

64 の入力、16 個ずつ 4 グループで絶縁●

定格入力電圧 24 VDC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

77デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)
SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing の配線図およびブロック図

&20


















;





















&20
0
&20


0



&20




































;

&20



&20
0
&20




0
&20




①
②
③
④
⑤

78

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース「シンキング」動作モード用端子「ソーシング」動作モード用端子

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)
SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing の端子割り付け
以下の図は、チャンネルをアドレスに割り付ける方法を示しています(入力バイト x から入力バイト x+7 まで)。

[[[[
[

[

;

;

[

[

[
[[[

40 ピン端子ブロック
SM321; DI 64 X DC 24 V Sinking/Sourcing は、モジュールフロントコネクタにアクチュエータおよびセンサを接続する 2 つの端子ブロックを、特徴としています。接続ケーブルを使用して、モジュールを接続します。

以下の表は、チャンネル端子をモジュール SM321; DI 64 X DC 24 V Sinking/Sourcingの端子ブロックに割り付ける方法を示しています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

79デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)

端子

ファンクション

端子

ファンクション

1

I x.0

2

I x+2.0

3

I x.1

4

I x+2.1

5

I x.2

6

I x+2.2

7

I x.3

8

I x+2.3

9

I x.4

10

I x+2.4

11

I x.5

12

I x+2.5

13

I x.6

14

I x+2.6

15

I x.7

16

I x+2.7

17

COM 0

18

COM 1

19

I x+1.020

I x+3.021

I x+1.1

22

I x+3.1

23

I x+1.2

24

I x+3.2

25

I x+1.3

26

I x+3.3

27

I x+1.4

28

I x+3.4

29

I x+1.530

I x+3.531

I x+1.632

I x+3.633

I x+1.734

I x+3.7

35

COM 0

36

COM 1

37

接続されていま38

接続されていません
39

接続されていません
40

せん

接続されていません

注記
COM x 端子は、端子ブロックに接続する必要があります。

80

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)
SM 321; DI 64 x DC 24 V, Sinking/Sourcing の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D) (mm)40 x 125 x 112 (保護バリアを含む、使用されていない接続に必要)

重量

約 230 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

64

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位同時に制御される入力数64

 水平設置32 (グループごとに 50%軽減)

40 °C まで
60 °C まで

32 (グループごとに 50%軽減)

 垂直設置40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

16

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA 未満

モジュールの電力損失

代表値 7 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

81デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示緑の LED (チャンネルごと)

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号-13 V～-30 V、13 V～30 V "0"信号- 5 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 4.2 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

2 線 BERO の接続サポートなし入力タイプ

シンキング/ソーシング入力

信号センサの配線

40 ピン端子ブロック 2 個

STEP 7 への統合
64 チャンネル I/O モジュールは、HSP 2019 V 1.0 と統合されています。HSP は、
STEP 7 V 5.4 SP2 の一部を形成しており、STEP 7 V 5.4 以降からインストールできます。

82

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)
GSD/GSDML ファイル
64 チャンネルI/Oモジュールは、以下にリストされているET 200Mのバージョンでサポートされています。インターネット (http://www.siemens.com/automation/service)で、以下のリンクから該当するGSD/GSDMLファイルをダウンロードします。
●

PROFIBUS GSD ファイルを検索するには、エントリ ID 113498 を入力します。

●

PROFINET GSDML ファイルを検索するには、エントリ ID25057900 を入力します。

PROFIBUS●

IM 153-1、6ES7153-1AA03-0XB0 以降、E12 (GSD ファイル SI01801D.*付き)、バージョン V 1.5●

IM 153-2、6ES7153-2BA02-0XB0 以降、E01 (GSD ファイル SI04801E.*付き)、バージョン V 1.0

PROFINET●IM 153-4 PN、6ES7153-4AA00-0XB0 (GSDML ファイルバージョン V 2.1 付き)以降

S7-300 および ET 200M でのモジュールの使用
デジタル入力モジュール SM 321、DI 64 は、ステーションが STEP 7 を使用して設定されている場合、すべての入手可能な CPU で使用できます。設定がロードされていな
い場合、起動できません。
モジュールは、以下の表に記載されている CPU で使用できます。
C-CPU (コンパクト CPU)

注文番号

CPU 312C

6ES7312-5BD0x-0AB0
6ES7312-5BE03-0AB0

CPU 313C

6ES7313-5BE0x-0AB0
6ES7313-5BF03-0AB0

CPU 313C-2 DP

6ES7313-6CE0x-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0

CPU313C-2 PtP

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

6ES7313-6BE0x-0AB083

デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)
C-CPU (コンパクト CPU)

注文番号
6ES7313-6BF03-0AB0

CPU 314C-2 DP

6ES7314-6CF0x-0AB0
6ES7314-6CG03-0AB0

CPU 314C-2 PtP

6ES7314-6BF0x--0AB0
6ES7314-6BG03--0AB0

M-CPU

注文番号

CPU 312

6ES7312-1AD1x-0AB0
6ES7312-1AE13-0AB0

CPU 314

6ES7314-1AF1x-0AB0
6ES7314-1AG13-0AB0

CPU 315-2 DP

6ES7315-2AF0x-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0

CPU 316-2 DP

6ES7316-2AG00-0AB0

CPU 317-2 DP

6ES7317-2AJ10-0AB0

CPU 315-2 PN/DP

6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0

CPU 317-2 PN/DP

6ES7317-2EJ10-0AB0
6ES7317-2EK13-0AB0

CPU 319-3 PN/DP

6ES7318-3EL00-0AB0

F-CPU

注文番号

CPU 315F-2 DP

6ES7315-6FF0x-0AB0

CPU 317F-2 DP

6ES7317-6FF0x-0AB0

CPU 315F-2 PN/DP

6ES7315-2FH1x-0AB0

CPU 317F-2 PN/DP

6ES7317-2FJ10-0AB0
6ES7317-2FK13-0AB0

CPU 319F-3 PN/DP

84

6ES7318-3FL00-0AB0
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.6 デジタル入力モジュール SM 321; DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング; (6ES7321-1BP00-0AA0)

T-CPU

注文番号

CPU 315T-2 DP

6ES7315-6TG10-0AB0

CPU 317T-2 DP

6ES7317-6TJ10-0AB0

C7-CPU

注文番号

C7-613

6ES7613-1CA01-0AE3

C7-635 Touch

6ES7635-2EB01-0AE3

C7-635 Key

6ES7635-2EC01-0AE3

C7-636 Touch

6ES7636-2EB00-0AE3

C7-636 Key

6ES7636-2EC00-0AE3

警告
このモジュールは、アドレス指定と入力/出力点の割り付けを確実に正しく実行するた
めに、STEP 7 プロジェクトで設定する必要があります。この設定作業を最初に実行
せずにモジュールを使用すると、機械やプロセスが予期しない方法で動作することがあります。
機械やプロセスが予期しない方法で実際に実行されると、死亡、重大な人身傷害、物的損傷の原因になることがあります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

85

デジタルモジュール
3.7 デジタル入力モジュール SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)

3.7

デジタル入力モジュール SM 321; DI 32 x DC 24 V;(6ES7321-1BL00-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7321-1BL00-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1321-1BL00-2AA0

プロパティ
SM 321; DI 32 x DC 24 V のプロパティ:

86●

32 の入力、16 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している(BERO)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.7 デジタル入力モジュール SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)
SM 321; DI 32 x DC 24 V の配線図およびブロック図










































0


























0





































0 
9

 0
9




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

SM 321; DI 32 x DC 24 V の端子割り付け
以下の図は、チャンネルをアドレスに割り付ける方法を示しています(入力バイト x から入力バイト x+3 まで)。

[

[

[

[

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

87デジタルモジュール
3.7 デジタル入力モジュール SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)
SM 321; DI 32 x DC 24 V の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 260 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

32

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

フロントコネクタ

40 ピン

電圧、電流、電位同時に制御される入力数
 水平設置位置
40 °C まで

32

60 °C まで

16

 垂直配置32

40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間あり– グループ数

16 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 15 mA

モジュールの電力損失

代表値 6.5 W

88

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.7 デジタル入力モジュール SM 321; DI 32 x DC 24 V; (6ES7321-1BL00-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号13 V～30 V

 "0"信号- 30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

信号送信機の接続

40 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

89デジタルモジュール
3.8 デジタル出力モジュール SM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0)

3.8

デジタル出力モジュール SM 321; DI 32 x AC 120 V;(6ES7321-1EL00-0AA0)

注文番号
6ES7321-1EL00-0AA0

プロパティ
SM 321; DI 32 x AC 120 V のプロパティ:●

32 の入力、8 個ずつ絶縁●定格入力電圧 120 VAC●

スイッチおよび 2 線/3 線近接スイッチに適している

SM 321; DI 32 x AC 120 V の配線図およびブロック図


























































1

1



























































1

1




①
②
③

90

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.8 デジタル出力モジュール SM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0)
端子割り付け以下の図は、チャンネルのアドレス設定を示しています(入力バイト x+3 まで)。

[

[

[

[

SM 321; DI 32 x AC 120 V の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 300 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

32

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位同時に制御される入力数
 水平設置位置
40 °C まで

32

60 °C まで

24

 垂直設置位置
40 °C まで

32

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07あり

91デジタルモジュール
3.8 デジタル出力モジュール SM 321; DI 32 x AC 120 V; (6ES7321-1EL00-0AA0)

技術仕様
 チャンネル間
グループ数

あり
8

最大電位差
 Minternal および入力の間

120 VAC 異なるグループの入力間

250 VAC

絶縁試験電圧

2500 VDC

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 16 mA

モジュールの電力損失

代表値 4 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

トランスデューサ選択データ
 入力電圧 定格値

120 VAC "1"信号74 V～132 V

 "0"信号0 V～20 V

 周波数帯域

47 Hz～63 Hz

 入力電流 "1"信号代表値 21 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

最大 15 ms

 "1"から"0"への遷移

最大 25 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 2

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 4 mA

シグナルトランスデューサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

92

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.9 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0)

3.9

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V;(6ES7321-1BH02-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7321-1BH02-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1321-1BH02-2AA0

プロパティ
SM 321; DI 16 x DC 24 V のプロパティ:●

16 の入力、16 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している(BERO)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

93デジタルモジュール
3.9 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V の配線図およびブロック図













0



























 0
9




①
②
③

94

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.9 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし
 シールドあり

最大 600 m
最大 1000 m

電圧、電流、電位同時に制御される入力数
 水平設置位置
60 °C まで

16

 垂直設置位置

16

40 °C まで
 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間あり グループ数

16 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 10 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.5 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

95

デジタルモジュール
3.9 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; (6ES7321-1BH02-0AA0)

技術仕様
センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号13 V～30 V

 "0"信号- 30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

シグナルトランスデューサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

96

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.10 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速; (6ES7321-1BH10-0AA0)

3.10

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速;(6ES7321-1BH10-0AA0)

注文番号
6ES7321-1BH10-0AA0

プロパティ
SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速のプロパティ:●

16 の入力、16 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している(BERO)●

サポートしている等時性モード

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

97

デジタルモジュール
3.10 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速; (6ES7321-1BH10-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速の配線図およびブロック図













0



























 0
9




①
②
③

98

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.10 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速; (6ES7321-1BH10-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

あり

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位同時に制御される入力数
 水平設置位置
60 °C まで

16

 垂直設置位置
40 °C まで

16

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間

あり

最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

 チャンネル間あり– グループ数
絶縁試験電圧16
500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる

最大 110 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.8 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

99

デジタルモジュール
3.10 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速; (6ES7321-1BH10-0AA0)

技術仕様
センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号13 V～30 V

 "0"信号- 30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

25 μs～75 μs

 "1"から"0"への遷移

25 μs～75 μs

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

100

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A

3.11

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0AB0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7321-7BH01-0AB0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1321-7BH01-2AB0

プロパティ
SM 321; DI 16 x DC 24 V (ハードウェアおよび診断割り込みあり)のプロパティ:●

16 の入力、16 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

IEC 61131、タイプ 2 への入力特性●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している(BERO)●

8 つのチャンネルの各グループに 2 つの短絡に対する耐性センサ電源●

外部冗長性センサ電源をサポート●"センサ電源(Vs)"ステータス表示●

グループエラー表示(SF)●サポートしている等時性モード●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート●

プログラム可能な診断●プログラム可能な診断割り込み●

プログラム可能なハードウェア割り込み●

プログラム可能な入力遅延

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

101

デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V の配線図およびブロック図
/

6)











0

9V

/

 /








 9V
 9V

9V





















 0
9




①
②

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
エラー表示 - 赤

③
④

102

センサ電源 VS -緑
バックプレーンバスインターフェース
断線の検出

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A
冗長性センサ電源の配線図
以下の図は、Vs を使用して電源センサに他の冗長性電圧ソースを使用する方法を示し
ています。
/
⍴⛊ߦኻߔࠆ⠴ᕈ࠼࡜ࠗࡃ࠺ࠫ࠲࡞౉ജ
ࡕࠫࡘ࡯࡞

/

9V

/

0
ኘዐኒቛ

図 3-4

SM 321; DI 16 x DC 24 V のセンサの冗長性電源の配線図

センサの短絡の配線図
断線の検出を行うためには、トランスデューサの接点に短絡レジスタを接続する必要があります。

/9V([[NവNവ

図 3-5

SM 321; DI 16 x DC 24 V のトランスデューサの短絡の配線図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

103デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モードあり

RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり プログラミングされていない入力の応答

コンフィグレーション前に有効だったプロ
セス値を返します。

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
電子システムおよびセンサの定格電源電圧 L+

24 VDC 逆極性保護あり

同時に制御される入力数
 水平設置位置
60 °C まで

16

 垂直設置位置
40 °C まで

16

絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

16– グループ数
最大電位差 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC104

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A

技術仕様
電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 130 mA

 ロード電圧 L +から(センサ電源 VS なし)

最大 90 mA

モジュールの電力損失

代表値 4 W

ステータス、割り込み、診断 ステータス表示 入力

チャンネルごとに緑の LED

 センサ電源(Vs)

出力ごとに緑の LED 割り込み ハードウェア割り込み

プログラム可能 診断割り込み

プログラム可能

診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートあり モニタリング 断線

あり、検出 I < 1 mA

センサ電源の出力
出力数

2 出力電圧 ロード時

最小 L + (- 2.5 V)

 出力電流 定格値

120 mA 許容範囲

0 mA～150 mA

その他(冗長化)の電源

サポートあり短絡保護あり、電子式S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

105

デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)

技術仕様
センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号13 V～30 V

 "0"信号-30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 2

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 2 mA

シグナルトランスデューサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

断線検出のためのセンサの短絡

10 kohm～18 kohm

時間/周波数 診断の内部準備時間(非等時性モード)
 プロセスおよび診断割り込みの有効化
最大 40 ms
 入力遅延 プログラム可能

あり

 定格値

代表値 0.1/0.5/3/15/20 ms

106

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A

3.11.1

等時性モードプロパティ
再現可能な反応時間(つまり同じ長さ)は、一定の DP バスサイクルによって SIMATIC シ
ステム内でアーカイブされ、シングルサイクリックプロセスの概要は以下のようになります。
●

ユーザープログラムのサイクルは無関係です。サイクル時間の長さは、非サイクリックプログラムの分岐によって変化します。

●

PROFIBUS サブネット上の独立および変数 DP サイクル●

DP スレーブのバックプレーンのサイクリックオペレーション。

●

DP スレーブの電子モジュールの信号処理および変換。

一定の DP サイクルは同期的に同じ長さで実行します。CPU 実行レベル(OB61～OB64)と等時性 IO はこのサイクルで同期化されます。したがって、I/O データは定義済みの一定の間隔で転送されます(等時性モード)。

前提条件●

DP マスタおよびスレーブが等時性モードをサポートしている必要があります。
STEP 7 V5.2 以降

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

107デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)
運転モード:等時性モード
等時性モードの条件:

実際の値を読み取ってから転送バッファに書き込むまでのフィルタ時間と処理

255 μs～ 345 µs

時間 TWE(診断の有効状態に関係なく TWE について定義された値が適用されます)
入力遅延時間を含む

100 µs

TDPmin

2.5 ms

診断割り込み最大 4 x TDP

注記"等時性モードでは、STEP 7 での入力遅延設定にかかわりなく、入力遅延は自動的に
100 μs に設定されます。

詳細情報
等時性モードの詳細については、STEP 7 オンラインヘルプ、『ET 200M分散型IOシステム』 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1142798/0/ja)の操作説明書
および『同時性』 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15218045)のマ
ニュアルを参照してください。

108

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A

3.11.2

SM 321; DI 16 x DC 24 V - パラメータ

プログラミング
デジタルモジュールをプログラミングする一般的な手順については、「デジタルモジュールのプログラミング」 (ページ 71)の章を参照してください。

SM 321; DI 16 x DC 24 V のパラメータ
以下に示す表では、SM 321; DI 16 x DC 24 V のコンフィグレーション可能なパラメー
タの概要とそのデフォルト設定を示します。
デフォルト設定が適用されるのは STEP 7 でパラメータを設定しなかった場合です。
表 3- 10

SM 321; DI 16 x DC 24 V のパラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト パラメータタイプ

適用範囲 診断割り込み

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

 ハードウェア割り込み

あり/なし

なし

入力遅延/電圧タイプ

0.1 ms (DC)(DC)

スタティック

モジュール

あり/なし

なし

スタティックチャンネルグあり/なし

なし

 ポジティブエッジ

あり/なし

なし

 ネガティブエッジ

あり/なし

なし

 有効

0.5 ms (DC)
3 ms (DC)
15 ms (DC)20 ms (DC/AC) エンコーダ電源消失の診断
 断線

ループ

 ハードウェア割り込みのトリガ
ダイナミックチャンネルグループ

センサ電源のチャンネルグループへの割り当てモジュールの 2 つのセンサは以下の 2 つのチャンネルグループに電源を供給します。入
力 0～7 および入力 8～15。また、これらのチャンネルグループのセンサ電源の診断もコンフィグレーションします。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

109デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)
割り込みパラメータのチャンネルグループへの割り付け
以下の表は、割り込みプロセスにグループ化できるチャンネルを示しています。
チャンネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。
表 3- 11

割り込みパラメータの SM 321; DI 16 x DC 24 V の入力への割り付け

パラメータ...

以下のチャンネルグループでプログラム可能

チャンネルグループ番号

ハードウェア割り込み(ポジ 0 と 1
ティブ、ネガティブ、また 2 と 3は両方でトリガ)
4と5

0

6と7

3

8と9

4

10 と 115

12 と 136

14 と 15

7

診断割り込み0～7-

失われたセンサ電源の8～15

診断割り込み

0と1

0

断線の

2と3

1

1
2

プログラム可能な入力遅延の許容範囲
表 3- 12

SM 321; DI 16 x DC 24 V の入力遅延の許容範囲

プログラムした入力遅延

許容差

0.1 ms

60 μs～140 μs

0.5 ms

400 ms～900 ms

3 ms (デフォルト)

2.6 ms～3.3 ms

15 ms

12 ms～15 ms

20 ms

17 ms～23 ms

110

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A

3.11.3

SM 321; DI 16 x DC 24 V - 診断

SM 321; DI 16 x DC 24 V の診断メッセージ
以下の表は、SM 321; DI 16 x DC 24 V の診断メッセージの概要を示しています。
表 3- 13

SM 321; DI 16 x DC 24 V の診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

センサ電源がありません

SF

チャンネルグループ

断線

SF

チャンネルグループ

モジュールがプログラムされていない

SF

チャンネルグループ

外部補助電圧なし

SF

モジュール

内部補助電圧なし

SF

モジュール

ヒューズ切れSFモジュール

不正なモジュールパラメータ

SF

モジュール

Watchdog タイムアウト

SF

モジュール

EPROM 障害

SF

モジュール

RAM 障害SF

モジュール

ハードウェア割り込みの脱落

SF

モジュール

プログラム可能ありなし

注記プログラム可能な診断メッセージにより検出障害を表示する前提条件は、STEP 7 でデジタルモジュールが適切に設定されていることです。
注記
断線診断
断線診断は、常に、2 つのチャンネルを使用する 1 つのチャンネルグループに対して使用されます。2 つのチャンネルのいずれかに断線が発生していることを判断することのみが可能です。どちらのチャンネルに発生しているかを特定することはできません。
PCS7 と一緒に動作させると、いつでもグループの一方のチャンネルのみを使用して、正確な診断ができます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

111

デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)
エラーの原因とトラブルシューティング
表 3- 14

SM 321; DI 16 x DC 24 V の診断メッセージ、エラーの原因とトラブルシューティング

診断メッセージ

考えられるエラーの原因

エラーを修正する、または避けるにはセンサ電源がありませセンサ電源の過負荷

過負荷の除去ん

センサ電源の M への短絡

短絡の除去

外部補助電圧なし

モジュールへの電源 L+なし

給電電源 L+

内部補助電圧なし

モジュールへの電源 L+なし

給電電源 L+

モジュールのヒューズ切れ

モジュールを交換します

ヒューズ切れモジュールのヒューズ切れ

モジュールを交換します

不正なモジュールパラ

不審なパラメータまたはその組み合わ モジュールのプログラム

メータ

せWatchdog タイムアウ

不定期の高電磁の外乱

外乱の除去

ト

モジュールの欠陥モジュールを交換します

EPROM 障害

不定期の高電磁の外乱

外乱を除去し、CPU オフ/オンの電源を入れます。

RAM 障害モジュールの欠陥モジュールを交換します

不定期の高電磁の外乱

外乱を除去し、CPU オフ/オンの電源を入れます。

モジュールの欠陥モジュールを交換します

ハードウェア割り込み

モジュールは、前の割り込みが確認さ CPU で割り込みプロセスを変更し、必の脱落

れず、コンフィグレーションエラーで 要に応じてモジュールを再度プログラある可能性があるため、割り込みを出 ムしてください
力できませんモジュールに新しいパラメータが割り付けられるまでエラーは解決されません

モジュールがプログラ

起動エラー

モジュールのプログラム

ムされていない112

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A

3.11.4

SM 321; DI 16 x DC 24 V - 動作

動作状態および入力値の電源の影響
SM 321; DI 16 x DC 24 の入力値は CPU の動作状態およびモジュールの電源によって決まります。
表 3- 15

CPU の動作状態および SM 321; DI 16 x DC 24 V の L+電源の入力値の依存関係

CPU の動作状態
POWER ON

RUN

STOP

POWER OFF-

デジタルモジュールでの電源 L+

デジタルモジュールの入力値

L+あり

プロセス値

L+なし

0 信号

L+あり

プロセス値

L+なし

0 信号

L+あり

-

L+なし

-

電源障害時の動作
SM 321; DI 16 x DC 24 電源の障害は常にモジュールの SF LED によって表示されます。また、この情報はモジュールでも確認できます。
この入力値は、ゼロ信号が CPU に転送される前に 20～40 の間、最初に保持されます。電源電圧 dips <20 はプロセス値に影響はありません(以下の表を参照)。
診断割り込みのトリガは、パラメータ設定によって決まります(「SM 321; DO 16 x DC
24 Vの割り込み」 (ページ 114)の章を参照)。

冗長性センサ電源での電源障害
注記
外部冗長性電源ソースがセンサ電源(Vs)に並列接続されていて L+電源に障害が生じると、モジュールはセンサ電源のエラーをレポートしません。ただし内部および外部の補助電圧、およびヒューズ切れはレポートします。

センサ電源 Vs の短絡センサ電源 Vs で短絡が検出されると、パラメータの設定に関係なく、対応する Vs
LED は暗色表示になります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

113

デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)

3.11.5

SM 321; DI 16 x DC 24 V - 割り込み概要
この章では、SM 321; DI 16 x DC 24 V の割り込み動作について説明しています。常に以下の割り込みを区別します:●

診断割り込み●ハードウェア割り込み

下で説明している OB および SFC の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。

割り込みの有効化
デフォルトの割り込み設定はありません。つまり、パラメータが正常に設定されていな
い場合、割り込みは無効になります。割り込みをSTEP 7 で有効化できます(「SM 321;
DI 16 x DC 24 Vのパラメータ」 (ページ 109)の章を参照)。

診断割り込み診断割り込みを有効化すると、受信エラーイベント(最初に発生)および送信エラーイベ
ント(エラーは解決済み)は割り込みによってレポートされます。
CPU は、診断割り込み OB82 を処理するためにユーザープログラム実行に割り込みます。
ユーザープログラムの OB82 で SFC51 または 59 を呼び出して、モジュールによる詳細な診断データ出力を見ることができます。
診断データは、プログラムが OB82 を出るまで一定のまま保たれます。モジュールはプ
ログラムが OB82 を終了すると診断の割り込みを確認します。

114

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール

3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES7321-7BH01-0A
ハードウェア割り込み
SM 321; DI 16 x DC 24 V は、ポジティブ、ネガティブ、または両方の信号遷移で各チャンネルグループのハードウェア割り込みをトリガできます。
各チャンネルグループを個別にプログラムします。パラメータは随時変更できます(ユーザープログラムの実行モードで)。
アクティブなハードウェア割り込みにより、CPU (OB40)のハードウェア割り込みプロ
セスおよびユーザープログラムの実行または CPU の優先度の低いオブジェクトクラスの実行をトリガできます。
ハードウェア割り込み OB40 で AS から信号エッジ遷移の応答を定義できます。モジュールは、プログラムがハードウェア割り込み OB を終了すると、ハードウェア割り込みを確認します。
モジュールは各チャンネルの 1 つの割り込みを保存してスタックできます。優先度の高いクラスがプロセスを処理していない場合、CPU はバッファされたプロセスを発生順に処理します(すべてのモジュールで)。

ハードウェア割り込みの脱落"ハードウェア割り込みの損失"診断の中断が実行されるのは、スタックに以前保存されて CPU にまだ処理されていないチャンネルで一連の中断がトリガされた場合です。
CPU は、同一のチャンネルのキューされた中断の処理が完了しないかぎり、これ以上
このチャンネルで中断を登録しません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

115

デジタルモジュール
3.11 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x 24 VDC; ハードウェアおよび診断割り込みあり(6ES73217BH01-0AB0)
中断をトリガするチャンネル
関連したハードウェア中断をトリガするチャンネルは、OB40 の開始情報のOB40_POINT_ADDR 変数にログ記録されます。図はローカルデータでの DWORD 8 の割り付けを表示しています。

バイト

変数

データタイ
プ

6/7

OB40_MDL_ADDR

ワード

詳細
B#16#0

中断をトリガするモジュールのアド
レス

8 で開始

OB40_POINT_ADDR

DWORD

下図参照

/%

中断をトリガする入力の指示/%/%

/%         

ࡆ࠶࠻⇟
/'

੍⚂ᷣߺ

ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞
ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞
ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞
ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞

ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞
ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞
ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞
ࠛ࠶ࠫᄌᦝ࠴ࡖࡦࡀ࡞

図 3-6

116

OB40 の開始情報:どのイベントがハードウェア割り込みをトリガしたか

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.12 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; ソース入力; (6ES7321-1BH50-0AA0)

3.12

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; ソース入力;(6ES7321-1BH50-0AA0)

注文番号
6ES7321-1BH50-0AA0

プロパティ
SM 321; DI 16 x DC 24 V;ソース入力のプロパティ:●

16 の入力、ソース入力、16 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している(BERO)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

117

デジタルモジュール
3.12 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; ソース入力; (6ES7321-1BH50-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V の配線図およびブロック図


/













































①
②
③

118

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.12 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; ソース入力; (6ES7321-1BH50-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 24 V - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位同時に制御される入力数
 水平設置位置

16

60 °C まで
 垂直設置位置

16

40 °C まで
 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

16

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 10 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.5 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

119デジタルモジュール
3.12 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 24 V; ソース入力; (6ES7321-1BH50-0AA0)

技術仕様
センサ選択データ
入力電圧(基準電位 L+) 定格値

24 VDC "1"信号-13 V～-30 V

 "0"信号+30 V～-5 V 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

120

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.13 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x UC 24/48 V; (6ES7321-1CH00-0AA0)

3.13

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x UC 24/48 V;(6ES7321-1CH00-0AA0)

注文番号
6ES7321-1CH00-0AA0

プロパティ
SM 321; DI 16 x UC24/48 V のプロパティ:●

16 の入力、絶縁●

120 V AC のチャンネル間での絶縁●定格入力電圧 24 VDC/VAC to 48 VDC/VAC●

入力は自動的に行われ、適切なコンフィグレーションに配線されますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

121

デジタルモジュール
3.13 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x UC 24/48 V; (6ES7321-1CH00-0AA0)
SM 321; DI 16 x UC 24/48 V の配線図およびブロック図




















































































































①
②
③

122

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.13 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x UC 24/48 V; (6ES7321-1CH00-0AA0)
SM 321; DI 16 x UC 24/48 V - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D)

40 x 125 x 117

重量

約 260 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位 同時に制御される入力数
 水平設置位置 60°C まで

16

 その他の設置位置 40 °C まで

16

絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

最大電位差
 チャンネルとバックプレーンバスの間

170 VDC、120 VAC

 異なるグループの入力間

170 VDC、120 VAC

絶縁試験電圧 チャンネルとバックプレーンバスの間

1500 VAC 異なるグループの入力間1500 VAC

電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 100 mA

モジュールの電力損失
 24 V での動作

代表値 1.5 W

 48 V での動作

代表値 2.8 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

123

デジタルモジュール
3.13 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x UC 24/48 V; (6ES7321-1CH00-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC/VAC または 48 VDC/VAC

 "1"信号14 V～60 V

 "0"信号-5 V～5 V 周波数帯域

0 Hz～63 Hz

入力電流 "1"信号代表値 2.7 mA

 "0"信号-1 mA～+1 mA

入力遅延 "0"から"1"への遷移

最大 16 ms

 "1"から"0"への遷移

最大 16 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1 mA

信号センサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

124

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.14 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0)

3.14

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 48-125 V;(6ES7321-1CH20-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7321-1CH20-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1321-1CH20-2AA0

プロパティ
SM 321; DI 16 x DC 48-125 V のプロパティ:●

16 の入力、8 個ずつ絶縁●定格入力電圧 48 VDC～125 VDC●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している(BERO)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

125

デジタルモジュール
3.14 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 48-125 V の配線図およびブロック図













0






 0
9













0









 0
9




①
②
③

126

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.14 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0)
SM 321; DI 16 x DC 48-125 V - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位グループごとに UI で同時に制御される入力の数

60 V まで

146 V まで

50 °C まで

8

8

60 °C まで

86

 垂直設置位置88 水平設置位置

40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

 最大電位差
 異なる回路間

146 VDC/132 VAC

絶縁試験電圧

1500 VDC

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 40 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.3 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

127デジタルモジュール
3.14 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x DC 48-125 V; (6ES7321-1CH20-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
入力電圧
 定格値

48 VDC～125 VDC

 "1"信号30 V～146 V

 "0"信号-146 V～15 V 入力電流 "1"信号代表値 3.5 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

0.1 ms～3.5 ms

 "1"から"0"への遷移

0.7 ms～3.0 ms

入力特性IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1 mA

シグナルトランスデューサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

128

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.15 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FH00-0AA0)

3.15

デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x AC 120/230 V;(6ES7321-1FH00-0AA0)

注文番号
6ES7321-1FH00-0AA0

プロパティ
SM 321、DI 16 x AC 120/230 V のプロパティ:●

16 の入力、4 個ずつ絶縁●定格入力電圧 120/230 VAC●

スイッチおよび 2 線/3 線近接スイッチに適している(AC)SM 321; DI 16 x AC 120/230 V の配線図およびブロック図
 1











0








0











 1

 1





0






0

 1




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

129

デジタルモジュール
3.15 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FH00-0AA0)
SM 321; DI 16 x AC 120/230 V - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D)

40 x 125 x 117

重量

約 240 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L1

120/230 V

すべての不可電圧は共通のフェーズに接続する必要があ
ります
同時に制御される入力数
 60 °C までの水平設置位置

16

 40 °C までの垂直設置位置

16絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

4

最大電位差
 Minternal および入力の間

230 VAC 異なるグループの入力間500 VAC

絶縁試験電圧

4000 VDC

電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 29 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.9 W

130

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.15 デジタル入力モジュール SM 321; DI 16 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FH00-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値120/230 VAC

 "1"信号79 V～264 V

 "0"信号0 V～40 V

 周波数帯域

47 Hz～63 Hz

入力電流 "1"信号120 V、60 Hz

代表値 6.5 mA

230 V、50 Hz

代表値 16.0 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

最大 25 ms

 "0"から"1"への遷移

最大 25 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 2 mA

シグナルトランスデューサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

131デジタルモジュール
3.16 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FF01-0AA0)

3.16

デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V;(6ES7321-1FF01-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7321-1FF01-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1321-1FF01-2AA0

プロパティ
SM 321、DI 8 x AC 120/230 V のプロパティ:

132●

8 つの入力、2 個ずつ絶縁●定格入力電圧 120/230 VAC●

スイッチおよび 2 線/3 線近接スイッチに適している

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.16 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FF01-0AA0)
SM 321; DI 8 x AC 120/230 V の配線図およびブロック図 1



0









 10 1



0












 1
0




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

133

デジタルモジュール
3.16 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FF01-0AA0)
SM 321; DI 8 x AC 120/230 V - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 240 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位同時に制御される入力数
 水平設置位置

860 °C まで
 垂直設置位置

840 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

2

最大電位差
 Minternal および入力の間

230 VAC 異なるグループの入力間500 VAC

絶縁試験電圧

4000 VDC

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 29 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.9 W

134

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.16 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V; (6ES7321-1FF01-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値120/230 VAC

 "1"信号79 V～264 V

 "0"信号0 V～40 V

 周波数帯域

47 Hz～63 Hz

入力電流 "1"信号120 V、60 Hz

代表値 6.5 mA

230 V、50 Hz

代表値 11 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

最大 25 ms

 "1"から"0"への遷移

最大 25 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 2 mA

シグナルトランスデューサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

135デジタルモジュール
3.17 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL; (6ES7321-1FF10-0AA0)

3.17

デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL;(6ES7321-1FF10-0AA0)

注文番号
6ES7321-1FF10-0AA0

プロパティ
デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL のプロパティ:●

8 つの入力、1 個ずつ絶縁●定格入力電圧 120/230 VAC●

スイッチおよび 2 線/3 線/4 線近接スイッチに適している

SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL の配線図およびブロック図









0




























0






①
②
③

136

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.17 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL; (6ES7321-1FF10-0AA0)
SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W × H × D

40 × 125 × 117

重量

約 240 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L1

120/230 VAC

すべての不可電圧は共通のフェーズに接続する必要があります
同時に制御される入力数
 60 °C までの水平設置位置

8

 40 °C までの垂直設置位置

8絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

最大電位差
 Minternal および入力の間

230 VAC 異なるグループの入力間500 VAC

絶縁試験電圧 Minternal および入力の間1500 VAC 異なるグループの入力間

2000 VAC

電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 100 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.9 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

137デジタルモジュール
3.17 デジタル入力モジュール SM 321; DI 8 x AC 120/230 V ISOL; (6ES7321-1FF10-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値120/230 VAC

 "1"信号79 V～264 V

 "0"信号0 V～40 V

 周波数帯域

47 Hz～63 Hz

入力電流 "1"信号120 V、60 Hz

代表値 7.5 mA

230 V、50 Hz

代表値 17.3 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

最大 25 ms

 "0"から"1"への遷移

最大 25 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 2 mA

信号センサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

138

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)

3.18

デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシン
グ; (6ES7322-1BP00-0AA0)

注文番号
6ES7322-1BP00-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sourcing のプロパティ:●

64 の出力、16 個ずつ 4 グループで絶縁●

定格負荷電圧 24 VDC

SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sourcing の配線図およびブロック図865B
&20


















;


















&20
865B
865B
&20
0
0

0

0
0

0

&20
865B

865B
&20



































;

&20
865B
865B
&20
0
0

0

0
0

0

&20
865B




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

139デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)
SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sourcing の端子割り付け
以下の図は、チャンネルをアドレスに割り付ける方法を示しています(出力バイト x から出力バイト x+7 まで)。

[[[[
[

[
[

;

;

[

[
[[[

40 ピン端子ブロック
SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sourcing は、モジュールフロントコネクタにアクチュ
エータおよびセンサを接続する 2 つの端子ブロックを、特徴としています。接続ケーブルを使用して、モジュールを接続します。

以下の表は、チャンネル端子をモジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sourcing のコネクタに割り付ける方法を、示しています。

140

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)

端子

ファンクション

端子

ファンクション

1

O x.0

2

O x+2.0

3

O x.1

4

O x+2.1

5

O x.2

6

O x+2.2

7

O x.3

8

O x+2.3

9

O x.4

10

O x+2.4

11

O x.5

12

O x+2.5

13

O x.6

14

O x+2.6

15

O x.7

16

O x+2.7

17

1M

18

2M

19

1L+

20

2L+

21

O x+1.022

O x+3.023

O x+1.1

24

O x+3.1

25

O x+1.2

26

O x+3.2

27

O x+1.3

28

O x+3.3

29

O x+1.4

30

O x+3.4

31

O x+1.532

O x+3.533

O x+1.634

O x+3.635

O x+1.736

O x+3.7

37

1M

38

2M

39

1L+

40

2L+

注記
接続 x M および接続 x L+は、チャンネルグループに接続する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

141デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)
SM 322, DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sourcing の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D) (mm)40 x 125 x 112 (保護バリアを含む、使用されていない接続に必要)

重量

約 260 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

64

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平取り付けの場合
 25 °C 以下

最大 2.0 A

 40 °C まで

最大 1.6 A

 60 °C まで

最大 1.2 A 垂直取り付けの場合
 40 °C まで

最大 1.6 A

 25 °C 以下

最大 2.0 A

絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間あり– グループ数

16 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC142

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)

技術仕様
 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 ユーザー24 V (L+)による(グループごとに独立、負荷な 最大 75 mA
し）モジュールの電力損失

代表値 6.0 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
 出力タイプ

M スイッチング 出力電圧24 VDC "1"信号L+ (-0.5 V)

 出力電流 "1"信号 定格値
 許容範囲 "0"信号(残留電流)

代表値 0.3 A
2.4 mA～0.36 A
100 µA 未満

 出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

550 µs 未満

 "1"から"0"への遷移

550 µs 未満

負荷抵抗範囲80 Ω～10 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W 未満

 2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(外部ダイオードを使用)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

143デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)

技術仕様
 スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz 未満

 IEC 947-5-1, DC 131 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz 未満

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz 未満

誘導シャットダウン電圧の内部制限:

53 V 代表値

 短絡保護付き出力あり、電子式 レスポンスしきい値:

0.7 A～1.9 A 代表値

アクチュエータの配線

40 ピン端子ブロック 2 個

1 200 mA より大きい負荷では、端子ダイオードが誘導負荷に必要になります。

STEP 7 への統合
64 チャンネル I/O モジュールは、HSP 2019 V 1.0 と統合されています。HSP は、
STEP 7 V 5.4 SP2 の一部を形成しており、STEP 7 V 5.4 以降からインストールできます。

GSD/GSDML ファイル
64 チャンネルI/Oモジュールは、以下にリストされているET 200Mのバージョンでサポートされています。インターネット (http://www.siemens.com/automation/service)で、以下のリンクから該当するGSD/GSDMLファイルをダウンロードします。
●

PROFIBUS GSD ファイルを検索するには、エントリ ID 113498 を入力します。

●

PROFINET GSDML ファイルを検索するには、エントリ ID25057900 を入力します。

PROFIBUS●

IM 153-1、6ES7153-1AA03-0XB0 以降、E12 (GSD ファイル SI01801D.*付き)、バージョン V 1.5●

IM 153-2、6ES7153-2BA02-0XB0 以降、E01 (GSD ファイル SI04801E.*付き)、バージョン V 1.0

144

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)
PROFINET●IM 153-4 PN、6ES7153-4AA00-0XB0 (GSDML ファイルバージョン V 2.1 付き)以降●

IM153-4 PN IO HF、6ES7153-4BA00-0XB0 (GSDML ファイルバージョン V2.1 付き)
以降

S7-300 および ET 200M でのモジュールの使用
デジタル出力モジュール SM 322、DO 64 は、ステーションが STEP 7 を使用して設定されている場合、すべての入手可能な CPU で使用できます。設定がロードされていな
い場合、起動できません。
モジュールは、以下の表に記載されている CPU で使用できます。
C-CPU (コンパクト CPU)

注文番号

CPU 312C

6ES7312-5BD0x-0AB0
6ES7312-5BE03-0AB0

CPU 313C

6ES7313-5BE0x-0AB0
6ES7313-5BF03-0AB0

CPU 313C-2 DP

6ES7313-6CE0x-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0

CPU313C-2 PtP

6ES7313-6BE0x-0AB0
6ES7313-6BF03-0AB0

CPU 314C-2 DP

6ES7314-6CF0x-0AB0
6ES7314-6CG03-0AB0

CPU 314C-2 PtP

6ES7314-6BF0x--0AB0
6ES7314-6BG03--0AB0

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

145デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)
M-CPU

注文番号

CPU 312

6ES7312-1AD1x-0AB0
6ES7312-1AE13-0AB0

CPU 314

6ES7314-1AF1x-0AB0
6ES7314-1AG13-0AB0

CPU 315-2 DP

6ES7315-2AF0x-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0

CPU 316-2 DP

6ES7316-2AG00-0AB0

CPU 317-2 DP

6ES7317-2AJ10-0AB0

CPU315-2 PN/DP

6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0

CPU317-2 PN/DP

6ES7317-2EJ10-0AB0
6ES7317-2EK13-0AB0

CPU 319-3 PN/DP

6ES7318-3EL00-0AB0

F-CPU

注文番号

CPU 315F-2 DP

6ES7315-6FF0x-0AB0

CPU 317F-2 DP

6ES7317-6FF0x-0AB0

CPU315F-2 PN/DP

6ES7315-2FH1x-0AB0

CPU 317F-2 PN/DP

6ES7317-2FJ10-0AB0
6ES7317-2FK13-0AB0

146

CPU 319F-3 PN/DP

6ES7318-3FL00-0AB0

T-CPU

注文番号

CPU 315T-2 DP

6ES7315-6TG10-0AB0

CPU317T-2 DP

6ES7317-6TJ10-0AB0

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.18 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A ソーシング; (6ES7322-1BP00-0AA0)

C7-CPU

注文番号

C7-613

6ES7613-1CA01-0AE3

C7-635 Touch

6ES7635-2EB01-0AE3

C7-635 Key

6ES7635-2EC01-0AE3

C7-636 Touch

6ES7636-2EB00-0AE3

C7-636 Key

6ES7636-2EC00-0AE3

警告
このモジュールは、アドレス指定と入力/出力点の割り付けを確実に正しく実行するた
めに、STEP 7 プロジェクトで設定する必要があります。この設定作業を最初に実行
せずにモジュールを使用すると、機械やプロセスが予期しない方法で動作することがあります。
機械やプロセスが予期しない方法で実際に実行されると、死亡、重大な人身傷害、物的損傷の原因になることがあります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

147

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)

3.19

デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)

注文番号
6ES7322-1BP50-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sinking デジタル出力モジュールの特性:●

64 の出力、16 個ずつ 4 グループで絶縁●

定格負荷電圧 24 VDC

SM 322; DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sinking の配線図およびブロック図865B
&20


















;


















&20
865B
865B
&20
0
0

0

0
0

0

&20
865B

865B
&20



































;

&20
865B
865B
&20
0
0

0

0
0

0

&20
865B




①
②
③

148

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)
SM 322; DO 64 x DC 24 V, 0,3 A Sinking の端子割り付け
以下の図は、チャンネルをアドレスに割り付ける方法を示しています(出力バイト x から出力バイト x+7 まで)。

[[[[
[

[

;

;

[

[

[
[[[

40 ピン端子ブロック
SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sinking は、モジュールフロントコネクタにアクチュエータおよびセンサを接続する 2 つの端子ブロックを、特徴としています。接続ケーブルを使用して、モジュールを接続します。

以下の表は、チャンネル端子をモジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0,3 A Sinking.の端子ブロックに割り付ける方法を示しています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

149

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)

端子

ファンクション

端子

ファンクション

1

O x.0

2

O x+2.0

3

O x.1

4

O x+2.1

5

O x.2

6

O x+2.2

7

O x.3

8

O x+2.3

9

O x.4

10

O x+2.4

11

O x.5

12

O x+2.5

13

O x.6

14

O x+2.6

15

O x.7

16

O x+2.7

17

1M

18

2M

19

1L+

20

2L+

21

O x+1.022

O x+3.023

O x+1.1

24

O x+3.1

25

O x+1.2

26

O x+3.2

27

O x+1.3

28

O x+3.3

29

O x+1.4

30

O x+3.4

31

O x+1.532

O x+3.533

O x+1.634

O x+3.635

O x+1.736

O x+3.7

37

1M

38

2M

39

1L+

40

2L+

注記
x M 端子および x L+端子は、端子ブロックに接続する必要があります。

150

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)
SM 322, DO 64 x DC 24 V, 0,3 A (Sinking) の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D) (mm)40 x 125 x 112 (保護バリアを含む、使用されていない接続に必要)

重量

約 260 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

64

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平取り付けの場合
 25 °C 以下

最大 2.0 A

 40 °C まで

最大 1.6 A

 60 °C まで

最大 1.2 A 垂直取り付けの場合
 40 °C まで

最大 1.6 A

 25 °C 以下

最大 2.0 A

絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

16

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

151

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)

技術仕様
 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 負荷電圧 L+から(負荷なし)

最大 75 mA

モジュールの電力損失

代表値 6.0 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
 出力タイプシンキング

 出力電圧24 VDC "1"信号完全負荷で M+ (0.5 V)

出力電流
"1"信号
 定格値

代表値 0.3 A 許容範囲2.4 mA～0.36 A"0"信号(残留電流)

100 µA 未満

 出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

450μs 未満

 "1"から"0"への遷移

450μs 未満

負荷抵抗範囲80 Ω～10 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

 2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(外部ダイオード付き) パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 131 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz152

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)

技術仕様
誘導シャットダウン電圧の内部制限:

代表値 45 V 出力の短絡回路保護あり、電子式 レスポンスしきい値

1.7 A～3.5 A 代表値

アクチュエータの配線

40 ピン端子ブロック 2 個

1 200 mA より大きい負荷では、端子ダイオードが誘導負荷に必要になります。

推奨ヒューズ
出力グループは、4 A/125 V の速断ヒューズで保護する必要があります(推奨:Littelfuse
235 004P 125 V 4 A)。米国電気工事規程(National Electric Code: NEC)に準拠して危険地域にヒューズが設置されている場合、必ず適切な工具を使用して取り外す必要があります。ヒューズの取り外しまたは交換の前に、危険地域で作業しているかどうかを確認する必要があります。

STEP 7 への統合
64 チャンネル I/O モジュールは、HSP 2019 V 1.0 と統合されています。HSP は、
STEP 7 V 5.4 SP2 の一部を形成しており、STEP 7 V 5.4 以降からインストールできます。

GSD/GSDML ファイル
64 チャンネルI/Oモジュールは、以下にリストされているET 200Mのバージョンでサポートされています。インターネット (http://www.siemens.com/automation/service)で、以下のリンクから該当するGSD/GSDMLファイルをダウンロードします。
●

PROFIBUS GSD ファイルを検索するには、エントリ ID 113498 を入力します。

●

PROFINET GSDML ファイルを検索するには、エントリ ID 25057900 を入力します。

PROFIBUS●

IM 153-1、6ES7153-1AA03-0XB0 以降、E12 (GSD ファイル SI01801D.*付き)、バージョン V 1.5●

IM 153-2、6ES7153-2BA02-0XB0 以降、E01 (GSD ファイル SI04801E.*付き)、バージョン V 1.0

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

153

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)
PROFINET●IM 153-4 PN、6ES7153-4AA00-0XB0 (GSDML ファイルバージョン V 2.1 付き)以降●

IM153-4 PN IO HF、6ES7153-4BA00-0XB0 (GSDML ファイルバージョン V2.1 付き)
以降

S7-300 および ET 200M でのモジュールの使用
デジタル出力モジュール SM 322、64 DO は、ステーションが STEP 7 を使用して設定されている場合、すべての入手可能な CPU で使用できます。設定がロードされていな
い場合、起動できません。
モジュールは、以下の表に記載されている CPU で使用できます。
C-CPU (コンパクト CPU)

注文番号

CPU 312C

6ES7312-5BD0x-0AB0
6ES7312-5BE03-0AB0

CPU 313C

6ES7313-5BE0x-0AB0
6ES7313-5BF03-0AB0

CPU 313C-2 DP

6ES7313-6CE0x-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0

CPU313C-2 PtP

6ES7313-6BE0x-0AB0
6ES7313-6BF03-0AB0

CPU 314C-2 DP

6ES7314-6CF0x-0AB0
6ES7314-6CG03-0AB0

CPU 314C-2 PtP

6ES7314-6BF0x--0AB0
6ES7314-6BG03--0AB0

154

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)
M-CPU

注文番号

CPU 312

6ES7312-1AD1x-0AB0
6ES7312-1AE13-0AB0

CPU 314

6ES7314-1AF1x-0AB0
6ES7314-1AG13-0AB0

CPU 315-2 DP

6ES7315-2AF0x-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0

CPU 316-2 DP

6ES7316-2AG00-0AB0

CPU 317-2 DP

6ES7317-2AJ10-0AB0

CPU315-2 PN/DP

6ES7315-2EG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0

CPU317-2 PN/DP

6ES7317-2EJ10-0AB0
6ES7317-2EK13-0AB0

CPU 319-3 PN/DP

6ES7318-3EL00-0AB0

F-CPU

注文番号

CPU 315F-2 DP

6ES7315-6FF0x-0AB0

CPU 317F-2 DP

6ES7317-6FF0x-0AB0

CPU315F-2 PN/DP

6ES7315-2FH1x-0AB0

CPU 317F-2 PN/DP

6ES7317-2FJ10-0AB0
6ES7317-2FK13-0AB0

CPU 319F-3 PN/DP

6ES7318-3FL00-0AB0

T-CPU

注文番号

CPU 315T-2 DP

6ES7315-6TG10-0AB0

CPU317T-2 DP

6ES7317-6TJ10-0AB0

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

155

デジタルモジュール
3.19 デジタル出力モジュール SM 322; DO 64 x DC 24 V/0.3 A シンキング(6ES7322-1BP50-0AA0)

C7-CPU

注文番号

C7-613

6ES7613-1CA01-0AE3

C7-635 Touch

6ES7635-2EB01-0AE3

C7-635 Key

6ES7635-2EC01-0AE3

C7-636 Touch

6ES7636-2EB00-0AE3

C7-636 Key

6ES7636-2EC00-0AE3

警告
このモジュールは、アドレス指定と入力/出力点の割り付けを確実に正しく実行するた
めに、STEP 7 プロジェクトで設定する必要があります。この設定作業を最初に実行
せずにモジュールを使用すると、機械やプロセスが予期しない方法で動作することがあります。
機械やプロセスが予期しない方法で実際に実行されると、死亡、重大な人身傷害、物的損傷の原因になることがあります。

156

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.20 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)

3.20

デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A;(6ES7322-1BL00-0AA0)

注文番号
6ES7322-1BL00-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A のプロパティ:●

32 の出力、8 個ずつ絶縁●出力電流 0.5 A●

定格負荷電圧 24 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプに適している

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A への 24 V 電源をオンにする場
合、回路の構造上の理由から、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

157

デジタルモジュール
3.20 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)
SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0.5 A の配線図およびブロック図
9









/
































/

0

0








0





0

/





/






















0

9





9











0 0

9





















0




①
②
③

158

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.20 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)
端子割り付け以下の図は、チャンネルのアドレス設定を示しています(出力バイト x 出力バイト x+3
まで)。

[

[

[

[

SM 322; DO 32 x DC 24 V/ 0.5 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 260 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

32

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置

最大 2 A

40 °C まで

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

159デジタルモジュール
3.20 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BL00-0AA0)

技術仕様
 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる

最大 110 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 160 mA

モジュールの電力損失

代表値 6.6 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
 出力電圧 "1"信号最小 L + (- 0.8 V)

出力電流 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

5 mA～0.6 A

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 100 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 500 μs

負荷抵抗範囲48 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W160

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.21 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)

技術仕様
2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありスイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (-53 V)

出力の短絡回路保護あり、電子式 しきい値

代表値 1 A

アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

3.21

デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A;(6ES7322-1FL00-0AA0)

注文番号
6ES7322-1FL00-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A のプロパティ:●

32 の出力、ヒューズ付き、8 個ずつ絶縁●出力電流 1.0 A●

定格負荷電圧 120/230 VAC●

各グループのヒューズ切れインジケータ●

AC ソレノイド、コンタクタ、スタータ、FHP モータおよびシグナルランプに適している●

グループエラー表示(SF)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

161

デジタルモジュール
3.21 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)
SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A の配線図およびブロック図
6)









6)









6)









6)








;
 



6)


6)

①
②
③

162

 /










 /










1

1

 /










 /










1

1

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
エラーLED - 赤
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.21 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)
端子割り付け以下の図は、チャンネルのアドレス設定を示しています(出力バイト x 出力バイト x+3
まで)。

[

[

[

[

SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)80 x 125 x 117

重量

約 500 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

32

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L1

120/230 VAC

 最大周波数幅

47 Hz～63 Hz

出力の合計電流(グループごと) 平行取り付け位置
60 °C まで

最大 3 A

40 °C まで

最大 4 A

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

163

デジタルモジュール
3.21 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)

技術仕様
 垂直設置位置 40 °C まで

最大 4 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

最大電位差
 Minternal および出力の間

250 VAC 異なるグループの出力間250 VAC

絶縁試験電圧

4000 VDC

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 190 mA

 負荷電圧 L1 (無負荷)による最大 10 mA

モジュールの電力損失

代表値 25 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

 診断機能あり グループエラー表示

赤の LED (SF)

アクチュエータ選択データ
 出力電圧 "1"信号最小 L1 (-0.8 V)

出力電流 "1"信号
定格値

1A

許容範囲

10 mA～1 A

最大突入電流(グループごと)

10 A (2 つの AC サイクル)

 "0"信号(残留電流)

最大 2 mA

164

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.21 デジタル出力モジュール SM 322; DO 32 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FL00-0AA0)

技術仕様
出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

1 AC サイクル

 "1"から"0"への遷移

1 AC サイクル

ブロッキング電圧
ゼロ遷移

最大 60 Vモータースタータのサイズ

NEMA による最大サイズ 4

ランプ負荷

最大 50 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 10 Hz IEC 947-5-1, AC 15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

1 Hz

出力の短絡回路保護なし

アクチュエータの配線

20 ピン*のフロントコネクタを使用*適切なバージョンの 2 つのフロントコネクタが必要

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

165

デジタルモジュール
3.22 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)

3.22

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A;(6ES7322-1BH01-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7322-1BH01-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1322-1BH01-2AA0

プロパティ
SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A のプロパティ:●

16 の出力、8 個ずつ絶縁●出力電流 0.5 A●

定格負荷電圧 24 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプに適している

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A への 24 V 電源をオンにする場
合、回路の構造上の理由から、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

166

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.22 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)
SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A の配線図およびブロック図 /













0




9







 0 /













0




9




 0




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

167

デジタルモジュール
3.22 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)
SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 190 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし
 シールドあり

最大 600 m
最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置
40 °C まで

最大 2 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 80 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 80 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.9 W

168

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.22 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7322-1BH01-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
 出力電圧

最小 L + (- 0.8 V)

 "1"信号出力電流
 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

5 mA～0.6 A

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 100 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 500 μs

負荷抵抗範囲48 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありスイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (-53 V)

出力の短絡回路保護あり、電子式 しきい値

代表値 1 A

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

169デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

3.23

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/
0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

注文番号
6ES7322-8BH10-0AB0

プロパティ
デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC24 V/0.5 A は以下のプロパティ―により区別されます。
●

16 の出力、4 チャンネルのグループで絶縁●

定格負荷電圧 DC 24 V●

コンフィグレーション可能な診断●プログラム可能な診断割り込み

●

冗長

●

"0"および"1"シグナルで断線●

ID データ●ファームウェアの更新可能

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A への 24 V 電源をオンにする場
合、回路の構造上の理由から、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

170

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)
モジュールの使用
SM 322; DO 16 x DC24V/0.5A を使用する場合、以下のハードウェアおよびソフトウェ
ア要が満たされている必要があります。
●

S7-300 での中心使用する場合、モジュールは入手可能なすべての CPU で利用できます。

●

ET 200M で分散使用する場合、モジュールは以下の IM 153 モジュールおよび互換
後続モジュールで使用可能です。
– IM 153-2; 6ES7153-2BA02-0XB0 以降、(PROFIBUS)– IM 153-2; 6ES7153-2BA82-0XB0 以降、(PROFIBUS、OUTDOOR)– IM 153-4; 6ES7153-4BA0x-0XB0 以降、(PROFINET)●

必要条件:STEP 7 V5.5(HSP0217)以降●

モジュールが一部分散しており、サードパーティメーカーによって製造されたマスターによって管理される場合、GSDファイルまたはGSDMLファイルを使用する必要があります。選択されたIM 153 用の対応ファイルは、インターネット(http://www.siemens.com/automation/service&support)からダウンロードして入手できます。

●

モジュール診断および認識データ(I&M)は、STEP 7 から入手できます。また V6.0 +SP5 (HSP0217)以降の SIMATIC PDM、または SIMATIC PDM V7.0 以降、およびV1.1.12 以降の ET 200M "DP_IOSystem_Siemens_ET200M_Module.Device"用 EDDを使用して入手できます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

171

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)
モジュール 6ES7322-8BH0x-0AB0 の互換使用
デジタル出力モジュール 6ES7322-8B10-0AB0 で設定を変更せずに、デジタル出力モジュール 6ES7322-8BH0x-0AB0 を置換えできます。
この場合、モジュールは不一致障害モニタリングを提供しません。
STEP 7 V5.1 SP3 以前の STEP 7 バージョンを使用する場合、置換え値の動作は HW
config からパラメータダイアログを通じてしか入力されず、システム起動中にモジュールに転送されます。
この場合、すべての他の設定は、SIMATIC PDM を通じて転送するか、ユーザープログ
ラムでデータセットを通じてモジュールへ転送する必要があります。
この設定は、デジタル出力モジュール 6ES7322-8BH10-0AB0 に保持保存されず、モジュール再起動後にリセットされます。
注記
SIMATIC PDM 内の装置ラベル(6ES7322-8BH0x-0AB0)は、PC/PG で[装置 -> ロード]を介して実際の装置ラベルで更新されない限り、SIMATIC PDM による設定は、
6ES7322-8BH0x-0AB0 の代わりに、6ES7322-8BH10-0AB0 の使用においてのみ可能です。

モジュールの冗長使用モジュールの冗長使用は 6ES7322-8BH10-0AB0 が両モジュールに利用および設定されている場合のみ許容されます。非短絡モニタリングは、冗長使用において L+に従って起動します。

172

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)
配線図およびブロック図



)

)

)

)


/

6)
)

)

)

)






9

/
)


)


)





)

)


)

)


①
②
③
④
⑤

9



 /








 0



 /















0

)


















9






0



9




0

ステータス表示 - 緑
エラー - 赤チャンネル番号
右側の 0～7 の数字はチャンネル番号 8～15 に対応します。
チャンネルステータス
チャンネルエラー
バックプレーンバスインターフェース

冗長化出力信号
二つのクランプがそれぞれのチャンネルにあります。両接続は類似しており、アクチュ
エータの冗長性制御に利用できます。冗長化制御は 2 つの異なるモジュールから実行でき、外部回路は不要です。両方の信号モジュールを共通の基準電位 M に接続する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

173

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)
技術仕様
表 3- 16

SM 322; DO 16 x DC 24V/0.5A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 300 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

16

ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 V DC 逆極性保護あり

出力の合計電流(グループごと) 60 °C までの水平設置位置

最大 2 A 40 °C までの垂直設置位置

最大 2 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスのあり間 チャンネル間
グループ数

あり
4

許容電位差
 さまざまな回路間DC 75 V、
AC 60 V

絶縁試験環境DC 500 V

消費電力

174

 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷時)

最大 100 mA

モジュールの電力損失

代表値 6 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス LED

チャンネルごとに緑の LED

割り込み
 診断割り込み

プログラム可能

診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF) チャンネルエラー表示

各チャンネルの赤の LED 読み取り可能な診断情報

サポートありアクチュエータ選択データ
出力電圧
 "1"信号最小、L + (- 0.7 V)

 "0"信号0.7 mA * RL (RL = 負荷抵抗値)
最大 31 V (RL = 無限)出力電流 信号"1"において
公称値

0.5 A

許容範囲

5 mA～600 mA

 "0"信号(残留電流)

最大 0.7mA

出力遅延(抵抗負荷による) "1"～"0"において最大 2.7 ms(モジュールサイクルタイムを含む) "1"～"0"において最大 2.7 ms(モジュールサイクルタイムを含む)

負荷抵抗範囲48 Ω～4kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力を同時に接続
 負荷をリダンダントにトリガするた

サポートありめ パフォーマンスを向上させるため不可

デジタル入力の制御

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

175

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

技術仕様
動作周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 誘導負荷による IEC 947-5-1 の DC

最大 2 Hz

13 に準拠 ランプ負荷あり

最大 10 Hz

誘導回路の遮断電圧上昇のリミット(内標準 L+ (-68 V)

部)
出力の短絡

あり、電子式 レスポンスしきい値

標準 1.4 A

アクチュエータの負荷抵抗
アクチュエータの負荷抵抗は 48 Ω～4 Ω の範囲にする必要があります。大きな値の場
合、適切な抵抗をアクチュエータの接続クランプに直接切り換える必要があります(信号"1"を持つ最大電力損失を守ってください)。
アクチュエータの許容定格電圧は 28.2 V より大きくする必要があります。
アクチュエータのレスポンスしきい値の下限値は、作動温度範囲で知っておくか、実験的に決定する必要があります。信号"0"をもつモジュール出力電圧は、抵抗の並列スイッチによってアクチュエータ接続クランプに直接影響を受ける場合があります。抵抗を選択することで、信号"1"で最大電力損失を守る必要があります。

176●

10 kΩ と 1 MΩ 間の負荷抵抗が L+後、短絡として報告される場合があります。

●

無線化出力または 1 MΩ 以上の負荷は"断線"として報告されます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

3.23.1

デジタル出力モジュールのパラメータ

プログラミング
デジタルモジュールのプログラミングの一般情報については、「デジタルモジュールのプログラミング」 (ページ 71)の章を参照してください。
下の表では、デフォルトも含めて SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A のプログラム可能パ
ラメータを一覧にしています。
注記
SIMATIC PDM によるモジュール設定はできません。

表 3- 17

デジタル出力モジュール SM 322; 6ES7322-8BH10-0AB0 の設定

パラメータ

値の範囲

デフォルト
設定

適用範囲

 グループ診断

あり/なし

なし

チャンネル

 負荷電圧 L+の低下

あり/なし

なし

チャンネルグループ

 不一致エラー

あり/なし

なし

チャンネルグループ

診断割り込み

あり/なし

なし

モジュール

CPU-STOP 時の応答

置換値を使用/

置換値を使

モジュール

最終値を保持

用

0/1

0

診断

置換値

チャンネル

下記も参照
デジタル出力モジュールSM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの設定 (ページ 639)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

177

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

3.23.2

デジタル出力モジュールの診断

概要
診断メッセージの評価に関する一般情報は 「デジタルモジュールの診断」 (ページ 73)の章、および個々のバイトの設計と内容は「SM 322; DO 16 x DC24 V/0.5 A (6ES73228BH10-0AB0)からの診断データ (ページ 704)」の章にあります。
チャンネルエラーは、チャンネルエラー表示(チャンネルごとに赤の LED)で信号が出され、データレコード 1 で報告されます。少なくとも１つのチャンネルエラー表示が点灯
すると、グループエラー表示(SF)も点灯します。
モジュールエラーは、診断データレコード 0/１経由で信号が出され、グループエラー表
示(SF)経由でしか表示されません。

グループ診断"グループ診断"設定を通して、"設定エラー"の"外部負荷電圧 L+"以外にチャンネル固有のフィールドからのメッセージおよび不一致エラーの認証をオフにすることができます。

負荷電圧 L+の低下
チャンネル診断"外部負荷点 L+"の承認が診断設定"負荷電圧 L+の低下"によりチャンネ
ルグループで発生します。これは、負荷電圧が故障した場合、エラーがチャンネルグル
ープの全 4 つのチャンネルに報告されるということです。また、モジュール固有のメッセージは、診断データセット 0/1"外部補助電圧なし"のバイト 0 に発生します。"負荷電圧 L+の低下"の診断が全チャンネル/チャンネルグループでオフになった場合でも、モジュール内の認証がアクティブに保たれます。これは、少なくとも一つの負荷電圧の失敗が起こった場合、モジュールエラーは常に診断データセット 0/1"外部補助電圧なし"の
バイト 0 に報告されるということです。

ヒューズ切れヒューズが切れた場合、チャンネルグループの全 4 チャンネルに常に報告されます。チャンネルメッセージに加え、診断データセット 0/1"ヒューズ不良"のバイト 3 にモジュール固有のメッセージがあります。"グループ診断"設定が全チャンネルで入手不可能な場合にも、不良ヒューズは常に診断データセット 0/1"ヒューズ不良"のバイト 3 にモジュールエラーとして報告されます。

178

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)
不一致エラーモニタリング
MLFB 6ES7322-8BH10-0AB0 を用いるプロジェクトエンジニアリングの場合、
SM 322 DO 16 x DC24 V/0.5A が不一致エラーモニタリングを提供します。
チャンネル不一致エラーモニタリングの承認は、"不一致エラー"診断設定を通じチャン
ネルグループで発生します。承認済みの不一致エラーモニタリングがあれば、モジュー
ルは設定または対応デジタル出力の実際の状態を常時確認します。認証不一致があれば、例えば、デジタルモジュールのコンポーネント不良により、対応チャンネルグルー
プが消され、また"ヒューズ不良"エラーがチャンネルグループの影響を受けるすべてのチャンネルに報告されます。モジュールの削除/挿入または再起動後、デジタル出力は再度アクティブになり、不一致テストが再び起動します。
不一致エラーは"ヒューズ不良"エラーにより排他的に報告されます。バイト 3"ヒューズ
不良"による追加指示は、発生しません。その結果、実際のヒューズ切れまた不一致エ
ラー間の差別化が可能となります。

診断評価の説明
診断情報の評価方法の詳細については、STEP 7 オンラインヘルプを参照してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

179デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

3.23.3

HW Configによるファームウェア更新

概要
SM 322; DO 16 x DC 24V/0.5 A は、利用できる互換性のある機能更新により最新のファームウェアバージョンに更新可能です。
最新バージョンのファームウェアは、Siemensの担当者またはインターネット(http://www.siemens.com/automation/service&support)から入手できます。

前提条件/要件●

STEP 7 V5.5 +(HSP0217)以降●

S7-300 でモジュールを中心使用する場合、ファームウェア更新が CPU 動作モード
STOP で発生することになります。CPU が動作モード RUN にある場合、予想外の動作が起きることがあり、モジュールはネットワークオフ/オン後しか使用できません。

●

モジュールが、アクティブバックプレーンバスモジュール付き分散型 IO デバイス
ET 200M で使用される場合(取り外しおよび挿入可能)、ファームウェア更新は RUN
CPU 状態でも実行できます。

●

アクティブバックプレーンバスモジュールなしで分散使用する場合、ファームウェ
ア更新は RUN CPU 状態でも実行できます。ファームウェア更新中、分散型 IO デ
バイスがすぐに消されるか観察してください。

180

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)
ファームウェア更新
ここでは中心または分散型モジュールのファームウェア更新方法を示します。
1. HW-config でモジュール SM 322; DO 16 x DC 24V/0.5 A を選択します。
2. [PLC]>[ファームウェアの更新]を選択します。
3. [参照]ボタンを使用して、ファームウェアファイル(*.upd)へのパスを選択します。
4. [実行]ボタンをクリックします。
– モジュールがファームウェアの更新を行います。
5. 詳細は、STEP 7 オンラインヘルプを参照してください。
注記 ファームウェア更新中、OB 83 (モジュール削除および挿入によるアラーム)、OB85 (プログラム実行エラー)および OB 86 (モジュールラック障害によるエラー)が開かれます。モジュール診断アラームが承認された場合、OB 82 (診断アラーム)
もファームウェア更新中に開かれます。OB が適切に設定されていることを確認してください。
 モジュールの赤の LED (SF)が点滅する場合、ファームウェア更新中にエラーが発生し、更新を再実行する必要があります。この場合、ブートローダーのバージョン Ex.x.x がオンライン診断に表示されます。
 モジュールが冗長モードである場合、HW-config によるファームウェア更新が認められません。

ファームウェアバージョンの識別
ファームウェアの更新後、モジュールのファームウェアバージョンのラベルを付ける必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

181

デジタルモジュール
3.23 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A:(6ES7322-8BH10-0AB0)

3.23.4

I&M識別データ

プロパティ
I データ:通常モジュールケースにあるモジュールの情報 I データは書込保護されています。これには、以下が含まれます。
●

ハードウェアリリースステータス●

ファームウェアリリースステータス●

シリアル番号

M データ:システム依存情報(例：プラント名)
M データは設定作業中に作成されます。
全識別データ(I&M)は、モジュール内に保存され、以下のタスクでサポートします。
●

エラー検索およびシステムでの修復●

システム設定の検証●

システムハードウェアへの変更の検索

SM 322; DO 16 x DC 24V/0.5 A は以下をサポートします。
●

I&M 0 (識別）●I&M 1 (システム識別/ロケーション識別)●I&M 2 (インストール日)●I&M 3 (追加情報)

STEP 7 による識別データの読み取りと書き込みシステム依存情報(M-data)は、モジュールのプロパティダイアログで設定されます。
モジュールのステータスダイアログからモジュール(I データ)の情報を取得します。モ
ジュールのシステム依存情報もここに表示されます。
注記
CPU が STOP 動作モードである場合のみ、モジュールに識別データを書き込むことが
できます。

182

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.24 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速; (6ES7322-1BH10-0AA0)
PDM による識別データの読み取りと書き込み"識別"フラップを通して、識別データーが評価され、モジュールに転送されます。ロケーション識別は PDM で利用できません。
注記
CPU が STOP 動作モードである場合のみ、モジュールに識別データを書き込むことができます。
ダウンロードごとに 1 回はエントリー変更することをお勧めします。この場合、識別データの転送は複数回有効化する必要があります。

3.24

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速;(6ES7322-1BH10-0AA0)

注文番号
6ES7322-1BH10-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速のプロパティ:●

16 の出力、8 個ずつ絶縁●出力電流 0.5 A●

定格負荷電圧 24 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプに適している●

サポートしている等時性モード

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速への 24 V 電源をオンにする場合、回路の構造上の理由から、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

183

デジタルモジュール
3.24 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速; (6ES7322-1BH10-0AA0)
SM 322; DO 16 x DC 24 V/ 0.5 A 高速の配線図およびブロック図 /













0




9







 0

 /













0




9




 0




①
②
③

184

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.24 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速; (6ES7322-1BH10-0AA0)
SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

あり

出力数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置

最大 2 A

40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 70 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 110 mA

モジュールの電力損失

代表値 5 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

185

デジタルモジュール
3.24 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速; (6ES7322-1BH10-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
 出力電圧

最小 L + (- 0.8 V)

 "1"信号出力電流
 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

5 mA～0.6 A

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 100 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 200 μs

バックプレーンバスおよび出力ドライバ入力間の内部モジュールサイクル時間
 "0"から"1"への遷移

0.1 µs～20 µs

 "1"から"0"への遷移

0.1 µs～20 µs

負荷抵抗範囲48 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり186

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

技術仕様
スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 1000 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (-53 V)

出力の短絡回路保護あり、電子式 しきい値

代表値 1 A

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

3.25

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V;(6ES7322-5GH00-0AB0)

注文番号
6ES7322-5GH00-0AB0

プロパティ
SM 322; DO 16 x UC24/48 V デジタル出力モジュールのパフォーマンス上の特徴:●

16 の絶縁半導体リレー出力●

120 V のチャンネル間での絶縁●

スイッチングの特徴:RDS ON は通常 0.25 オームです。また、RDS OFF は通常 100
G オーム以上です●

48 V AC または DC までの負荷電圧用に設計、最小負荷電圧なし●

0.5 A までの出力負荷用に設計、最小負荷電流なし●

出力は完全に独立、すべての配線コンフィグレーションをサポート●

置換値を設定するか、"最後の値を保持を CPU STOP の出力でプログラムできます。

●

モジュールは、プログラミングエラーおよび外部電源の障害の診断をサポートしています

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

187デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)●

AC ソレノイド、アクチュレータ、モータスタータ、FHP モータおよびシグナルラ
ンプに適している●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

SM 322; DO 16 x UC 24/48 V の配線図およびブロック図
/

6)































9









































9
























0 






①
②
③

188

チャンネル番号ステータス LED - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)
SM 322; DO 16 x UC 24/48 V の技術仕様

外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 260 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

出力数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり 電源障害のバッファリング

最少 5 ms

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置最高

最大 0.5 A

60°C
 その他の設置位置

最大 0.5 A

最高 40 °C
出力の累積電流(モジュール当たり)
 水平設置位置

最大 8 A

最高 60°C その他の設置位置

最大 8 A

最高 40 °C

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

189デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

外形寸法と重量絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

最大電位差
 チャンネルとバックプレーンバスの間

170 VDC、120 VAC

 チャンネルと電源の間

170 VDC、120 VAC

 異なるグループの出力間170 VDC、120 VAC

絶縁試験電圧 チャンネルとバックプレーンバスの間

1500 VAC

 チャンネルと電源の間

1500 VAC 異なるグループの出力間1500 VAC

電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 100 mA 電源電圧 L+から

最大 200 mA

モジュールの電力損失

代表値 2.8 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

診断機能 グループエラー表示

赤の LED (SF)割り込み
 診断割り込み

プログラム可能 診断情報の読み取り

サポートあり190

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

外形寸法と重量
アクチュエータ選択データ
出力電圧
 "1"信号最小 L+ (-0.25 V)

出力電流 "1"信号の定格突入電流(各グループ)

0.5 A 最大 1.5 A (最大 50 ms)

 "0"信号(残留電流)

最大 10 µA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 6 ms "1"から"0"への遷移

最大 3 ms

リレー出力対応の外部ヒューズ

ヒューズ、I2 t :1 A2 s、速断ヒューズ*

ランプ負荷

最大 2.5 W

2 つの出力の内部並行配線

バリスタ、85 V 冗長負荷コントロール用

サポートあり パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありスイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 10 Hz IEC 947-5-1; DC 12 AC/12 への誘導負荷による最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 0.5 Hz

アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用* 出力は 250 V の速断ヒューズで保護する必要があります(推奨ヒューズ:Wickman 1941100 1.1 A および Littlefuse 0217-800 V 800 mA)。
米国電気工事規程(NEC)の危険エリアに取り付けている場合、爆発の可能性のある環境にモジュールがあれば、常にヒューズを取り外し、適切なツールを使用します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

191

デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)

3.25.1

デジタル出力モジュールSM 322 DO 16 x UC24/48 Vのパラメータ

プログラミング
以下の表は、スタティックおよびダイナミックパラメータのデータレコード番号を示しています。
表 3- 18

データレコード 0 (スタティックパラメータ):

パラメータ

コメント

診断の有効化

パラメータの障害、ハードウェアの障害、または電圧障害により生じたモジュール障害時の反応の割り込みの有効化。

表 3- 19

データレコード 1 (ダイナミックパラメータ):

パラメータ

コメント

CPU 停止時の動作
最後の値を保持
置換値出力
置換値
置換値

各ビットは出力を示しています
このモジュールは、CPU が RUN から STOP に変更された場合のエラー状態/置換値の出力をサポートしています。

ステータス表示
このモジュールの各出力は緑の LED になっており、リレー状態を表示します。また、
赤の"SF"LED はモジュールの診断状態を示しています。

診断、トラブルシューティング
診断データは以下の一覧にしたがって割り付けられています。
4 つのシステム診断データバイトは別の割り込み情報でデータレコード 0 として、またはデータレコード 1 の最初の 4 バイトとして読み取れます。

192

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)
SM 322 DO 16x UC 24/48V のデータレコードおよびシステム診断の構造
データレコード 1 の構造:
表 3- 20

SM 322 DO 16 x UC 24/48 V のデータレコードの構造

データレコード 1 枚とアドレス

使用可能な情報

内容

0..3

システム固有の診断データ

4 バイト

SM 322;DO 16 x UC24/48 V のシステム診断:
表 3- 21

SM 322 DO 16 x UC 24/48 V のシステム診断:

システム診断バイト 1:

技術データ

D0:

モジュールエラー

あり

D1:

内部タグ

あり

D2:

外部エラー

あり

D3:

チャンネルエラーなし

D4:

外部補助電圧なし

あり

D5:

フロントコネクタがありません

なし

D6:

モジュールがプログラムされていない

あり

D7:

不正なパラメータ

あり

システム診断バイト 2:
D0～D3:

モジュールクラス

1111

D4:

使用可能なチャンネル情報

なし

D5:

使用可能なユーザー情報

なし

D6:

置換値からの診断割り込み

なし

D7:

保留

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

193デジタルモジュール
3.25 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x UC 24/48 V; (6ES7322-5GH00-0AB0)
システム診断バイト 1:

技術データ

システム診断バイト 3:
D0:

不正な/メモリのないモジュール

なし

D1:

通信エラー

なし

D2:

RUN/STOP 動作状態

なし

D3:

Watchdog タイムアウト

あり

D4:

内部電源障害なし

D5:

バッテリ 1 低なし

D6:

バックアップシステム障害

なし

D7:

保留

システム診断バイト 4:
D0:

ラック障害

なし

D1:

プロセッサ障害あり

D2:

EPROM 障害あり

D3:

RAM 障害あり

D4:

DAC 障害なし

D5:

ヒューズ切れなし

D6:

プロセス割り込みの損失

なし

D7:

保留

194

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.26 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0)

3.26

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A;(6ES7322-1FH00-0AA0)

注文番号
6ES7322-1FH00-0AA0

プロパティ
デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x AC120/230 V/1 A のプロパティ:●

16 の出力、ヒューズ付き、8 個ずつ絶縁●出力電流 1 A●

定格負荷電圧 120/230 VAC●

AC ソレノイド、アクチュレータ、モータスタータ、FHP モータおよびシグナルラ
ンプに適している

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

195デジタルモジュール
3.26 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0)
SM 322 DO 16 x AC120/230 V/1 A の配線図およびブロック図
 /

9

6)











6)
0






0







9

 1

 /


6)










0






0




 1




①
②
③

196

チャンネル番号ステータス LED - 緑
エラーLED - 赤
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.26 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0)
SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D)

40 x 125 x 117

重量

約 275 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
負荷電圧 L1

120/230 VAC

すべての負荷電圧は同じフェーズに接続している必要があります
出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 2 A

 垂直設置位置

最大 2 A

40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

 最大電位差
 Minternal および出力の間

230 VAC 異なるグループの出力間500 VAC

絶縁試験電圧

4000 VDC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

197

デジタルモジュール
3.26 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x AC 120/230 V/1 A; (6ES7322-1FH00-0AA0)

技術仕様
 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 200 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 2 mA

モジュールの電力損失

代表値 8.6 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED 割り込み 診断割り込みなし

 診断機能赤の LED (SF) グループエラー表示(ヒューズまたは L1/N なし)

アクチュエータ選択データ
出力電圧
 "1"信号– 最大電流時

最小 L 1 (- 1.5 V)
最小 L 1 (- 8.5 V)– 最小電流時
出力電流
 "1"信号定格値

1A

0 °C～40 °C での許容範囲

10 mA～1 A

0℃～60℃での許容範囲

10 mA～0.5 A

最大突入電流(グループごと)

20 A (2 つの半波長)

 "0"信号の場合(残留電流)

最大 2 mA

ブロッキング電圧

最大 60 V

ゼロ遷移
モータースタータのサイズ

NEMA による最大サイズ 4

ランプ負荷

最大 50 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用なし

デジタル入力の制御

サポートあり198

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.27 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)

技術仕様
スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 10 Hz IEC 947-5-1, AC 15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 1 Hz

出力の短絡回路保護

ヒューズ 8 A、
250 V;各グループ

 ヒューズトリッピング電流

最小 40 A

 応答時間最大 300 ms

交換ヒューズ

8 A ヒューズ、速断 Wickman

19 194-8 A

 Schurter

SP001.1014

 Littlefuse

217.008

ヒューズホルダ Wickman

19 653

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

3.27

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A;(6ES7322-1BF01-0AA0)

注文番号
6ES7322-1BF01-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A のプロパティ:●

8 つの出力、4 個ずつ絶縁●出力電流 2 A●

定格負荷電圧 24 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプに適している

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

199

デジタルモジュール
3.27 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)
高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A への 24 V 電源をオンにする場合、回路の構造上の理由から、モジュールの出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 2 A の配線図およびブロック図


/




0




9










 0

 /



0




9








 0




①
②
③

200

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.27 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)
SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 2 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 190 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置

最大 4 A

60 °C まで
 垂直設置位置

最大 4 A

40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

4

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 40 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 60 mA

モジュールの電力損失

代表値 6.8 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

201

デジタルモジュール
3.27 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/2 A; (6ES7322-1BF01-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
 出力電圧

最小 L + (- 0.8 V)

 "1"信号出力電流
 "1"信号
定格値

2A

許容範囲

5 mA～2.4 A

 "0"信号の場合(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 100 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 500 μs

負荷抵抗範囲12 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 10 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありスイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (-48 V)

出力の短絡回路保護あり、電子式 しきい値

代表値 3 A

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

202

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

3.28

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7322-8BF00-0AB0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1322-8BF00-2AB0

プロパティ
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A のプロパティ:●

8 つの出力、8 個ずつ絶縁●出力電流 0.5 A●

定格負荷電圧 24 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプに適している●

各出力 2 端子– 直列ダイオードなしの出力– 直列ダイオードありの出力(冗長性負荷制御対応)●

グループエラー表示(SF)●チャンネル特有の状態およびエラーLED●

プログラム可能な診断●プログラム可能な診断割り込み●

プログラム可能な置換値の出力●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

203デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)
SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A の配線図およびブロック図 /

6)
)

)

)

)






















)

)

)

)

; 
 

0







①
②
③

204

チャンネル番号、チャンネルエラー(F)ステータス表示 - 緑
エラーLED - 赤
配線図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0). ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ
/ࡅࡘ࡯࠭ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ
ࠦࡦ࠻ࡠ࡯࡞
಴ജ
⸻ᢿ

ࡃ࠶ࠢࡊ
࡟࡯ࡦࡃ
ࠬ

಴ജ
࠼࡜ࠗࡃ
Z

಴ജ
[ 
0

⺰ℂ

࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠬ࠹࡯࠲ࠬ⴫␜ Z✛⦡>@࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂࡔ࠶࠮࡯ࠫ Z⿒⦡)>@ࠣ࡞࡯ࡊ㓚ኂ⴫␜ Z
⿒⦡

図 3-7

6)

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A のブロック図

冗長性負荷制御
直列ダイオードありの出力で冗長性負荷制御が行えます。2 つの異なる信号モジュールを使用すれば、外部回路のない冗長性制御を行えます。両方のモジュールを共通の基準
電位 M に接続する必要があります。
注記
直列ダイオードのある出力の L+への外部短絡を検出することはできません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

205

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)
SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 210 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

直列ダイオードなしの出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置

最大 4 A

40 °C まで
直列ダイオードありの出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 3 A

60 °C まで

最大 2 A

 垂直設置位置

最大 3 A

40 °C まで
 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間

あり

206

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

技術仕様
 チャンネル間

あり

グループ数

8

 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 70 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 90 mA

モジュールの電力損失

代表値 5 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED 割り込みプログラム可能 診断割り込み
 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF) チャンネルエラー表示(F)

各チャンネルの赤の"SF"LED 診断データの読み込みサポートありアクチュエータ選択データ
出力電圧
 "1"信号直列ダイオードなし

最小 L + (- 0.8 V)

直列ダイオードあり

最小 L+ (-1.6 V)

出力電流 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

10 mA～0.6 A1)

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

 出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 180 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 245 μs

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

207

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

技術仕様
負荷抵抗範囲48 Ω～3 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

直列ダイオードありの出力および共通の基
準電位のみ

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありIEC 61131, Type 2 への１つのバイナリ入力
タイプ 1、無効化された断線モニタリングあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 2 Hz ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (-45 V)

出力の短絡回路保護あり、電子式 しきい値

代表値 0.75 A～1.5 A

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

1) 5 mA～0.6 A、無効化された断線モニタリングあり

208

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

3.28.1

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - パラメータ

プログラミング
デジタルモジュールをプログラミングする一般的な手順については、「デジタルモジュールのプログラミング」 (ページ 71)の章を参照してください。

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - パラメータ
以下の表は、デフォルトを含む、SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A のプログラム可能なパ
ラメータを示しています。
デフォルトは、STEP 7 で任意のパラメータを設定しなかった場合に適用されます。
表 3- 22

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A のパラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータタイプ 適用範囲

 診断割り込み

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

CPU 停止時の動作

置換値の設定(SSV)

SSV

スタティックチャンネル

ダイナミック

チャンネル

 有効

最後の値を保持する(HLV)
 診断
 断線

あり/なし

なし

 無負荷電圧 L

あり/なし

なし

 M との短絡

あり/なし

なし

 L との短絡

あり/なし

なし

置換値"1"の設定

あり/なし

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

209デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

3.28.2

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 診断

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A の診断メッセージ
以下の表は、SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A の診断メッセージの概要を示しています。
表 3- 23

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A の診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

プログラム可能

断線*

SF

チャンネル

あり

負荷電圧なし

SF

チャンネル

あり

M との短絡

SF

チャンネル

あり

L+との短絡

SF

チャンネル

あり

外部補助電圧なし

SF

モジュール

なし

内部補助電圧なし

SF

モジュール

なし

ヒューズ切れ

SF

モジュール

なし

Watchdog タイムアウト

SF

モジュール

なし

EPROM 障害

SF

モジュール

なし

RAM 障害

SF

モジュール

なし

* T モジュールは、電流< 1 mAで断線を検出します。適宜コンフィグレーションされていれば、断線が検出されるとSF LED および対応するチャンネルエラーLED が点灯します。

注記
プログラム可能な診断により示検出エラーを表示する前提条件は、STEP 7 でデジタルモジュールが適切にコンフィグレーションされていることです。

210

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)
エラーの原因とトラブルシューティング
表 3- 24

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A の診断メッセージ、エラーの原因とトラブルシューティング

診断メッセージ

エラー検出条件...

考えられるエラーの原因

エラーを修正する、または避
けるには

断線

出力が= "1"の場合モジュールとアクチュレータ

ケーブルの接続のみ間の断線

負荷電圧なしチャンネルが接続されていま

STEP 7 のチャンネルの"断線せん(オープン)

診断"パラメータを無効化

異常出力モジュールを交換します

出力が= "1"の場合

出力時の過負荷

過負荷の除去のみ

M との出力の短絡

短絡の除去

全般的

モジュール電源 L+への出力時 短絡の除去

出力が= "1"の場合のみ

M との短絡L+との短絡の短絡
外部補助電圧なし

全般的

モジュールへの電源 L+なし

給電電源 L+

内部補助電圧なし

全般的

モジュールへの電源 L+なし

給電電源 L+

モジュールのヒューズ切れ

モジュールを交換します

モジュールのヒューズ切れ

モジュールを交換します

Watchdog タイムア 全般的

不定期の高電磁の外乱

外乱の除去

ウト

モジュールの異常

モジュールを交換します

不定期の高電磁の外乱

外乱を除去し、CPU オフ/オ

ヒューズ切れEPROM 障害

全般的

全般的

ンの電源を入れます。

RAM 障害全般的モジュールの異常

モジュールを交換します

不定期の高電磁の外乱

外乱を除去し、CPU オフ/オ
ンの電源を入れます。

モジュールの異常

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

モジュールを交換します211デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

3.28.3

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 動作

出力値に対する動作状態と供給電圧の影響
SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A の出力値は、CPU の動作状態とモジュールの電源供給によって決まります。
表 3- 25

出力値に対する SM 322; DO 8 x 24 VDC/0.5 A の CPU 動作状態と供給電圧 L+の影響。

CPU の
動作状態
POWER ON

RUN

STOP

デジタルモジュールでの電源 L+

デジタルモジュールの
出力値

L+あり

CPU 値

L+なし

0 信号

L+あり

置換値/最後の値(デフォルト = 0 信
号)

POWER OFF

-

L+なし

0 信号

L+あり

0 信号

L+なし

0 信号

電源障害時の動作
SM 322; DO 8 x DC 24V/0.5 A に対する電源供給の異常は、必ずモジュールの SF LED
によって示されます。この情報は、モジュール側でも見ることができます(診断データのエントリ)。
診断割り込みのトリガは、パラメータ設定によって決まります(次の 「SM 322; DO 8 x
DC 24/0.5 Aの割り込み」 (ページ 213)の章を参照)。

下記も参照
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - パラメータ (ページ 209)

212

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.28 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 24 V/ 0.5 A; 診断割り込みあり; (6ES7322-8BF00-0AB0)

3.28.4

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 割り込み概要
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A は、診断割り込みをトリガすることができます。
下で説明している OB および SFC の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。

割り込みの有効化
デフォルトの割り込み設定はありません。つまり、パラメータが正常に設定されていな
い場合、割り込みは無効になります。割り込みを有効にするパラメータは STEP 7 でプ
ログラミングします。

診断割り込みエラー受信イベント(最初に発生)とエラー発信イベント(エラーがクリアされる)は、割り込みが有効な場合、診断割り込みによってレポートされます。
CPU は、診断割り込み OB82 を処理するためにユーザープログラム実行に割り込みます。
ユーザープログラムの OB82 で SFC51 または 59 を呼び出して、モジュールによる詳細な診断データ出力を見ることができます。
診断データは、プログラムが OB82 を出るまで一定のまま保たれます。モジュールはプ
ログラムが OB82 を終了すると診断の割り込みを確認します。

下記も参照
SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A - パラメータ (ページ 209)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

213

デジタルモジュール
3.29 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)

3.29

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A;(6ES7322-1CF00-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7322-1CF00-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1322-1CF00-2AA0

プロパティ
SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A のプロパテイ:●

8 出力、逆極性保護あり、4 個ずつ絶縁●出力電流 1.5 A●

定格負荷電圧 48 VDC～125 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、およびシグナルランプに適している●

グループエラー表示(SF)

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して電源をオンにする場合、SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A の出
力は、回路構造のため、約 50 µs の間"1"信号を出します。

214

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.29 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)
SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A の配線図とブロック図9 /

6)


6)










9







 0

9

 /
















9

 0




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
エラーLED - 赤
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

215

デジタルモジュール
3.29 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)
M 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 250 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

48 VDC～125 VDC

 逆極性保護あり、ヒューズによる 1)

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 6 A

50 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置

最大 4 A

40 °C まで
 絶縁

あり

 チャンネルとバックプレーンバスの間
 チャンネル間
グループ数

あり
4

 最大電位差
 異なる回路間

146 VDC/132 VAC

絶縁試験電圧

1500 VAC

216

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.29 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)

技術仕様
 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 2 mA

モジュールの電力損失

代表値 7.2 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

 診断機能 グループエラー表示

赤の LED (SF) 2)

アクチュエータ選択データ
 出力電圧 "1"信号最小 L+ (-1.2 V)

出力電流 "1"信号
定格値

1.5 A

許容範囲

10 mA～1.5 A

 許容されるサージ電流

10 ms 間で最大 3 A

 "0"信号の場合(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 2 ms "1"から"0"への遷移

最大 15 ms

ランプ負荷

48 V で最大 15 W
125 V で最大 40 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

217

デジタルモジュール
3.29 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A; (6ES7322-1CF00-0AA0)

技術仕様
デジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 25 Hz

 誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 M (-1V)

 出力の短絡回路保護あり、電子的 3)

 しきい値

代表値 4.4 A

交換ヒューズヒューズ 6.3 A/250 V、高速ブロー、5 x 20mm

 Schurter

SP0001.1012

 Wickman

194-1630-0

 ヒューズホルダ
 Wickman

653 0000 040

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

1) このモジュールのヒューズは補完的なものに過ぎません。負荷回路の給電線には、(電気技術に対する国内規制に従うタップ回路に適した)外部サージ電流保護が必要です。
2) 考えられるエラー:- 負荷電圧なし- ヒューズ異常- 出力の過負荷
3) 過負荷状態を検出した場合、出力は約 2.4 秒間無効になります。

218

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.30 デジタル出力モジュール SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)

3.30

デジタル出力モジュール SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A;(6ES7322-1FF01-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7322-1FF01-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1322-1FF01-2AA0

プロパティ
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A のプロパティ:●

8 出力、ヒューズ付き、4 個ずつ絶縁●出力電流 2 A●

定格負荷電圧 120/230 VAC●

AC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースタータ、FHP モーター、およびシグナルランプに適しています。

●

グループエラー表示(SF)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

219

デジタルモジュール
3.30 デジタル出力モジュール SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A の配線図およびブロック図
9
6)

 /
6)



 1


0




0



8











9
 /
 1




0



0







8






①
②
③
④

220

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
エラーLED - 赤
バックプレーンバスインターフェース
Optotriac

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.30 デジタル出力モジュール SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 275 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位 定格負荷電圧 L1

120/230 VAC

 最大周波数幅

47 Hz～63 Hz

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 2 A

 垂直設置位置
40 °C まで

最大 2 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

4

最大電位差
 Minternal および出力の間

230 VAC 異なるグループの出力間500 VAC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

221

デジタルモジュール
3.30 デジタル出力モジュール SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)

技術仕様
絶縁試験電圧

1500 VAC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 負荷電圧 L1 (無負荷)による最大 2 mA

モジュールの電力損失

代表値 8.6 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

 診断機能あり グループエラー表示

赤の LED (SF) 2)

アクチュエータ選択データ
出力電圧
 "1"信号– 最大電流時

最小 L1 (-1.5 V)– 最小電流時

最小 L1 (-8.5 V)

出力電流 "1"信号定格値

AC 2 A1)

0 °C～40 °C での許容範囲

10 mA～2 A

40°C～60°C での許容範囲

10 mA～1 A

最大突入電流(グループごと)

最大 20 A (最大 1 交流サイクル)

 "0"信号(残留電流)

最大 2 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 1 交流サイクル

 "1"から"0"への遷移

最大 1 交流サイクル

最小負荷電流

10 mA

ゼロ遷移

最大 60 Vモータースタータのサイズ

NEMA による最大サイズ 5

ランプ負荷

最大 50 W

222

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.30 デジタル出力モジュール SM 322;DO 8 x AC 120/230 V/2 A; (6ES7322-1FF01-0AA0)

技術仕様
2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 10 Hz IEC 947-5-1, AC 15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 1 Hz

出力の短絡回路保護

ヒューズ、8 A/250 V、グループごと ヒューズトリッピング電流

最小 40 A

 応答時間最大 300 ms

 交換ヒューズ

8 A ヒューズ/高速ブロー

 Wickman

194-1800-0

 Schurter

SP001.1013

 Littlefuse

217.008

 ヒューズホルダ
 Wickman

653 07

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

1) 負荷電流は半波であってはなりません
2) 考えられるエラー:- 負荷電圧なし- ヒューズ異常

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

223

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

3.31

デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL
(6ES7322-5FF00-0AB0)

注文番号
6ES7322-5FF00-0AB0

プロパティ
デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL のプロパティ:●

8 出力、絶縁●

グループエラー表示●

チャンネル固有のステータス LED●

コンフィグレーション可能な診断●プログラム可能な診断割り込み●

プログラム可能な置換値の出力●

出力電流 2 A●

定格負荷電圧 120/230 VAC●

AC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースタータ、FHP モーター、およびシグナルランプに適しています●

224

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL の配線図とブロック図

6)


 / /
 /



0


 / / / /




0


 /





①
②
③
④

グループエラー表示 - 赤色
バックプレーンバスインターフェース
チャンネル番号ステータス表示 - 緑

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

225

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D)

40 x 125 x 117

重量

約 275 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L1

120/230 VAC

出力の合計電流(モジュール) 水平設置位置
40 °C まで

最大 8 A

60 °C まで

最大 4 A

 垂直設置位置

最大 4 A

40 °C まで絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

最大電位差
 Minternal および出力の間

230 VAC 出力の間500 VAC

絶縁試験電圧 Minternal および出力の間1500 VAC

226

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

技術仕様
 異なるグループの出力間

2000 VAC

電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 負荷電圧 L1 (無負荷)による最大 2 mA

モジュールの電力損失

代表値 8.6 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED 割り込み 診断割り込み

プログラム可能 診断機能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

アクチュエータ選択データ
出力電圧
 "1"信号– 最大電流時

最小 L1 (-1.5 V)– 最小電流時

最小 L1 (-8.5 V)

出力電流 "1"信号定格値

2A

0 °C～40 °C での許容範囲

10 mA～2 A

40°C～60°C での許容範囲

10 mA～1 A

最大突入電流(グループごと)

20 A (2 つの半波あり)

 "0"信号(残留電流)

最大 2 mA

ゼロ遷移

最大 60 Vモータースタータのサイズ

NEMA による最大サイズ 5

ランプ負荷

最大 50 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

227デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)

技術仕様
スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 10 Hz IEC 947-5-1, AC 15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 1 Hz

短絡に対する耐性のある出力あり、3.15 A / 250 V ヒューズ、高速ブロー

アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

注記
出力は、高速で遮断する 3.15 A、250 VAC の速断ヒューズで保護する必要があります。電気規程に抵触するエリアは、ヒューズの取り外し/交換を行う前に安全性を確認する必要があります。取り外しや交換を行う際には、必ず適切な工具を使用してください。

3.31.1

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOLのパラメータ

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL のパラメータ
下の表では、デフォルトも含めて SM 322; DO 8 x AC120/230 V/2 A ISOL のコンフィ
グレーション可能なパラメータを一覧にしています。
デフォルトは、STEP 7 で任意のパラメータを設定しなかった場合に適用されます。
表 3- 26

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL のパラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト パラメータタ
イプ

適用範囲

 診断割り込み

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

CPU 停止時の動作

置換値の設定(SSV)

SSV

ダイナミックチャンネルなし

ダイナミック

チャンネル

 有効

最後の値を保持する(HLV)
置換値"1"の設定

228

あり/なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
プログラミング
デジタル出力モジュールのパラメータの詳細については、付録「デジタル出力モジュー
ルの設定 (ページ 637)」を参照してください。

下記も参照
デジタルモジュールのプログラミング (ページ 71)

3.31.2

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL - 診断

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL の診断メッセージ
下の表では、SM 322; DO 8 x 120/230 VAC/2 A ISOL の診断メッセージの概要を示しています。
表 3- 27

SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL の診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

プログラム可能Watchdog タイムアウト

SF

モジュール

なし

EPROM 障害

SF

モジュール

なし

RAM 障害

SF

モジュール

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

229

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
エラーの原因とトラブルシューティング
下表では、SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2 A ISOL の診断メッセージ、エラーの原因、トラブルシューティングを示しています。
表 3- 28

SM 322; DO 8 x AC 120/230V/2 A ISOL の診断メッセージ、エラーの原因、トラブルシューティン
グ

診断メッセージ

エラー検出

考えられるエラーの原因

エラーを修正または回避するにはWatchdog タイムア

常に過渡状態の高い電磁妨害妨害を解消して、CPU 電源のウト

オフとオンを繰り返します

EPROM 障害

常にモジュールの異常

モジュールを交換します

過渡状態の高い電磁妨害妨害を解消して、CPU 電源のオフとオンを繰り返します

RAM 障害常にモジュールの異常

モジュールを交換します

過渡状態の高い電磁妨害妨害を解消して、CPU 電源のオフとオンを繰り返します

モジュールの異常

3.31.3モジュールを交換しますSM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL - 割り込み概要
SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL は、診断割り込みをトリガすることができます。
下で説明している OB および SFC の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。

割り込みの有効化
デフォルトの割り込み設定はありません。つまり、正常に設定されなければ、割り込みは無効になります。割り込みを有効にするパラメータは STEP 7 でプログラミングします。

230

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.31 デジタル出力モジュール SM 322; DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL (6ES7322-5FF00-0AB0)
診断割り込み診断割り込みが有効な場合、エラー受信イベント(最初に発生)とエラー発信イベント(エラーがクリアされる)は、割り込みによってレポートされます。
CPU は、診断割り込み OB82 を処理するためにユーザープログラム実行に割り込みます。
ユーザープログラムの OB82 で SFC51 または 59 を呼び出して、モジュールから詳細な診断データを取得できます。
診断データは、プログラムが OB82 を出るまで一定のまま保たれます。モジュールはプ
ログラムが OB82 を終了すると診断の割り込みを確認します。

水平設置位置での負荷制限事項
水平設置位置では、2 つの隣接する入力と出力が定格負荷を超えないようにモジュールの負荷を制限する必要があります。

垂直設置位置での負荷制限事項
垂直設置位置では、4 つの隣接する入力と出力が定格負荷を超えないようにモジュールの負荷を制限する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

231

デジタルモジュール
3.32 リレー出力モジュール SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)

3.32

リレー出力モジュール SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V;(6ES7322-1HH01-0AA0)

注文番号
6ES7322-1HH01-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V のプロパティ:●

16 の出力、8 個ずつ絶縁●負荷電圧 24 VDC～120 VDC、24 VAC～230 VAC●

AC/DC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースターター、FHP モーター、およびシグナルランプに適しています。

電源のシャットダウンに対する反応
注記
電源オフ後、内部の 200 ms バッファキャパシタンスが十分な電力を放電して、ユーザ
ープログラムが定義済みのリレー状態を設定できるようにします。

232

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.32 リレー出力モジュール SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)
SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V の配線図とブロック図















0






 /

1














9





0




1

 0




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

233

デジタルモジュール
3.32 リレー出力モジュール SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)
SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 250 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位リレーに対する定格電源 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと)

最大 8 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

8

最大電位差
 Minternal と電源からリレーの間

75 VDC/60 VAC

 Minternal と電源からリレーと出力の間

230 VAC 異なるグループの出力間500 VAC

絶縁試験電圧 Minternal と電源からリレーの間

500 VDC Minternal と電源からリレーと出力の間1500 VAC 異なるグループの出力間

2000 VAC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 電源 L+による最大 250 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.5 W

234

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.32 リレー出力モジュール SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
定常電流

最大 2 A

最小負荷電圧/電流

10 V/10 mA

IEC 947-5-1 による短絡電流

200 A、B10/B16 遮断機あり

接点の開閉能力と寿命
 抵抗負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)24 VDC

2.0 A

10 万

1.0 A

20 万

0.5 A

100 万

60 VDC

0.5 A

20 万

120 VDC

0.2 A

60 万

24 VAC

1.5 A

150 万

48 VAC

1.5 A

150 万

60 VAC

1.5 A

150 万

120 VAC

2.0 A

100 万

1.0 A

150 万

0.5 A

200 万

2.0 A

100 万

1.0 A

150 万

0.5 A

200 万

230 VAC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

235

デジタルモジュール
3.32 リレー出力モジュール SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V; (6ES7322-1HH01-0AA0)

技術仕様
 IEC 947-5-1 DC13/AC15 による誘導負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)24 VDC

2.0 A

5万

1.0 A

10 万

0.5 A

50 万

DC 60 V

0.5 A

10 万

DC 120 V

0.2 A

30 万

24 VAC

1.5 A

100 万

AC 48 V

1.5 A

100 万

AC 60 V

1.5 A

100 万

AC 120 V

2.0 A

70 万

1.0 A

100 万

0.5 A

150 万

2.0 A

70 万

1.0 A

100 万

0.5 A

150 万

230 VAC

外部保護回路を使用すれば、接点の寿命は延びます。
モータースタータのサイズ

NEMA による最大サイズ 5

ランプ負荷

50 W/230 VAC
5 W / 24 VDC

接点保護(内部)なし

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートありスイッチング周波数
 機械的

最大 10 Hz

 抵抗負荷あり

最大 1 Hz IEC 947-5-1, DC13/AC15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 1 Hz

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

236

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.33 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)

3.33

リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V;(6ES7322-1HF01-0AA0)

注文番号
6ES7322-1HF01-0AA0

プロパティ
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V のプロパティ●

8 の出力、2 個ずつ絶縁●定格負荷電圧 24 VDC～120 VDC、48 VAC～230 VAC●

AC/DC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースターター、FHP モーター、およびシグナルランプに適しています。

電源のシャットダウンに対する反応
注記
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V リリースバージョン 1 に関するルール:内部のバックア
ップコンデンサは、およそ 200 ms 間電源を供給します。このバックアップ時間は、少しの間ユーザープログラムでリレーを制御するには十分な時間です。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

237

デジタルモジュール
3.33 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V の配線図とブロック図






8











0





9





8









0




 0




①
②
③

238

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.33 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 190 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位リレーに対する定格電源 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと)

最大 4 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

2

最大電位差
 Minternal と電源からリレーの間

75 VDC/60 VAC

 Minternal と電源からリレーと出力の間

230 VAC 異なるグループの出力間500 VAC

絶縁試験電圧 Minternal と電源からリレーの間

500 VDC Minternal と電源からリレーと出力の間

2000 VAC 異なるグループの出力間

2000 VAC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 40 mA

 電源 L+による最大 160 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.2 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

239

デジタルモジュール
3.33 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

アクチュエータ選択データ
定常電流

最大 3 A

最小負荷電圧/電流

10 V/5 mA

IEC 947-5-1 2)の短絡に対する耐性

遮断機あり、特性 B:
cos Φ 1.0:600 A
cos Φ 0.5～0.7:900 A
8 A の Diazed ヒューズあり:1000 A

接点の開閉能力と寿命
 抵抗負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)

2.0 A

70 万

1.0 A

160 万

0.5 A

400 万

60 VDC

0.5 A

160 万

120 VDC

0.2 A

160 万

48 VAC

2.0 A

160 万

60 VAC

2.0 A

120 万

120 VAC

2.0 A

50 万 2)

1.0 A

70 万 2)0.5 A

150 万 2)2.0 A

50 万 2)

1.0 A

70 万 2)

0.5 A

150 万

24 VDC230 VAC240

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.33 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V; (6ES7322-1HF01-0AA0)

技術仕様
 IEC 947-5-1 DC13/AC15 による誘導負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)

2.0 A

30 万

1.0 A

50 万

0.5 A

100 万

0.5 A

50 万

0.2 A

30 万 2)120 VDC

1.5 A

100 万

48 VAC

1.5 A

100 万

60 VAC

2.0 A

20 万

120 VAC

1.0 A

70 万

0.7 A

100 万

0.5 A

200 万

2.0 A

30 万 2)

1.0 A

70 万 2)

0.5 A

200 万 2)

24 VDC

60 VDC230 VAC

接点保護(内部)

バリスタ SIOV-CU4032 K275 G

外部保護回路を使用すれば、接点の寿命は延びます。
アクチュエータ選択データ(続き)ランプ負荷 1)

最大 50 W
電源

スイッチングサイクルの数(代表値)

ランプ負荷(230 VAC) 2)

700 W

25000

1500 W

10000

電子安定器付きの省エネランプ/蛍光ランプ 2)

10 x 58 W

25000

蛍光ランプ、通常の補償あり 2)

1 x 58 W

25000

蛍光ランプ、補償なし 2)

10 x 58 W

25000

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

241デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

技術仕様
デジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 機械的

最大 10 Hz

 抵抗負荷あり

最大 2 Hz IEC 947-5-1, DC13/AC15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 2 Hz

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

1) 製品バージョン 1
2) 製品バージョン 2 以上

3.34

リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A(6ES7322-5HF00-0AB0)

注文番号
6ES7322-5HF00-0AB0

プロパティ
リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A のプロパティ:●

8 出力、絶縁●

負荷電圧 24 VDC～120 VDC、24 VAC～230 VAC●

AC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースタータ、FHP モーター、およびシグナルランプに適しています242●

ジャンパの設定(SJ)によって、RC 冷却要素で接点を保護することができます。

●

グループエラー表示●

チャンネル固有のステータス表示●

プログラム可能な診断割り込み●

プログラム可能な置換値の出力●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)接点の過電圧保護モジュール端子 3 と 4、7 と 8、12 と 13 などをブリッジ(SJ)することにより、過電圧から接点を保護することができます(下の図を参照)。

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A の配線図とブロック図




6)

/










/

/




/





6- 

 6-



0
/





0
/








6- 

9

 6-



0



/








0





/





6- 

 6-



0
/





0
/







6- 




9

 6-



0





0



6)


0


0




①
②
③
④

エラーLED - 赤チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

243デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)
安全特別低電圧回路(SELV)での操作
6ES7322-5HF00-0AB0 リレー出力モジュールを SELV で操作する際には、下記の特殊機能を考慮してください。
SELV で操作する端末の水平に隣接する端子は、120 VUC より高い定格電圧で動作させないでください。120 VUC より高い定格電圧で動作させると、40 ピンフロントコネク
タの表面漏れ距離とエアギャップが SIMATIC の安全な電気製品の距離の要件を満たさなくなります。

①

水平に隣接する 2 つの端子のうち 1 つを SELV で操作する場合、他の端子を 120 VUC より高い電圧では動作させないでください。

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 320 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

244

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

技術仕様
電圧、電流、電位定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置 60°まで

最大 5 A

 垂直設置位置 40°まで

最大 5 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源からリレーの間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

最大電位差
 Minternal と電源からリレーの間

75 VDC/60 VAC

 Minternal と電源からリレーと出力の間

250 VAC 異なるグループの出力間500 VAC

絶縁試験電圧 Minternal と電源からリレーの間

500 VDC Minternal と電源からリレーと出力の間1500 VAC 異なるグループの出力間

2000 VAC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 電源 L+による最大 160 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.5 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み
 診断割り込み

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

プログラム可能245

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

技術仕様
診断機能

プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありアクチュエータ選択データ
定常電流

最大 5 A

最小負荷電圧/電流

10 V /10 mA1)

残留電流11.5 mA 2)

IEC 947-5-1 の短絡に対する耐性

遮断機あり、特性 B:
cos Φ 1.0:600 A
cos Φ 0.5～0.7:900 A
8 A の Diazed ヒューズあり:1000 A

接点の開閉能力と寿命
 抵抗負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)

24 VDC

5.0 A

20 万

24 VDC

2.5 A

40 万

24 VDC

1.0 A

90 万

24 VDC

0.2 A

170 万

24 VDC

0.1 A

200 万

120 VDC

0.2 A

170 万

120 VDC

0.1 A

200 万

230 VAC

5.0 A

20 万

230 VAC

2.5 A

40 万

230 VAC

1.0 A

90 万

230 VAC

0.2 A

170 万

230 VAC

0.1 A

200 万

246

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

技術仕様
 誘導負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)

24 VDC

5.0 A

10 万

24 VDC

2.5 A

25 万

24 VDC

1.0 A

50 万

24 VDC

0.2 A

100 万

24 VDC

0.1 A

120 万

120 VDC

0.1 A

120 万

230 VAC

5.0 A

10 万

230 VAC

2.5 A

25 万

230 VAC

1.0 A

50 万

230 VAC

0.2 A

100 万

230 VAC

0.1 A

120 万

RC 冷却要素(ジャンパ"SJ"を挿入済み)または外部保護回路を使用すれば、接点の寿命は延びます。
モータースタータのサイズ

NEMA による最大サイズ 5
電源

スイッチングサイクルの数(代表値)

ランプ負荷(230 VAC)

1000 W

25000

1500 W

10000

電子安定器付きの省エネランプ/蛍光ランプ 3)

10 x 58 W

25000

蛍光ランプ、通常の補償あり

1 x 58 W

25000

蛍光ランプ、補償なし

10 x 58 W

25000

接点保護

RC 冷却要素、330 Ω、0.1 µF

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じ負荷電圧の出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

247

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

技術仕様
デジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 機械的

最大 10 Hz

 抵抗負荷あり

最大 2 Hz IEC 947-5-1, DC13/AC15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 2 Hz

アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

1) 挿入されたジャンパ(SJ)なし。
2) AC 負荷電圧および挿入されたジャンパ(SJ)あり。ジャンパ(SJ)が据え付けられていない場合、残留電流なし。
3) 出力に接続された安定器への全突入電流の合計が5 A を超えないこと。

注記
IEC Type 1 入力に接続された RC 冷却要素の残留電流があると、望んでいない信号状
態になる場合があります。この問題を解消するには、SJ ジャンパを取り外してください。

248

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

3.34.1

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5Aのパラメータ

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A のパラメータ
下の表では、SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A のコンフィグレーション可能なパラメータとデフォルトの概要を示しています。
デフォルトは、STEP 7 で任意のパラメータを設定しなかった場合に適用されます。
表 3- 29

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A のパラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト パラメータタ
イプ

適用範囲

 診断割り込み

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

CPU 停止時の動作

置換値の設定(SSV)

SSV

ダイナミックチャンネルなし

ダイナミック

チャンネル

 有効

最後の値を保持する(HLV)
置換値"1"を設定

あり/なし

下記も参照
デジタルモジュールのプログラミング (ページ 71)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

249

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

3.34.2

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A - 診断

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A の診断メッセージ
下の表では、SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A の診断メッセージの概要を示しています。
表 3- 30

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A の診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

プログラム可能Watchdog タイムアウト

SF

モジュール

なし

EPROM エラー

SF

モジュール

なし

RAM エラー

SF

モジュール

なし

エラーの原因とトラブルシューティング
表 3- 31

SM 322; DO 8 x Rel. AC230V/5A の診断メッセージ、エラーの原因、トラブルシューティング

診断メッセージ

エラー検出

考えられるエラーの原因

Watchdog タイムア

全般的

頻繁ではない高レベルの電 妨害を解消して、CPU 電源の

ウト

EPROM エラー

RAM エラー

全般的

全般的

エラーを修正または回避するには

磁妨害

オフとオンを繰り返します

モジュールの異常

モジュールを交換します

頻繁ではない高レベルの電 妨害を解消して、CPU 電源の磁妨害

オフとオンを繰り返します

モジュールの異常

モジュールを交換します

過渡状態の高い電磁妨害妨害を解消して、CPU 電源のオフとオンを繰り返します

モジュールの異常

250

モジュールを交換しますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.34 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. 230VAC/5A (6ES7322-5HF00-0AB0)

3.34.3

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A - 割り込み概要
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230V/5A は、診断割り込みをトリガすることができます。
下で説明している OB および SFC の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。

割り込みの有効化
デフォルトの割り込み設定はありません。つまり、正常に設定されなければ、割り込みは無効になります。割り込みを有効にするパラメータは STEP 7 でプログラミングします。

診断割り込みエラー受信イベント(最初に発生)とエラー発信イベント(エラーがクリアされる)は、割り込みが有効な場合、診断割り込みによってレポートされます。
CPU は、診断割り込み OB82 を処理するためにユーザープログラム実行に割り込みます。
ユーザープログラムの OB82 で SFC51 または 59 を呼び出して、モジュールから詳細な診断データを取得できます。
診断データは、プログラムが OB82 を出るまで一定のまま保たれます。モジュールはプ
ログラムが OB82 を終了すると診断の割り込みを確認します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

251

デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)3.35

リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A;(6ES7322-1HF10-0AA0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7322-1HF10-0AA0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1322-1HF10-2AA0

プロパティ
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A のプロパティ:●

8 の出力、1 個ずつ絶縁●定格負荷電圧 24 VDC～120 VDC、48 VAC～230 VAC●

AC/DC ソレノイドバルブ、コンタクタ、モータースターター、FHP モーター、およびシグナルランプに適しています。

3 A より大きいスイッチング電流のための措置
注記
3 A を超えるスイッチング電流を扱う際には、モジュールのコネクタ部分の温度上昇を最小に抑えるために、必ず導体断面積が 1.5 mm2 の接続ケーブルを使用してください。

252

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)
SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A の配線図とブロック図
/










/


/




/




0
/




0
/

0

9


0

/



/





0
/











































0
/








0

0 

0




0




①
②
③
④

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース
接続する電源のループのオプション
TU ≦ 30 ℃において I 蓄積電流 ≦ 8 A
TU ≦ 60°C において I 蓄積電流 ≦ 5 A

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

253

デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)
安全特別低電圧回路(SELV)での操作
リレー出力モジュール 322-1HF10 を SELV で操作する際には、下記の特殊機能を考慮に入れてください。
SELV で端末を操作するには、水平に隣接する端子は 120 VUC より高い定格電圧で動作させないでください。120 VUC より高い定格電圧で動作させると、40 ピンフロント
コネクタの表面漏れ距離とエアギャップが SIMATIC の安全な電気製品の距離に関する要件を満たさなくなります。

①

水平に隣接する 2 つの端子のうち 1 つを SELV で操作する場合、他の端子を 120 VUC より高い電圧では動作させないでください。

SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 320 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

254

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)

技術仕様
電圧、電流、電位リレーに対する定格電源 L+

24 VDC

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
30 ℃まで最大 8 A

60 °C まで

最大 5 A

 垂直設置位置
40 °C まで

最大 5 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

最大電位差
 Minternal と電源からリレーの間

75 VDC/60 VAC

 Minternal と電源からリレーと出力の間

250 VAC 異なるグループの出力間500 VAC

絶縁試験電圧 Minternal と電源からリレーの間

500 VDC Minternal と電源からリレーと出力の間1500 VAC 異なるグループの出力間

2000 VAC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 40 mA

 電源 L+による最大 125 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.2 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

255デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
定常電流

最大 8 A

最小負荷電圧/電流

10 V/5 mA

IEC 947-5-1 による短絡電流遮断機あり、特性 B:
cos Φ 1.0:600 A
cos Φ 0.5～0.7:900 A
8 A の Diazed ヒューズあり:1000 A

接点の開閉能力と寿命
 抵抗負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)

24 VDC

8.0 A

10 万

4.0 A

30 万

2.0 A

70 万

0.5 A

400 万

60 VDC

0.5 A

400 万

120 VDC

0.2 A

160 万

48 VAC

8.0 A

10 万

2.0 A

160 万

8.0 A

10 万

2.0 A

120 万

8.0 A

10 万

4.0 A

30 万

2.0 A

50 万

1.0 A

70 万

0.5 A

150 万

8.0 A

10 万

4.0 A

30 万

2.0 A

50 万

1.0 A

70 万

0.5 A

150 万

60 VAC
120 VAC

230 VAC

接点の開閉能力と寿命

256

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)

技術仕様
 IEC 947-5-1 DC13/AC15 による誘導負荷あり
電圧

電流

スイッチングサイクルの数(代表値)

24 VDC

2.0 A

30 万

1.0 A

50 万

0.5 A

100 万

0.5 A

50 万

0.3 A

100 万

120 VDC

0.2 A

50 万

48 VAC

3.0 A

50 万

1.5 A

100 万

3.0 A

30 万

1.5A

100 万

3.0 A

20 万

2.0 A

30 万

1.0 A

70 万

0.5 A

200 万

3.0 A

10 万

2.0 A

30 万

1.0 A

70 万

0.5 A

200 万

60 VDC

60 VAC
120 VAC

230 VAC 補助コンタクタサイズ 0 (3TH28)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

3000 万257

デジタルモジュール
3.35 リレー出力モジュール SM 322; DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A; (6ES7322-1HF10-0AA0)

技術仕様
外部保護回路を使用すれば、接点の寿命は延びます。
電源

スイッチングサイクルの数(代表値)

ランプ負荷(230 VAC)

1000 W

25000

1500 W

10000

電子安定器付きの省エネランプ/蛍光ランプ

10 x 58 W

25000

蛍光ランプ、通常の補償あり

1 x 58 W

25000

蛍光ランプ、補償なし

10 x 58 W

25000

接点保護(内部)なし

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 機械的

最大 10 Hz

 抵抗負荷あり

最大 2 Hz IEC 947-5-1, DC13/AC15 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 2 Hz

アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

258

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.36 デジタル IO モジュール SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)

3.36

デジタル IO モジュール SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A;(6ES7323-1BL00-0AA0)

注文番号
6ES7323-1BL00-0AA0

プロパティ
SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A のプロパティ:●

16 の入力、16 個ずつ絶縁●

16 の出力、8 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

定格負荷電圧 24 VDC●

スイッチと 2 線/3 線/4 線の近接スイッチ(BERO)に適した入力●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、および表示灯が使用できる出力

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して、SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A に対する 24 V 電源をオンにする場合、回路構造のため、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

259

デジタルモジュール
3.36 デジタル IO モジュール SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)
SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A の配線図とブロック図 /




























9







0











0





 0 /














































9




0

0  0

9




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

端子割り付け下の図は、チャンネルの IO アドレス設定を示しています。

260

ࡃࠗ࠻Zߩ౉ജ

ࡃࠗ࠻Zߩ಴ജ

ࡃࠗ࠻Z ߩ౉ജ

ࡃࠗ࠻Z ߩ಴ജ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.36 デジタル IO モジュール SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)
SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 260 gモジュールの固有データ
等時性

なし

入力の数

16

出力数

16

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

同時に制御される入力数
 水平設置位置
40 °C まで

16

60 °C まで

8

 垂直設置位置

16

40 °C まで
出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置

最大 2 A

40 °C まで
 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

あり

261

デジタルモジュール
3.36 デジタル IO モジュール SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)

技術仕様
 チャンネル間あり

グループの入力数

16

グループの出力数

8 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量

最大 80 mA

 バックプレーンバスによる最大 80 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)によるモジュールの電力損失

代表値 6.5 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号13 V～30 V

 "0"信号- 30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

シグナルトランスデューサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

262

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.36 デジタル IO モジュール SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BL00-0AA0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
 出力電圧 "1"信号最小 L + (- 0.8 V)

出力電流 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

5 mA～0.6 A

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 100 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 500 μs

負荷抵抗範囲48 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (- 53 V)

短絡に対する耐性のある出力あり、電子式 しきい値

代表値 1 A

アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

263

デジタルモジュール
3.37 デジタル IO モジュール SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)

3.37

デジタル IO モジュール SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A;(6ES7323-1BH01-0AA0)

注文番号: "標準モジュール"
6ES7323-1BH01-0AA0

注文番号: "SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1323-1BH01-2AA0

プロパティ
SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のプロパティ:●

8 つの入力、8 個ずつ絶縁●

8 つの出力、8 個ずつ絶縁●定格入力電圧 24 VDC●

定格負荷電圧 24 VDC●

スイッチと 2 線/3 線/4 線の近接スイッチ(BERO)に適した入力●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、および表示灯が使用できる出力

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して、SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A に対する 24 V 電源をオンにする場合、回路構造のため、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

264

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.37 デジタル IO モジュール SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)
SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A の配線図とブロック図













0






 0
9 /












0




9








 0




①
②
③

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

265デジタルモジュール
3.37 デジタル IO モジュール SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)
SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A - 技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

出力数

8

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

同時に制御される入力数
 水平設置位置
60 °C まで

8

 垂直設置位置
40 °C まで

8

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
60 °C まで

最大 4 A

 垂直設置位置
40 °C まで

266

最大 4 A

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.37 デジタル IO モジュール SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)

技術仕様
絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間あり

グループの入力数

8

グループの出力数

8 最大電位差
 異なる回路間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 40 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 40 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.5 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号13 V～30 V

 "0"信号- 30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 7 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

267

デジタルモジュール
3.37 デジタル IO モジュール SM 323; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A; (6ES7323-1BH01-0AA0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
 出力電圧 "1"信号最小 L + (- 0.8 V)

出力電流 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

5 mA～0.6 A

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 100 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 500 μs

負荷抵抗範囲48 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり(同じグループの出力のみ)

 パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (- 53 V)

短絡に対する耐性のある出力あり、電子式 しきい値

代表値 1 A

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

268

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

3.38

プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x
DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

注文番号
6ES7327-1BH00-0AB0

プロパティ
SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のプロパティ:●

8 つのデジタル入力、さらに 8 つの個別にプログラム可能な入力/出力、16 個ずつ絶縁●

定格入力電圧 24 VDC●

スイッチと 2 線/3 線/4 線の近接スイッチ(BERO)に適した入力●

出力電流 0.5 A●

定格負荷電圧 24 VDC●

ソレノイドバルブ、DC コンタクタ、および表示灯が使用できる出力●

実行中のパラメータのダイナミック変更(CiR 互換)、各チャンネルで個別に行われる。

●

出力のリードバック。

高速カウンタ付きのモジュールの使用モジュールを高速カウンタと組み合わせて使用する場合には、以下の点に注意してください。
注記
機械的接点を使用して、SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A に対する 24 V 電源をオンにする場合、回路構造のため、出力は約 50 µs の間"1"信号を出します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

269

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)
SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (プログラム可能)の配線図とブロック図












0





















/












0
/













0





0




①
②
③

270

チャンネル番号ステータス表示 - 緑
バックプレーンバスインターフェース

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)
SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (プログラム可能)の技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

デジタル 8入力/出力の数

8、個別にプログラム可能

 ケーブルの長さ
 シールドなし

最大 600 m

 シールドあり

最大 1000 m

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

24 VDC

同時に制御される入力数
 水平設置位置
60 °C まで

16

 垂直設置位置
40 °C まで

16

出力の合計電流(グループごと) 水平設置位置
40 °C まで

最大 4 A

60 °C まで

最大 3 A

 垂直設置位置
40 °C まで

最大 2 A絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間なし

 最大電位差
 異なる回路間S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

75 VDC/60 VAC

271

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

技術仕様
絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 60 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 20 mA

モジュールの電力損失

代表値 3 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示チャンネルごとに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力電圧 定格値

24 VDC "1"信号15 V～30 V

 "0"信号- 30 V～+ 5 V

 入力電流 "1"信号代表値 6 mA

 入力遅延 "0"から"1"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

 "1"から"0"への遷移

1.2 ms～4.8 ms

入力特性

IEC 61131 による、タイプ 1

 2 線 BERO の接続

サポートあり 許容零入力電流

最大 1.5 mA

シグナルトランスデューサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

アクチュエータ選択データ
 出力電圧 "1"信号最小 L+ (-1.5 V)

出力電流 "1"信号
定格値

0.5 A

許容範囲

5 mA～0.6 A

 "0"信号(残留電流)

最大 0.5 mA

272

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

技術仕様
出力遅延(抵抗負荷)
 "0"から"1"への遷移

最大 350 μs

 "1"から"0"への遷移

最大 500 μs

負荷抵抗範囲48 Ω～4 kΩ

ランプ負荷

最大 5 W

2 つの出力の並列配線
 冗長負荷コントロール用

サポートあり パフォーマンス向上用

サポートなしデジタル入力の制御

サポートあり スイッチング周波数
 抵抗負荷あり

最大 100 Hz

 IEC 947-5-1, DC 13 による誘導負荷あり

最大 0.5 Hz

 ランプ負荷あり

最大 10 Hz誘導シャットダウン電圧の内部制限

代表値 L + (-54 V)

短絡に対する耐性のある出力あり、電子式 しきい値

代表値 1 A

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

273

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)

3.38.1

SM 327; DI 8/DO 8 x 24 VDC/0.5 Aのパラメータ

プログラミング
デジタルモジュールをプログラミングする一般的な手順については、「デジタルモジュールのプログラミング」 (ページ 71)の章を参照してください。

プログラム可能の SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のパラメータ
下の表では、デフォルトも含めて SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のプログラム可能パラメータを一覧にしています。
デフォルトは、STEP 7 で任意のパラメータを設定しなかった場合に適用されます。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用●

SFB53 "WRREC" (GSD 向けなど)を使用。

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC 56 および 57、そして SFB 53 を使用してモジ
ュールに転送することもできます(STEP 7 のオンラインマニュアルを参照)。
表 3- 32

パラメータ

SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のパラメータ

値の範囲

デフォルト

デジタル出力 あり/なし なし

274

パラメータタ 適用範囲
イプ

ダイナミック チャンネル

データレ
コード番
号

1

プログラム可能、以下を使用
SFC55、
SFB53

PG

あり

あり

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)
3.38.1.1

SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 Aのデータレコード 1 の構造

データレコード 1 の構造
下の図は、SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のダイナミックパラメータのデータレコ
ード 1 の構造を示しています。
ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍ಴ജߣߒߡ૶↪
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍ౉ജߣߒߡ૶↪






࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍ಴ജߣߒߡ૶↪
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠍ౉ജߣߒߡ૶↪

図 3-8

SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A のデータレコード 1 の構造

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

275

デジタルモジュール
3.38 プログラム可能デジタル IO モジュール SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A (6ES7327-1BH00-0AB0)
出力のリードバック
リードバック機能は、単純な形式の診断です。 これを利用して、プロセスへの情報出力("1"または"0")が実際にそこに到着するかどうかを判断することができます。
デジタル出力は、ユーザーデータ領域に読み返すことができます: たとえば Q11.3 が出
力としてコンフィグレーションされた場合、I11.3 で読み返すことができます。下の図を参照してください。
ࡃࠗ࠻P

ࡃࠗ࠻P 















౉ജ

࡝࡯࠼ࡃ࠶ࠢ
಴ജࡃࠗ࠻P 
ߎߎߢ‫ޔ‬

図 3-9276࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P ࠴ࡖࡦࡀ࡞P 

SM 327; DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A の出力のリードバック

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.1

4

概要

概要
この章では、シグナルセンサのアナログ入力およびアナログ出力への配線と接続の基本的な手順と、それに対応して注意すべき項目について説明します。
下の図は、アナログ入力モジュールおよびセンサの電位を接続するのに必要な接続ラインを示しているわけではありません。
必ず、センサの配線および接続に関する一般的な情報に従ってください。
配線と接続に関する特殊なオプションについては、該当するモジュールデータの中で説明します。

取り付けと配線
取り付けと配線に関しては、S7-300、CPU 31xC、およびCPU 31xの操作説明書の「取り付け」セクション を参照してください。操作説明書は、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/13008499/0/ja)で入手できます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07277アナログ値処理の原理
4.2 トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続

4.2

トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続

アナログ入力に配線して接続できるトンランスデューサ
以下のトンランスデューサは、測定のタイプによってアナログ入力モジュールに配線して接続できます。
●

電圧トンランスデューサ●

電流トランスデューサ– 2 線トランスデューサとして– 4 線トランスデューサとして

●

抵抗器

●

熱電対

アナログ信号のケーブル
必ずシールド済みのツイストペア線を使ってアナログシグナルに配線してください。
これによって、外乱を削減できます。 アナログケーブルシールドの両端を地面に接続します。
ケーブルの両端で電位差がある場合、シールドで等電位電流が発生して、アナログ信号
で外乱が発生する場合があります。 インピーダンスの低い等電位ボンディングを使用
してこの影響を回避します。 シールドの一端のみを接地します。

電気的に絶縁されたアナログ入力モジュール
電気的に絶縁されたアナログ入力モジュールは、測定回路の基準点(MANA や M)および
CPU/IM153 の M 端子と電気的に相互接続されていません。
測定回路の基準点(MANA や M-)と CPU/IM153 の M 端子の間で電位差 VISO が発生する
おそれがある場合には、必ず電気的に絶縁されたアナログ入力モジュールを使用してください。
限界値を超えることによる電位差 V ISO は、MANA と CPU/IM153 の端子 M を等電位で相互接続することによって防ぐことができます。.

278

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.2 トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続
非絶縁のアナログ入力モジュール
非絶縁のアナログ入力モジュールでは、測定回路 MANA の基準点と CPU の M 端子またはインターフェースモジュール IM 153 の間で低インピーダンス接続が必要となります。端子 MANA を CPU の M またはインターフェースモジュール IM 153 と相互接続しま
す。MANA と CPU の M またはインターフェースモジュール IM 153 の間で電位差が発生すると、アナログ信号に悪影響を及ぼす場合があります。

限界電位差 CMV
許容電位差 UCM(CMV/コモンモード)を超えないようにしてください。 CMV に異常がある場合、●測定入力(M+ / M-)と測定回路 MANA の基準点の間

●

測定入力間

下の図は、トランスデューサを配線する際に行われる測定を示しています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07279アナログ値処理の原理
4.2 トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続

4.2.1

電気的に絶縁されたトランスデューサの配線と接続

電気的に絶縁されたトランスデューサ
電気的に絶縁されたトランスデューサは、ローカル接地電位には接続されていません。
絶縁モードで操作できます。
電気的に絶縁されたセンサ間では、電位差が起こる場合があります。 こうした電位差の原因としては、外乱や、トランスデューサのローカル分散の結果などが考えられます。
高レベルの EMC 外乱がある環境では、許容可能な CMV 値を超えるのを防ぐために、M-を MANA と相互接続することを推奨します。
注記
VCM ≤ 2.5 V のモジュールの場合、M-と MANA を相互接続します(下の図を参照)。

電気的に絶縁されたトランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線と接続
CPU/IM 153 は、接地モードと非接地モードのどちらでも操作できます。
/
0
0
0
0
0ದ



⺰ℂ

⛘✼
࠮ࡦࠨ

$'&

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

ផᅑ୯
ធ⛯

&38,0
8,62
0
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-1

電気的に絶縁されたトランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線と接続280

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.2 トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続
電気的に絶縁されたトランスデューサの非絶縁の AI への配線と接続
CPU/IM 153 は、接地モードと非接地モードのどちらでも操作できます。
/
0

⛘✼
࠮ࡦࠨ

0
0ದ
0
0ದ

$'&

⺰ℂ

0$1$

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

&38,0

ផᅑ୯
ធ⛯

0
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-2

電気的に絶縁されたトランスデューサの非絶縁の AI への配線と接続

注記
2 線トランスデューサと抵抗トランスデューサを接続する場合、M-を MANA と相互接続
しないでください。 M-を MANA と相互接続すると同等電流が発生し、測定値に悪影響を及ぼします。 これは、正常にプログラミングされた使用されない入力にも適用されます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07281アナログ値処理の原理
4.2 トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続

4.2.2

非絶縁のトランスデューサの配線

非絶縁のトランスデューサ
非絶縁のトランスデューサは、ローカル接地電位と相互接続されます。 非絶縁のトラ
ンスデューサを使用する場合には、必ず MANA をローカル接地と相互接続してください。
ローカルの状況や外乱によって、ローカルに分散された測定点間に電位差 CMV(スタティックまたはダイナミック)が起こる場合があります。 最大の CMV 値を超えた場合、等電位導体を使用して測定点を相互接続します。

非絶縁のトランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線
非絶縁のトランスデューサを電気的に絶縁されたモジュールに接続する場合、CPU/IM
153 は接地モードと非接地モードのどちらでも操作できます。
/
0

㕖⛘✼
࠮ࡦࠨ

0
0ದ
8&0

╬㔚૏
ࡏࡦ࠺ࠖࡦࠣ࡜
ࠗࡦ

⺰ℂ

0
0ದ
$'&



ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

&38,0
8,62
0
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-3

282

非絶縁のトランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.2 トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続
非絶縁のトランスデューサの非絶縁の AI への配線
非絶縁のトランスデューサを非絶縁のモジュールに接続する場合、CPU/IM 153 は必ず接地モードで操作します。
/
0
0
0ದ

㕖⛘✼
࠮ࡦࠨ

0
0ದ
8&0

$'&

⺰ℂ

0$1$

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟࡯ࡦ
ࡃࠬ&38,0
0
/
0

╬㔚૏
ࡏࡦ࠺ࠖࡦࠣ࡜
ࠗࡦ
ਥធ࿾✢

図 4-4

非絶縁のトランスデューサの非絶縁の AI への配線

注記
非絶縁の 2 線トランスデューサ/抵抗トランスデューサを非絶縁のアナログ入力に接続することはできません!

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07283アナログ値処理の原理
4.3 電圧トランスデューサの配線と接続

4.3

電圧トランスデューサの配線と接続

概要
この章では、電圧トランスデューサを配線して接続する方法と、それに対応して注意すべき項目について説明します。

電圧トランスデューサの配線と接続
/
0
0
0
0
0

$'&

⺰ℂ


9


9


ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0 $1$

図 4-5

284

電圧トランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線と接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.4 電流トランスデューサの配線と接続

4.4

電流トランスデューサの配線と接続

概要
この章では、電流トランスデューサの配線と接続、および注意すべきルールについて説明します。

サポートされる電流トランスデューサ●

2 線トランスデューサとして●4 線トランスデューサとしてモジュールからの電源供給がある 2 線トランスデューサの配線と接続
2 線トランスデューサは、アナログ入力モジュールの端子で、短絡に対する耐性のある供給電圧に配線されます。
2 線トランスデューサはプロセス変数を電流に変換します。 2 線トランスデューサは電気的に絶縁されている必要があります。
/࠮ࡦࠨ‫ޔ‬
࿶ജ⸘ߥ
ߤ

3

3

✢ᑼ
࠻࡜ࡦࠬ࠺
ࡘ࡯ࠨ
✢ᑼ
࠻࡜ࡦࠬ࠺
ࡘ࡯ࠨ



0

ದ

0ದ


ದ

0 $'&
0ದ

⺰ℂ

0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

図 4-6

2 線トランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線と接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07285アナログ値処理の原理
4.4 電流トランスデューサの配線と接続
L+からの電源供給がある 2 線トランスデューサの配線と接続
供給電圧 L+に接続する場合には、STEP 7 で 2 線トランスデューサを 4 線トランスデ
ューサとしてコンフィグレーションします。
/0࠮ࡦࠨ‫ޔ‬
࿶ജ⸘ߥߤ
✢ᑼ
࠻࡜ࡦࠬ࠺
ࡘ࡯ࠨ


0

ದ

⺰ℂ

3

$'&
0ದ

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟࡯ࡦ
ࡃࠬ

0$1$

図 4-7

L +から電源供給のある 2 線トランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線と接続

4 線トランスデューサの配線と接続
4 線トランスデューサは、個別に電源に接続されます。
/0࠮ࡦࠨ‫ޔ‬
࿶ജ⸘ߥߤ

3✢࠻࡜ࡦࠬ
࠺ࡘ࡯ࠨ

ದ


3

✢࠻࡜ࡦࠬ
ದ
࠺ࡘ࡯ࠨ

/

図 4-8

286

0

0

0
0ದ
0 $'&
0ದ

⺰ℂ

/

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

4 線トランスデューサの電気的に絶縁された AI への配線と接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.5 抵抗温度計と抵抗器の配線と接続

4.5

抵抗温度計と抵抗器の配線と接続

概要
この章では、測温抵抗体と抵抗器の配線と接続、および注意すべきルールについて説明します。

サポートされる抵抗トランスデューサ●

4 線接続により●3 線接続により●2 線接続により抵抗温度計と抵抗器の配線と接続
このモジュールは、電流測定用に端子 IC+および IC-で定電流を供給します。 定電流は、その電圧電位を測定するために抵抗に供給されます。 定電流のケーブルは、測温抵抗
体/抵抗器に直接配線する必要があります。
4 線または 3 線接続についてプログラミングされた測定はライン抵抗についての補正を行うため、2 線接続に比べて非常に高い精度の値を返します。
プログラミングされた 2 線接続による測定でも、内部抵抗に加えてラインインピーダン
スも記録されます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07287アナログ値処理の原理
4.5 抵抗温度計と抵抗器の配線と接続
測温抵抗体の 4 線接続
測温抵抗体で生成される電圧は、M+から M-までの端子で測定されます。 デバイスの配線と接続を行う際には、極性が正しいか注意してください(IC+と M+、測温抵抗体の ICと M-)。
必ず、 IC+, M+、 IC-と M-のラインを直接測温抵抗体に配線して接続します。
/00ದ,& $'&
,&

⺰ℂ

0

,& ದ

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

図 4-9

測温抵抗体の電気的に絶縁されたアナログ入力への 4 線接続

抵抗温度計の 3 線接続(6ES7331-7PF01-0AB0 を除く)
3 線デバイスを 4 つの端子を持つモジュールに接続する場合、一般に M- と IC-をブリッジさせる必要があります。 必ず、接続された C+と M+のラインを直接測温抵抗体に配線して接続します。
この画像に、基本配線を示します。 各モジュールの説明書の注記を遵守してくださ
い。
/
0

0ದ
,& $'&
,&

,&ದ

⺰ℂ

0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

図 4-10288

測温抵抗体の電気的に絶縁されたアナログ入力への 3 線接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.5 抵抗温度計と抵抗器の配線と接続
抵抗温度計の 2 線接続にエラーが発生しました！ ブックマークが定義されていません。
2 線接続の場合、モジュールの M+および IC+端子の間と M- と IC- 端子の間にブリッジを挿入します。. ラインインピーダンスは、測定の際に含まれます。
/00ದ,& $'&
,&ದ

⺰ℂ

0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0$1$

図 4-11

測温抵抗体の電気的に絶縁されたアナログ入力への 2 線接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07289アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続

4.6

熱電対の配線と接続

概要
この章では、熱電対の配線と接続、およびそれに対応して注意すべきルールについて説明します。

サポートされる熱電対(モジュールによって異なる)●

B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U●

TXK / XKL GOST

熱電対の選択下の図は、いくつかの熱電対と、それぞれの温度範囲を示しています。
%
&



-





.





/





1





5
6
7













8






図 4-12

290





(

r&
























熱電対とその範囲
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続
熱電対の構造熱電対は 1 対のサーマルプローブと、必要なすべての取り付け部品と接続部品から成ります。 熱電対のペアは、種類の異なる金属または合金でできた 2 本のケーブルから成っており、その両端はハンダ付けまたは溶接されています。
たとえば K と J と N のように、熱電対のタイプが異なっている場合、金属の構成が違います。 熱電対の測定原理は、そのタイプに関係なくすべて同じです。








°C

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

測定点
正と負の熱素子を持つ熱電対
端子
補償ライン
基準接点
供給ライン
熱電圧取得点

図 4-13

図 4-22 熱電対の構造

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07291アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続
熱電対の動作原理
測定点と熱電対の自由端(接続点)の間で温度差があると、熱電気電圧が発生します。 熱
電気電圧は、測定点と自由端の間の温度差による機能で、熱素子の金属構成によっても左右されます。
熱電対は必ず温度差を知覚するため、測定点の温度を決定できるように、自由端の温度
を温度の分かっている基準接点の温度に保つことが重要です。
熱電対は、補償ラインを使用することで、接続点から基準点まで延長することができます。 こうした補償ラインは熱電対の線と同じ素材で作られたものになります。 基準接点からモジュールまでの供給ラインは銅製です。
注記
深刻な測定エラーが起こらないように、極性が正しいことを確認してください。

基準接点温度の補償補償回路を使用することで、基準接点における温度の揺れの影響を補償することができます。
基準接点と測定点の温度差の機能として絶対温度値を取得するために、基準接点温度を測定するにはいくつかの方法があります。
基準接点に必要な場所によって、内部と外部の補償回路のいずれも使用できます。

292

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続
基準接点温度の補償のオプション
表 4- 1基準接点温度の補償のオプション

オプション

説明

補償なし

測定点と基準接点の温度差を記録するだけの場合。

内部補償

内部補償は、モジュールの内部温度(熱電対の内部比較)を(配線と接続については、内部補償ボックス

使用した補償に基づきます。

のある熱電対の電気的に絶縁されたアナロ
グ入力への接続を参照)
各熱電対の給電ラインにおける補償ボック

基準接点の温度(熱電対の外部比較)については、各熱電対

スによる外部補償(配線と接続については、の給電ラインにおいて相互接続された補償ボックスを使用

補償ボックスのある熱電対の電気的に絶縁 して、すでに測定して補償しています。
されたアナログ入力への配線と接続および モジュールでは、それ以上の信号処理は必要ありません。
基準接点(注文番号 M72166-xxx00)を持つ熱電対の電気的に絶縁されたアナログ入力への配線と接続の図を参照)
SM 331; AI 8 x TC の場合のみ:

基準温度は(プラチナまたはニッケル製の)測温抵抗体を使基準接点の温度を記録するための測温抵抗用して測定でき、任意の熱電対用にモジュールで計算でき体による外部補償

ます。

下記も参照
内部補償付き熱電対の配線と接続 (ページ 294)
外部補償付き熱電対の配線と接続 (ページ 295)
トンランスデューサのアナログ入力への配線と接続 (ページ 278)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07293アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続

4.6.1

内部補償付き熱電対の配線と接続

内部補償の機能原理
内部補償により、アナログ入力モジュールの端子で基準点を作ることができます。 この場合、補償ラインを直接アナログモジュールまで配線します。 内部温度センサはモ
ジュールの温度を測定して、補償電圧を返します。
内部補償は、外部補償に比べると精度が劣る点に注意してください。

内部補償付き熱電対の配線と接続
熱電対をモジュールの入力に直接配線するか、補償ラインを経由して間接的に配線します。 各チャンネルグループは、他のチャンネルグループに関係なく、アナログモジュールから供給される任意のタイプの熱電対を使用できます。
/
ᾲ㔚ኻ

0
0
0ದ
$'&

⺰ℂ

&+

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0
&+

0ದ

⵬ఘ࡜ࠗࡦ
ᾲ㔚ኻߣ
หߓ⚛᧚

図 4-14294

内部補償のある熱電対の電気的に絶縁されたアナログ入力への配線と接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続

4.6.2

外部補償付き熱電対の配線と接続

補償ボックスによる外部補償の機能原理
外部補償では、熱電対の基準接点の温度は補償ボックスを使用して評価されます。
補償ボックスには、一定の基準接点温度に校正される(校正温度)ブリッジ回路があります。 基準接点は、熱電対の等電位導体の端を接続することによって作られます。
温度の影響を受けるブリッジの抵抗は、実際の基準温度と校正温度の差の影響で変化します。 この差によって正または負の補償電圧が生じ、これが熱電気電圧に加えられます。

補償ボックスの配線と接続
モジュールの COMP 端子を補償ボックスの終端部にします。補償ボックスは熱電対の基準接点に取り付ける必要があります。 補償ボックスには、電気的に絶縁された電圧を供給する必要があります。 電源モジュールは、接地されたケーブルシールドなどを使用して、適切なノイズフィルタリングが可能である必要があります。
補償ボックスにおける熱電対の端子は必要なく、短絡させる必要があります(例として、基準接点(注文番号 M72166-xxx00)を持つ熱電対の配線と接続の図を参照してくだ
さい)。
制限事項:
●

チャンネルグループパラメータは、必ずその全チャンネルに適用されます(入力電圧、積分時間など)。

●

モジュールの COMP 端子への補償ボックスの配線と接続による外部補償について
は、すべての熱電対が同じタイプであり、外部補償によるすべてのチャンネル動作が同じタイプを使用している必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07295アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続
補償ボックスを経由した熱電対の配線と接続
モジュールの入力に接続されたすべての熱電対が共通の基準接点を共有する場合、回路の補償は以下の手順で行います。
ଏ⛎࡜ࠗࡦ
%W

/
0
0
0 $'&
0ದ/⵬ఘ࡜ࠗࡦ ᾲ㔚ኻ
ߣ
หߓ
⚛᧚

⺰ℂ

0ದ

ᾲ㔚ኻ

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

0

⵬ఘ
ࡏ࠶ࠢࠬ

&203
&203ದ0$1$

ၮḰធὐ

図 4-15

補償ボックスを経由した熱電対の電気的に絶縁されたアナログ入力への配線と接続

注記
アナログ入力モジュールを補償する場合、必ず基準接点の温度が 0°C の補償ボックスを使用します。

296

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続推奨の補償ボックス
補償ボックスとして、統合された電源のある SIEMENS 基準接点を使用することを推奨します。 下の表は、関連する注文データを示しています。
表 4- 2基準接点の注文データ

推奨の補償ボックス

注文番号

基準接点、統合された電源あり、レール取り付け用

0[[[220 VAC

補助電源

24 VAC
24 VDC110 VAC
熱電対への配線と接続
Fe-CuNi

タイプ L

Fe/Cu Ni

タイプ J

Ni Cr/Ni

タイプ K

Pt 10% Rh/Pt

タイプ S

Pt 13% Rh/Pt

タイプ R

Cu/Cu Ni

タイプ U

Cu/Cu Ni

タイプ T

基準温度 0°C

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

%
%
%
%









297

アナログ値処理の原理
4.6 熱電対の配線と接続
基準接点(注文番号 M72166-xxx00)への配線と接続
モジュールの入力に接続されたすべての熱電対が共通の基準接点を共有する場合、回路の補償は以下の手順で行います。
⵬ఘ࡜ࠗࡦ
ᾲ㔚ኻߣ
หߓ⚛᧚

ଏ⛎࡜ࠗࡦ
%W

/
0
0
0 $'&
0ದ

⺰ℂ

0ದ

ᾲ㔚
ኻ

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

⵬ഥ㔚Ḯ




⵬ఘ࡜ࠗࡦߩ┵ሶߪ⍴⛊ߐࠇࠆ
ᔅⷐ߇޽ࠅ߹ߔ‫ޕ‬ದ&203
&203ದ0$1$

0
 
 
 ದ
಴ജ %Wዉ✢図 4-16298

基準接点(注文番号 M72166-xxx00)を持つ熱電対の配線と接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.7 負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続

4.7

負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続

負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続
アナログ出力モジュールは、負荷およびアクチュエータ用の電流または電圧のソースとして使用できます。

アナログ信号のケーブル
必ずシールド済みのツイストペア線を使ってアナログシグナルに配線してください。
QV と S+、および M と S-信号の 2 つのツイストペアを作ります。これは、外乱を減らすためです。 アナログケーブルシールドの両端を地面に接続します。
ケーブルの両端で電位差がある場合、シールドで等電位電流が発生して、アナログ信号
で外乱が発生する場合があります。 シールドの一端のみを接地することで、この状況を回避します。

電気的に絶縁されたアナログ出力モジュール
電気的に絶縁されたアナログ出力モジュールは、測定回路 MANA の基準点と CPU の M
端子との間でガルバニックな相互接続を持っていません。
測定回路の基準点 MANA と CPU の M 端子との間で電位差 Viso が発生するおそれがある場合には、必ず電気的に絶縁されたアナログ入力モジュールを使用してください。 等
電位ボンディング導体を使用して MANA 端子と CPU の M 端子を相互接続して、Viso が許容値を超えるのを防ぎます。

非絶縁のアナログ出力モジュール
非絶縁のアナログ出力モジュールを使用する場合、必ず測定回路の基準点 MANA を CPUの端子 M と相互接続してください。 MANA 端子から CPU の M 端子に配線します。
MANA と CPU の M 端子の間で電位差が発生すると、アナログ信号に悪影響を及ぼす場
合があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07299アナログ値処理の原理
4.7 負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続

4.7.1

負荷/アクチュエータの電圧出力への配線と接続

負荷の電圧出力への配線と接続
電圧出力では、2 線および 4 線負荷の配線と接続がサポートされています。 ただし、特定のアナログ出力モジュールでは、両方のタイプの配線と接続がサポートされていません。

電気的に絶縁されたモジュールの電圧出力への 4 線負荷の配線
4 線負荷回路は、精度の高い値を返します。 S-と S+の知覚ラインを負荷に直接配線して接続します。 これにより、負荷電圧の直接の測定と修正ができるようになります。
外乱または電圧低下によって、知覚ライン S-とアナログ回路の基準ループ MANA との間で電位差が発生する場合があります。 電位差が設定した限界を超えないようにしてください。 電位差が限界を超えると、アナログ信号の精度に悪影響を及ぼします。
/
0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

⺰ℂ

49
'$&

6
5/

6ದ
0$1$

&38

8,62

0LQWHUQDO
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-17300

電気的に絶縁されたアナログ出力モジュールの電圧出力への負荷の 4 線接続

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ値処理の原理
4.7 負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続
非絶縁のモジュールの電圧出力への 2 線負荷の配線
負荷を QV 端子に、そして測定回路の基準点 MANA に配線します。 端子 S+とフロントコ
ネクタの QV を端子 S と MANA に相互接続します。
2 線回路では、ラインインピーダンスの補償はありません。
/
0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

⺰ℂ

49
'$&

6
6

5/

0$1$

&38,0
0
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-18非絶縁のアナログモジュールの電圧出力への負荷の 2 線接続

下記も参照
負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続 (ページ 299)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07301アナログ値処理の原理
4.7 負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続

4.7.2

負荷/アクチュエータの電流出力への配線と接続

負荷の電流出力への配線と接続
負荷を QI に、そして電流出力のアナログ回路 MANA の基準点に配線して接続します。

電気的に絶縁されたモジュールの電流出力への負荷の配線と接続
/
0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ

⺰ℂ

4,
'$&
5/
0$1$
&38,0

8,62

0
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-19

電気的に絶縁されたアナログ出力モジュールの電流出力への負荷の配線と接続

非絶縁のアナログ出力モジュールの電流出力への負荷の配線と接続
/
0

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟
࡯ࡦࡃࠬ
&38,0

⺰ℂ

4,
'$&
5/
0$1$

0
/
0
ਥធ࿾✢

図 4-20非絶縁のアナログ出力モジュールの電流出力への負荷の配線と接続

下記も参照
負荷/アクチュエータのアナログ出力への配線と接続 (ページ 299)

302

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

5

アナログモジュールの原理

概要
この章では、アナログモジュールでサポートされるすべての測定範囲または出力範囲のアナログ値について説明します。

アナログ値の変換
CPU は、必ずアナログ値をバイナリ形式で処理します。
アナログ入力モジュールは、アナログプロセス信号をデジタル形式に変換します。
アナログ出力モジュールは、デジタル出力値をアナログ信号に変換します。

16 ビットの分解能におけるアナログ値の表示
デジタル化されたアナログ値は、同じ定格範囲の入力値と出力値に相当します。 アナ
ログ値は両方の補完を含む固定点番号として出力されます。 結果の割り付け:

ビット

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ビット値

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

符号
アナログ値の符号は常にビット 15 に設定されます。
●"0" → +●

"1" → -

分解能 < 16 ビット
分解能が 16 ビットより小さいアナログモジュールでは、アナログ値は左揃えで保存されます。 使用されない有効ビットの位置には、ゼロ("0")が詰められます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07303

アナログモジュールの原理

例
下の例では、低い分解能値について使用されないビット位置にゼロが詰められる様子を示しています。
表 5- 1

例: 16 ビットと 13 ビットのアナログ値のビットパターン

分解能

アナログ値

ビット

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

16 ビットアナログ値

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

13 ビットアナログ値

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

304

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示

5.1

アナログ入力チャンネルの値の表示

測定値分解能アナログ値の分解能は、アナログモジュールとモジュールパラメータによって異なる場
合があります。 分解能が 15 ビットを下回る場合、"x"の付いているビットはすべて"0"に設定されます。
注記
この分解能は温度には適用されません。 変換された温度値は、アナログモジュールでの変換結果です。

表 5- 2サポートされるアナログ値分解能

分解能

単位

アナログ値

ビット単位(+符号)
10 進数

16 進数

上位バイト

下位バイト

8

128

80H

符号 0 0 0 0 0 0 0

1xxxxxxx

9

64

40H

符号 0 0 0 0 0 0 001xxxxxx

10

32

20H

符号 0 0 0 0 0 0 0001xxxxx

11

16

10H

符号 0 0 0 0 0 0 00001xxxx

12

8

8H

符号 0 0 0 0 0 0 000001xxx

13

4

4H

符号 0 0 0 0 0 0 0000001xx

14

2

2H

符号 0 0 0 0 0 0 00000001x

15

1

1H

符号 0 0 0 0 0 0 000000001

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07305アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
入力範囲のバイナリ表示
表 5- 3双極の入力範囲

単位

測定値(%)

データワード範囲

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
32767>118,515

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

オーバー
フロー

32511

117,589

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

オーバー

27649

>100,004

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

シュート

27648

100,000

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,003617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-0,003617

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-27648-100,000

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-27649≤-100,004

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

アンダー

-32512-117,593

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

シュート

-32768≤-117,596

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

アンダー

範囲

定格範囲

範囲
フロー

表 5- 4単極の入力範囲

単位

測定値(%)

データワード範囲

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
32767≥118,515

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

オーバー
フロー

32511

117,589

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

オーバー

27649

≥100,004

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

シュート

27648

100,000

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

範囲
範囲

1

0,003617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

定格範囲

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示

単位

測定値(%)

データワード範囲-1-0,003617

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

アンダー

-4864

-17,593

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

シュート
範囲
範囲

-32768≤-17,596

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

アンダー
フロー

電圧測定範囲におけるアナログ値の表示
表 5- 5± 1 V～± 10 V の電圧測定範囲におけるアナログ値の表示

システム
10 進数

電圧測定範囲16 進± 10 V±5V± 2.5 V

±1V

11.851 V

5.926 V2.963 V

1.185 V

オーバーフロー

11.759 V

5.879 V2.940 V1.176 Vオーバーシュート範囲

数
32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

27648

6C00

10 V

5V

2.5 V

1V

20736

5100

7.5 V

3.75 V

1.875 V

0.75 V1

1

361.7 µV

180.8 µV

90.4 µV

36.17 µV

0

0

0V

0V

0V

0V

-1

FFFF

-20736AF00-7.5 V-3.75 V

-1.875 V-0.75 V-27648

9400

-10 V

-5 V

-2.5 V-1 V-2764993FF-325128100-3251380FF-327688000

定格範囲

アンダーシュート範囲-11.759 V-5.879 V-2.940 V-1.176 V
アンダーフロー-11.851 V-5.926 V-2.963 V

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07-1.185 V307

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
表 5- 6± 80 mV～± 500 mV の電圧測定範囲におけるアナログ値の表示

システム
10 進数

電圧測定範囲16 進± 500 mV

± 250 mV

± 80 mV

592.6 mV

296.3 mV

94.8 mV

オーバーフロー

587.9 mV

294.0 mV

94.1 mV

オーバーシュート範囲

数
32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

27648

6C00

500 mV

250 mV

80 mV

20736

5100

375 mV

187.5 mV

60 mV

1

1

18.08 µV

9.04 µV

2.89 µV

0

0

0 mV

0 mV

0 mV

-1

FFFF

-20736

AF00-375 mV-187.5 mV-60 mV

-276489400-500 mV-250 mV-80 mV

-2764993FF-325128100-3251380FF-32768

8000

308

定格範囲

アンダーシュート範囲-587.9 mV-294.0 mV-94.1 mV
アンダーフロー-592.6 mV-296.3 mV-94.8 mV

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
表 5- 7

1 V～5 V および 0 V～10 V の電圧測定範囲におけるアナログ値の表示

システム
10 進数

電圧測定範囲16 進

1 V～5 V

0 V～10 V

5.741 V11.852 V

オーバーフロー

5.704 V11.759 V

オーバーシュート範囲

数
32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

27648

6C00

5V

10 V

20736

5100

4V

7.5 V

1

1

1 V + 144.7 µV

0 V + 361.7 µV

0

0

1V

0V

-1

FFFF

-4864

ED00

-4865

ECFF

-327688000

定格範囲

アンダーシュート範囲
0.296 V

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

負の値はサポートされていません。

アンダーフロー309

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
電流測定範囲におけるアナログ値の表示
表 5- 8± 3.2 mA～± 20 mA の電流測定範囲におけるアナログ値の表示

システム
10 進数

電流測定範囲16 進± 20 mA± 10 mA± 3.2 mA

23.70 mA

11.85 mA

3.79 mA

オーバーフロー

23.52 mA

11.76 mA

3.76 mA

オーバーシュート範囲

数
32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

27648

6C00

20 mA

10 mA

3.2 mA

20736

5100

15 mA

7.5 mA

2.4 mA1

1

723.4 nA

361.7 nA

115.7 nA

0

0

0 mA

0 mA

0 mA

-1

FFFF

-20736AF00-15 mA-7.5 mA-2.4 mA-276489400-20 mA-10 mA-3.2 mA-2764993FF-325128100-3251380FF-32768

8000

310

定格範囲

アンダーシュート範囲-23.52 mA-11.76 mA-3.76 mA
アンダーフロー-23.70 mA-11.85 mA-3.79 mA

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
表 5- 90 mA～20 mA および 4 mA～20 mA の電流測定範囲におけるアナログ値の表示

システム
10 進数

電流測定範囲16 進

0 mA～20 mA

4 mA～20 mA

23.70 mA

22.96 mA

オーバーフロー

23.52 mA

22.81 mA

オーバーシュート範囲

数
32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

27648

6C00

20 mA

20 mA

20736

5100

15 mA

16 mA

1

1

723.4 nA

4 mA + 578.7 nA

0

0

0 mA

4 mA

-1

FFFF

-4864

ED00

-4865

ECFF

-327688000

定格範囲

アンダーシュート範囲-3.52 mA

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

1.185 mA
アンダーフロー311

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
抵抗トランスデューサのアナログ値の表示
表 5- 106 kΩ、10 kΩ、150 Ω～600 Ω の抵抗トランスデューサのアナログ値の表示

システム

抵抗トランスデューサの範囲

10 進

16 進

6 kΩ

数

数

32767 7FFF

10 kΩ

7.111 kΩ 11.852 kΩ

150 Ω

300 Ω

600 Ω

177.77 Ω

355.54711.09 Ω

オーバーフローΩ
32512 7F00

176.39 Ω

352.78705.55 ΩΩ32511 7EFF

7.055 kΩ 11.759 kΩ

176.38 Ω

352.77705.53 Ω

オーバーシュート範囲Ω
27649 6C01
27648 6C00

6.0 kΩ

10 kΩ

150 Ω

300 Ω

600 Ω

20736 5100

4.5 kΩ

7.5 kΩ

112.5 Ω

225 Ω

450 Ω

1

217.0

361.7 mΩ5.43 mΩ

10.85

21.70 mΩ

1

mΩ
0

0

0Ω

mΩ
0Ω

0Ω

(負の値は物理的に不可能)

312

定格範囲

0Ω

0Ω
アンダーシュート範囲

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
測温抵抗体 Pt x00 および Pt x00 GOST (0.003850) standard のアナログ値の表示
表 5- 11測温抵抗体 PT 100、200、500、1000 および PT 10、50、100、500 GOST (0.003850) standardのアナログ値の表示

Pt x00
単位Standard /10 進数 16 進数
GOST(°C)(1 桁 =
0.1°C)

Pt x00
単位Standard /10 進数 16 進数
GOST(°F)(1 桁 =
0.1°F)

範囲
Pt x00
単位Standard /10 進数 16 進数
GOST(K)(
1桁=
0.1K)> 1000,0> 1832,0> 1273,2

32767

7FFFH

32767

7FFFH

32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

1000,0

10000

2710H

1832,0

18320

4790H

1273,2

12732

31BCH

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

850,1

8501

2135H

1562,1

15621

3D05H

1123,3

11233

2BE1H

850,0

8500

2134H

1562,0

15620

3D04H

1123,2

11232

2BE0H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-200,0

-2000

F830H

-328,0

-3280

F330H

73,2

732

2DCH

-200,1

-2001

F82FH

-328,1

-3281

F32FH

73,1

731

2DBH

アンダーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

-243,0

-2430

F682H

-405,4

-4054

F02AH

30,2

302

12EH

< - 243,0-32768 8000H< - 405,4-327688000H< 30,2

32768

8000H

定格範囲

アンダーフ
ロー

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07313アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Pt x00 GOST (0.003910) standard 測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 12

Pt 10, 50, 100, 500 GOST (0.003910) standard 測温抵抗体のアナログ入力の表示

Pt x00単位GOST
10 進Standard(°C)
数(1 桁 =
0.1°C)

16 進数

Pt x00
単位
GOST
10 進数
Standard(°F)(1 桁 =
0.1°F)

範囲
16 進数> 1295,0

32767

7FFFH

> 2363,0

32767

7FFFH

オーバーフロー

1295,0

12950

3296H

2363,0

23630

5CE4H

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

1100,1

11001

2AF9H

2012,1

20121

4E99H

1100,0

11000

2AF8H

2012,0

20120

4E98H

:

:

:

:

:

:

-260,0

-2600

F5D8H

-436,0

-4360

EEF8H

-260,1

-2601

F5D7H

-436,1

-4361

EEF7H

:

:

:

:

:

:

-273,2

-2732

F554H

-459,7

-4597

EE0BH

< - 273,2-32768 8000H< - 459,7-32768

8000H

314

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Pt x00 および Pt x0 GOST (0.003850 および 0.003910)気候的抵抗温度計のアナログ値の表示
表 5- 13

Pt 100、200、500、1000 および Pt 10、50、100、500 GOST (0.003850 および 0.003910)気候的
抵抗温度計のアナログ値の表示

Pt x00単位
climatic/
10 進数
GOST (°C)(1 桁 = 0.01
℃)

16 進数

Pt x00単位
climatic/G
10 進数
OST (°F)(1 桁 =
0.01°F)範囲
16 進数> 155,00

32767

7FFFH

> 311,00

32767

7FFFH

オーバーフロー

155,00

15500

3C8CH

311,00

31100

797CH

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

130,01

13001

32C9H

266,01

26601

67E9H

130,00

13000

32C8H

266,00

26600

67E8H

:

:

:

:

:

:

-120,00-12000D120H-184,00-18400B820H-120,01-12001

D11FH-184,01-18401

B81FH

:

:

:

:

:

:

-145,00-14500C75CH-229,00-22900

A68CH< - 145,00-327688000H< - 229,00 -32768

8000H

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー315

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Ni x00 Standard 測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 14

Ni100、120、200、500、1000 および
LG-Ni 1000 測温抵抗体のアナログ値の表示

Ni x00Standard(°C) (1 桁= 0.1°C)> 295,010 進数 16 進数

Ni x00
単位Standard(
10 進°F)(1 桁 =数
0.1°F)

32767> 563,0

単位

7FFFH

32767

16 進数

Ni x00standard(K)(1 桁 =0.1 K)

10 進数 16 進
数

7FFFH

> 568,2

32767

範囲

単位

7FFFH

オーバーフ
ロー

295,0

2950

B86H

563,0

5630

15FEH

568,2

5682

1632H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

250,1

2501

9C5H

482,1

4821

12D5H

523,3

5233

1471H

250,0

2500

9C4H

482,0

4820

12D4H

523,2

5232

1470H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-60,0

-600

FDA8H -76,0

-760

FD08H

213,2

2132

854H

-60,1

-601

FDA7H

-76,1

-761

FD07H

213,1

2131

853H

アンダーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

-105,0

-1050

FBE6H

-157,0

-1570

F9DEH

168,2

1682

692H

< -105,0-327688000H< -157,0-32768 8000H< 168,2

32768

8000H

定格範囲

アンダーフ
ロー

316

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Ni x00 climate 測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 15

Ni 100、120、200、500、1000 および
LG-Ni 1000 測温抵抗体のアナログ値の表示

Ni x00climatic(°C) (1 桁= 0.01°C)

単位
10 進
数

範囲
Ni x00単位
climatic
10 進数 16 進数
16 進数(°F) (1 桁= 0.01 °F)> 295,00

32767

7FFFH

> 325,11

32767

7FFFH

オーバーフロー

295,00

29500

733CH

327,66

32766

7FFEH

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

250,01

25001

61A9H

280,01

28001

6D61H

250,00

25000

61A8H

280,00

28000

6D60H

:

:

:

:

:

:

-60,00

-6000

E890H

-76,00

-7600

E250H

-60,01

-6001

E88FH

-76,01

-7601

E24FH

:

:

:

:

:

:

-105,00-10500 D6FCH-157,00-15700 C2ACH< - 105,00 -32768 8000H< - 157,00 -32768 8000H

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー317

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Ni 100 GOST Standard 測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 16

Ni 100 GOST Standard 測温抵抗体のアナログ値の表示

Ni 100GOSTStandard(°C)(1 桁= 0.1°C)

単位

単位

10 進
数

Ni 100GOST
16 進数
Standard(°F)(1 桁= 0.1°F)> 212,4

32767

7FFFH

> 414,3

32767

7FFFH

オーバーフロー

212,4

2124

084CH

414,3

4143

102FH

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

180,1

1801

0709H

356,1

3561

0DE9H

180,0

1800

0708H

356,0

3560

0DE8H

:

:

:

:

:

:

-60,0

-600

FDA8H

-76,0

-760

FD08H

-60,1

-601

FDA7H

-76,1

-761

FD07H

:

:

:

:

:

:

-105,0

-1050

FBE6H

-157,0

-1570

F9DEH

< - 105,0-32768 8000H< - 157,0-32768 8000H

318

範囲

10 進数 16 進数

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Ni 100 GOST Klima 測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 17

Ni 100 GOST Klima 測温抵抗体のアナログ値の表示

Ni 100GOST
Klima(°C)(1 桁= 0.1°C)

単位

Ni 100GOST
10 進数 16 進数
Klima(°F)(1 桁= 0.1°F)

単位> 212,40

32767

7FFFH

> 327,66

32767

7FFFH

オーバーフロー

212,40

21240

52F8H

327,66

32766

7FFEH

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

180,01

18001

4651H

280,01

28001

6D61H

180,00

18000

4650H

280,00

28000

6D60H

:

:

:

:

:

:

-60,00

-6000

E890H

-76,00

-7600

E250H

-60,01

-6001

E88FH

-76,01

-7601

E24FH

:

:

:

:

:

:

-105,00-10500 D6FCH-157,00-15700 C2ACH< - 105,00 -32768 8000H

範囲

10 進数 16 進数< - 157,00 -32768 8000H

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー319

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Cu 10 Standard 測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 18

Cu 10 標準抵抗温度計のアナログ値の表示

Cu 10 標準(°C) (1桁 = 0.01
℃)

単位
10 進
数

> 312,0

32767

16 進数

Cu 10 標準(°F) (1桁=0.01°F)

Cu 10 標準(K) (1
10 進数 16 進数
桁 = 0.01
K)

10 進数 16 進
数

7FFFH

> 593,6

32767

32767

単位

7FFFH

> 585,2

範囲

単位

7FFFH

オーバーフ
ロー

312,0

3120

C30H

593,6

5936

1730H

585,2

5852

16DCH オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

260,1

2601

A29H

500,1

5001

12D5H

533,3

5333

14D5H

260,0

2600

A28H

500,0

5000

1389H

533,2

5332

14D4H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-200,0

-2000

F830H

-328,0

-3280

F330H

73,2

732

2DCH

-200,1

-2001

F82FH

-328,1

-3281

F32FH

73,1

731

2DBH

アンダーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

-240,0

-2400

F6A0H

-400,0

-4000

F060H

33,2

332

14CH

< - 240,0-32768 8000H< - 400,0-327688000H< 33,2

32768

8000H

ュート範囲

定格範囲

アンダーフ
ロー

320

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Cu 10 climatic および Cu 10、50、100 GOST climatic 抵抗温度計のアナログ値の表示
表 5- 19

Cu 10 climatic および Cu 10、50、100 GOST climatic 抵抗温度計のアナログ値の表示

Cu x0
climatic(°C) (1 桁= 0.01°C)

単位
10 進
数

範囲
Cu x0
単位
climatic
10 進数 16 進数
16 進数(°F) (1 桁= 0.01 °F)> 180,00

32767

7FFFH

> 325,11

32767

7FFFH

オーバーフロー

180,00

18000

4650H

327,66

32766

7FFEH

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

150,01

15001

3A99H

280,01

28001

6D61A
H

150,00

15000

3A98H

280,00

28000

6D60H

:

:

:

:

:

:

-50,00

-5000

EC78H

- 58,00

-5800

E958H

-50,01

-5001

EC77H

-58,01

-5801

E957H

:

:

:

:

:

:

-60,00

-6000

E890H

-76,00

-7600

E250H

< - 60,00-32768 8000H< - 76,00-32768 8000H

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー321アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Cu 10、50、100、500 GOST 標準(0.00426)抵抗温度計のアナログ値の表示
表 5- 20

Cu 10、50、100、500 GOST 標準(0.00426)抵抗温度計のアナログ値の表示

Cu x0
Standard(°C) (1 桁= 0.1°C)

単位
10 進
数

範囲
Cu x0
単位
Standard
10 進数 16 進数
16 進数(°F) (1 桁= -0.01°F)> 240,0

32767

7FFFH

> 464,0

32767

7FFFH

オーバーフロー

240,0

2400

0960H

464,0

4640

1220H

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

200,1

2001

07D1H

392,1

3921

0F51H

200,0

2000

07D0H

392,0

3920

0F50H

:

:

:

:

:

:

-50,0

-500

FE0CH

-58,0

-580

FDBCH

-50,1

-501

FE0BH

-58,1

-581

FDBBH

:

:

:

:

:

:

-60,0

-600

FDA8H

-76,0

-760

FD08H

< - 60,00-32768 8000H< - 76,0-32768 8000H

322

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
Cu 10、50、100、500 GOST Standard(0.00428)測温抵抗体のアナログ値の表示
表 5- 21

Cu 10、50、100、500 GOST 標準(0.00428)抵抗温度計のアナログ値の表示

Cu x0
単位
Standard
10 進数 16 進数(°C) (1 桁= 0.01 ℃)

範囲
Cu x0
単位
Standard
10 進数 16 進数(°F) (1 桁= -0.01°F)> 240,0

32767

7FFFH

> 464,0

32767

7FFFH

オーバーフロー

240,0

2400

0960H

464,0

4640

1220H

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

200,1

2001

07D1H

392,1

3921

0F51H

200,0

2000

07D0H

392,0

3920

0F50H

:

:

:

:

:

:

-200,0

-2000

F830H

-328,0

-3280

F330H

-200,1

-2001

F82FH

-328,1

-3281

F32FH

:

:

:

:

:

:

-240,0

-2400

F6A0H

-405,4

-4054

F02AH

< - 240,0-327688000H< - 405,4-32768 8000H

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー323

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
KTY83/110 シリコン温度センサのアナログ値の表示
表 5- 22

KTY83/110 シリコン温度センサのアナログ値の表示

KTY83/110 単位
(°C)
10 進
(1 桁 = 0.1
数°C)> 206,316 進数32767 7FFFH

KTY83/11 単位
0 (°F)
10 進数 16 進数(1 桁 = 0.1°F)

範囲
KTY83/11 単位
0 (°K)
10 進数 16 進数(1 桁 = 0.1°K)> 403,3> 479,5

32767

7FFFH

32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

206,3

2063

080FH

403,3

4033

0FC1H

479,5

4795

12BBH

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

175,1

1751

06D7H

347,1

3471

0D8FH

448,3

4483

1183H

175

1750

06D6H

347

3470

0D8EH

448,2

4482

1182H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-55

-550

FDDAH -67

-670

FD62H

218,2

2182

0886H

-55,1

-551

FDD9H -67,1

-671

FD61H

218,1

2181

0885H

アンダーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

-64,7

-647

FD79H

-84,5

-845

FCB3H

208,5

2085

08205H< -64,7-

8000H< -84,5-327688000H< 208,5-32768 8000H

32768

324

定格範囲

アンダーフ
ロー

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
KTY84/130 シリコン温度センサのアナログ値の表示
表 5- 23

KTY84/130 シリコン温度センサのアナログ値の表示

KTY84/130 単位
(°C)
10 進
(1 桁 = 0.1
数°C)> 352,816 進数32767 7FFFH

KTY84/13 単位
0 (°F)
10 進数 16 進数(1 桁 = 0.1°F)

範囲
KTY84/13 単位
0 (°K)
10 進数 16 進数(1 桁 = 0.1°K)> 667,0> 626,0

32767

7FFFH

32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

352,8

3528

0DC8H 667,0

6670

1A0EH

626,0

6260

1874H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

300,1

3001

0BB9H

572,1

5721

1659H

573,3

5733

1665H

300

3000

0BB8H

572

5720

1658H

573,2

5732

1664H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-40

-400

FE70H

-40

-400

FE70H

233,2

2332

091CH

-40,1

-401

FE6FH

-40,1

-401

FE6FH

233,1

2331

091BH

アンダーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

-47,0

-470

FE2AH

-52,6

-526

FDF2H

226,2

2262

08D6H

< -47,0-

8000H< -52,6-327688000H< 226,2-32768 8000H

32768

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーフ
ロー

325

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ B のアナログ値の表示
表 5- 24

熱電対タイプ B のアナログ値の表示

タイプ B
(°C)

単位

> 2070,0

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ B
(°F)

> 3276,6単位
10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ B
(K)

> 2343,2

単位

範囲

10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

2070,0

20700

50DCH

3276,6

32766

7FFEH

2343,2

23432

5B88H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

1820,1

18201

4719H

2786,6

27866

6CDAH

2093,3

20933

51C5H

1820,0

18200

4718H

2786,5

27865

6CD9H

2093,2

20932

51C4H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

0,0

0

0000H

32,0

320

0140H

273,2

2732

0AACH

:

:

:

:

:

:

:

:

:

アンダーシ

-120,0

-1200

FB50H

-184,0

-1840

F8D0H

153,2

1532

05FCH

ュート範囲

< -120,0-327688000H< -184,0-32768 8000H< 153,2

32768

8000H

アンダーフ

定格範囲

ロー

326

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ C のアナログ値の表示
表 5- 25

熱電対タイプ C のアナログ値の表示

タイプ C
(°C)

単位

> 2500,0

32767

2500,0

タイプ C
(°F)

単位

7FFFH

> 3276,6

32767

7FFFH

オーバーフロー

25000

61A8H

3276,6

32766

7FFEH

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

2315,1

23151

5A6FH

2786,6

27866

6CDAH

2315,0

23150

5A6EH

2786,5

27865

6CD9H

:

:

:

:

:

:

0,0

0

0000H

32,0

320

0140H

-0,1

-1

FFFFH

31,9

319

013FH

:

:

:

:

:

:

-120,0

-1200

FB50H

-184,0

-1840

F8D0H

< -120,0-32768 8000H< -184,0-32768 8000H

10 進数 16 進数

範囲

10 進数 16 進数

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーシュート範囲

アンダーフロー327

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ E のアナログ値の表示
表 5- 26

熱電対タイプ E のアナログ値の表示

タイプ E
(°C)

単位

> 1200,0

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ E
(°F)

> 2192,0

単位
10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ E
(K)

> 1473,2範囲

単位
10 進数 16 進
数
32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

1200,0

12000

2EE0H

2192,0

21920

55A0H

1473,2

14732

398CH

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

1000,1

10001

2711H

1832,2

18322

4792H

1273,3

12733

31BDH

1000,0

10000

2710H

1832,0

18320

4790H

1273,2

12732

31BCH

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-270,0

-2700

F574H

-454,0

-4540

EE44H

0

0

0000H

< -270,0<-<< -454,0<-<EE44H <0<0<0000H アンダーフ

2700

F574H

4540

定格範囲

ロー

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサで異常が発生した場合(熱電対のタイプが誤っているなど)、アナログ入力モジュールは下記の値を下回る値を検出した時点でアンダーフローをレポートします。
... F0C4H。値 8000H を出力... FB70H。値 8000H を出力... E5D4H。値 8000H を出力

します。

します。

します。

328

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ J のアナログ値の表示
表 5- 27

熱電対タイプ J のアナログ値の表示

タイプ J
(°C)

単位

> 1450,0

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ J
(°F)

単位

> 2642,032767

10 進数 16 進数
7FFFH

タイプ J
(K)
> 1723,2単位

範囲

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

1450,0

14500

38A4H

2642,0

26420

6734H

1723,2

17232

4350H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

1200,1

12001

2EE1H

2192,2

21922

55A2H

1473,3

14733

398DH

1200,0

12000

2EE0H

2192,0

21920

55A0H

1473,2

14732

398CH

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-210,0

-2100

F7CCH

-346,0

-3460

F27CH

63,2

632

0278H

< -210,0

<-

<F7CC

< -346,0<-<F27CH < 63,2

< 632

<

アンダーフ

2100

H

0278H

ロー

3460

定格範囲

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサエラー(熱電対のタイプが誤っているなど)の場合、アナログ入力モジュールにアンダーフローが生じ、以下の値が出力されます。
... F31CH。値 8000H を出力... EA0CH。値 8000H を出力... FDC8H。値 8000H を出力

します。

します。

します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07329アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ K のアナログ値の表示
表 5- 28

熱電対タイプ K のアナログ値の表示

タイプ K
(°C)

単位

> 1622,0

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ K
(°F)
> 2951,6単位
10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ K
(K)
> 1895,2単位

範囲

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

1622,0

16220

3F5CH

2951,6

29516

734CH

1895,2

18952

4A08H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

1372,1

13721

3599H

2501,8

25018

61BAH

1645,3

16453

4045H

1372,0

13720

3598H

2501,6

25061

61B8H

1645,2

16452

4044H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-270,0

-2700

F574H

-454,0

-4540

EE44H

0

0

0000H

< -270,0<-<< -454,0< -4540 <EE44H < 0

<0

<

アンダーフ

2700

F574H

0000H

ロー

定格範囲

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサエラー(熱電対のタイプが誤っているなど)の場合、アナログ入力モジュールにアンダーフローが生じ、以下の値が出力されます。
... F0C4H。値 8000H を出力... E5D4H。値 8,000H を出力... FB70H。値 8,000H を出力

します。

します。

します。

330

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ L のアナログ値の表示
表 5- 29

熱電対タイプ L のアナログ値の表示

タイプ L
(°C)

単位

> 1150,0

10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ L
(°F)

> 2102,0

単位
10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ L
(K)

> 1423,2

単位

範囲

10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

1150,0

11500

2CECH

2102,0

21020

521CH

1423,2

14232

3798H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

900,1

9001

2329H

1652,2

16522

408AH

1173,3

11733

2DD5H

900,0

9000

2328H

1652,0

16520

4088H

1173,2

11732

2DD4H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-200,0

-2000

F830H

-328,0

-3280

F330H

73,2

732

02DCH

< -200,0<-< F830H < -328,0<-< F330H < 73,2

< 732

<02DCH アンダーフ

2000

3280

定格範囲

ロー

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサエラー(熱電対のタイプが誤っているなど)の場合、アナログ入力モジュールにアンダーフローが生じ、以下の値が出力されます。
... F380H。値 8000H を出力し ... EAC0H。値 8000H を出力... FE2CH。値 8000H を出力

ます。

します。

します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07331アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ N のアナログ値の表示
表 5- 30

熱電対タイプ N のアナログ値の表示

タイプ N
(°C)

単位

> 1550,0

10 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ N
(°F)

> 2822,0

単位
10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ N
(K)

> 1823,2

単位

範囲

10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

1550,0

15500

3C8CH

2822,0

28220

6E3CH

1823,2

18232

4738H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

1300,1

13001

32C9H

2372,2

23722

5CAAH

1573,3

15733

3D75H

1300,0

13000

32C8H

2372,0

23720

5CA8H

1573,2

15732

3D74H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-270,0

-2700

F574H

-454,0

-4540

EE44H

0

0

0000H

< -270,0<-<< -454,0<-<EE44H < 0<0< 0000H アンダーフ

2700

F574H

4540

定格範囲

ロー

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサエラー(熱電対のタイプが誤っているなど)の場合、アナログ入力モジュールにアンダーフローが生じ、以下の値が出力されます。
... F0C4H。値 8000H を出力... E5D4H。値 8000H を出力... FB70H。値 8,000H を出力

します。

します。

します。

332

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ R、S のアナログ値の表示
表 5- 31

熱電対タイプ R、S のアナログ値の表示

タイプ R、 単位
S (°C)
10 進
数> 2019,0

16 進数32767 7FFFH

タイプ
R、S (°F)

単位> 3276,632767

10 進数 16 進数
7FFFH

タイプ
R、S (K)単位> 2292,2

32767

範囲

10 進数 16 進数
7FFFH

オーバーフ
ロー

2019,020190 4EDEH 3276,6

32766

7FFEH

2292,2

22922

598AH

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

1769,1

17691 451BH

3216,4

32164

7DA4H

2042,3

20423

4FC7H

1769,017690 451AH

3216,2

32162

7DA2H

2042,2

20422

4FC6H

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-50,0

-500

FE0CH -58,0-580

FDBCH 223,2

2232

08B8H

-50,1

-501

FE0BH

-58,2

-582

FDBAH

223,1

2231

08B7H

アンダーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

-170,0

-1700

F95CH

-274,0

-2740

F54CH

103,2

1032

0408H

< -170,0-

8000H< -274,0-327688000H< 103,2< 1032

8000H

:

32768

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

定格範囲

アンダーフ
ロー

333

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ T のアナログ値の表示
表 5- 32

熱電対タイプ T のアナログ値の表示

タイプ T
(°C)

単位

> 540,0

10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ T
(°F)

> 1004,0

単位
10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ T
(K)

単位

> 813,232767

範囲

10 進数 16 進数
7FFFH

オーバーフ
ロー

540,0

5400

1518H

1004,0

10040

2738H

813,2

8132

1FC4H

オーバーシ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ュート範囲

400,1

4001

0FA1H

752,2

7522

1D62H

673,3

6733

1AADH

400,0

4000

0FA0H

752,0

7520

1D60H

673,2

6732

1AACH 定格範囲

:

:

:

:

:

:

:

:

:

-270,0

-2700

F574H

-454,0

-4540

EE44H

3,2

32

0020H

< -270,0<-< F574H < -454,0<-<EE44H < 3,2

< 32

<

アンダーフ

0020H

ロー

2700

4540

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサエラー(熱電対のタイプが誤っているなど)の場合、アナログ入力モジュールにアンダーフローが生じ、以下の値が出力されます。
... F0C4H。値 8,000H を出力... E5D4H。値 8,000H を出力... FB70H。値 8,000H を出力

します。

します。

します。

334

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
熱電対タイプ U のアナログ値の表示
表 5- 33

熱電対タイプ U のアナログ値の表示

タイプ U
(°C)

単位

> 850,010 進数 16 進数
32767

7FFFH

タイプ U
(°F)

> 1562,0

単位
10 進
数

16 進数

32767

7FFFH

タイプ U
(K)

> 1123,2範囲

単位
10 進数 16 進
数
32767

7FFFH

オーバーフ
ロー

850,0

8500

2134H

1562,015620

2738,0H 1123,2

:

:

:

:

:

:

600,1

6001

1771H

1112,2

11122

600,0

6000

1770H

1112,0:::-200,0

-2000

F830H

< -200,0< -2000 <

11232

2BE0H

オーバーシ

:

:

:

ュート範囲

2B72H

873,2

8732

221CH

11120

2B70H

873,2

8732

221CH

:

:

:

:

:

:

-328,0

-3280

F330H

73,2

732

02DCH

< -328,0<-< F330H < 73,2

< 732

<02DC アンダーフ

3280

F830H

H

定格範囲

ロー

配線が正しくない場合(逆極性、入力が開いているなど)、または負の範囲でセンサエラー(熱電対のタイプが誤っているなど)の場合、アナログ入力モジュールにアンダーフローが生じ、以下の値が出力されます。
... F380H。値 8000H を出力し ... EAC0H。値 8000H を出力... FE2CH。値 8000H を出力

ます。

します。

します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07335アナログモジュールの原理
5.1 アナログ入力チャンネルの値の表示
タイプ TXK/XKL GOST の熱電対のアナログ値の表示
表 5- 34

タイプ TXK/XKL GOST の熱電対のアナログ値の表示

タイプ
TXK/XKL

単位タイプ
TXK/XKL

単位

範囲

(°C)

10 進
数

16 進数

> 1050,0

32767

7FFFH

> 1922,0

32767

7FFFH

オーバーフロー

1050,0

8500

2904H

1922,0

19220

4B14H

オーバーシュート範囲

:

:

:

:

:

:

800,1

8001

1F41H

1472,1

14721

3981H

800,0

8000

1F40H

1472,0

14720

3980H

:

:

:

:

:

:

0,0

0

0000H

32,0

320

0140H

:

:

:

:

:

:

-200,0

-2000

F830H

-328,0

-3280

F330H

< -200,0<-<< -328,0

<-

8000H

32768

F8000H336(°F)

10 進数 16 進数

定格範囲

アンダーフロー

32768

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.2 アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示

5.2

アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示

出力範囲のバイナリ表示
表 5- 35双極の出力範囲

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20≥32512

0%

0

1

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

オーバー
フロー

32511

117,589

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

オーバー

27649

≥100,004

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

シュート

27648

100,000

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,003617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-0,003617

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-27648-100,000

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-27649≤100,004

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

アンダー

-32512-117,593

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

シュート

≤-32513

0%

1

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

アンダー

範囲

定格範囲

範囲
フロー

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

337アナログモジュールの原理
5.2 アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示
表 5- 36単極の出力範囲単位

出力値(%)

データワード範囲

215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20≥32512

0%

0

1

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

オーバーフ
ロー

32511

117,589

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

オーバーシ

27649

≥100,004

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ュート範囲

27648

100,000

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,003617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

定格範囲の

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

下限に制限

-32512

定格範囲

される、0
V または 0mA≤-32513

0%

1

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

アンダーフ
ロー

338

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.2 アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示
電圧出力範囲におけるアナログ値の表示
表 5- 37± 10 V の出力範囲におけるアナログ値の表示

システム

電圧出力範囲
10 進数

16 進数 ± 10 V

32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

100 %

27648

6C00

10 V

75 %

20736

5100

7.5 V

0,003617 %

1

1

361.7 µV

0%

0

0

0V

-1

FFFF

-361.7 µV-75 %-20736AF00-7.5 V-100 %-27648

9400

-10 V

-2764993FF-325128100-3251380FF-32768

8000

118,5149 %

117,589 %-117,593 %-118,519 %0.00 V

オーバーフロー、電源オフ

11.76 Vオーバーシュート範囲

定格範囲

アンダーシュート範囲-11.76 V
アンダーフロー、ゼロ電圧およびゼロ電流時
0.00 V

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07339アナログモジュールの原理
5.2 アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示
表 5- 38

0 V～10 V および 1 V～5 V の出力範囲におけるアナログ値の表示

システム

電圧出力範囲
10 進数

16 進数 0 V～10 V

1 V～5 V

32767

7FFF

0.00 V

0.00 V

オーバーフロー、電源オフ

32512

7F00

32511

7EFF

11.76 V5.70 Vオーバーシュート範囲

27649

6C01

100 %

27648

6C00

10 V

5V

75 %

20736

5100

7.5 V

3.75 V

0,003617 %

1

1

361.7 µV

1 V +144.7 µV

0%

0

0

0V

1V

-1

FFFF

-6912

E500

-6913

E4FF

サポートされていません。 出力-325128100

値は 0 V までに制限されていま-3251380FF

アンダーフロー、ゼロ電圧およ-32768

8000

118,5149 %

117,589 %-25 %-117,593 %-118,519 %

340

定格範囲

アンダーシュート範囲
0V

す。

0.00 V

0.00 V

びゼロ電流時S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.2 アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示
電流出力範囲におけるアナログ値の表示
表 5- 39± 20 mA の出力範囲におけるアナログ値の表示

システム

電流出力範囲10 進数

16 進± 20 mA

数
118,5149 %

32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

100 %

27648

6C00

20 mA

75 %

20736

5100

15 mA

0,003617 %

1

1

723.4 nA

0%

0

0

0 mA

-1

FFFF

-723.4 nA-75 %-20736AF00-15 mA-100 %-276489400-20 mA-2764993FF-325128100-3251380FF-32768

8000

117,589 %-117,593 %-118,519 %0.00 mA

オーバーフロー、電源オフ

23.52 mA

オーバーシュート範囲

定格範囲

アンダーシュート範囲-23.52 mA
アンダーフロー、ゼロ電圧およびゼロ電流時
0.00 mA

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07341アナログモジュールの原理
5.2 アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示
表 5- 400 mA～20 mA および 4 mA～20 mA の出力範囲におけるアナログ値の表示

システム

電流出力範囲10 進数

16 進

0 mA～20 mA

4 mA～20 mA

0.00 mA

0.00 mA

数
118,5149 %

32767

7FFF

32512

7F00

32511

7EFF

27649

6C01

100 %

27648

75 %

117,589 %オーバーフロー、電源オ
フ23.52 mA

22.81 mA

6C00

20 mA

20 mA

20736

5100

15 mA

16 mA

0,003617 %

1

1

723.4 nA

4 mA + 578.7 nA

0%

0

0

0 mA

4 mA

-1

FFFF

-6912

E500

-6913

E4FF

サポートされていませ-325128100

ん。 出力値は 0 mA まで-3251380FF

アンダーフロー、ゼロ電-32768

8000

-25 %

-117,593 %-118,519 %

342

オーバーシュート範囲

定格範囲

アンダーシュート範囲
0 mAに制限されています。

0.00 mA

0.00 mA

圧およびゼロ電流時

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.3 アナログ入力チャンネルの測定方法と範囲の設定

5.3

アナログ入力チャンネルの測定方法と範囲の設定

2 つの手順
アナログモジュールでアナログ入力チャンネルの測定方法と範囲を設定するには、2 つの方法があります。
●

測定範囲モジュールと STEP 7 を使用●

アナログ入力チャンネルと STEP 7 の配線

アナログモジュールを使用する方法はモジュール固有であるため、それぞれのモジュールの章を参照してください。
このセクションでは、測定範囲モジュールを使用して測定のタイプと範囲を設定する方法について説明します。

測定範囲モジュールを使用した測定のタイプと範囲の設定
アナログモジュールには、必要に応じて対応する測定範囲モジュールが追加されます。
測定のタイプと範囲に合わせて測定範囲モジュールの位置を変更する必要がある場合もあります。
注記
測定範囲モジュールはアナログ入力モジュールの側面に取り付ける点に注意してください。
アナログ入力モジュールを取り付ける前に、測定のタイプおよび範囲が異なる場合に測定範囲モジュールを設定する必要があるかどうかを必ず確認してください。

測定範囲モジュールのオプション設定
測定範囲モジュールのオプション設定:"A"、"B"、"C"、"D"。
特定の測定のタイプおよび範囲の場合の詳細については、各モジュールの章を参照してください。
さまざまな測定のタイプおよび範囲の場合の設定は、アナログモジュールにも印刷されています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07343アナログモジュールの原理
5.3 アナログ入力チャンネルの測定方法と範囲の設定
測定範囲モジュールの位置の変更
測定範囲モジュールを別のスロットに取り付けるには:
1. ねじ回しを使って取り出すように、アナログ入力モジュールのスロットから測定範
囲モジュールを取り外します。





図 5-1

344

アナログ入力モジュールのスロットからの測定範囲モジュールの取り外しS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.3 アナログ入力チャンネルの測定方法と範囲の設定
2. 測定範囲モジュールをアナログ入力モジュールの必要なスロット(1)に差し込みます。
選択した測定範囲のインジケータをモジュールのマーカーに接続する必要がありま
す(2)。





図 5-2

測定範囲モジュールのアナログ入力モジュールへの差し込み

その他の測定範囲モジュールの場合と同様の手順を実行します。
これで、モジュールを取り付けられます。
注意
測定範囲モジュールの設定が不正な場合、モジュールが破壊される場合があります。
測定範囲モジュールは、センサをモジュールに接続する前に必ず正しい位置であることを確認してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07345アナログモジュールの原理
5.4 アナログモジュールの応答

5.4

アナログモジュールの応答

この章
この章の内容:●アナログ入力および出力値の CPU 動作状態とアナログモジュールの供給電圧に対する依存●

関連する値の範囲内における実際のアナログ値に基づいたアナログモジュールの反
応

●

5.4.1

アナログモジュールの動作限界のアナログ IO 値の影響、例を使って説明

電源供給と動作状態の影響

概要
この章の内容:●アナログ IO 値の CPU 動作状態とアナログモジュールの供給電圧に対する依存●

関連する値の範囲内における実際のアナログ値に基づいたアナログモジュールの反
応

●

346

アナログモジュールの動作限界のアナログ IO 値の影響、例を使って説明

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.4 アナログモジュールの応答供給電圧と動作状態のモジュールに対する影響
アナログモジュールの IO 値は、CPU の動作状態とモジュールの供給電圧によって決まります。
表 5- 41

アナログ IO 値の CPU の動作状態および L+供給電圧に対する依存

CPU の動作状態

アナログモジュ アナログ入力モジュールの入力 アナログ出力モジュールの出力値
ールにおける供 値
給電圧 L+

POWER RUN

L+あり

ON

測定値

CPU 値

7FFFH、電源オンの完了後、最 最初の変換まで...

初の変換まで、またはモジュー 電源オン後、モジュールは 0

ルがプログラミングされた場

mA または 0 V の信号を出力

合。

します。
 プログラミングが正常に完了した後で、前の値を出力します。

POWER STOP

L+なし

オーバーフロー値

0 mA/0 V

L+あり

測定値

置換値/最後の値

7FFFH、電源オンの完了後、最(デフォルト:0 mA/0 V)

ON

初の変換まで、またはモジュー
ルがプログラミングされた場合。
L+なし

オーバーフロー値

0 mA/0 V

POWER -

L+あり-

0 mA/0 V

OFF

L+なし

-

0 mA/0 V

電源障害時の動作
アナログモジュールでの電源異常は、必ず関連する SF LED によって示されます。 この情報は、モジュール側でも見ることができます(診断バッファデータで)。
診断割り込みのトリガは、パラメータ設定に基づいています。

下記も参照
アナログモジュールのプログラミング (ページ 355)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07347アナログモジュールの原理
5.4 アナログモジュールの応答

5.4.2

アナログ値の範囲の影響

診断機能を使用した場合のエラーのアナログモジュールに対する影響
エラーが発生すると、診断バッファにエントリが入り、診断機能と対応するパラメータ
設定によって、アナログモジュールにおける診断割り込みをトリガする場合があります。

値の範囲のアナログ入力モジュールに対する影響
アナログモジュールの反応は、値の範囲内の実際の入力値によって決まります。
表 5- 42値の範囲内における実際のアナログ値の機能としてのアナログ入力モジュールの反応

測定値の範囲

入力値

SF LED

診断

割り込み

定格範囲

測定値

-

-

-

オーバーシュート/アン

測定値

-

-

-

7FFFH

lit1

エントリが行われます

診断割り込み 1)

ダーシュート範囲
オーバーフロー1

8000H

アンダーフロー

lit1

エントリが行われます

診断割り込み 1)

1

プログラムされる限界

測定値

-

-

プロセス割り込み 1)

を超過1)、診断機能のあるモジュールのみでサポートされており、パラメータ設定に依存します

値の範囲のアナログ出力モジュールに対する影響
アナログモジュールの反応は、値範囲内の実際の出力値によって決まります。
表 5- 43値の範囲内における実際のアナログ値の機能としてのアナログ出力モジュールの反応

出力値の範囲

出力値

SF LED

診断

割り込み

定格範囲

CPU 値

-

-

-

オーバーシュート/アン

CPU 値

-

-

-

ダーシュート範囲

348

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.4 アナログモジュールの応答

出力値の範囲

出力値

SF LED

診断

割り込み

オーバーフロー

0 信号

-

-

-

アンダーフロー

0 信号

-

-

-

5.4.3

動作限界と基本誤差限界の影響

動作限界
動作限界とは、モジュールの定格に基づいた、許容可能な温度範囲内でのアナログモジ
ュールの総合的な測定/出力エラーを表します。

基本エラー限界
基本エラー限界とは、モジュールの定格に基づいた、25°C の場合の総合的な測定/出力
エラーを表します。
注記
モジュールの技術データにおける動作エラー限界および基本エラー限界のパーセンタイ
ル値は、必ずモジュールの公称値の範囲内で可能な限り高い入力値および出力値となります。

モジュールの出力エラーの判断の例
アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit が、電圧出力用に使用されています。
出力範囲を"0～10 V"に設定しています。 モジュールは外気温 30°C で動作されている
ため、動作限界が適用されます。 モジュール状態の技術データ:●

電圧出力に関する動作限界: ± 0,5 %

したがって、必然的にモジュールの公称範囲で± 0.05 V(10 V の± 0.5 %)の出力エラーが予測されることになります。
たとえば実際の電圧 1 V の場合、モジュールは 0.95 V～1.05 V の範囲の値を出力します。この場合、関連エラーは± 5 %となります。
この例として、下の図では出力値が 10 V の範囲の終わりに近づくに従って関連エラーが減少する様子を示しています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07349アナログモジュールの原理
5.5 アナログモジュールの変換時間およびサイクル時間s9
ฬs

ದ9

図 5-3

5.5

9

9

s9ฬs

s9ฬs

9

9

಴ജ୯

アナログ出力モジュールの関連エラーの例

アナログモジュールの変換時間およびサイクル時間

アナログ入力チャンネルの変換時間
変換時間とは、基本変換時間に、以下に関するモジュールの処理時間を加えた合計で
す。
●

抵抗測定

●

断線の監視

基本変換時間は、アナログ入力チャンネルの変換方法(メソッドの統合、実際値の変換)のみによって決まります。
変換の統合の積分時間は、変換時間に直接影響を及ぼします。 積分時間は、STEP 7 で設定した外乱周波数抑制によって決まります。
各種アナログモジュールの基本変換時間および追加処理時間については、当該モジュー
ルの技術データを参照してください。

アナログ入力チャンネルのサイクル時間
アナログからデジタルの変換、デジタル表示測定値のメモリやバックプレーンバスへの転送は、連続して実行されます。つまり、アナログ入力チャンネルは連続した順序で変換されます。 サイクル時間、つまりアナログ入力値が再び変換されるまでの時間は、
アナログ入力モジュールの有効な全アナログ入力チャンネルの変換時間の合計です。
下の図は、n チャンネルのアナログモジュールのサイクル時間要素の概要を示しています。

350

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.5 アナログモジュールの変換時間およびサイクル時間

ᄌ឵ᤨ㑆‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

ᄌ឵ᤨ㑆‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

ࠬࠠࡖࡦᤨ㑆

ᄌ឵ᤨ㑆‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞P

図 5-4

アナログ入力または出力モジュールのサイクル時間

チャンネルグループにおけるアナログ入力チャンネルの変換時間とサイクル時間
アナログ入力チャンネルを結合してチャンネルグループを構成する場合には、合計したチャンネル変換時間を考慮に入れてください。

例
SM 331; AI 2 x 12 Bit アナログ入力モジュールの 2 つのアナログ入力チャンネルは 1 つのチャンネルグループを構成します。 そのため、2 のステップではサイクル時間に等級付けをする必要があります。

アナログ値の平滑化の設定
特定のアナログ入力モジュールでは、STEP 7 でアナログ値の平滑化を設定できます。

平滑化の使用平滑化されたアナログ値を使用すれば、さらに処理を行う場合に信頼性の高いアナログ信号を得ることができます。
アナログ値の平滑化は、温度測定などで測定値の変動が少ない場合に有効です。

平滑化の原理測定値は、デジタルフィルタにより平滑化されます。 平滑化は、モジュールが変換された(デジタル化された)アナログ値の定義数から導かれる平均値を計算することによって実行されます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07351アナログモジュールの原理
5.5 アナログモジュールの変換時間およびサイクル時間
ユーザーは、最大 4 つの平滑化のグレード(なし、低、中、高)をコンフィグレーション
します。 グレードによって、平均の計算に使用されるアナログ信号の数が決まります。
平滑化のグレードを高くすれば、アナログ値の信頼性は高くなりますが、以下のステッ
プ応答に従って平滑化したアナログ信号を適用するのにかかる時間が長くなります(下の例を参照)。

例
以下の図は、平滑化機能の設定に基づいて、ステップ応答の後でモジュールがほぼ100%平滑化されたアナログ値を適用するのに必要となるサイクルの数を示しています。 この図は、アナログ入力におけるすべてのシグナル変更に適用されます。
ഀวߣߒߡߩ
ାภᄌᦝછᗧߩࠕ࠽ࡠࠣ౉ജାภ߳ߩࠬ࠹࠶ࡊᔕ╵













①
②
③
図 5-5

352







 
ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠨࠗࠢ࡞

平滑化のグレード低平滑化のグレード中
平滑化のグレード高AI 8 x 14 Bit によるジャンプ応答に対する平滑化の影響の例

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.5 アナログモジュールの変換時間およびサイクル時間

ഀวߣߒߡߩାภᄌᦝ

છᗧߩࠕ࠽ࡠࠣ౉ജାภ߳ߩࠬ࠹࠶ࡊᔕ╵



1

2

3






①
②
③







ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠨࠗࠢ࡞

平滑化のグレード低平滑化のグレード中
平滑化のグレード高

図 5-6

AI 6 x TC によるステップ応答に対する平滑化の影響の例

平滑化に関する詳細情報
特定のモジュールが平滑化機能をサポートするかどうか、また注意すべき特殊機能については、アナログ入力モジュールに関する章を参照してください。

アナログ出力チャンネルの変換時間
アナログ出力チャンネルの変換時間には、デジタル化した出力値の内部メモリからの転送と、そのデジタルからアナログへの変換にかかる時間が含まれます。

アナログ出力チャンネルのサイクル時間
アナログ出力チャンネルは、連続して変換されます。
サイクル時間、つまりアナログ出力値が再び変換されるまでの時間は、有効な全アナロ
グ出力チャンネルの変換時間の合計です。 「アナログ IO チャンネルのサイクル時間」の図を参照してください。

ヒント
使用しないアナログチャンネルは、サイクル時間を減らすために STEP 7 ですべて無効にしておく必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07353アナログモジュールの原理
5.6 アナログ出力チャンネルの設定と応答時間

5.6

アナログ出力チャンネルの設定と応答時間

設定時間
設定時間(t2 から t3)、つまり変換値がアナログ出力の特定のレベルになるまでの時間
は、負荷によって決まります。 そのため、抵抗負荷、容量性負荷、誘導負荷を区別しています。
各種アナログ出力モジュールにおける負荷の機能としての設定時間に関しては、当該モジュールの技術データを参照してください。

応答時間
最悪の場合、応答時間(t1 から t3)、つまりデジタル出力値の内部メモリへの入力から、アナログ出力における信号設定時間までの時間は、サイクル時間の合計に設定時間を加えたものになるかもしれません。
新しい出力値が転送される前にアナログチャンネルが直ちに変換され、他のすべてのチ
ャンネルが変換されるまで再変換されない(サイクル時間)という、最悪の場合のシナリ
オを考えてみましょう。

アナログ出力モジュールの設定時間と応答時間の概要
W$

W(
W=

W

W

tA

354

W

応答時間

tC

tC = サイクル時間、n x 変換時間(n = 有効なチャンネル数)

tS

設定時間

t1

新しいデジタル出力値が設定されます

t2

出力値が適用されて変換されます

t3

指定した出力値に達します

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.7 アナログモジュールのプログラミング

5.7

アナログモジュールのプログラミング

概要
アナログモジュールのプロパティは異なる場合があります。 モジュールのプロパティ
はプログラミングできます。

プログラミングツール
アナログモジュールは STEP 7 でプログラミングします。 モジュールは、必ず CPU が停止モードにあるときにプログラミングしてください。
すべてのパラメータを定義した後で、これらを PG から CPU にダウンロードします。
CPU は STOP → RUN の切り替え時にパラメータを当該アナログモジュールに転送します。
また、必要に応じてモジュールの測定範囲モジュールの位置を合わせます。

スタティックなパラメータとダイナミックなパラメータ
パラメータはスタティックなプロパティとダイナミックなプロパティによって編成されます。
前に説明したように、CPU が STOP の場合にスタティックなパラメータを設定します。
SFC を使用して、アクティブなユーザープログラムでダイナミックなパラメータを修正することもできます。 ただし、STEP 7 でのパラメータ設定は CPU が RUN →STOP、STOP → RUN の切り替え中に再び適用されます。

パラメータ

コンフィグレーション可能、以
下を使用

CPU の
動作状態

スタティックPG (STEP 7 HW CONFIG)

STOP

ダイナミックPG (STEP 7 HW CONFIG)

STOP

ユーザープログラムでの SFC 55 RUN

下記も参照
プログラム可能パラメータ (ページ 427)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07355アナログモジュールの原理
5.8 アナログモジュールの診断

5.7.1

アナログ入力モジュールのパラメータ

アナログ入力モジュールのパラメータ
各アナログモジュールでサポートされるパラメータについては、当該モジュールに関する章を参照してください。
デフォルトは、STEP 7 で任意のパラメータを設定しなかった場合に適用されます。

5.8

アナログモジュールの診断プログラム可能およびプログラム不能の診断メッセージ
プログラム可能とプログラム不能の診断メッセージは区別されます。
関連するパラメータで診断を有効にしている場合、プログラム可能の診断メッセージのみが表示されます。 STEP 7 で、"診断"パラメータブロックのこうした機能をプログラ
ミングします。
診断機能が有効かどうかに関係なく、アナログモジュールは常にプログラム不能な診断メッセージをもたらします。

STEP 7 の診断メッセージに対する反応
診断メッセージによって開始されるアクション:●

診断メッセージはアナログモジュールの診断バッファに書き込まれ、その後で CPUに渡されます。

●

アナログモジュールのエラーLED が点灯します。

●

STEP 7 で"診断割り込みの有効化"が設定された場合、システムは診断割り込みをトリガして OB82 を呼び出します。

診断メッセージの読み取り
SFC を使用して、ユーザープログラムで詳細な診断メッセージを読むことができます。

356

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.8 アナログモジュールの診断
エラーの原因の表示

STEP 7 では、モジュール診断データでエラーの原因を見ることができます(STEP 7 のオンラインヘルプを参照)。

アナログ入力モジュールの測定値に含まれる診断メッセージ
すべてのアナログ入力モジュールは、パラメータ設定に関係なく、エラーに対する反応として測定値 7FFFH を返します。 この測定値は、オーバーフロー、エラー、無効なチャンネルのいずれかを示しています。

SF LED を使用した診断メッセージ
診断機能付きアナログモジュールは SF LED (グループエラーLED)によりエラーを表示します。 診断メッセージがアナログモジュールによってすでに生成されていると、SF
LED が点灯します。 すべてのエラー状態がクリアされると消灯します。

下記も参照
アナログモジュールのプログラミング (ページ 355)

5.8.1

アナログ入力モジュールの診断メッセージ

アナログ入力モジュールの診断メッセージの概要
下の表は、アナログ入力モジュールの診断メッセージの概要を示しています。
表 5- 44

アナログ入力モジュールの診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

プログラム可能外部負荷電圧なし

SF

モジュール

なし

コンフィグレーション/プログラミングエラー SF

チャンネル

あり

コモンモードエラー

SF

チャンネル

あり

断線

SF

チャンネル

あり

アンダーフロー

SF

チャンネル

あり

オーバーフロー

SF

チャンネル

あり

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07357アナログモジュールの原理
5.8 アナログモジュールの診断

5.8.2

アナログ出力モジュールの診断メッセージ

アナログ出力モジュールの診断メッセージの概要
下の表は、アナログ出力モジュールの診断メッセージの概要を示しています。
表 5- 45

アナログ出力モジュールの診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

プログラム可能外部負荷電圧なし

SF

モジュール

なし

コンフィグレーション/プログラミングエ

SF

チャンネル

あり

M との短絡*

SF

チャンネル

あり

断線*

SF

チャンネル

あり

ラー

* SM 332 なし、AO 4 x 16 Bit、等時性

注記プログラム可能な診断メッセージで示されるエラーの検出を行うには、STEP 7 でアナ
ログモジュールを適切にコンフィグレーションする必要があります。

358

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.8 アナログモジュールの診断

5.8.3

アナログ入力モジュールのエラーの原因とトラブルシューティング

アナログ入力モジュールのエラーの原因とトラブルシューティングの概要
表 5- 46

アナログ入力モジュールの診断メッセージ、エラーの原因、およびトラブルシューティング

診断メッセージ

考えられるエラーの原因

エラーを修正または回避するには外部負荷電圧なし

モジュールの負荷電圧 L+なし

電源 L+を接続します

コンフィグレーション/ モジュールに転送された異常なパラ 測定範囲モジュールのチェック
プログラミングエラー

メータ

モジュールのプログラミング

コモンモードエラー

入力 M-と測定回路(限界外の MANA)

M-を MANA と接続しますの基準電位の電位差 CMV
断線

トランスデューサ回路の抵抗が高す

別のタイプのセンサを使用するか、よりぎる

断面積の大きい導体を使用するなどして配線を変えます。

モジュールとセンサ間の開回路

ケーブルの接続チャンネルが接続されていない(オチャンネルグループを無効にします("測ープン)

定方法"パラメータ)
チャンネルを配線します

アンダーフロー

入力値がアンダーシュート範囲を下回っている;考えられるエラーの原因:
測定範囲の設定が誤っている

別の測定範囲をプログラミングします

測定範囲 4～20 mA および 1～5 V

接続をチェックしますにおけるセンサ配線の極性の反転
オーバーフロー

入力値がオーバーシュート範囲を超別の測定範囲をプログラミングします

えているS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07359アナログモジュールの原理
5.8 アナログモジュールの診断

5.8.4

アナログ出力モジュールのエラーの原因とトラブルシューティング

アナログ出力モジュールのエラーの原因とトラブルシューティングの方法の概要
表 5- 47

アナログ出力モジュールの診断メッセージ、エラーの原因、トラブルシューティング

診断メッセージ

考えられるエラーの原因

エラーを修正または回避するには外部負荷電圧なし

モジュールの負荷電圧 L+なし

電源 L+を接続します

コンフィグレーション/ モジュールに転送された異常なパ 新しいモジュールパラメータを割り付けま
プログラミングエラー

ラメータ

す

M との短絡出力時の過負荷

過負荷の除去出力 QV から MANA における短絡

短絡の除去

断線

アクチュエータのインピーダンス 別のタイプのアクチュエータを使用するが高すぎる

か、より断面積の大きいケーブルを使用す
るなどにより、配線を変えます。

モジュールとアクチュエータ間の ケーブルの接続
断線

360

チャンネルが使用されていない

チャンネルグループを無効にします("出力タ(開いている)イプ"パラメータ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.9 アナログモジュールの割り込み

5.9

アナログモジュールの割り込み

概要
このセクションでは、アナログモジュールの割り込み応答について説明します。 以下の割り込みは、必ず区別します:●

診断割り込み●ハードウェア割り込み

特定のモジュールでは割り込みをサポートしていないか、下記の割り込みを部分的に"処理できる"だけの場合がある点に注意してください。 どのモジュールが割り込み機能をサポートしているかについては、それぞれの技術データを参照してください。

STEP 7 ブロックの詳細
下で説明している OB および SFC の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。

割り込みの有効化
デフォルトの割り込み設定はありません。つまり正常に設定されなければ、割り込みは無効になります。 割り込みを有効にするパラメータは STEP 7 でプログラミングします。

診断割り込みエラー受信イベント(最初に発生)とエラー発信イベント(エラーは解決済み)は、割り込みが有効な場合、診断割り込みによってレポートされます。
CPU は、診断割り込み OB82 を処理するためにユーザープログラム実行に割り込みます。
ユーザープログラムの OB82 で SFC51 または 59 を呼び出して、モジュールによる診断データ出力の詳細を見ることができます。
診断データは、プログラムが OB82 を出るまで一定のまま保たれます。 プログラム
は、OB82 を出たときにモジュールで診断割り込みを確認します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07361アナログモジュールの原理
5.9 アナログモジュールの割り込み"上限または下限違反"トリガを行うハードウェア割り込み
上限と下限を設定して、作業範囲を定義します。 プロセス信号(温度など)がこの作業範囲外になった場合、割り込みが有効であれば、モジュールはハードウェア割り込みをトリガします。
CPU は、ハードウェア割り込み OB40 を実行するためにユーザープログラム実行に割り込みます。
OB 40 のユーザープログラムで、限界値違反に対するオートメーションシステムの反応を定義できます。
プログラムは、OB40 を出たときにモジュールで診断割り込みを確認します。
注記
注: 限界値の設定がオーバーシュート範囲またはアンダーシュート範囲を超えている場
合、システムはハードウェア割り込みを行いません。

OB 40 の開始情報変数 OB40_POINT_ADDR の構造
限界値違反のあるチャンネルは、OB40 の開始情報にある OB40_POINT_ADDR 変数に
ロギングされます。 下の図は、ローカルデータにおける DWORD 8 のビット割り付けを示しています。
/%

/%

       



/%

       


/%



 

ኰአእ䟹⚆
/'

ኒኁኌወ俑ℕ㣑ቑኴዊኘኖ━ቭ手ቢ⊳ሯኞዀዐኪወቑₚ棟⊳ት怔ራ቉ሧቮ⊳ሯኞዀዐኪወቑₚ棟⊳ት怔ራ቉ሧቮ⊳ሯኞዀዐኪወቑₙ棟⊳ት怔ራ቉ሧቮ⊳ሯኞዀዐኪወቑₙ棟⊳ት怔ራ቉ሧቮ

図 5-7

362

OB40 の開始情報: どの限界値イベントがハードウェア割り込みをトリガしたか

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュールの原理
5.9 アナログモジュールの割り込み"サイクル終了に到達"によってトリガされるハードウェア割り込み
サイクル終了時のハードウェア割り込みトリガをプログラミングすることによって、ア
ナログ入力モジュールのサイクルとプロセスを同期化させることができます。
サイクルとは、アナログ入力モジュールのアクティブな全チャンネルの測定値の変換の合計です。 モジュールはチャンネルを連続した順序で処理します。 すべての測定値が正常に変換された後で、モジュールはそのチャンネルにおける新しい測定値をレポートするために、割り込みを CPU に出力します。
常にこの割り込みを使用して実際の変換されたアナログ値をダウンロードできます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07363アナログモジュールの原理
5.9 アナログモジュールの割り込み

364

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール

6

概要
この章の内容:1. アナログモジュールの選択と試運転の手順
2. 重要モジュールのプロパティの概要
3. 使用可能なモジュール(プロパティ、接続図とブロック図、技術データ、モジュールに関する追加情報):a) アナログ入力モジュール用b) アナログ出力モジュール用c) アナログ IO モジュール用

アナログ機能用の STEP 7 ブロック
FC105 "SCALE"(スケール値)および FC106 "UNSCALE"(非スケール値)ブロックを使用
して、STEP 7 でアナログ値を読み取って出力することができます。 これらの FC は
STEP 7 標準ライブラリで使用でき、"TI-S7-Converting Blocks"サブフォルダにあります。

アナログ機能用の STEP 7 ブロックの詳細
FC105 および FC106 の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してくだ
さい。

詳細情報

STEP 7 ユーザープログラムでモジュールパラメータを編集する前に、システムデータのパラメータ設定(データレコード 0、1、128)の構造について理解しておく必要があります。

STEP 7 ユーザープログラムでモジュールの診断データを編集する前に、システムデー
タの診断データ(データレコード 0、1)の構造について理解しておく必要があります。

下記も参照
ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングの原理 (ページ 633)
ユーザープログラムにおけるシグナルモジュールの診断データの評価 (ページ 697)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07365アナログモジュール
6.1 アナログモジュールの選択と試運転の手順

6.1

アナログモジュールの選択と試運転の手順

概要
下の表は、アナログモジュールの試運転を無事に完了するために必要なステップを示しています。
この推奨手順に厳密に従う必要はありません。つまり、他のモジュールの取り付けや試
運転、モジュールのプログラミングなどの他のタスクをこの前または後に完了することもできます。

アナログモジュールの選択と試運転の手順
1. モジュールの選択
2. 特定のアナログ入力モジュールでは: 測定範囲モジュールを使用して測定タイプと範囲を設定します
3. SIMATIC S7 システムへのモジュールの取り付け
4. モジュールパラメータの割り付け
5. 測定トランスデューサまたは負荷のモジュールへの接続
6. コンフィグレーションの試運転
7. 試運転が失敗した場合のコンフィグレーションの分析

取り付けと試運転に関する詳細情報
オートメーションシステムの取り付けマニュアルの「取り付け」と「試運転」の章を参照してください:●『S7-300 オートメーションシステム、取り付け』または●『S7-400 オートメーションシステム、取り付け』または●『分散型 I/O デバイス ET 200M』

マニュアルは、インターネット (http://support.automation.siemens.com/WW/view/ja)で入手できます。

366

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

6.2

モジュールの概要

概要
下の表では、アナログモジュールの重要なプロパティをまとめています。 この概要を参照することにより、必要に応じたモジュールを選択できます。

6.2.1

アナログ入力モジュール

プロパティの概要
下の表は、アナログ入力モジュールの重要なプロパティを示しています。
表 6- 1

アナログ入力モジュール

プロパティ

モジュール
SM 331;

SM 331;

SM 331;

SM 331;

SM 331;

AI 8 x 16 Bit

AI 8 x 16 Bit

AI 8 x 14 Bit

AI 8 x 13 Bit

AI 8 x 12 Bit

High Speed

入力の数

分解能

(-7NF00-)(-7NF10-)(-7HF0x-)(-1KF02-)(-7KF02-)

4 つのチャンネ

4 つのチャンネ

4 つのチャンネ

8 つのチャンネ

4 つのチャンネ

ルグループに 8

ルグループに 8

ルグループに 8

ルグループに 8

ルグループに 8

つの入力

つの入力

つの入力

つの入力

つの入力

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

グループご

グループご

グループご

グループご

グループご

とにプログ

とにプログ

とにプログ

とにプログ

とにプログ

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

 15 ビット+ 15 ビット+ 13 ビット+ 12 ビット+ 9 ビット+符

符号

符号

符号

符号

号
 12 ビット+符号 14 ビット+
符号S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07367アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

モジュール
測定タイプ

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

グループご

グループご

グループご

ごとにプロ

グループご

とにプログ

とにプログ

とにプログ

グラム可能:

とにプログ

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

 電圧

ラム可能:

 電圧

 電圧

 電圧

 電流

 電圧

 電流

 電流

 電流

 抵抗

 電流

 温度

 抵抗
 温度

測定範囲の選択 任意、チャンネ 任意、チャンネ 任意、チャンネ 任意、チャンネ 任意、チャンネ
ルグループごと ルグループごと ルグループごと ルごとサポートしてい なし

ルグループごと

なし

あり

なし

あり

あり

あり

なし

なし

る等時性モード
プログラム可能 あり
な診断
診断割り込みプログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 なし

プログラム可能限界値の監視2 つのチャンネ

2 つのチャンネ

8 つのチャンネ

2 つのチャンネ

なし

ルについてプロ ルについてプロ ルについてプロルについてプロ

グラム可能

グラム可能

グラム可能

グラム可能

制限を超えた場 プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 なし

プログラム可能合のハードウェ
ア割り込み
サイクル終了時 なし

あり

なし

なし

なし

のハードウェア
割り込み368

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

モジュール
電位比率

 以下からの 以下からの 以下からの 以下からの 以下からの

絶縁:

絶縁:

絶縁:

絶縁:

絶縁:

 バックプレ バックプレ バックプレ バックプレ

ーンバスイ

ーンバスイ

ーンバスイ

ーンバスイ

ンターフェ

ンターフェ

ンターフェ

ンターフェ

(2-DMU を除

ース

ース

ース

ース

く)

 CPU
 負荷電圧 負荷電圧(2-DMU を除く)
入力間の最大電 50 VDC

60 VDC

11 VDC

2.0 VDC≤ DC 2.3 V--

PTC およびシ-

位差(ICM)
特殊機能-

リコン温度センサによるモーター保護Z 符号
2-DMU = 2 線トランスデューサ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07369アナログモジュール
6.2 モジュールの概要
表 6- 2

アナログ入力モジュール(続き)

プロパティ

モジュール
SM 331;

SM 331;

SM 331;

SM 331;

SM 331; AI 8 x

AI 2 x 12 Bit

AI 6 x TC

AI 8 x TC

AI 8 x RTD

0/4...20 mA
HART

入力の数

分解能

(-7KB02-)(-7PE10-)(-7PF11-)(-7PF01-)(-7TF00-)*

1 つのチャンネ

1 つのチャンネ

4 つのチャンネ

4 つのチャンネ

1 つのチャンネ

ルグループに 2ルグループに 6

ルグループに 8

ルグループに 8

ルグループに 8

つの入力

つの入力

つの入力

つの入力

つの入力

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

チャンネルグル

グループご

グループご

グループご

グループご

ープごとにプロ

とにプログ

とにプログ

とにプログ

とにプログ

グラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

15 ビット+符号 9 ビット+符

 15 ビット+ 15 ビット+ 15 ビット+

号

符号

符号

符号

 12 ビット+符号 14 ビット+
符号
測定タイプ

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

 チャンネル

グループご

グループご

グループご

グループご

グループご

とにプログ

とにプログ

とにプログ

とにプログ

とにプログ

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

ラム可能:

 電圧

 電圧

 電流

 温度

 温度

 抵抗

 電圧

 温度

 電流

 抵抗

 抵抗

 温度

 温度

測定範囲の選択 任意、チャンネ 任意、チャンネ 任意、チャンネ 任意、チャンネ 任意、チャンネ
ルグループごと ルグループごと ルグループごと ルグループごと ルグループごとサポートしてい あり

なし

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

る等時性モード
プログラム可能 なし
な診断
診断割り込み370

プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

モジュール
限界値の監視1 つのチャンネ

6 つのチャンネ

8 つのチャンネ

8 つのチャンネ

8 つのチャンネ

ルについてプロ ルについてプロ ルについてプロ ルについてプロ ルについてプロ
グラム可能

グラム可能

グラム可能

グラム可能

グラム可能

制限を超えた場 プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能
合のハードウェ
ア割り込み
サイクル終了時 なし

なし

プログラム可能 プログラム可能 なし

 以下からの 以下からの 以下からの 以下からの 以下からの

絶縁:

絶縁:

絶縁:

絶縁:

絶縁:

 CPU

 CPU

 CPU

 CPU

 CPU

のハードウェア
割り込み
電位比率

 負荷電圧(2- 負荷電圧(2-DMU を除DMU を除く)く)

入力間の最大電 ≤ DC 2.3 V

250 VAC

位差(ICM)
特殊機能-

60 VAC/75

60 VAC/75

60 VAC/75

VDC

VDC

VDC

-

-

キャリブレーシ ョン

Z 符号2-DMU = 2 線トランスデューサ* このモジュールについては、分散型I/OデバイスET 200M HARTアナログモジュールのマニュアルで説明されています。 マニュアルについては、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22063748/0/ja)をご覧ください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07371アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

6.2.2

アナログ出力モジュール

プロパティの概要
下の表は、重要なプロパティに基づいたアナログ出力モジュールを示しています。
表 6- 3

アナログ出力モジュール: プロパティの概要

プロパティ

出力数
分解能

モジュール
SM 332;
AO 8 x 12 Bit

SM 332;
AO 4 x 16 Bit

SM 332;
AO 4 x 12 Bit

SM 332;
AO 2 x 12 Bit

SM 332;
AO 8 x 0/4...
20mA HART(-5HF00-)(-7ND02-)(-5HD01-)(-5HB01-)(-8TF00-) *8 出力チャン

4 チャンネルグ 4 出力チャンネ 2 出力チャン

8 出力チャンネ

ネル

ループの 4 出力 ルネル

ル

12 ビット

16 ビット

12 ビット

15 ビット(012 ビットmA～20mA)
15 ビット+符号(4 mA～20mA)
出力タイプ

サポートしている チャンネル  チャンネル

 チャンネル

 チャンネルごと: チャンネルご

ごと:

ごと:

ごと:

 電圧

 電圧

 電圧

 電圧

 電圧

 電流

 電流

 電流

 電流

 電流

なし

あり

なし

なし

なし

あり

あり

あり

あり

あり

プログラム可プログラム可能 プログラム可能 プログラム可と:等時性モードプログラム可能な
診断
診断割り込み

能
置換値出力

なし

プログラム可能能プログラム可能 プログラム可能 プログラム可プログラム可能能372

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

プロパティ

モジュール
SM 332;
AO 8 x 12 Bit

SM 332;
AO 4 x 16 Bit

SM 332;
AO 4 x 12 Bit

SM 332;
AO 2 x 12 Bit

SM 332;
AO 8 x 0/4...
20mA HART(-5HF00-)(-7ND02-)(-5HD01-)(-5HB01-)(-8TF00-) * 以下からの 以下から 以下からの絶

絶縁:

の絶縁:

 バックプレ バックプ バックプレー

ーンバスイ

レーンバ

ンバスインターフェース 以下の間で  以下の間で

電位比率

電気的に絶

電気的に絶

縁:

縁:

 バックプレ  バックプレ
ーンバス接

ーンバスイ

ンターフェ

スインタ

続

ンターフェ

ース

ーフェー

ースとチャ

 負荷電圧 負荷電圧ンネル

縁: 負荷電圧ス
 負荷電圧 チャンネル 出力と L+,M
 CPU と L+,
M
-

特殊機能

-

-

-

-

+符号 = プラス符号* このモジュールについては、分散型I/OデバイスET 200M HARTアナログモジュールのマニュアルで説明されています。 マニュアルについては、インターネット(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/22063748/0/ja)をご覧ください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07373アナログモジュール
6.2 モジュールの概要

6.2.3

アナログI/Oモジュール

プロパティの概要
下の表は、重要なプロパティに基づいてアナログ IO モジュールを示したものです。
表 6- 4アナログ IO モジュール: プロパティの概要

プロパティ

入力の数

モジュール
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit

SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit(-0CE01-)(-0KE00-)

1 つのチャンネルグループの 4 つ 2 つのチャンネルグループの 4 つ
の入力

出力数

の入力

1 つのチャンネルグループの 2 つ 1 つのチャンネルグループの 2 つ
の出力

の出力

分解能

8 ビット

12 ビット+符号

測定タイプ

 チャンネルグループごとにプ チャンネルグループごとにプ

ログラム可能:ログラム可能:

 電圧

 電圧

 電流

 抵抗
 温度

出力タイプ

 チャンネルごと: チャンネルごと:

 電圧

 電圧

 電流
サポートしている等時性モード

なし

なし

プログラム可能な診断

なし

なし

診断割り込みなし

なし

限界値の監視なし

なし

制限を超えた場合のハードウェア なし

なし

割り込み
サイクル終了時のハードウェア割 なし

なし

り込み
置換値出力

374

なし

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

プロパティ

モジュール

電位比率

SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit

SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit(-0CE01-)(-0KE00-)

 バックプレーンバスインター

 以下に対する絶縁:

フェースの電位に接続 バックプレーンバスインター

 負荷電圧に対する絶縁

フェース
 負荷電圧プログラム不可能な、配線によっ -

特殊機能て定義された測定および出力タイプ

6.3

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit;
(6ES7331-7NF00-0AB0)

注文番号
6ES7331-7NF00-0AB0

プロパティ
●

4 つのチャンネルグループに 8 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ
– 電圧
– 電流

●

チャンネルごとにプログラム可能な分解能(15 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

2 チャンネルについてプログラム可能な限界値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

測定値の高速更新●

CPU と絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07375アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
分解能
測定した値の分解能は選択した積分時間とは関係ありません。

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ」の表を参照してください。

ハードウェア割り込み
チャンネルグループ 0 および 1 のハードウェア割り込みは、STEP 7 でプログラムできます。 ただし、チャンネルグループの最初のチャンネルにのみハードウェア割り込みを設定します。最初のチャンネルはチャンネル 0 または 2 です

測定値の高速更新
チャンネルグループの 2 つのチャンネルにおける測定値の高速更新は、複数のチャンネ
ルグループの有効化に比べて 3 倍の速さです。
例: チャンネル 0 と 1 が 2.5 ms フィルタリングでアクティブな場合、どちらのチャンネルも 10 ms の間隔で新しい測定値を PLC に返します(他の設定では、リフレッシュレ
ートはフィルタ設定と同じになります)。
測定値の高速更新は、チャンネルグループ 0 および 1 のどちらのチャンネルもアクティ
ブな場合にのみ可能です。つまり、"測定タイプ"パラメータが設定されている場合です。 ただし、2 つのチャンネルグループ 0 と 1 のうち、アクティブにできるのは 1 つだけです(同時にアクティブにすることはできません)。

端子割り付け下の図は、さまざまな配線オプションを示しています。

376

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
配線: 電圧と電流の測定
電流を測定する場合、対応する分流器を使用してチャンネル電圧の電圧入力を並列で配線します。 チャンネル入力端子を隣接するコネクタ端子とブリッジします。
例: 端子 22 と 2、端子 23 と 3 をブリッジして、電流測定用のチャンネル 0 をコンフィ
グレーションします。
電流測定用にコンフィグレーションされたチャンネルで、指定された精度を得るために分流器を隣接するチャンネル端子に接続します。








 വ









വ








വ






9 ದ

&+

9


ದ

&+

9


ದ

&+

9


ದ

&+

9


ದ

&+

9


ದ

&+

9


ದ

&+



വ







&+







ದ

9





6)


വ








വ














വ








വ










①
②
③
④
⑤

電圧測定
バックプレーンバスインターフェース
絶縁
アナログデジタルコンバータ(ADC)
等電位ボンディング

図 6-1

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07377アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
配線: 2 線トランスデューサおよび 4 線トランスデューサ

&+

/
0













 വ









&+



വ






&+



വ






&+





വ












&+

&+

6)









വ








വ












വ








/
&+



വ



&+



0



①
②
③
④
⑤
⑥
図 6-2

378

バックプレーンバスインターフェース
絶縁
アナログデジタルコンバータ(ADC)
4 線トランスデューサ用のチャンネル 0
2 線トランスデューサ用のチャンネル 7(外部電源使用)
等電位ボンディング

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 272 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり

未設定入力の応答

コンフィグレーション前に有効だったプロセス
値を返します。

サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり 最大電位差
 入力(CMV)の間

35 VAC / 50 VDC、

 入力と Minternal (Viso)の間

60 VAC/75 VDC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 130 mA

モジュールの電力損失

代表値 0.6 W

アナログ値の生成
測定原理

統合

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり

 積分時間(ms)10 複数のアクティブなチャンネルがあるチャンネルグ 35

16,7

20

100

55

65

305

ループごとの基本変換時間

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07379アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

技術仕様
 アクティブなチャンネルグループが 0 個または 1

10

16,7

20

100

チャンネル積分時間(1/f1)(ms)

10

16,7

20

100

 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

15 ビット + 符号

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

100

60

50

10

モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有

140

220

260

1220

個しかないチャンネルグループごとのチャンネル変換時間効) (ms)
外乱周波数抑制とエラーの限界
f = n (f1 1%)における外乱周波数抑制(f1 = 外乱周波数); n= 1、2、...
 共通モード外乱(CMV < 50 V)> 100 dB

 直列モード外乱(最大外乱値<定格入力範囲)> 90 dB

入力間のクロストーク> 100 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値 CMV = 0 / CMV = ± 50 Vに関連)
 電圧入力±0,1% / ± 0,7%

 電流入力±0,3% / ± 0,9%

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力±0,05%

 電流入力±0,05%

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.005%/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)±0,03%

繰り返し精度(25°C での過渡状態、入力範囲に関連)±0,025%ステータス、割り込み、診断 割り込み 限界値割り込み

プログラム可能チャンネル 0 と 2

 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートあり380

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

技術仕様
センサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス
 電圧

 電流

±5V

/ 2 MΩ

1 V～5 V/ 2 MΩ± 10 V/ 2 MΩ

0 mA～20 mA/ 250 Ω

± 20 mA/ 250 Ω

4 mA～20 mA/ 250 Ω

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

最大 50 V、連続

電流入力の最大電流(破壊限界)

最大 32 mA

シグナルトランスデューサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用– 2 線トランスデューサとして可能、個別のトランスデューサ電源あり– 4 線トランスデューサとしてサポートありRUN でのパラメータ再割り付け
RUN でパラメータを再割り付けする場合、次の特性が適用されます。
SF LED が点灯する:
再設定前に診断が保留中であった場合、(CPU、IM またはモジュール上の) SF LED
は、診断がもはや保留になっていない、またはモジュールが正しく作動しているにもかかわらず、点灯する場合があります。
解決策：●

診断が保留中でない場合、新しいパラメータの再割り付けのみを実施するか、または●モジュールを抜いてから再度挿入します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07381アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

6.3.1

測定のタイプと範囲

概要
測定のタイプと範囲は、STEP 7 の"測定範囲"パラメータでコンフィグレーションします。
モジュールのデフォルト設定は、"±10 V"の範囲の"電圧"測定です。 このデフォルト設
定を利用すれば、STEP 7 で SM 331; AI 8 x 16 Bit をプログラミングする必要がありません。

測定のタイプと範囲
表 6- 5測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲

電圧 V:

±5V
1 V～5 V± 10 V

電流

0 mA～20 mA± 20 mA
4 mA～20 mA

382

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

6.3.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングについては、「アナログモジュールのプログラミ
ング」 (ページ 355)の章を参照してください。

パラメータ
表 6- 6

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータ 適用範囲
タイプ

 診断割り込み

あり/なし

なし

ダイナミッ モジュール

 制限を超えた場合の

あり/なし

なし

ク

-

ダイナミッ チャンネル

 有効

ハードウェア割り込み ハードウェア割り込
みのトリガ
 上限値

測定範囲で制限できます。
32511～-32512

ク-32512～32511

 下限値
 診断
 グループ診断

あり/なし

なし

スタティッ チャンネル

 ライン接続チェック

あり/なし

なし

ク

無効

V

グループ

 測定
 測定タイプ

電圧 V:
4DMU 電流(4 線トランスデューサ)
 測定範囲「測定のタイプと範囲」の表を参

ダイナミッ チャンネル± 10 Vク

グループ

照してください ノイズの抑制

100 Hz; 60 Hz; 50 Hz; 10 Hz

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

50 Hz

383

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
チャンネルグループ
SM 331; AI 8 x 16 Bit のチャンネルは、2 チャンネルの 4 グループに分けられます。 パ
ラメータは、1 つのチャンネルグループにのみ割り付けられます。
下の表は、チャンネルグループの関連コンフィグレーションを示しています。 チャン
ネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。
表 6- 7

SM 331; AI 8 x 16 Bit チャンネルのチャンネルグループへの割り付け

チャンネル...

... それぞれ 1 つのチャンネルグループを構成します

チャンネル 0

チャンネルグループ 0

チャンネル 1
チャンネル 2

チャンネルグループ 1

チャンネル 3
チャンネル 4

チャンネルグループ 2

チャンネル 5
チャンネル 6

チャンネルグループ 3

チャンネル 7

下記も参照
アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)

384

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)

6.3.3

SM 331; AI 8 x 16 Bitに関する追加情報

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。
チャンネルグループコンフィグレーションによって、プログラミングされた特定の入力は使用されないままになる場合があるため、こうした使用されるチャンネルで診断機能が使用できるように、下記のこうした入力の特別機能を考慮に入れてください。
●

測定範囲 1 V～5 V: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を並列で配線します。

●

電流測定、4 mA～20 mA: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を直列で配線します。 分流器をプログラミングされて使用されない各チャ
ンネルに接続します。

●

その他の測定範囲:チャンネルの正と負の入力を短絡させます。

ライン接続チェック
ライン接続チェックは、1 V～5 V および 4 mA～20 mA の範囲で行うことができます。
両方の測定範囲のルール:
ライン接続チェックが有効の場合、モジュールは電流が 3.6 mA(0.9 V)を下回ったときに断線を診断データにロギングします。
また、プログラムでこの機能が有効の場合には、モジュールは診断割り込みもトリガします。
診断割り込みが無効の場合には、断線していることだけが SF LED の点灯で示されるため、診断バイトをユーザープログラムで評価する必要があります。
ライン接続チェックが無効で診断割り込みが有効の場合、モジュールはアンダーフローが検出されたときに診断割り込みをトリガします。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07385アナログモジュール
6.3 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF00-0AB0)
上限値と下限値のプログラミングに関する特殊機能
SM 331; AI 8 x 16 Bit のプログラム可能な限界値(ハードウェア割り込みトリガ)は、SM

331; AI 8 x 16 Bit のパラメータの概要の表で示した値の範囲と異なります。
理由: モジュールソフトウェアがプロセス変数を評価するために使用している計算方法
では、状況によって最高 32511 のレポートが不可能なため。 アンダーフローまたはオ
ーバーフローの限界でハードウェア割り込みをトリガするプロセス値は、当該チャンネ
ルの校正係数に基づいており、下の表で示されている下限値と値 32511 (7EFFH)の間で変動する可能性があります。
下の表で指定されている最小限界値に違反する限界値を定義することはできません。
表 6- 8

SM 331; AI 8 x 16 Bit の最小の上限値および下限値

測定範囲最小の上限値

最小の下限値± 10 V

11.368 V-11.369 V

31430-31433

7AC6H

8537H

5.684 V

-5.684 V

31430-31430

7AC6H

853AH

5.684 V

0.296 V

32376

-4864

7E78H

ED00H

22.737 mA-3.519 mA

31432

-4864

7AC8H

ED00H

22.737 mA

1.185 mA

32378

-4864

7E7AH

ED00H

22.737 mA-22.737 mA

31432-31432

7AC8H

8538H

±5V

1 V～5 V

0 mA～20 mA

4 mA～20 mA± 20 mA

386

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
CMV の結果としての測定エラー
SM 331; AI 8 x 16 Bit は、AC または DC 範囲内に CMV が存在するかどうかに関係な
く、測定を行うことができます。
複数のフィルタ周波数設定の AC CMV 値により、入力増幅器における ADC 積分時間とコモンモードの抑制の結果としてノイズが抑えられます。 AC CMV が 35 VRMS を下回る場合、100 dB を超えるノイズ抑制を行うと、わずかな測定エラーが発生します。
DC CMV の影響は、入力増幅ユニットのノイズ抑制機能を使用することで、最小限に抑えることができます。 必然的に、CMV に比例してある程度の測定精度の低下が予測されます。 最悪の場合のエラーは、1 つのチャンネルと他の 7 つのチャンネルの間の電位差が 50 VDC である場合に起こります。 最悪の場合のエラーを計算すると 0°C～
60°C の場合で 0.7%となりますが、通常の測定エラーは 25°C の場合で 0.1%以内に収
まります。

6.4

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit;
(6ES7331-7NF10-0AB0)

注文番号
6ES7331-7NF10-0AB0

プロパティ
●

4 つのチャンネルグループに 8 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ
– 電圧
– 電流

●

チャンネルごとにプログラム可能な分解能(15 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲の選択●プログラム可能な診断および診断割り込み●

8 チャンネルについてプログラム可能な限界値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

サイクル終了時のプログラム可能なハードウェア割り込み●

最大 4 チャンネルでの測定値の高速更新●

CPU と絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07387アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ」の表を参照してください。

端子割り付け下の図は、さまざまな配線オプションを示しています。

配線: 電圧と電流の測定
チャンネル 0～7 で両側に接続可能
 /



&+

/

0 



0

വ

വ



 0







വ

0 



&+

$'8

$'8

$'8

$'8

വ

 0

വ




図 6-3

388

9

&+




0 

6)

&+

 0

വ

വ

9

 0ದ

 0ದ

0ದ 

①②വ

0ದ 




&+



 0ದ

'&0ದ 
&+

 0
'&0ದ 
&+



0

9

&+




9

 0ದ

 0



電圧測定用接続等電位ボンディング

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
配線: 2 線/4 線トランスデューサ
チャンネル 0～7 で両側に接続可能
 /



&+

0

/
'&
വ

വ

0ದ 0

 0







വ

0 



&+

$'&

$'&

$'&

$'&

വ



0 

 0

വ
6)




&+


0
&+



 0

വ

വ



 0ದ

 0ದ

0ದ 

図 6-4

വ

0ದ 




①
②
③



 0ದ

'&0ದ 
&+/

 0





&+



0




&+






/
0
&+

 0ದ

 0

2 線トランスデューサ
4 線トランスデューサ
等電位ボンディング

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07389アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 272 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

あり

プログラミングされていない入力の応答

コンフィグレーション前に有効だったプロ
セス値を返します。

サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり

絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間

あり

グループ数

2

最大電位差
 入力(CMV)の間

60 VAC/75 VDC

 入力と Minternal (Viso)の間

60 VAC/75 VDC

絶縁試験電圧500 VAC

電流消費量
 バックプレーンバスによる最大 100 mA 電源電圧 L+から

最大 200 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.0 W

390

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成
測定原理

統合

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(8 チャンネルモード)(ms)

95/83/72/23

 基本変換時間(4 チャンネルモード)(ms)101) 4)

 分解能、符号を含む

16 ビット 周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

すべて 2)/50/60/400

測定値の平滑化

なし/低/平均/高モジュールの基本実行時間(8 チャンネルモード)(ms)

190/166/144//46

モジュールの基本実行時間(4 チャンネルモード)(ms)101)

外乱周波数の抑制、エラー限界
F = n x (f1 1%)における外乱周波数の抑制(f1 = 外乱周波数、n = 1、2、...)
 共通モード外乱(VCM < AC 60 V)> 100 dB

 直列モード外乱(最大外乱値<定格入力範囲)> 90 dB 3)

入力間のクロストーク> 100 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 入力電圧±0,1%

 入力電流±0,1%

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力±0,05%

 電流入力±0,05%

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.005%/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)±0,01%

繰り返し精度(25 °C での設定された状態、入力範囲の測定 ±0,01%
範囲終了値に関連)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07391アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断
割り込み
 制限を超えた場合のハードウェア割り込み

プログラム可能なチャンネル 0～7

 サイクル終了時のハードウェア割り込み

プログラム可能 診断割り込み

プログラム可能

診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありトランスデューサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス
 電圧± 5 V/2 MΩ
1 V～5 V/2 MΩ± 10 V/2 MΩ 電流

0 mA～20 mA/250 Ω
4 mA～20 mA/250 Ω± 20 mA/250 Ω

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

35 V 連続、最大 1 秒の遅延に対して75 V(負荷時間率 1:20)

電流入力の最大電流(破壊限界)

40 mA

シグナルトランスデューサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用
2 線トランスデューサとして可能、個別のトランスデューサ電源あり
サポートあり4 線トランスデューサとして

392

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

技術仕様
1)4 チャンネルモードの外乱周波数は"すべて"です
2)外乱周波数 50/60/400 Hz は"すべて"として指定されます
3)8 チャンネルモードのシリージモードの除去率は以下のように低くなります:

50 Hz > 70 db
60 Hz > 70 db
400 Hz > 80 dB
50/60/400 Hz > 90 dB4)4 チャンネルモードでは、80 ms 以内に変換値が 100%になります。このプロセスで決定された値は、最大 10 ms の間隔で返されます。

RUN でのパラメータ再割り付け
RUN でパラメータを再割り付けする場合、次の特性が適用されます。
SF LED が点灯する:
再設定前に診断が保留中であった場合、(CPU、IM またはモジュール上の) SF LED
は、診断がもはや保留になっていない、またはモジュールが正しく作動しているにもかかわらず、点灯する場合があります。
解決策：●

診断が保留中でない場合、新しいパラメータの再割り付けのみを実施するか、または●モジュールを抜いてから再度挿入します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07393アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)6.4.1

測定タイプと測定範囲

概要
測定タイプと範囲は、STEP 7 の"測定タイプ"パラメータでコンフィグレーションしています。
表 6- 9測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

出力範囲

電圧 V:

± 5 V、1 V～5 V、± 10 V

電流(4 線トランスデューサ)

0 mA～20 mA

4DMU

4 mA～20 mA± 20 mA

チャンネルグループ
SM 331; AI 8 x 16 Bit のチャンネルは、2 チャンネルの 4 グループに分けられます。 パ
ラメータは、必ず 1 つのグループに割り付けます。 割り込み限界には例外があります。
下の表は、チャンネルグループの関連コンフィグレーションを示しています。 チャン
ネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。
表 6- 10

SM 331; AI 8 x 16 Bit チャンネルのチャンネルグループへの割り付け

チャンネル...

...それぞれ 1 つのチャンネルグループを構成します

チャンネル 0

チャンネルグループ 0

チャンネル 1
チャンネル 2

チャンネルグループ 1

チャンネル 3
チャンネル 4

チャンネルグループ 2

チャンネル 5
チャンネル 6

チャンネルグループ 3

チャンネル 7394

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

6.4.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングについては、「アナログモジュールのプログラミ
ング」 (ページ 355)の章を参照してください。

パラメータ
表 6- 11

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータタイプ

適用範囲

あり/なし

なし

ダイナミック

モジュール

あり/なし

なし

ダイナミックあり/なし

なし

ダイナミック

 上限値32511～-32512-

ダイナミック

チャンネル

 下限値

-32512～32511-

ダイナミックチャンネル

 グループ診断

あり/なし

なし

スタティックチャンネル

 ライン接続チェック

あり/なし

なし

 モジュール操作モード

 8 チャンネル

あり

 4 チャンネル

なし

 ノイズの抑制

50 Hz

 有効
 制限を超えた場合のプロセ
スの割り込み サイクル終了時のプロセス
割り込み
 診断割り込み
 プロセス割り込みのトリガ

 診断

チャンネル

 測定
ダイナミックモジュール
チャンネルグループ

60 Hz
400 Hz50/60/400 Hz

50/60/400 Hz
 平滑化

 なし
 弱

なし

ダイナミックチャンネルグ
ループ

 中
 強

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07395アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

パラメータ

値の範囲

 測定タイプ 測定の範囲:

デフォルト

パラメータタイプ

適用範囲

ダイナミックチャンネルグ
ループ

無効
 ±5V

電圧

± 10 V 1 V～5 V
 ± 10 V
電流(4 線トランスデューサ)

 0 mA～20 mA

4 mA～20

 4 mA～20 mA

mA

 ± 20 mA

下記も参照
アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)
アナログモジュールのプログラミング (ページ 355)

396

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)

6.4.3

SM 331; AI 8 x 16 Bitに関する追加情報

操作モード
SM 331; AI 8 x 16 Bit の動作モード:●

8 チャンネルモード●

4 チャンネルモード

8 チャンネル動作モード
このモードでは、モジュールは各グループの 2 つのチャンネル間で切り替えを行います。 モジュールの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。
ADC は最初に偶数の番号のチャンネルを変換し、その後奇数の番号のチャンネル 1、3、5 および 7 のチャンネルを変換します(以下の図を参照)。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎ
หᤨ

&+

&+

&+

&+

ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎ
หᤨ

&+

図 6-5

&+

&+

&+

8 チャンネルモードのサイクル時間

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07397アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
8 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間
チャンネル変換時間は、プログラミングされたノイズ抑制に基づきます。 設定されている外乱周波数 50 Hz の場合のチャンネル変換時間は 76 ms で、この中には通信時間も含まれます。 外乱周波数を 60 Hz に設定した場合は、チャンネル変換時間は 65 msとなります。 外乱周波数を 400 Hz に設定すれば、チャンネル変換時間を 16 ms にまで短縮できます。 50、60、400 Hz に設定した場合、チャンネル変換時間は合計で 88
ms となります。その後、モジュールは OptoMOS リレーによって、グループの別のチ
ャンネルに切り替える必要があります。 Opto-MOS リレーには、切り替えと設定で 7
ms かかります。 次の表はこの相互関係を示しています。
表 6- 12

8 チャンネルモードにおけるサイクル時間

外乱周波数(Hz)チャンネルサイクル時間(ms)モジュールサイクル時間(すべてのチャンネル)

50

83

166

60

72

144

400

23

46

50/60/400

95

190

4 チャンネル動作モード
このモードでは、モジュールはグループのチャンネル間で変更されません。 モジュー
ルの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆
&+

図 6-6

398

&+

&+

&+

4 チャンネルモードのサイクル時間

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
モジュールサイクル時間
4 チャンネルモードに設定した場合、変換値は 80 ms 以内に 100%になり、10 ms ごとに更新されます。 チャンネルおよびモジュールサイクル時間は、モジュールがグルー
プのチャンネル間で変更されないため、常に同一となります(常に 10 ms)。
チャンネル変換時間 = チャンネルサイクル時間 = モジュールサイクル時間 = 10 ms

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルについては、"測定方法"パラメータで"無効"値を設定します。
この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。
8 チャンネルモードでのチャンネルグループ設定のために、プログラミングされた特定の入力が使用されないままになる場合があるため、使用しているチャンネルで診断機能を有効にするために、下記で概要が説明されているこれらの入力の特殊機能を考慮してください。
●

測定範囲 1 V～5 V: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を並列で配線します。

●

電流測定、4 mA～20 mA: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を直列で配線します。 分流器を、プログラミングされて使用されない各チ
ャンネルに接続する必要があります。

●

その他の測定範囲: チャンネルの正と負の入力を短絡させます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07399アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
ライン接続チェック
ライン接続チェックは、電圧測定範囲と 4 mA～20 mA の電流測定範囲で行うことができます。
測定範囲を± 5V、1 V～5 V、± 10 V、4 mA～20 mA にコンフィグレーションして、ライン接続チェックを有効にした場合、アナログ入力モジュールはアンダーフロー(32768)に達した時点で断線を診断データにロギングします。
また、プログラムでこの機能が有効の場合には、モジュールは診断割り込みもトリガします。
診断割り込みが無効の場合には、断線していることだけが SF LED の点灯で示されるため、診断バイトをユーザープログラムで評価する必要があります。
次の状況では、断線検出が最大 2 秒かかることがあります。
●

電圧測定中に断線が起こった場合。

●

電流測定中に分流器(250 Ω)から入力間のフロントコネクタジャンパに断線が起こった場合。

この期間に、測定値は全有効値範囲で一通り確認できます。
測定範囲を 4 mA～20 mA にコンフィグレーションして、ライン接続チェックを無効にして診断割り込みを有効にすると、モジュールはアンダーフロー値に達した時点で診断
割り込みをトリガします。

オーバーフロー、アンダーフローおよびハードウェア割り込みの限界
特定の範囲内でのオーバーフローとアンダーフローに対する診断応答の限界値は、本書の「アナログ入力チャンネルのアナログ値の表示」の章以降で一覧にしている範囲と異なります。 状況によっては、プロセス変数を評価するために使用されるモジュールソ
フトウェアの数値処理方法によって最大 32511 の値が返されません。
最小のオーバーフローまたはアンダーフローの応答限界より高いハードウェア割り込み
限界値を設定しないでください。 「アナログ入力チャンネルのアナログ値の表示」の章以降のサイクル終了時の割り込み。

400

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.4 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit; (6ES7331-7NF10-0AB0)
サイクル終了時の割り込み
サイクル終了時の割り込みを有効にすることで、モジュールの変換サイクルとプロセスを同期化することができます。 有効なチャンネルが変換されると、割り込みが設定されます。
以下の表は、プロセス中またはサイクル終了時の割り込み中の追加 OB40 情報の 4 バイ
トの内容を示しています。

4 バイトの追加情報の内容

27

26

25

24 23

22

21

20

バイ
ト

特殊アナログ 範囲を識別するチャンネルあたり 2 ビット
フラグ

チャンネルで上限値超過

7

6

5

4

3

2

1

0

0

チャンネルで下限値超過

7

6

5

4

3

2

1

0

1

サイクルイベント終了時
空きビット

X

2
3

ET 200M 分散型 IO デバイスでのモジュールの操作
ET 200M での SM 331; AI 8 x 16 Bit の操作には、以下の IM 153 x の 1 つが必要です。
●

IM 153-1; 6ES7153-1AA03-0XB0 以降、E 01●

IM 153-2; 6ES7153-2AA02-0XB0 以降、E 05●

IM 153-2; 6ES7153-2AB01-0XB0 以降、E 04

DPV0 のみをサポートする PROFIBUS マスタで SM 331; AI 8 x 16 Bit を操作する際のプログラミン
グの制限事項電気的に絶縁されている SM 331; AI 8 16 Bit アナログ入力モジュールを、S7 マスタではない PROFIBUS マスタと組み合わせて ET200M PROFIBUS スレーブシステムで操作する場合、特定のパラメータがサポートされません。 S7 以外のマスタは、ハードウ
ェア割り込みをサポートしていません。 そのため、この機能に関連するすべてのパラ
メータは無効になります。 この中には、ハードウェア割り込みの有効化、ハードウェ
ア制限、サイクル割り込みの有効化の終了が含まれます。 その他のパラメータはすべて使用できます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07401アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

6.5

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性;(6ES7331-7HF0x-0AB0)

注文番号
6ES7331-7HF00-0AB0 または 6ES7331-7HF01-0AB0

プロパティ
●

4 つのチャンネルグループに 8 つの入力●測定タイプはチャンネルグループごとに調整可能:
– 電圧
– 電流

●

各チャンネルグループでプログラム可能な分解能(13 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

2 チャンネルについてプログラム可能な限界値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

測定値の高速更新●

サポートしている等時性モード●

CPU からの絶縁●負荷電圧からの絶縁(2 線トランスデューサを除く)

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)」の章を参照してください。

ハードウェア割り込み
チャンネルグループ 0 および 1 のハードウェア割り込みは STEP 7 でプログラムできます。ただし、ハードウェア割り込みはチャンネルグループの最初のチャンネルにのみ設定します。最初のチャンネルはチャンネル 0 またはチャンネル 2 です402

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
端子割り付け下の図は、さまざまな配線オプションを示しています。

配線: 電圧測定
 /
ࡑ࡞࠴ࡊ࡟ࠢࠨ᷹ቯ▸࿐ࡕࠫࡘ
࡯࡞ౝㇱ㔚Ḯ

 0$1$
 0
 0 ದ
 0 
 0 ದ
 0 
 0 ದ
 0
 0ದ

$'&⛘✼ࡃ࠶ࠢࡊ࡟࡯ࡦࡃ
ࠬࠗࡦ࠲࡯ࡈࠚ࡯ࠬ

図 6-7

 0  
 0  ದ 0
 0ದ
 0
 0ದ
 0  0 ದ 0$1$

6)

9

&+

9

&+

9

&+

9

&+

'&
9


╬㔚૏
ࡏࡦ࠺ࠖࡦࠣ

9

&+

9

&+

9

&+

9

ᯏ⢻଻⸽ធ
࿾

&+

 0

ブロック図と配線図

測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

± 1V

A

± 5V

B

± 10V

B(デフォルト)

1 V～5VB

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07403アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
配線: 電流測定用の 2 線および 4 線トランスデューサ

ࡑ࡞࠴ࡊ࡟
ࠢࠨ

᷹ቯ▸࿐ࡕࠫࡘ
࡯࡞

ౝㇱ
㔚Ḯ

⛘✼

図 6-8

'08

 0  
 0  ದ 0
 0ದ
 0
 0ದ
 0  0 ದ 0$1$

















 0$1$
 0
 0 ದ
 0 
 0 ದ
 0  
 0  ದ
 0
 0ದ

$'&ࡃ࠶ࠢࡊ࡟࡯ࡦࡃ
ࠬࠗࡦ࠲࡯ࡈࠚ࡯ࠬ

 /

6)

&+
&+
&+
&+


'&
9


'08



/
0








/
0

 0

/
0
/
0

╬㔚૏
ࡏࡦ࠺ࠖࡦࠣ
&+
&+
&+
ᯏ⢻଻⸽ធ
࿾

&+

ブロック図と配線図

測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

2 線トランスデューサ

4 mA～20mA

4 線トランスデューサ± 20mA
0 mA～20mA

D
C

4 mA～20mA

404

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 230 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

あり

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位 定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり

トランスデューサの電源 電源電流最大 30 mA (チャンネル当たり) 短絡に対する耐性あり

絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間なし

 チャンネルと電源の間あり

 最大電位差
 入力と MANA (CMV)の間

11 VDC/8 VAC

 信号 = 0 V で
 2 線トランスデューサを除く 入力(CMV)の間

11 VDC/8 VAC

 MANA と Minternal (Viso)の間

75 VDC/60 VAC

 絶縁試験電圧
 チャンネルとバックプレーンバスおよび負荷電圧 500 VDC
L +の間

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07405アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

技術仕様
 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA

 負荷電圧 L +による(2 線トランスデューサなし)

最大 50 mA

モジュールの電力損失

代表値 1.5 W

アナログ値の生成
測定原理

現在値の変換

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり チャンネル当たりの基本変換時間

52 µs

 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

14 ビット 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

なし

400

60

50

 モジュールの基本実行時間(有効なチャンネル数0.42 ms

2.5 ms

16.7 ms

20 msには無関係)
外乱周波数の抑制、エラー限界
f = n (f1 ± 1 %)時の外乱周波数抑制、(f1 = 外乱周波数) n=1.2...
 共通モード外乱(CMV < 11 Vpp)

> 80 dB

 直列モード外乱(ピーク値 < 定格入力範囲)> 40 dB

入力間のクロストーク> 65 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力 電流入力406±1V± 0,3 %

±5V

± 0,4 %

± 10 V± 0,3 %

1 V～5 V± 0,4 %

± 20 mA± 0,3 %

0 mA～20 mA± 0,3 %

4 mA～20 mA± 0,3 %

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

技術仕様
基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力 電流入力±1V± 0,2 %

±5V

± 0,25 %± 10 V± 0,2 %

1 V～5 V± 0,25 %± 20 mA± 0,2 %

0 mA～20 mA± 0,2 %

4 mA～20 mA± 0,2 %

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.004 %/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0,03 %繰り返し精度(25°C での設定された状態、入力範囲± 0,1 %に関連)
ステータス、割り込み、診断 割り込み ハードウェア割り込み

プログラム可能 診断割り込み

プログラム可能 診断機能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありセンサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス
 電圧

 電流

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

±1V

10 MΩ

±5V

100 kΩ± 10 V

100 kΩ

1 V～5 V

100 kΩ± 20 mA

50 Ω

0 mA～20 mA

50 Ω

4 mA～20 mA

50 Ω

最大 20 V 連続、最大 1 秒の遅延に対して 75 V
(負荷時間率 1:20)

電流入力の最大電流(破壊限界)
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

40 mA

407

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

技術仕様
 信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用 2 線トランスデューサとしてサポートあり 4 線トランスデューサとしてサポートあり L+ = DC 24 V の場合の 2 線トランスデューサの最大 820 Ω

負荷特性の線形化6.5.1

なし

測定タイプと測定範囲

概要
このアナログ入力モジュールには測定値モジュールがあります。 測定のタイプと範囲
は、STEP 7 の"測定範囲"パラメータでコンフィグレーションします。
モジュールの STEP 7 のデフォルト設定は、"± 10 V"の範囲の"電圧"測定です。 このデ
フォルト設定を利用すれば、STEP 7 で SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed をプログラミ
ングする必要はありません。

測定範囲モジュール
測定のタイプと範囲に合わせて測定範囲モジュールの位置を変更する必要がある場合もあります。 「アナログ入力チャンネルの測定方法と範囲の設定」の表を参照してくだ
さい。 設定はモジュールにも印刷されています。 フロントドアの測定範囲モジュールの位置をマークします(図を参照)。
5DQJH
$ %
& '

408

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
測定タイプと測定範囲
表 6- 13

測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲(センサのタイプ)

測定範囲モジュールの設定

V: 電圧

±1V

A

±5V

B

1 V～5 V± 10 V
4DMU: 電流(4 線トランスデ

0 mA～20 mA

ューサ)

4 mA～20 mAC± 20 mA
2DMU: 電流(2 線トランスデ

4 mA～20 mA

D

ューサ)

チャンネルグループ
SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed のチャンネルは、2 チャンネルの 4 グループに分けられます。 パラメータは、1 つのチャンネルグループにのみ割り付けられます。
SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed には、チャンネルごとに 1 つの測定範囲モジュールが装着されています。
下の表は、チャンネルグループの関連コンフィグレーションを示しています。 チャン
ネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07409アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
表 6- 14

SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed チャンネルのチャンネルグループへの割り付
けチャンネル...

... それぞれ 1 つのチャンネルグループを構成します

チャンネル 0

チャンネルグループ 0

チャンネル 1
チャンネル 2

チャンネルグループ 1

チャンネル 3
チャンネル 4

チャンネルグループ 2

チャンネル 5
チャンネル 6

チャンネルグループ 3

チャンネル 7410

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

6.5.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングについては、「アナログモジュールのプログラミ
ング」 (ページ 355)の章を参照してください。

パラメータ
表 6- 15

SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータ 適用範囲
タイプ

 診断割り込み

あり/なし

なし

 制限を超えた場合のプロセスの割り込み

あり/なし

なし

ダイナミッ モジュール
ク

高速モード(DP スレーブ
プロパティで等時性動作のために 331-7HF01 が含まれている場合にのみ設定できます)あり/なし

なし

スタティッ モジュールク プロセス割り込みのトリガ

測定範囲で制限できます。
-

 上限値

-32512～32511

ダイナミッ チャンネル
ク

あり/なし

なし

スタティッ チャンネル
ク
グループ

無効

V

 有効

32511～-32512

 下限値
 診断
 グループ診断
 測定
 測定タイプ

電圧 V
4DMU 電流(4 線トランスデューサ)
2DMU 電流(2 線トランスデューサ)
 測定範囲「測定のタイプと範囲」の表を参照± 10 V

してください ノイズの抑制なし; 400 Hz; 60 Hz; 50 Hz

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

50 Hz

ダイナミッ チャンネル
ク
またはチャ
ンネルグル
ープ

411

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

6.5.3

等時性モードプロパティ
再現可能な反応時間(つまり同じ長さ)は、一定の DP バスサイクルによって SIMATIC シ
ステム内でアーカイブされ、シングルサイクリックプロセスの概要は以下のようになります。
●

ユーザープログラムのサイクルは無関係です。 サイクル時間の長さは、非サイクリックプログラムの分岐によって変化します。

●

PROFIBUS サブネット上の独立および変数 DP サイクル●

DP スレーブのバックプレーンのサイクリックオペレーション。

●

DP スレーブの電子モジュールにおけるサイクリックシグナルの準備と変換

一定の DP サイクルは同期的に同じ長さで実行します。 CPU 実行レベル(OB61～OB64)と等時性 IO はこのサイクルで同期化されます。 したがって、I/O データは定義済みの一定の間隔で転送されます(等時性モード)。

前提条件●

DP マスタおよびスレーブが等時性モードをサポートしている必要があります。 こ
れには STEP 7 の V5.2 以降が必要です。

412

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
操作モード: 等時性モード
表 6- 16

等時性モードの条件:

標準モード
実際の値を読み取ってから転送バッファに書き込むまでのフィルタ時間と処理

最大 625 μs

時間 TWE(診断の有効状態に関係なく TWE について定義された値が適用されます)
以下の入力遅延時間を含みます

10 µs

TDPmin

3.5 ms

診断割り込み最大 4 x TDP

高速モード(6ES7331-7HF01-0AB0 でのみ可能)
実際の値を読み取ってから結果を転送バッファに書き込むまでのフィルタ時間

最大 625 μsと処理時間 TWE(診断は選択できません)
以下の入力遅延時間を含みます

10 µs

TDPmin

1 ms

注記"高速モード"に設定することで、DP システムのサイクル時間を短縮できます。 ただし、この動作モードでは診断機能が無効になるという問題があります。

HW Config で設定できる最小の Ti875 µs 値は、定義された TWE 値に、IM 153 での計算と転送に必要な時間を加えたものによって導き出されます。
指定される TDPmin 値は、DP スレーブ/IM 153 設定のサイズによって決まります: さまざまなモジュールが取り付けられている場合、必ず最も遅いものによって TDPmin が決まります。
注記"等時性"モードで操作する場合、モジュールは STEP 7 でのパラメータ設定に関係な
く、 自動的に"積分時間:なし/外乱周波数"を設定します。"なし/外乱周波数" "プロセス割り込み"機能は、"等時性"モードでは利用できません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07413アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)
フィルタ時間と処理時間の計算
コンフィグレーションするチャンネル数に関係なく、常に同じ条件が適用されます。
特定のチャンネルを読み取るためのクロックシグナルに関連する時間は、次の公式に従って計算されます。
TWE_CH = (チャンネル番号+1) x 52 µs + tv; tv = 119～209 µs
7 :(
#&ᄌ឵

&+

&+

&+

wV wV

図 6-9

&+

wV wVౝㇱࡊࡠ࠮ࠬ VX

&+

&+

wV wV

&+

&+

wV wVwV

フィルタ時間と処理時間の計算

等時性モードの定義
モジュールはチャンネル 7 のアナログからデジタルの変換から開始して、結果を内部に保存します。 次に、チャンネル 6 から 0 を 52 ms 間隔で順番に同じ方法で変換します。 追加の内部処理時間が経過した後で、変換された全チャンネルの結果をバックプ
レーンバスインターフェースに出力し、結果はそこで CPU によってフェッチされます。

詳細情報
等時性モードの詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプ、『ET 200M分散型IOシステム』 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1142798/0/ja)の操作説明書および『同時性』 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15218045)のマニュアルを参照してください。

414

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.5 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed;等時性; (6ES7331-7HF0x-0AB0)

6.5.4

SM 331; AI 8 x 14 Bit High Speed,等時性に関する追加情報

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルは、下の表で示しているように配線する必要があります。 これにより、アナログ入力モジュールの耐干渉性を最適化します。

測定範囲

M+/ M-

M_ana

電圧

短絡

M-と接続

電流/4 線トランスデューサ

開いたままにする

M-と接続

電流/2 線トランスデューサ

開いたままにする

M と接続

チャンネルグループコンフィグレーションによって、プログラミングされた特定の入力は使用されないままになる場合があるため、こうした使用されるチャンネルで診断機能が使用できるように、下記のこうした入力の特殊機能を考慮に入れてください。
●

測定範囲 1 V～5 V: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を並列で配線します。

●

電流測定、2 線トランスデューサ: チャンネル回路の配線には 2 つのオプションがあります。
a) 使用されない入力を開いて、チャンネルグループ診断を無効にする。 診断を有効にした場合、アナログモジュールは単一の診断割り込みをトリガして、その SF LEDを点灯させます。
b) 1.5 kΩ～3.3 kΩ の抵抗器を使用して使用されない入力に負荷をかける。 これにより、このチャンネルグループの診断を有効にできます。

●

電流測定 4 mA～20 mA、4 線トランスデューサ: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を直列で配線します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07415アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
4 mA～20 mA の測定範囲でのライン接続チェック
測定範囲を 4 mA～20 mA にコンフィグレーションして、ライン接続チェックを有効にした場合、アナログ入力モジュールは電流が 1.185 mA を下回った時点で断線イベント
を診断データにロギングします。
また、プログラムでこの機能が有効の場合には、モジュールは診断割り込みもトリガします。
診断割り込みが無効の場合には、断線は SF LED の点灯でしか示されず、診断バイトをユーザープログラムで評価する必要があります。
測定範囲を 4 mA～20 mA にコンフィグレーションして、ライン接続チェックを無効にして診断割り込みを有効にすると、モジュールはアンダーフロー値に達した時点で診断
割り込みをトリガします。

6.6

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit;
(6ES7331-1KF02-0AB0)

注文番号
6ES7331-1KF02-0AB0

プロパティ
●

8 つのチャンネルグループに 8 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な分解能(12 ビット+符号)●チャンネルグループごとのプログラム可能な測定タイプ:
– 電圧
– 電流
– 抵抗
– 温度

416

●

各チャンネルのすべての測定範囲●

IEC 60034-11-2 タイプ A に準拠した PTC による、モーター保護/温度モニタリング●

KTY83/110、KTY84/130 シリコン温度センサを介して記録された温度

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。 この例は、すべてのチャンネルに適用されます(チャンネル 0～7)。
注記
電圧トランスデューサと電流トランスデューサを接続する場合は、2V の最大許容共通
モードの電圧 CMV が入力間で超過していないことを確認してください。 対応する M 端子を相互接続することで測定エラーを回避します。

配線: 電圧測定

&+

&+

&+

&+

8





8

,





,

6ದ





6ದ

0





0

0ದ





0ದ

8





8

,





,

6ದ





6ದ






0



0ದ





8

,





,

6ದ





6ದ



0



0ದ

0



0ದ



8





0



0ದ



8





8

,





,

6ದ





6ದ

0





0

0ದ





0ದ






0

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
図 6-10


&+

9

&+

9

&+



/
0
85HI

&+
0



電圧測定(±5 V、±10 V、1 V～5 V、0 V～10 V)
電圧測定(±50 mV、±500 mV、±1 V) (技術データで定義されている入力抵抗に注意)
等電位ボンディング
内部電源
バックプレーンバスから+ 5 V
論理およびバックプレーンバスインターフェース
絶縁
マルチプレクサ
アナログからデジタルへの変換(ADC)
電流源

ブロック図と端子図S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07417アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
配線: 電流測定用の 2 線および 4 線トランスデューサ

&+

&+

8





,



 ,

6ದ



 6ದ0

 00ದ

 0ದ

8



,



6ದ



0



0ದ 

&+

 8

 0



 0ದ

8





,



 ,

6ದ



 6ದ

0ದ 

/

'08



&+

0

&+

 0ದ, ,

6ದ



 6ದ



&+

/
0

 0
 8

0ದ 


'08

8

8 

0  ,
 6ದ

0 

&+

8

&+

 0
 0ದ





①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

4 線トランスデューサ(0/4 mA～20 mA または± 20 mA)
2 線トランスデューサ(4 mA～20 mA)
等電位ボンディング
内部電源
バックプレーンバスから+ 5 V
論理およびバックプレーンバスインターフェース
絶縁
マルチプレクサ
アナログからデジタルへの変換(ADC)
電流源

図 6-11418

ブロック図と配線図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
配線: 2 線、3 線、および 4 線接続での抵抗の測定
以下の接続可能性は、シリコン温度センサおよび PTC にも当てはあります。

&+

&+

8





,



 ,

6ದ



 6ದ0

 00ದ

 0ದ

8



,



6ದ



0



0ದ 

&+









,



 ,

6ದ



 6ದ

0 

 0



①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

&+



&+



&+

8

 0ದ

8 

 8

,



6ದ



 ,
 6ದ

0ದ 



 0ದ

8

0 &+ ,
 0

0ದ 

&+

 8
 6ದ




8

 0



 0ದ

2 線接続。 M と S の間のブリッジを挿入します(線抵抗の補償なし)。
3 線接続
4 線接続。 4 線目は配線されない場合があります(未使用のまま)
4 線接続。 4 線目はキャビネットバスの端子ストリップにルートされていますが、配線されていません。
内部電源
バックプレーンバスから+ 5 V
論理およびバックプレーンバスインターフェース
絶縁
マルチプレクサ
アナログからデジタルへの変換(ADC)
電流源

図 6-12ブロック図と端子図

注記
抵抗、抵抗温度計、PTC、またはシリコン温度センサを使用して測定するときは、M 端子を相互接続する必要はありません。 ただし、M 端子の内部接続により耐干渉性を強化させることができます。
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07419アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 250 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モードなし 入力の数8 抵抗トランスデューサによる8 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m
最大 50 mV で 50 m

電圧、電流、電位 抵抗トランスデューサの一定電流
 抵抗温度計および測温抵抗体測定 0 Ω～600 Ω

0.83 mA (パルス) 0～6 kΩ の抵抗測定、PTC、シリコン温度センサ

0.25 mA (パルス) 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネル間なし

 最大電位差
 入力(CMV)の間

2.0 VDC

 入力と Minternal (Viso)の間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 90 mA

モジュールの電力損失

代表値 0.4 W

420

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成
測定原理

統合

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

5060 積分時間(ms)6050 基本変換時間(積分時間を含む) (ms)6655

抵抗測定の追加変換時間(ms)6655

 ビット単位での分解能(オーバーショット範囲を含

13 ビット

13 ビットむ)
外乱周波数の抑制、エラー限界
f = n (f1 ± 1 %)時の外乱周波数抑制(f1 = 外乱周波数)、n=1.2
 共通モード外乱(VCM < 2 V)

> 86 dB

 直列モード外乱(ピーク値 < 定格入力範囲)> 40 dB

入力間のクロストーク> 50 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力±5V± 0,6 %

± 10 V± 0,5 %

1 V～5 V
0 V～10 V± 50 mV± 500 mV
±1 V
 電流入力± 20 mA± 0,5 %

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA
 抵抗/PTC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

0 kΩ～6 kΩ± 0,5 %

0 Ω～600 Ω± 0,5 %

PTC

± 0,5 %

421

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

技術仕様
 抵抗温度計/シリコン温度センサ

Pt 100± 1.2 KNi 100
規格
Pt 100±1K

Ni 100Klima
Ni 1000、±1K

LG-Ni 1000
規格Ni 1000±1K

LG-Ni 1000
Klima
KTY83/110± 3.5 K

KTY84/130± 4.5 K

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力±5V± 0,4 %

± 10 V
1 V～5 V
0 V～10 V± 0,3 %

± 50 mV± 500 mV
±1V
 電流入力± 20 mA± 0,3 %

0～20 mA
4 mA～20 mA
 抵抗/PTC

422

0 kΩ～6 kΩ± 0,3 %

0 Ω～600 Ω± 0,3 %

PTC

± 0,3 %

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

技術仕様
 抵抗温度計/シリコン温度センサ

Pt 100±1K

Ni 100
規格
Pt 100± 0.8 KNi 100Klima
Ni 1000± 0.8 K

LG-Ni 1000
規格Ni 1000± 0.8 K

LG-Ni
1000 Klima
KTY83/110±2K

KTY84/130± 2.7 K

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.006 %/K / 0.006 K/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0.1 % / 0.1 K

繰り返し精度(25°C での過渡状態、入力範囲に関連)± 0.1 % / ± 0.1 K

ステータス、割り込み、診断
割り込み

なし

診断機能

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07423アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

技術仕様
センサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス
 電圧± 50 mV

100 kΩ± 500 mV
±1V
±5V
± 10 V
1 V～5 V
0 V～10 V
 電流± 20 mA

100 Ω

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA
 抵抗/PTC

0 kΩ～6 kΩ

100 MΩ

0 Ω～600 ΩPTC
 抵抗温度計/シリコン温度センサ

Pt 100100 MΩ

Ni 100Ni 1000
LG-Ni
1000
標準/ Klima
KTY83/110
KTY84/130
電圧入力 U+の最大電圧(破壊限界)

最大 30 V、連続

電圧入力 M+、M-、S-の最大電圧(破壊限界)

最大 12 V 連続; 最大 1 s 間で 30 V

電流入力 I+の最大電流(破壊限界)

40 mA

424

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

技術仕様
信号センサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用– 2 線トランスデューサとしてサポート、外部電源により– 4 線トランスデューサとしてサポートあり 抵抗測定2 線接続によりサポートあり3 線接続によりサポートあり4 線接続によりサポートあり特性の線形化プログラム可能 抵抗温度計用

Pt 100 Standard / Klima
Ni 100 Standard / Klima
Ni 1000 Standard / Klima
LG-Ni 1000 Standard / Klima

 温度測定の技術的単位

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

摂氏温度、華氏温度、ケルビン425アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)6.6.1

測定タイプと測定範囲

概要
測定タイプと範囲は、STEP 7 の"測定タイプ"パラメータでコンフィグレーションしています。

選択した測定タイプ

測定範囲

電圧

± 50 mVV:± 500 mV
±1V
±5V
1 V～5 V
0 V～10 V± 10 V

電流 I

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

抵抗(4 線接続)

6 kΩ

R-4L

600 Ω
PTC

耐熱性

Pt 100 Klima / Standard

RTD-4L (リニア、4 線接続)

Ni 100 Klima / Standard(温度測定)

Ni 1000 Klima / Standard

シリコン温度センサ

LG-Ni 1000 Klima / Standard
KTY83/110
KTY84/130

426

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

6.6.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールにパラメータの割り付けをするための一般的な手順の説明は、「アナログモジュールのプログラミング (ページ 355)」セクションを参照してください。

パラメータ
表 6- 17

SM 331; AI 8 x 13 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト パラメータタイプ

無効

V

適用範囲

 測定
 測定タイプ

電圧 V
電流 I
抵抗 R、PTC
測温抵抗体 RTD、
シリコン温度センサ
 測定範囲電圧± 10 V± 50 mV; ± 500 mV; ±1 V;
1 V～5 V± 5 V; 0 V～10 V; ± 10 V
電流

± 20 mA

0 mA～20 mA; 4 mA～20 mA; ± 20 mA
抵抗

600 Ω

ダイナミックチャンネル

0 Ω～600 Ω、0 kΩ～6 kΩ、PTC
耐熱性(リニア)

Pt 100

Pt 100 Klima / Standard

Standard

Ni 100 Klima / Standard
Ni 1000 Klima / Standard
LG-Ni 1000 Klima / Standard
KTY83/110
KTY84/130

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07427アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)

パラメータ

値の範囲

デフォルト パラメータタイプ

 温度係数

Pt 1000,003850

適用範囲

0.003850 Ω/Ω/ °C (IST-90)
Ni 100 / Ni 1000
0.006180 Ω/Ω/ °C
LG-Ni 1000
0.005000 Ω/Ω/ °C
 外乱周波数抑制 50 Hz; 60 Hz

50 Hz

 温度単位

摂氏温度

摂氏温度、華氏温度、ケルビン*

モジュール* Pt 100 Standard、Ni 100 Standard、Ni 1000 Standard、LG-Ni 1000 Standard の場合のみ

6.6.3

SM 331; AI 8 x 13 Bitのその他の情報モジュールの使用
SM 331-1KF02 のスペアパーツは、SM 331-1KF01 と互換性があり、HSP 2067 を用いて設定されます。HSP 2067 は、STEP7 V5.4 SP5 以降に取り付けることができ、
STEP7 V5.4 SP6 以降に含まれています。

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。
使用されないチャンネルを相互接続します。

428

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)
PTC 抵抗の使用
PTC は、複雑なドライブおよび変圧器巻線の温度のモニタリングや、熱保護に適しています。 PTC 抵抗を使用しているとき、モジュールにはアナログ値がありません。 ア
ナログ値の代わりに、固定温度範囲のステータス情報が表示されます。
●

パラメータを設定するとき、測定タイプ R に[抵抗]および測定範囲に[PTC]を選択します。

●

PTC を接続します(「抵抗測定の端子図」を参照)。

●

IEC 60034-11-2 に適合する PTC 抵抗を使用します(以前は、DIN/VDE 0660 パート
302 に適合する PTC サーミスタを使用)。

●

PTC 抵抗のセンサデータ:

プロパティ

技術仕様

コメント

切り替えポイン温度上昇に対する応答

ト

550 Ω 未満

正常範囲:
ビット 0 = "0"、ビット 2 = "0" (PII)

550 Ω～1650 Ω

事前警告範囲:ビット 0 = "0"、ビット 2 = "1" (PII)

1650 Ω より大駆動範囲:
ビット 0 = "1"、ビット 2 = "0" (PII)

温度低下に対する応答
750 Ω より大駆動範囲:
ビット 0 = "1"、ビット 2 = "0" (PII)

750 Ω～540 Ω

事前警告範囲:ビット 0 = "0"、ビット 2 = "1" (PII)

540 Ω 未満

正常範囲:
ビット 0 = "0"、ビット 2 = "0" (PII)(RRT-5) °C

最大 550 Ω(RRT+5) °C

最小 1,330 Ω(RRT+15) °C

最小 4,000 Ω

測定電圧

最大 7.5 V

RRT = 定格応答温度

PTC での電圧

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07429アナログモジュール
6.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit; (6ES7331-1KF02-0AB0)●

プロセスイメージ入力(PII)の割り付け(%[           ੐೨⼊๔ߒ߈޿୯
ߣᔕ╵୯ߩ㑆

(%[

ᛶ᛫᷹ቯ୯ᔕ╵ߒ߈޿୯ᛶ᛫᷹ቯ୯ ᔕ╵ߒ߈޿୯              Zࡕࠫࡘ࡯࡞ߩ౉ജࠕ࠼࡟ࠬ и࠴ࡖࡦࡀ࡞⇟ภ

●

プログラミングに関する注記
通知
プロセスイメージ入力のビット 0 および 2 のみが評価に関係します。 たとえば、
ビット 0 および 2 を使用して、モーターの温度を監視することができます。
プロセスイメージ入力のビット 0 および 2 は、保存できません。 パラメータを割り付けるとき、たとえばモーターが制御された方法で起動するようにしてください(確認応答により)。
ビット 0 および 2 は同時に設定することはできません。1 つずつ設定します。

シリコン温度センサの使用
シリコン温度センサは、モーターの温度を検出するために一般的に使用されています。
●

パラメータを割り付けるとき、測定タイプに[測温抵抗体]および測定範囲に[KTY83/110]または[KTY84/130]を選択します。

●

温度センサを接続します(「抵抗測定の端子図」を参照)。

Philips Semiconductors によって発行された『製品仕様』に準拠した温度センサを使用します。
●

KTY83 シリーズ(KTY83/110)●

KTY84 シリーズ(KTY84/130)

温度センサの精度にも注意します。
温度は、0.1 °C、0.1 °K、または 0.1 °F単位で指定されます。「アナログ入力チャンネ
ルの値の表示 (ページ 305)」のセクションを参照してください。

430

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

6.7

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit;
(6ES7331-7KF02-0AB0)

注文番号
6ES7331-7KF02-0AB0

プロパティ
●

4 つのチャンネルグループに 8 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ
– 電圧
– 電流
– 抵抗
– 温度

●

各チャンネルグループでプログラム可能な分解能(9/12/14 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲の選択●プログラム可能な診断および診断割り込み●

2 チャンネルについてプログラム可能な限界値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

CPU 絶縁および負荷電圧(2 線トランスデューサを除く)

分解能
計測した値の分解能は選択した積分時間と比例します。つまり、測定した値の分解能はアナログ入力チャンネルの長さに比例して増加します。

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)」の章を参照してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07431アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
ハードウェア割り込み
チャンネルグループ 0 および 1 のハードウェア割り込みは、STEP 7 でプログラムできます。 ただし、チャンネルグループの最初のチャンネルにのみハードウェア割り込みを設定します。最初のチャンネルはチャンネル 0 または 2 です

端子割り付け以下の図は各種配線オプションを示しています。入力インピーダンスは測定範囲モジュールによって異なります。「測定タイプと範囲」の表を参照してください。

配線: 電圧測定
 /
電流源

マルチプ測定範囲モジュレクサ ール

内部
電源
内部
7 補償

外部補償



 0  
 0  ದ 0
 0ದ
 0
 0ದ
 0  0 ದ

9

&+

9

&+

9

&+

9

&+

 &RPS


'&
9

なし
$'&
絶縁

バックプレーン
バス
インターフェース

6)

 0$1$
 0
 0 ದ
 0 
 0 ದ
 0 
 0 
 0
 0ದ
 0

図 6-13

432



等電位
ボンディング

9

&+

9

&+

9
9

&+
機能保証接
地

&+

ブロック図と配線図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定± 80 mVA± 250 mV
± 500 mV
± 1,000 mV
B± 2.5 V±5V
1 V～5 V± 10 V

配線: 電流測定用の 2 線および 4 線トランスデューサ
 /
電流源

マルチプ測定範囲モジュレクサ ール

内部
電源
内部
7 補償

外部補償


なし
$'&
絶縁

バックプレーン
バス
インターフェース

図 6-146)

2線トランスデューサ

 0   
 0  ದ 0  0ದ
 0  0ದ
 0   0 ದ &203


&+

&+

&+



&+

'&
9


 0$1$ 4線トランスデューサ 等電位
 0
ボンディング/ 0 ದ0
 0 / 0 ದ0
 0 / 0 ದ0
 0

機能保証接
/
 0ದ
地0
 0

&+
&+
&+
&+

ブロック図と配線図

注記
非絶縁電源の接地 4 線トランスデューサを使用する場合は、MANA および M- (端子 11、13、15、17、19)間で相互接続する必要はありません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07433アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

2 線トランスデューサ

4 mA～20 mAD

4 線トランスデューサ± 3.2 mAC

± 10 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

注意"電流"測定モードが設定されていると、すべての電圧計測により測定範囲が破損され
ます。

434

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
配線: 抵抗トランスデューサまたは耐熱性の 2 線、3 線、および 4 線接続

電流
源

内部
電源
内部
7 補償


 /
マルチプ測定範囲モジュ  0 
レクサ ール 0   ,&  ,& ದ 0
 0ದ
 ,&
 ,&ದ
 &RPS
外部補償


'&
9


&+
&+


&+
等電位
ボンディング&+

なし
 &RPS0$1$
 0
 0ದ
 ,& ,&ದ
 0 
 0 ದ ,&  ,& ದ$'&絶縁

バックプレーン
バス
インターフェース

6)

&+


機能保証
接地

&+
&+


&+

 0

①②③
図 6-15

4 線接続
3 線接続
2 線接続

ブロック図と端子図

測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュール
の設定

150 Ω

A

300 Ω
600 Ω
耐熱性

Pt 100 Klima(リニア、4 線接続)(温度測定)

Ni 100 Klima

RTD-4LA

Pt 100 Standard
Ni 100 Standard

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07435アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

注記
 "抵抗測定"は各グループの 1 つのチャンネルでのみ可能です。 グループの"2 番目"のチャンネルは電流測定モードで必要に応じて使用されます(IC)。 グループの"1 番目"のチャンネルは測定した値を返します。 グループの"2 番目"のチャンネルはデフォ
ルトのオーバーフロー値"7FFFH"に割り付けられています。
 "2 線および 3 線接続の電源抵抗の補償はありません。

配線: 外部補償付き熱電対
内部補償を使用する場合は、Comp+および MANA の間のブリッジを挿入します。
 /
電流
源

内部
電源
内部
7 補償

マルチプ測定範囲モジュ  0  
レクサ ール 0  ದ 0
 0ದ
 0
 0ದ
 0  0 ದ
外部補償



絶縁

6)

 0$1$
 0
 0 ದ
 0 
 0 ದ
 0  
 0  
 0
 0ದ
 0

436

&+
&+

&203

$'&

図 6-16&+ &RPS なし

バックプレーン
バス
インターフェース

&+

'&
9


等電位
ボンディング
&+
&+
&+
機能保証接
地

&+

ブロック図と配線図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

熱電対 TC-I

タイプ N [NiCrSi-(内部比較) (熱電圧測定)

NiSi]

線形化は無視されます

タイプ E [NiCr-

熱電対 TC-E(外部比較) (熱電圧測定)
線形化は無視されます

A

CuNi]
タイプ J [Fe-CuNi]
タイプ K [NiCr-Ni]
タイプ L [Fe-CuNi]

熱電対

タイプ N [NiCrSi-(リニア、内部比較)

NiSi](温度測定) TC-IL

タイプ E [NiCr-

熱電対

CuNi]

(リニア、外部比較)

タイプ J [Fe-CuNi](温度測定) TC-EL

タイプ K [NiCr-Ni]

A

タイプ L [Fe-CuNi]

注記 接地された熱電対を使用するときは、M-および MANA の相互接続は禁止されています。 この場合、許容共通モード電圧を超過しないようにするため、低抵抗等電位ボンディングが正しく取り付けられていることを確認する必要があります。
 非接地熱電対を使用する場合は、M および MANA を相互接続させますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07437アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 250 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モードなし 入力の数8 抵抗トランスデューサによる4 ケーブルの長さ

最大 200 m

 シールドあり

80 mV で最大 50 m および熱電対あり

電圧、電流、電位 定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり トランスデューサの電源 電源電流最大 60 mA (チャンネル当たり) 短絡に対する耐性あり

抵抗トランスデューサの一定電流

代表値 1.67 mA (パルス)絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり– 2 線トランスデューサを除く 最大電位差
 入力と MANA (CMV)の間

代表値 DC 2.5 V (> DC 2.3V)

 信号 = 0 V で
 入力(CMV)の間

代表値 DC 2.5 V (> DC 2.3V)

 MANA と Minternal (Viso)の間

75 VDC/60 VAC

438

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

技術仕様
絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 50 mA

 負荷電圧 L+から

最大 30 mA(2 線トランスデューサなし)

モジュールの電力損失

代表値 1 W

アナログ値の生成
測定原理

統合

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり

 積分時間(ms)

2,5

162/3

20

100

 基本変換時間(積分時間を含む) (ms)

3

17

22

102

その他の抵抗測定の変換時間(ms)、または

1

1

1

1

断線診断の追加変換時間(ms)

10

10

10

10

抵抗測定および断線診断の追加変換時間(ms)

16

16

16

16

 分解能(ビット) (オーバーレンジを含む)

9 ビット

12 ビット

12 ビット

14 ビット 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400

60

50

10

 モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネル

24

136

176

816

または

が有効) (ms)
測定値の平滑化なし

外乱周波数の抑制、エラー限界
F = n (f1 ± 1 %)時の外乱周波数抑制、(f1 = 外乱周波数)
 共通モード外乱(VCM < 2.5 V)> 70 dB

 直列モード外乱(ピーク値 < 定格入力範囲)> 40 dB

入力間のクロストーク> 50 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力 電流入力S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

80 mV

±1%

250 mV～1,000 mV± 0,6 %

2.5 V～10 V± 0,8 %

3.2～20 mA± 0,7 %

439

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

技術仕様
 抵抗

150 Ω、300 Ω、600 Ω± 0,7 %

 熱電対タイプ E、N、J、K、L± 1,1 %

 抵抗温度計

Pt 100/Ni 100± 0,7 %

Pt 100 Klima± 0,8 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
80 mV± 0,7 %

250 mV～1,000 mV± 0,4 %

2.5 V～10 V± 0,6 %

 電流入力3.2～20 mA± 0,5 %

 抵抗

150 Ω、300 Ω、600 Ω± 0,5 %

 熱電対タイプ E、N、J、K、L± 0,7 %

 抵抗温度計

Pt 100/Ni 100± 0,5 %

Pt 100 Klima± 0,6 %

 電圧入力温度エラー(入力範囲に関連)± 0.005%/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0,05 %繰り返し精度(25°C での設定された状態、入力範囲± 0,05 %に関連)内部補償の温度エラー±1%

ステータス、割り込み、診断 割り込みプログラム可能 限界値割り込み

チャンネル 0 と 2

 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートあり440

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

技術仕様
センサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス± 80 mV

10 MΩ± 250 mV

10 MΩ

± 500 mV

10 MΩ

± 1000 mV

10 MΩ± 2.5 V

/100 kΩ±5V

100 kΩ

1 V～5 V

100 kΩ± 10 V

100 kΩ± 3.2 mA25 Ω± 10 mA25 Ω± 20 mA

25 Ω

0 mA～20 mA

25 Ω

4 mA～20 mA

25 Ω

150 Ω

10 MΩ

300 Ω

10 MΩ

600 Ω

10 MΩ

 熱電対

タイプ E、N、J、K、L

10 MΩ

 抵抗温度計

Pt 100、Ni 100

10 MΩ

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

最大 20 V、連続

 電圧

 電流

 抵抗

最大 1 s の間で 75 V (負荷時間率 1:20)
電流入力の最大電流(破壊限界)

40 mA

信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用
2 線トランスデューサとしてサポートあり4 線トランスデューサとしてサポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07441アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

技術仕様
 測温抵抗体/抵抗測定用
2 線接続によりサポートあり、ケーブル抵抗の補償なし

3 線接続によりサポートあり、ケーブル抵抗の補償なし

4 線接続によりサポートあり、ケーブル抵抗の補償あり

 2 線トランスデューサの負荷

最大 820 Ω

 特性の線形化

プログラム可能 熱電対

タイプ E、N、J、K、L

 抵抗温度計用

Pt 100 (Standard および Klima range)
Ni 100 (Standard および Klima range) 温度補償プログラム可能 内部温度補償

サポートあり 補償ボックスのある外部温度補償

サポートあり 0 °C 基準接点温度に対する補償

サポートあり 温度測定の技術的単位

摂氏温度

442

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

6.7.1

測定のタイプと範囲

概要
モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit には測定範囲モジュールがあります
測定のタイプと範囲は、STEP 7 の"測定範囲"パラメータでコンフィグレーションします。
モジュールのデフォルト設定は、"±10 V"の範囲の"電圧"測定です。 このデフォルト設
定は、SM 331; AI 8 x 12 Bit をプログラムする必要がなく、STEP 7 で使用できます。

測定範囲モジュール
測定のタイプと範囲に合うように測定範囲モジュールの位置を変更しなければならない
場合があります(「アナログ入力チャンネルの測定のタイプと範囲の設定」の章を参照
してください)。 必要な設定は、モジュールのインプリントにもあります。 フロントド
アの測定範囲モジュールの位置をマークします(図を参照)。
5DQJH$ %& '

測定のタイプと範囲
表 6- 18

測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲(センサのタイプ)

測定範囲モジュールの設定

電圧± 80 mVA

V± 250 mV
± 500 mV
± 1000 mV± 2.5 VB

±5V
1 V～5 V± 10 V

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07443アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

選択した測定タイプ

測定範囲(センサのタイプ)

測定範囲モジュールの設定

熱電対タイプ N [NiCrSi-

A

TC-I

NiSi]

(内部比較) (熱電圧測定)

タイプ E [NiCr-

線形化は無視されます

CuNi]

熱電対

タイプ J [Fe-CuNi]

TC-E

タイプ K [NiCr-Ni](外部比較) (熱電圧測定)

タイプ L [Fe-CuNi]

線形化は無視されます
熱電対

タイプ N [NiCrSi-(リニア、内部比較)

NiSi](温度測定) TC-IL

タイプ E [NiCr-

熱電対

CuNi]

(リニア、外部比較)

タイプ J [Fe-CuNi](温度測定) TC-EL

タイプ K [NiCr-Ni]

A

タイプ L [Fe-CuNi]
電流(2 線トランスデューサ)

4 mA～20 mAD± 3.2 mA

C

2DMU
電流(4 線トランスデューサ)
4DMU± 10 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

抵抗(4 線接続)
R-4L

150 Ω

A

300 Ω
600 Ω

耐熱性
(リニア、4 線接続)(温度測定)
RTD-4LPt 100 Klima

A

Ni 100 Klima
Pt 100 Standard
Ni 100 Standard

444

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
チャンネルグループ
SM 331; AI 8 x 12 Bit のチャンネルは 2 つのチャンネルの 4 つのグループに配置されています。 パラメータは、1 つのチャンネルグループにのみ割り付けられます。
SM 331; AI 8 x 12 Bit には各チャンネルグループに 1 つの測定範囲があります。
下の表は、チャンネルグループの関連コンフィグレーションを示しています。 チャン
ネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。
表 6- 19

SM 331; AI 8x12 Bit チャンネルのチャンネルグループへの割り付け

チャンネル...

...それぞれ 1 つのチャンネルグループを構成します

チャンネル 0

チャンネルグループ 0

チャンネル 1
チャンネル 2

チャンネルグループ 1

チャンネル 3
チャンネル 4

チャンネルグループ 2

チャンネル 5
チャンネル 6

チャンネルグループ 3

チャンネル 7

下記も参照
アナログモジュールのプログラミング (ページ 355)
アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07445アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

6.7.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングについては、「アナログモジュールのプログラミ
ング」 (ページ 355)の章を参照してください。

パラメータ
表 6- 20

SM 331; AI 8 x 12 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータタイプ 適用範囲

 診断割り込み

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

 制限を超えた場合のプ

あり/なし

なし

-

ダイナミックチャンネル

スタティック

チャンネル

 有効

ロセスの割り込み
 プロセス割り込みのト

測定範囲によって制限されリガる場合があります 上限値32511～-32512

 下限値-32512～32511

 診断
 グループ診断

あり/なし

なし

 ライン接続チェック

あり/なし

なし

446

グループ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

パラメータ

値の範囲

デフォルト

無効

V

パラメータタイプ 適用範囲

 測定
 測定タイプ

電圧 V
4DMU 電流(4 線トランスデューサ)
2DMU 電流(2 線トランスデューサ)R-4L 抵抗(4 線接続)
RTD-4L 耐熱性

ダイナミック(リニア、4 線接続)

チャンネル
またはチャ

TC-I 熱電対

ンネルグル(内部比較)ープ

TC-E 熱電対(外部比較)
TC-IL 熱電対
(内部比較)
TC-EL 熱電対
(リニア、外部比較)
 測定範囲「測定のタイプと範囲」の± 10 V

表を参照してください ノイズの抑制

400 Hz、60 Hz、50 Hz、10 50 Hz
Hz

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07447アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)

6.7.3

SM 331; AI 8 x 12 Bitのその他の情報

使用されないチャンネル
チャンネルグループコンフィグレーションによって、プログラミングされた特定の入力は使用されないままになる場合があるため、こうした使用されるチャンネルで診断機能が使用できるように、下記のこうした入力の特殊機能を考慮に入れてください。
●

電圧測定(1 V～5 V 以外)および熱電対: 使用されないチャンネルに短絡し、MANA で接続します。 これにより、アナログ入力モジュールの耐干渉性を最適化します。
使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。 また、使用されていな
い場合は COMP 入力に短絡します。

●

測定範囲 1 V～5 V: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を並列で配線します。

●

電流測定、2 線トランスデューサ: チャンネル回路の配線には 2 つのオプションがあります。
a) 未使用の入力を開く。チャンネルグループの診断は無効化されます。 診断を有効にした場合、アナログモジュールは単一の診断割り込みをトリガして、その SF LEDを点灯させます。
b) 1.5 kΩ～3.3 kΩ の抵抗器を使用して使用されない入力に負荷をかける。 これにより、このチャンネルグループの診断を有効にできます。

●

電流測定 4 mA～20 mA、4 線トランスデューサ: 同じチャンネルグループの使用されない入力を直列で配線します。

すべてのチャンネルが無効化されます
モジュールのすべての 入力チャンネルを無効化して、SM 331; AI 8 x 12 Bit のパラメー
タの診断を有効化すると、モジュールは"外部補助電圧なし"をレポートしません。

448

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.7 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 12 Bit; (6ES7331-7KF02-0AB0)
4 mA～20 mA の測定範囲でのライン接続チェック
4 mA～20 mA の測定範囲をコンフィグレーションして、ライン接続チェックを有効化
すると、アナログ入力モジュールは電流が 3.6 mA 以下になると断線イベントを診断データにログします。
また、プログラムでこの機能が有効の場合には、モジュールは診断割り込みもトリガします。
診断割り込みが無効の場合には、断線は SF LED の点灯でしか示されず、診断バイトをユーザープログラムで評価する必要があります。
測定範囲を 4 mA～20 mA にコンフィグレーションして、ライン接続チェックを無効にして診断割り込みを有効にすると、モジュールはアンダーフロー値に達した時点で診断
割り込みをトリガします。

ライン接続チェック
ライン接続チェックは温度測定にのみ設計されています(熱電対および耐熱性)

下記も参照
アナログ入力チャンネルの値の表示 (ページ 305)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07449アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

6.8

アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit;
(6ES7331-7KB02-0AB0)

注文番号: "標準モジュール"
6ES7331-7KB02-0AB0

注文番号: "SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1331-7KB02-2AB0

プロパティ
●

1 つのチャンネルグループの 2 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ
– 電圧
– 電流
– 抵抗
– 温度

●

各チャンネルグループでプログラム可能な分解能(9/12/14 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

1 つのチャンネルのプログラム可能な制限値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

CPU 電圧および負荷電圧から絶縁(2DMU 以外)

分解能
計測した値の分解能は選択した積分時間と比例します。つまり、測定した値の分解能はアナログ入力チャンネルの長さに比例して増加します。

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)」の章を参照してください。

450

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
ハードウェア割り込み
チャンネルグループのハードウェア割り込みは、STEP 7 でプログラムできます。 ただ
し、ハードウェア割り込みはチャンネルグループの最初のチャンネルにのみ設定します。最初のチャンネルはチャンネル 0 です。

端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。入力インピーダンスはプログラムした測定範囲によって異なります。

配線: 電圧測定
電流
源

内部
電源

 /
マルチ 測定範囲モジュ 0 
プレク ール 0 ದ
サ
 0
 0ದ

内部
7 補償
外部補償


9

&+

9

&+


 &RPS

なし
 &RPSದ0 $1$

$'&

'&
9

等電位
ボンディング絶縁

バックプレーンバス
インターフェース

6)
機能保証
接地
 0

図 6-17

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07451アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定± 80 mVA± 250 mV
± 500 mV
± 1,000 mV
B± 2.5 V±5V
1 V～5 V± 10 V

配線: 外部補償付き熱電対
内部補償を使用する場合は、Comp+および MANA の間のブリッジを挿入します。

電流
源

内部
電源

 /
マルチ 測定範囲モジュ 0 
プレク ールサ
 0 ದ
 0
 0ದ

&+
&+

内部
7 補償


外部補償

 &RPS

なし
 &RPSದ0 $1$

$'&

&RPS


'&
9 等電位
ボンディング絶縁

バックプレーンバス
インターフェース

6)

 0

図 6-18452

機能保証接地

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

TC-I: 熱電対タイプ N [NiCrSi-NiSi](内部比較) (熱電圧測定)

タイプ E [NiCr-CuNi]

TC-E: 熱電対

タイプ J [Fe-CuNi](外部比較)

タイプ K [NiCr-Ni](熱電圧測定)タイプ L [Fe-CuNi]

TC-IL: 熱電対(リニア、内部比較)

タイプ N [NiCrSi-NiSi](温度測定)

タイプ E [NiCr-CuNi]

AA

タイプ J [Fe-CuNi]
タイプ K [NiCr-Ni]
タイプ L [Fe-CuNi]
TC-EL: 熱電対タイプ N [NiCrSi-NiSi](リニア、外部比較)

タイプ E [NiCr-CuNi](温度測定)

タイプ J [Fe-CuNi]

A

タイプ K [NiCr-Ni]
タイプ L [Fe-CuNi]

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07453アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
配線: 抵抗トランスデューサまたは耐熱性の 2 線、3 線、および 4 線接続
 /
電流
源

マルチ
プレク
サ

内部
電源





測定範囲モジュ 0 ール 0 ದ
 ,&
 ,&ದ

内部
7 補償

&+
&+



外部補償





 &RPS

なし
 &RPSದ0 $ 1 $ 
$'&

'&
9

等電位
ボンディング絶縁

バックプレーンバス
インターフェース

6)

 0

①②③

4 線接続、ライン抵抗に対して補償なし
3 線接続、ライン抵抗に対して補償なし
2 線接続

図 6-19

454

機能保証
接地

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

150 Ω

A

300 Ω
600 Ω
RTD-4L: 耐熱性

Pt 100 Klima(リニア、4 線接続) (温度測定)

Ni 100 Klima

A

Pt 100 Standard
Ni 100 Standard

注記"抵抗測定"は各グループの 1 つのチャンネルでのみ可能です。 グループの"2 番目"のチ
ャンネルは電流測定モードで必要に応じて使用されます(IC)。
"1 番目"は測定した値を返します。 グループの"2 番目"のチャンネルはデフォルトのオーバーフロー値"7FFFH"に割り付けられています。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07455アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
配線: 電流測定用の 2 線および 4 線トランスデューサ
 /
電流
源

マルチ
プレク
サ

内部
電源

測定範囲モジュ 0 ール 0 ದ
 0
 0ದ

'08








'08



/
0

&+




/
0

&+

内部
7 補償



外部補償



 &RPS

'&
9

なし



 &RPSದ0 $ 1 $ 
$'&

等電位
ボンディン
グ

絶縁

バックプレーンバス
インターフェース

6)
機能保証
接地

 0

図 6-20

配線図およびブロック図

測定範囲モジュールの設定

測定範囲

測定範囲モジュールの設定

2 線トランスデューサ

4 mA～20 mAD

4 線トランスデューサ± 3.2 mAC

± 10 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

注意"電流"測定モードが設定されていると、すべての電圧計測により測定範囲モジュールが破損されます。

456

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 250 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モードなし 入力の数2

 抵抗トランスデューサによる1 ケーブルの長さ

最大 200 m

 シールドあり

80 mV で最大 50 m および熱電対あり

電圧、電流、電位 定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり トランスデューサの電源 電源電流最大 60 mA (チャンネル当たり) 短絡に対する耐性あり

抵抗トランスデューサの一定電流

代表値 1.67 mA (パルス)絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり– 2 線トランスデューサを除く 最大電位差
 入力と MANA (CMV)の間

代表値 DC 2.5 V (> DC 2.3V)

 信号 = 0 V で
 入力(CMV)の間

代表値 DC 2.5V (> DC 2.3V)

 MANA と Minternal (Viso)の間

75 VDC/60 VAC

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07457アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

技術仕様
絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 50 mA

 負荷電圧 L+から

最大 30 mA(2 線トランスデューサなし)

モジュールの電力損失

代表値 1 W

アナログ値の生成
測定原理

統合

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり

 積分時間(ms)

2,5

162/3

20

100

 基本変換時間(積分時間を含む) (ms)

3

17

22

102

その他の抵抗測定の変換時間(ms)、または

1

1

1

1

断線診断の追加変換時間(ms)

10

10

10

10

抵抗測定および断線診断の追加変換時間(ms)

16

16

16

16

 ビット単位での分解能(オーバーショット範囲を

9 ビット

12 ビット

12 ビット

14 ビット 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400

60

50

10

 モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネル

6

34

44

204

または

含む)

が有効) (ms)
測定値の平滑化なし

外乱周波数の抑制、エラー限界
f = n (f1 ± 1%)時の外乱周波数抑制、(f1 = 外乱周波数) n=1.2...
 共通モード外乱(VCM < 2.5 V)> 70 dB

 直列モード外乱(ピーク値 < 定格入力範囲)> 40 dB

入力間のクロストーク> 50 dB

458

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

技術仕様
動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
80 mV

±1%

250 mV～1,000 mV± 0,6 %

2.5 V～10 V± 0,8 %

 電流入力3.2 mA～20 mA± 0,7 %

 抵抗

150 Ω、300 Ω、600 Ω± 0, 7 % 熱電対

タイプ E、N、J、K、L± 1, 1 % 抵抗温度計

Pt 100/Ni 100± 0, 7 %Pt 100 Klima± 0, 8 % 電圧入力

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
80 mV± 0,6 %

250～1000 mV± 0,4 %

2.5 V～10 V± 0,6 %

 電流入力3.2～20 mA± 0,5 %

 抵抗

150 Ω、300 Ω、600 Ω± 0,5 %

 熱電対タイプ E、N、J、K、L± 0,7 %

 抵抗温度計

Pt 100/Ni 100± 0,5 %

Pt 100 Klima± 0,6 %

 電圧入力温度エラー(入力範囲に関連)± 0.005%/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0,05 %繰り返し精度(25℃での設定された状態、入力範囲を ± 0,05 %基準)
内部補償の温度エラー±1%

ステータス、割り込み、診断 割り込みプログラム可能 限界値割り込み

チャンネル 0

 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07459アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

技術仕様
センサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス± 80 mV

10 MΩ± 250 mV

10 MΩ

± 500 mV

10 MΩ

± 1000 mV

10 MΩ± 2.5 V

100 kΩ±5V

100 kΩ

1 V～5 V

100 kΩ± 10 V

100 kΩ± 3.2 mA25 Ω± 10 mA25 Ω± 20 mA

25 Ω

0 mA～20 mA

25 Ω

4 mA～20 mA

25 Ω

150 Ω

10 MΩ

300 Ω

10 ΜΩ

600 Ω

10 ΜΩ

 熱電対

タイプ E、N、J、K、L

10 ΜΩ 抵抗温度計

Pt 100、Ni 100

10 ΜΩ

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

最大 20 V 連続; 最大 1 s 間で 75 V

 電圧

 電流

 抵抗

(負荷時間率 1:20)
電流入力の最大電流(破壊限界)

40 mA

信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用

460

2 線トランスデューサとしてサポートあり4 線トランスデューサとしてサポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

技術仕様
 測温抵抗体/抵抗測定用
2 線接続によるサポートあり、ケーブル抵抗の補償なし

3 線接続によるサポートあり、ケーブル抵抗の補償なし

4 線接続によるサポートあり、ケーブル抵抗の補償あり

 2 線トランスデューサの負荷

最大 820 Ω

 特性の線形化

プログラム可能 熱電対

タイプ E、N、J、K、L

 抵抗温度計用

Pt 100 (Standard および Klima range)
Ni 100 (Standard および Klima range) 温度補償プログラム可能 内部温度補償

サポートあり 補償ボックスのある外部温度補償

サポートあり 0 °C 基準接点温度に対する補償

サポートあり 温度測定の技術的単位

摂氏温度

6.8.1

測定タイプと測定範囲

概要
SM 331; AI 2 x 12 Bit には測定範囲があります。 測定のタイプと範囲は、STEP 7 の"測定範囲"パラメータでコンフィグレーションします。 このデフォルトの"電圧測定のタイ
プおよび± 10 V の範囲は、SM 331; AI 2 x 12 Bit をプログラムする必要がなく、STEP

7 で使用できます。
測定範囲モジュール
測定範囲モジュールの位置を変更して測定のタイプと範囲を設定します(「アナログ入力チャンネルの測定のタイプと範囲の設定」の章を参照してください)。 必要な設定
は、モジュールのインプリントにもあります。 フロントドアの測定範囲モジュールの位置をマークします(図を参照)。
5DQJH$ %& '

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07461アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)
表 6- 21

測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲(センサのタイプ)

測定範囲モジュール
の設定

V: 電圧

± 80 mVA± 250 mV
± 500 mV
± 1000 mV± 2.5 VB

±5V
1 V～5 V± 10 V
TC-I: 熱電対タイプ N [NiCrSi-NiSi] A(内部比較) (熱電圧測定)

タイプ E [NiCr-CuNi]

TC-E: 熱電対

タイプ J [Fe-CuNi](外部比較)

タイプ K [NiCr-Ni](熱電圧測定)タイプ L [Fe-CuNi]

2DMU: 電流(2 線トランスデューサ)

4 mA～20 mA

D

4DMU: 電流(4 線トランスデューサ)± 3.2 mAC

± 10 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA
R-4L: 抵抗150 Ω

(4 線接続)

300 Ω

A

600 Ω
TC-IL: 熱電対(リニア、内部比較)

タイプ N [NiCrSi-NiSi] A(温度測定)

タイプ E [NiCr-CuNi]
タイプ J [Fe-CuNi]
タイプ K [NiCr-Ni]
タイプ L [Fe-CuNi]

462

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

選択した測定タイプ

測定範囲(センサのタイプ)

測定範囲モジュールの設定

TC-EL: 熱電対タイプ N [NiCrSi-NiSi] A(リニア、外部比較)

タイプ E [NiCr-CuNi](温度測定)

タイプ J [Fe-CuNi]
タイプ K [NiCr-Ni]
タイプ L [Fe-CuNi]

RTD-4L: 耐熱性

Pt 100 Klima(リニア、4 線接続) (温度測定)

Ni 100 Klima

A

Pt 100 Standard
Ni 100 Standard

チャンネルグループ
SM 331; AI 2 x 12 Bit の 2 つのチャンネルによりチャンネルグループを作成しています。 パラメータは、1 つのチャンネルグループにのみ割り付けられます。
SM 331; AI 2 x 12 Bit にはチャンネルグループ 0 に 1 つの測定範囲があります。

ライン接続チェック
ライン接続チェックは温度測定にのみ設計されています(熱電対および耐熱性)

4 mA～20 mA の測定範囲のライン接続チェックの特殊機能
4 mA～20 mA の測定範囲をコンフィグレーションして、ライン接続チェックを有効化
すると、アナログ入力モジュールは電流が 3.6 mA 以下になると断線イベントを診断データにログします。
また、プログラムでこの機能が有効の場合には、モジュールは診断割り込みもトリガします。
診断割り込みが無効の場合には、断線は SF LED の点灯でしか示されず、診断バイトをユーザープログラムで評価する必要があります。
測定範囲を 4 mA～20 mA にコンフィグレーションして、ライン接続チェックを無効にして診断割り込みを有効にすると、モジュールはアンダーフロー値に達した時点で診断
割り込みをトリガします。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07463アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

6.8.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。

パラメータ
表 6- 22

SM 331; AI 2 x 12 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータタイプ

適用範囲

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

 制限を超えた場合のプロ あり/なし

なし-

ダイナミックチャンネル

スタティックチャンネル

 有効
 診断割り込み
セスの割り込み プロセス割り込みのトリ
ガ

32511～-32512

 上限値-32512～32511

 下限値
 診断
 グループ診断

あり/なし

なし

 ライン接続チェック

あり/なし

なし

464

グループ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

パラメータ

値の範囲

デフォルト

無効

V

パラメータタイプ

適用範囲

ダイナミックチャンネル

 測定
 測定タイプ

電圧 V
4DMU 電流(4 線トランス
デューサ)
2DMU 電流(2 線トランス
デューサ)
R-4L 抵抗(4 線接続)
RTD-4L 耐熱性(リニア、4 線接続)
TC-I 熱電対

またはチャ(内部比較)

ンネルグル

TC-E 熱電対

ープ(外部比較)
TC-IL 熱電対
(内部比較)
TC-EL 熱電対
(リニア、外部比較)
 測定範囲入力チャンネルの調整可± 10 V

能な測定範囲について
は、「測定方法および測定範囲」 (ページ 461)の章を参照してください ノイズの抑制

400 Hz、60 Hz、50 Hz、

50 Hz

10 Hz

下記も参照
アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07465アナログモジュール
6.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 2 x 12 Bit; (6ES7331-7KB02-0AB0)

6.8.3

SM 331; AI 2 x 12 Bitのその他の情報

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルに短絡し、MANA で接続します。 これにより、アナログ入力モ
ジュールの耐干渉性を最適化します。 使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。
また、使用されていない場合は COMP 入力に短絡します。
チャンネルグループコンフィグレーションによって、プログラミングされた特定の入力は使用されないままになる場合があるため、こうした使用されるチャンネルで診断機能が使用できるように、下記のこうした入力の特殊機能を考慮に入れてください。
●

測定範囲 1 V～5 V: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を並列で配線します。

●

電流測定、2 線トランスデューサ: チャンネル回路の設定には 2 つのオプションがあります。
a) 未使用の入力を開く。チャンネルグループの診断は無効化されます。 診断が有効化されていると、アナログモジュールにより単一診断割り込みをトリガし、SF LEDが設定される場合があります。
b) 1.5 kΩ～3.3 kΩ のレジスタを使用して未使用の入力を終了する。 これにより、このチャンネルグループの診断を有効にできます。

●

電流測定 4 mA～20 mA、4 線トランスデューサ: 同じチャンネルグループの使用される入力と使用されない入力を直列で配線します。

ライン接続チェック
ライン接続チェックは温度測定にのみ設計されています(熱電対および耐熱性)466

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
4 mA～20 mA の測定範囲のライン接続チェックの特殊機能
4 mA～20 mA の測定範囲をコンフィグレーションして、ライン接続チェックを有効化
すると、アナログ入力モジュールは電流が 3.6 mA 以下になると断線イベントを診断データにログします。
また、プログラムでこの機能が有効の場合には、モジュールは診断割り込みもトリガします。
診断割り込みが無効の場合には、断線は SF LED の点灯でしか示されず、診断バイトをユーザープログラムで評価する必要があります。
4 mA～20 mA の測定範囲をコンフィグレーションし、ライン接続チェックを無効化
し、診断割り込みを無効化している場合、モジュールはアンダーフロー値に達すると診断割り込みをトリガします。

6.9

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD;
(6ES7331-7PF01-0AB0)

注文番号
6ES7331-7PF01-0AB0

プロパティ
●

4 つのチャンネルグループに 8 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ
– 抵抗
– 温度

●

各チャンネルグループでプログラム可能な分解能(15 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

8 チャンネルについてプログラム可能な限界値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

最大 4 チャンネルでの測定値の高速更新●

サイクル終了時のプログラム可能なハードウェア割り込み●

CPU と絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07467アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
分解能
測定した値の分解能は選択した積分時間とは関係ありません。

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)」の章を参照してください。

ハードウェア割り込み
チャンネルグループ 0 および 1 のハードウェア割り込みは STEP 7 でプログラムできます。ただし、ハードウェア割り込みはチャンネルグループの最初のチャンネルにのみ設定します。最初のチャンネルはチャンネル 0 またはチャンネル 2 です

端子割り付け下の図は、さまざまな配線オプションを示しています。 この例は、すべてのチャンネ
ルに適用されます(チャンネル 0～7)。
注意
3 線接続の異常配線により、予期していないモジュールの状態になり危険プラント状態になる場合があります。

468

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
配線: 抵抗および耐熱性測定の 2 線、3 線、および 4 線接続
チャンネル 0～7 で両側に接続可能 /

/ 0ದ

0 
&+'&

 0ದ

0 

 0

'&0ದ 

 0ದ

,F  ,F  ,F ದ

0ದ 









図 6-21

 0ದ
 ,F ,F  ,F ದ
 0ದ

,F   ,F ,Fದ




&+



&+



&+

 0

0ದ 
,F  &+ 0

,F 0 

①
②
③
④
⑤
⑥

 0
 ,F  ,F ದ

0 

&+,F  ,F 

&+



0ದ 
,F 

&+











 0

4 線接続
3 線接続
2 線接続
デジタル/アナログコンバータ
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07469アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)



&+





˽



&+





図 6-22

使用されないチャンネル

注記- 必ずチャンネル n (この場合、チャンネル 0)を測定に使用します。
- 使用されないチャンネル(この場合はチャンネル 1)を短絡するか、または使用されないチャンネルを定格範囲の抵抗(たとえば、Pt 100 の場合は 100 オーム)に接続して、診断機能を抑止します。

注意
3 線接続の異常配線により、予期していないモジュールの状態になり危険プラント状態になる場合があります。

配線: 3 線接続
SM 331; AI 8 x RTD への 3 線接続では、M+および IC+をブリッジさせます。
IC-および M-ケーブルは、常に直接抵抗温度計に配線します。

配線: 2 線接続
SM 331; AI 8 x RTD への 2 線接続では、M+および IC+ も M-および IC-とともにブリッジします。
2 コンダクタ接続では、ラインインピーダンスの補償はありません。 ラインインピーダ
ンスは測定に含まれています!

470

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 272 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

あり

プログラミングされていない入力の応答

コンフィグレーション前に有効だったプロ
セス値を返します。

サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位 定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり

抵抗トランスデューサの一定測定電流

代表値 5 mA (パルス)絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間

あり

グループ数

2

 最大電位差
 チャンネル間(UCM)

60 VAC/75 VDC

 チャンネルと Minternal (Viso)間

60 VAC/75 VDC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA 電源電圧 L+から

最大 240 mA

モジュールの電力損失

代表値 4.6 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07471アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成
測定原理

統合

動作モード

8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ) 積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(ms)80 その他の抵抗測定の変換時間(ms)100*

 断線診断の追加変換時間(ms)0 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

16 ビット(符号を含む)

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400 / 60 / 50

測定値の平滑化

なし/低/平均/高変換時間(チャンネルあたり)

100 msモジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)200 ms動作モード

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ) 積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(ms)8 / 25 / 30

 その他の抵抗測定の変換時間(ms)25/ 43/ 48*

 断線診断の追加変換時間(ms)0 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

16 ビット(符号を含む)

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400 / 60 / 50

測定値の平滑化

なし/低/平均/高変換時間(チャンネルあたり)

25 ms/ 43 ms/ 48 ms

モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)

50 ms/ 86 ms/ 96 ms

動作モード

4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)472

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

技術仕様
 積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(ms)3,3****

 その他の抵抗測定の変換時間(ms)100*

 断線診断の追加変換時間(ms)100** 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

16 ビット(符号を含む)

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400 / 60 / 50

測定値の平滑化

なし/低/平均/高モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)

10 ms

外乱周波数の抑制、エラー限界
f = n (f1 ± 1%)時の外乱周波数抑制(f1 = 外乱周波数)、n=1.2
 共通モード外乱(VCM < 60 VAC)

> 100 dB

 直列モード外乱(ピーク値 < 定格入力範囲)> 90 dB

入力間のクロストーク> 100 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連) 抵抗温度計 Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000、Ni 100、Ni± 1.0 °C

120、Ni 200、Ni 500、Ni 1000、LG-Ni 1000、Cu 50、 ± 2.0 °C
Cu 100、± 0,1 %
 Pt 10、Cu 10
 抵抗
基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連) 抵抗温度計 Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000、Ni 100、Ni± 0.5 °C

120、Ni 200、Ni 500、Ni 1000、LG-Ni 1000、Cu 50、 ± 1.0 °C
Cu 100、± 0,05 % Pt 10、Cu 10
 抵抗 温度エラー(入力範囲に関連) 抵抗温度計± 0.015 °C/K

 抵抗

± 0.005 %/K

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07473アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

技術仕様
 リニアリティエラー(入力範囲に関連) 抵抗温度計± 0.2 °C

 抵抗

± 0,02 % 繰り返し精度(25°C での過渡状態、入力範囲に関連) 抵抗温度計± 0.2 °C

 抵抗

± 0,01 %ステータス、割り込み、診断 割り込み ハードウェア割り込み

プログラム可能(チャンネル 0-7)

 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありセンサ選択データ
 入力範囲(定格値)入力抵抗
 抵抗温度計

Pt 10、Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt
1000、Ni 100、Ni 120、Ni 200、Ni 500、
 抵抗
電圧入力の最大電圧(破壊限界)

Ni 1000、LG-Ni 1000、Cu 10、Cu 50、Cu
100 (Standard および Klima range)
150 Ω、300 Ω、600 Ω
35 V DC 連続;最大 1 s の間の 75 V DC (負荷時間率 1： 20)

信号センサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

 抵抗測定2 線接続によりサポートあり3 線接続によりサポートあり***4 線接続によりサポートあり474

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

技術仕様
 特性の線形化
Pt 10、Pt 50、Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt

 抵抗温度計

1000、Ni 100、Ni 120、Ni 200、Ni 500、Ni 1000、LG-Ni 1000、Cu 10、Cu 50、Cu 温度測定の技術的単位

100 (Standard および Klima range)
摂氏温度;華氏温度* 3 線接続では、5 分間隔でのラインインピーダンスの補償のための抵抗測定。
** 3 秒間隔での 4 チャンネルモードの断線のモニタリング(ハードウェアフィルタ)。
*** RTD 要素 PT 10 および Cu 10 の 3 線トランスデューサ測定の最大ラインインピーダンス: 10 Ω。3線トランスデューサの測定中のほかのすべての RTD 要素の最大ラインインピーダンス: 20 Ω。
**** 4 チャンネルモードでは、変換された値は 80 ms 以内に 100 %になります。このプロセスで決定された値は 3.3 ms の間隔で設定されます(最大 10 ms)。

RUN でのパラメータ再割り付け
RUN でパラメータを再割り付けする場合、次の特性が適用されます。
SF LED が点灯する:
再設定前に診断が保留中であった場合、(CPU、IM またはモジュール上の) SF LED
は、診断がもはや保留になっていない、またはモジュールが正しく作動しているにもかかわらず、点灯する場合があります。
解決策：●

診断が保留中でない場合、新しいパラメータの再割り付けのみを実施するか、または●モジュールを抜いてから再度挿入します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07475アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)6.9.1

測定タイプと測定範囲

概要
測定のタイプと範囲は、STEP 7 の"測定タイプ"パラメータでコンフィグレーションしています。
表 6- 23

測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲

抵抗:

150 Ω

(3 線/4 線接続)

300 Ω
600 Ω

RTD 抵抗および線形化:

Pt 100 Klima(3 線/4 線接続)

Pt 200 Klima
Pt 500 Klima
Pt 1000 Klima
Ni 100 Klima
Ni 120 Klima
Ni 200 Klima
Ni 500 Klima
Ni 1000 Klima*
LG-Ni 1000 Klima
Cu 10 Klima
Pt 100 Standard
Pt 200 Standard
Pt 500 Standard
Pt 1000 Standard
Ni 100 Standard
Ni 120 Standard
Ni 200 Standard
Ni 500 Standard
Ni 1000 Standard*
LG-Ni 1000 Standard
Cu 10 Standard

476

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

選択した測定タイプ

測定範囲
Pt 10 GOST Klima
Pt 10 GOST Standard
Pt 50 GOST Klima
Pt 50 GOST Standard
Pt 100 GOST Klima
Pt 100 GOST Standard
Pt 500 GOST Klima
Pt 500 GOST Standard
Cu 10 GOST Klima
Cu 10 GOST Standard
Cu 50 GOST Klima
Cu 50 GOST Standard
Cu 100 GOST Klima
Cu 100 GOST Standard
Ni 100 GOST Klima
Ni 100 GOST Standard* 温度係数 0.00618 or 0.00672 の≙ LG-Ni 1000

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07477アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
チャンネルグループ
SM 331; AI 8 x RTD のチャンネルは 2 つのチャンネルの 4 つのグループに配置されています。 パラメータは、1 つのチャンネルグループにのみ割り付けられます。
下の表は、チャンネルグループの関連コンフィグレーションを示しています。 チャン
ネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。
表 6- 24

SM 331; AI 8 x RTD チャンネルのチャンネルグループへの割り付け

チャンネル...

... それぞれ 1 つのチャンネルグループを構成します

チャンネル 0

チャンネルグループ 0

チャンネル 1
チャンネル 2

チャンネルグループ 1

チャンネル 3
チャンネル 4

チャンネルグループ 2

チャンネル 5
チャンネル 6

チャンネルグループ 3

チャンネル 7478

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

6.9.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。
以下の表は、プログラム可能パラメータの概要およびデフォルトを示しています。

パラメータ
表 6- 25

SM 331; AI 8 x RTD のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

あり/なし

なし

 制限を超えた場合のプロセ あり/なし

なし

パラメー
タタイプ

適用範囲

ダイナミ

モジュール

 有効
 診断割り込み
スの割り込みック サイクル終了時のプロセス あり/なし

なし

割り込み
 プロセス割り込みのトリガ
 上限値32511～-32512

32767

ダイナミ

 下限値

-32512～32511-32768ック グループ診断

あり/なし

なし

スタティ

チャンネル

 ライン接続チェック

あり/なし

なし

ック

グループ

チャンネル

 診断

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07479アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

パラメータ

値の範囲

デフォルト

無効

RTD-4L

パラメー
タタイプ

適用範囲

ダイナミ

チャンネル

ック

グループ

ダイナミ

モジュール

 測定
 測定タイプ

R-4L 抵抗(4 線接続)
R-3L 抵抗(3 線接続)RTD-4L 耐熱性(リニア、4 線接続)
RTD-3L 耐熱性(リニア、3 線接続)
 測定範囲 温度単位

「測定タイプと測定範囲 (ペーPt 100 Klima

ジ 476)」の章を参照してくださ

0.003850(IPいTS-68)

摂氏温度;華氏温度

摂氏温度ック
 操作モード

8 チャンネルモード(ハードウェ

8 チャンネル ダイナミ

アフィルタ)

モード、ハ

8 チャンネルモード(ソフトウェ

ードウェア

アフィルタ)

フィルタ

モジュール

ック

4 チャンネルモード(ハードウェ
アフィルタ)

480

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

パラメータ

値の範囲

パラメー
タタイプ

適用範囲

0.003850 Ω/Ω/ °C (ITS-90)

ダイナミ

チャンネル

0.003910 Ω/Ω/°C

ック

グループ

 耐熱性の温度測定の温度係 白金 (Pt)
数(RTD)

デフォルト
0,003850

0.003850 Ω/Ω/ °C (IPTS-68)
0.003916 Ω/Ω/ °C
0.003902 Ω/Ω/ °C
0.003920 Ω/Ω/ °C

ニッケル(Ni)
0.006170 Ω/Ω/°C
0.006180 Ω/Ω/ °C
0.006720 Ω/Ω/ °C
0.005000 Ω/Ω/ °C (LG Ni 1000)
銅(Cu)0.004260 Ω/Ω/°C
0.004270 Ω/Ω/°C
0.004280 Ω/Ω/°C ノイズの抑制*
 平滑化

50/60/400 Hz; 400 Hz; 60 Hz; 50

50/60/400

ダイナミ

チャンネル

Hz

Hz

ック

グループ

なし

なし

ダイナミ

チャンネル

ック

グループ

弱
中
強

* 50/60/400 Hz は 8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)および 4 チャンネルモード(ハードウェア
フィルタ)でのみプログラム可能。
50 Hz、60 Hz または 400 Hz は 8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)でのみプログラム可能

下記も参照
アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07481アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)

6.9.3

SM 331; AI 8 x RTDのその他の情報

操作モード
SM 331; AI 8 x RTD の操作モード:●

8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)●

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)●

4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)

操作モードはモジュールのサイクル時間に影響があります。

8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)
このモードでは、モジュールは各グループの 2 つのチャンネル間で切り替えを行います。 モジュールの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。
ADC は最初に偶数の番号のチャンネルを変換し、その後奇数の番号のチャンネル 1、3、5 および 7 のチャンネルを変換します(以下の図を参照)。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎ
หᤨ

&+

&+

&+

&+

ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨ&+

図 6-23

482

&+

&+

&+

8 チャンネルモードサイクル時間(ハードウェアフィルタ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
8 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間
モジュール通信時間を含むチャンネルの返還時間は 84 です。モジュールは、変換が完了したら OptoMOS リレーを使用してグループの 2 番目のチャンネルに変更する必要があります。 Opto-MOS リレーには、切り替えと設定で 12 ms かかります。 各チャンネ
ルには 97 ms の時間が必要です。たとえば、合計サイクル時間は 194 ms になります。
サイクル時間= (tK + tU) x 2
サイクル時間= (84 ms + 16 ms) x 2
サイクル時間= 200 ms
tC: 1 つのチャンネルの変換時間
tC: チャンネルグループ内でのチャンネル切り替え時間

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)
このモードのアナログ-デジタルの変換は 8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)の変換と同一です。 モジュールの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。ADC は最初に偶数の番号のチャンネルを変換し、その後奇数の番号のチャンネル 1、3、5 および 7 のチャンネルを変換します(以下の図を参照)。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎ
หᤨ

&+

&+

&+

&+

ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨ&+

図 6-24

&+

&+

&+

8 チャンネルモードサイクル時間(ソフトウェアフィルタ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07483アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
8 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間(ソフトウェアフィルタ)チャンネル変換時間はプログラムした外乱周波数に基づいています。 50 Hz の外乱周波数を設定すると、通信時間を含むチャンネル変換時間は 32 ms です。 60 Hz の外乱周波数を設定すると、チャンネル変換時間は 27 ms です。 400 Hz の外乱周波数をすれば、チャンネル変換時間を 9 ms に下げることができます。 "ハードウェアフィルタ、8チャンネル"モードのように、モジュールは Opto-MOS リレーを使用して 16 ms の変換
時間内にグループの 2 つめのチャンネルに切り替える必要があります。 次の表はこの相互関係を示しています。
表 6- 26"8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)でのサイクル時間"

外乱周波数

チャンネルサイクル
時間*

モジュールサイクル時間(すべてのチャンネル)

50 Hz

48 ms

96 ms

60 Hz

43 ms

86 ms

400 Hz

25 ms

50 ms

* チャンネルサイクル時間=チャンネル変換時間+グループ内での 12 ms のチャンネル
切り替え時間4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)
このモードでは、モジュールはグループのチャンネル間で変更されません。 モジュー
ルの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆
&+

図 6-25

484

&+

&+

&+

4 チャンネルモードサイクル時間(ハードウェアフィルタ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
4 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間(ハードウェアフィルタ)変換された値は 80 ms 以内に 100%に設定され、4 チャンネルモードが設定されると、
10 ms 間隔で更新されます。 チャンネルおよびサイクル時間は、モジュールがグルー
プのチャンネル間で変更されないため、常に同一となります (常に 10 ms)。
チャンネル変換時間 = チャンネルサイクル時間 = モジュールサイクル時間 = 10 ms

断線モニタリングによるサイクル時間の延長
モジュールの断線モニタリングソフトウェアファンクションはすべての動作モードで使用できます。
モジュールのサイクル時間は、断線モニタリングが有効化されているチャンネルの数に関係なく、8 チャンネルモード(ハードウェアまたはソフトウェアフィルタ)では倍になります。
4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)では、モジュールは 100 ms の間に入力データにプロセスを割り込ませ、ライン接続チェックを行います。 つまり、各ライン接続チェックにより 100 ms サイクル時間を延長します。

使用されないチャンネル
不正な測定を行わないため、チャンネルのアクティブなグループの使用されないチャンネルをコンフィグレーションする必要があります。 設定されている範囲の抵抗を使用されないチャンネルに接続して診断エラーを防ぎます。
使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。

M または L との短絡
入力を M または L に短絡してもモジュールに損害はありません。 チャンネルは有効なデータを出力し続け、診断イベントをレポートしません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

485アナログモジュール
6.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD; (6ES7331-7PF01-0AB0)
サイクル終了時の割り込み
サイクル終了時の割り込みを有効にすることで、モジュールの変換サイクルとプロセスを同期化することができます。 すべてのアクティブなチャンネルが変換されていると、割り込みが設定されます。
以下の表は、プロセス中またはサイクル終了時の割り込み中の追加 OB40 情報の 4 バイ
トの内容を示しています。

その他の情報の 4 バイトの内容

27

26

25

24

23

22

21

20

バイト

特殊アナロ 範囲を識別するチャンネルあたり 2 ビット
グフラグ

チャンネルで上限値超過

7

6

5

4

3

2

1

0

0

チャンネルで下限値超過

7

6

5

4

3

2

1

0

1

X

サイクルイベント終了時

2
3

空きビット

SM 331; AI 8 x RTD を DPV0 のみをサポートする PROFIBUS マスタで操作する場合のプログラミン
グ制限。
SM 331; AI 8 x RTD アナログ入力モジュールを ET 200M PROFIBUS スレーブシステム
で操作し、PROFIBUS マスタが S7 マスタでない場合、ある特定のパラメータは使用できません.. S7 以外のマスタはプロセス割り込みをサポートしていません。 そのため、この機能に関連するすべてのパラメータは無効になります。 この中には、プロセス割
り込みの有効化、ハードウェア制限、サイクル割り込みの有効化の終了が含まれます。
その他のパラメータはすべて使用できます。

ET 200M 分散型 IO デバイスのモジュールの操作
ET 200M での SM 331; AI 8 x RTD の操作には以下の IM 153 x のいずれかが必要です。

486●

IM 153-1; 6ES7153-1AA03-0XB0 現在、V 01●

IM 153-2; 6ES7153-2AA02-0XB0 現在、V 05●

IM 153-2; 6ES7153-2BA00-0XA0 現在; V 01●

IM 153-2; 6ES7153-2AA01-0XB0 現在、V 04

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

6.10

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC;(6ES7331-7PF11-0AB0)

注文番号
6ES7331-7PF11-0AB0

プロパティ
●

4 つのチャンネルグループに 8 つの入力●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ– 温度●

各チャンネルグループでプログラム可能な分解能(15 ビット+符号)●チャンネルグループごとに任意の測定範囲●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

8 チャンネルについてプログラム可能な限界値モニタリング●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

最大 4 チャンネルでの測定値の高速更新●

サイクル終了時のプログラム可能なハードウェア割り込み●

CPU からの絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

分解能
測定した値の分解能は選択した積分時間とは関係ありません。

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)」の章を参照してください。

ハードウェア割り込み
チャンネルグループ 0 および 1 のハードウェア割り込みは、STEP 7 でプログラムできます。 ただし、チャンネルグループの最初のチャンネルにのみハードウェア割り込みを設定します。最初のチャンネルはチャンネル 0 または 2 ですS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07487アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。 この例は、すべてのチャンネルに適用されます(チャンネル 0～7)。

配線: 基準接点を介した熱電対
0 °C または 50 °C に制限されている基準設定経由で熱電対が配線されている場合は、8つのチャンネルすべてを測定チャンネルとして使用できます。




/ದ


'&









&+
&+
&+



'&


&+


 0



 0














 0

&+

 0

&+

 0



 0
 0

&+

























8
+



0

基準接点を介した熱電対
0 °C または 50 °C に制限された基準接点
たとえば、補償ボックス(チャンネル当たり)またはサーモスタットなど
アナログデジタルコンバータ(ADC)
バックプレーンバスインターフェース
外部露点比較

図 6-26488&+ 0




③
④
⑤







①
②

/



配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
配線: 外部補償付き熱電対
この補償のタイプでは、基準接点の端子の温度は温度範囲-25 °C～85 °C の耐熱性
Pt100 を使用して確立されます(端子 35～38 を参照)。
/ದ 0




'&



&+
&+
&+











'&


&+

/







 0



 0














 0
 0









 0
,

,










①
②
③
④
図 6-27&+0
 0





&+

 0
 0



&+

 0




&+

0

37

外部温度補償付き熱電対
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)
外部露点比較

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07489アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
配線: 内部補償付き熱電対
この種の補償では、モジュールはコネクタの基準接点で温度を記録します。
/ದ 0




'&



&+
&+
&+







'&

 0



 0














 0
 0
 0
 0



 0



 0

&+
&+
&+

&+



























0

フロントコネクタまでコンダクタを均等化させる熱電対
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)
外部露点比較

図 6-28

490









①
②
③
④





&+

/

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x117

重量

約 272 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

あり

プログラミングされていない入力の応答

コンフィグレーション前に有効だったプロセ
ス値を返します。

サポートしている等時性モードなし ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 100 m

電圧、電流、電位 定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり

抵抗タイプトランスミッタの測定される定電流

代表値 0.7 mA

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間
グループ数

あり
2

 最大電位差
 チャンネル間(UCM)

60 VAC/75 VDC

 チャンネルと Minternal (Viso)間

60 VAC/75 VDC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA 電源電圧 L+から

最大 240 mA

モジュールの電力損失

代表値 3.0 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07491アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成
測定原理

統合

動作モード

8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ) 積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(ms)95 断線診断の追加変換時間(ms)4 分解能(オーバーシュート範囲を含む)
 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

16 ビット(符号を含む)

測定値の平滑化

なし/弱/中/強モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)

196 ms動作モード

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)

400/60/50

 積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(ms)23/72/83

 断線診断の追加変換時間(ms)4 分解能(オーバーシュート範囲を含む)
 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

16 ビット(符号を含む)

測定値の平滑化

なし/低/平均/高モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)

46 ms/ 144 ms/ 166 ms

測定原理

統合

動作モード

4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)

400/60/50

積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり 基本変換時間(ms)3.3 ms *****

 断線診断の追加変換時間(ms)93 * 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

16 ビット(符号を含む)

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400/60/50

測定値の平滑化

なし/低/平均/高モジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)

10 ms

492

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

技術仕様
外乱周波数の抑制、エラー限界
f = n (f1 1%)時の外乱周波数の抑制、(f1 = 外乱周波数)、n = 1.2 など
 共通モード外乱(VCM < 60 V AC)> 100 dB

 直列モードの外乱(妨害のピーク値 < 公称入力範囲)> 90 dB **

入力間のクロストーク> 100 dB

動作限界(温度範囲全体、入力範囲の測定範囲終了値に関連) (0～60 °C)注:この限界には、温度エラー比
較点は含まれません。
 熱電対
タイプ T
タイプ U
タイプ E
タイプ J
タイプ L
タイプ K
タイプ N
タイプ R
タイプ S
タイプ B ****
タイプ C
Txk/xk(L)-200 °C～+400 °C± 0.7 °C

-230 °C～-200 °C± 1.5 °C

-150 °C～+600 °C± 0.9 °C

-200 °C～-150 °C± 1.2 °C

-200 °C～+1000 °C± 1.2 °C

-230 °C～-200 °C± 1.5 °C

-150 °C～+1200 °C± 1.4 °C

-210 °C～-150 °C± 1.7 °C

-150 °C～+900 °C± 1.5 °C

-200 °C～-150 °C± 1.8 °C

-150 °C～+1372 °C± 2.1 °C

-220 °C～-150 °C± 2.9 °C

-150 °C～+1300 °C± 2.2 °C

-220 °C～-150 °C± 3.0 °C

+100 °C～+1769 °C

± 1.5 °C

-50 °C～+100 °C± 1.8 °C

+100 °C～+1769 °C± 1.7 °C

-50 °C～+100 °C± 2.0 °C

+800 °C～+1820 °C± 2.3 °C

+200 °C+800 °C± 2.5 °C

+100 °C～+2315 °C± 2.3 °C

0 °C

+100 °C± 2.5 °C

-200 ° C-150 ° C± 1.5 °C

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07493アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

技術仕様
基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 熱電対
タイプ T
タイプ U
タイプ E
タイプ J
タイプ L
タイプ K
タイプ N
タイプ R
タイプ S
タイプ B ****
タイプ C
Txk/xk(L)-200 °C～+400 °C± 0.5 °C

-230 °C～-200 °C± 1.0 °C

-150 °C～+600 °C± 0.5 °C

-200 °C～-150 °C± 1.0 °C

-200 °C～+1000 °C

± 0.5 °C

-230 °C～-200 °C± 1.0 °C

-150 °C～+1200 °C

± 0.5 °C

-210 °C～-150 °C± 1.0 °C

-150 °C～+900 °C± 0.5 °C

-200 °C～-150 °C± 1.0 °C

-150 °C～+1372 °C

± 0.5 °C

-220 °C～-150 °C± 1.0 °C

-150 °C～+1300 °C

± 0.5 °C

-200 °C～-150 °C± 1.0 °C

+100 °C～+1769 °C

± 0.5 °C

-50 °C～+100 °C± 0.5 °C

+100 °C～+1769 °C

± 0.5 °C

-50 °C～+100 °C± 1.0 °C

+800 °C～+1820 °C

± 1.0 °C

+200 °C～+800 °C± 2.0 °C

+100 °C～+2315 °C

± 0.5 °C

0 °C

+100 °C± 1.0 °C

-200 ° C-150 ° C± 1.0 °C

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.005%/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)±0,02%

繰り返し精度(25°C での設定された状態、入力範囲に関連)***±0,01%

494

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

技術仕様
ステータス、割り込み、診断 割り込み ハードウェア割り込み

プログラム可能(チャンネル 0～7)

 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありセンサ選択データ
 入力範囲(定格値)/入力インピーダンス
 熱電対

タイプ B、C、N、E、R、S、J、L、T、K、
U、TxK/xK (L)/ > 10 メガオーム

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

20 VDC 連続; 最大 1 s 間の 75 VDC(負荷時間率 1:20)特性の線形化プログラム可能 温度補償プログラム可能 内部温度補償

サポートあり Pt 100 (0.003850)での外部温度補償

サポートあり 0 °C 基準接点温度に対する補償

サポートあり 50 °C 基準接点温度に対する補償

サポートあり 温度測定の技術的単位

摂氏温度/華氏温度

信号センサの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07495アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

技術仕様** 3 秒間隔での 4 チャンネルモードの断線のモニタリング(ハードウェアフィルタ)。
** 8 チャンネルソフトウェアモード(ソフトウェアフィルタ)では、直列モードの拒絶は以下のように低下しています:
50 Hz > 70 dB
60 Hz > 70 dB
400 Hz > 80 dB*** 動作限界には、Ta = 25 °C のアナログ入力の基本的なエラーおよび合計温度エラーのみが含まれています。 合計エラーには露点基準接点の補償エラーも含まれている必要があります。 基準接点=最大 1.5°C の内部補償基準接点の外部補償=採用された RTD ± 0.1 °C.搭載の外部 RTD の正確性
基準接点 0 °C または 50 °C を保持する基準接点の外部補償=基準接点の温度コントロールの精度。
**** 約 0 °C～85 °C の範囲でわずかに上昇するため、基準接点温度の補償が不足することで、タイプ Bの熱電対にごくわずかな影響があります。 補償がなく、測定タイプ"0 °C までの補償"が設定されている
場合、温度測定中のタイプ B の熱電対の偏差は以下のようになります。 200 °C～1802 °C < 0.5 °C***** 4 チャンネルモードでは、変換された値は 80 ms 以内に 100 %になります。このプロセスで決定された値は 3.3 ms の間隔で設定されます(最大 10 ms)。

RUN でのパラメータ再割り付け
RUN でパラメータを再割り付けする場合、次の特性が適用されます。
SF LED が点灯する:
再設定前に診断が保留中であった場合、(CPU、IM またはモジュール上の) SF LED
は、診断がもはや保留になっていない、またはモジュールが正しく作動しているにもかかわらず、点灯する場合があります。
解決策：●

診断が保留中でない場合、新しいパラメータの再割り付けのみを実施するか、また
は

●

496

モジュールを抜いてから再度挿入します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

6.10.1

測定タイプと測定範囲

概要
測定のタイプと範囲は、STEP 7 の"測定範囲"パラメータでコンフィグレーションします。
表 6- 27

測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲

TC-L00C:

タイプ B(熱電対、リニア、0 °C 基準温度)

タイプ C

TC-L50C:

タイプ E(熱電対、リニア、50 °C 基準温度)
TC-IL:(熱電対、リニア、内部コンパレータ)
TC-EL:(熱電対、リニア、外部比較)

タイプ J
タイプ K
タイプ L
タイプ N
タイプ R
タイプ S
タイプ T
タイプ U
Type Txk / xk (L)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07497アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
チャンネルグループ
SM 331; AI 8 x TC のチャンネルは 2 つのチャンネルの 4 つのグループに配置されています。 パラメータは、1 つのチャンネルグループにのみ割り付けられます。
下の表は、チャンネルグループの関連コンフィグレーションを示しています。 チャン
ネルグループ番号は、ユーザープログラムで SFC パラメータをプログラミングするために必要となります。
表 6- 28

SM 331; AI 8 x TC チャンネルのチャンネルグループへの割り付け

チャンネル...

... それぞれ 1 つのチャンネルグループを構成します

チャンネル 0

チャンネルグループ 0

チャンネル 1
チャンネル 2

チャンネルグループ 1

チャンネル 3
チャンネル 4

チャンネルグループ 2

チャンネル 5
チャンネル 6

チャンネルグループ 3

チャンネル 7498

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

6.10.2

設定パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。

パラメータ
表 6- 29

SM 331; AI 8 x TC のパラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

あり/なし

なし

 制限を超えた場合のプロセ あり/なし

なし

パラメータ 適用範囲
タイプ

 有効
 診断割り込み
スの割り込みダイナミッ モジュールク サイクル終了時のプロセス あり/なし
割り込み

なし

 プロセス割り込みのトリガ
 上限値32511～-32512

32767

ダイナミッ チャンネル

 下限値-32512～32511-32768ク グループ診断

あり/なし

なし

スタティッ チャンネル

 ライン接続チェック

あり/なし

なし

ク

無効

TC-IL

 診断
グループ

 測定
 測定タイプ

TC-IL 熱電対
(リニア、内部比較)
TC-EL 熱電対
(リニア、外部比較)
TC-L00C 熱電対(リニア、規準温度 0 °C)

ダイナミッ チャンネル
クグループ

TC-L50C 熱電対(リニア、規準温度 50 °C)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07499アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

パラメータ

値の範囲

デフォルト

 測定範囲「測定タイプと測定範囲 (ペータイプ K

パラメータ 適用範囲
タイプ

ジ 497)」の表を参照してください 熱電対を開く場合の動作
 温度単位

オーバーフロー、アンダーフロ オーバーフーロー

摂氏温度;華氏温度

摂氏温度

ダイナミッ モジュールク 操作モード

8 チャンネルモード(ハードウェ 8 つのチャ

ダイナミッ モジュール

アフィルタ)

クンネル、ハ

8 チャンネルモード(ソフトウェ ードウェア
フィルタ
アフィルタ)
4 チャンネルモード(ハードウェ
アフィルタ)
 ノイズの抑制*
 平滑化

50/60/400 Hz; 400 Hz; 60 Hz;

50/60/400

ダイナミッ チャンネル

50 Hz;

Hz

ク

なし

なし

ダイナミッ チャンネル
ク

弱

グループ
グループ

中
強
* 50/60/400 Hz は 8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)および 4 チャンネルモード(ハードウェア
フィルタ)でのみプログラム可能。
50 Hz、60 Hz または 400 Hz は 8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)でのみプログラム可能

下記も参照
アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)500

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)

6.10.3

SM 331; AI 8 x TCのその他の情報

操作モード
SM 331; AI 8 x TC の動作モード:●

8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)●

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)●

4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)

操作モードはモジュールのサイクル時間に影響があります。

8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)
このモードでは、モジュールは各グループの 2 つのチャンネル間で切り替えを行います。 モジュールの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。
ADC は最初に偶数の番号のチャンネルを変換し、その後奇数の番号のチャンネル 1、3、5 および 7 のチャンネルを変換します(以下の図を参照)。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎ
หᤨ

&+

&+

&+

&+

ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨ&+

図 6-29

&+

&+

&+

8 チャンネルモードサイクル時間(ハードウェアフィルタ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

501アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
8 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間(ハードウェアフィルタ)モジュール通信時間を含むチャンネルの変換時間は 91 ms です。モジュールは、変換が完了したら OptoMOS リレーを使用してグループの 2 つ目のチャンネルに変更する必要があります。 Opto-MOS リレーには、切り替えと設定で 7 ms かかります。 各チャ
ンネルには 98 ms の時間が必要です。たとえば、合計サイクル時間は 196 ms になります。
サイクル時間= (tK + tU) x 2
サイクル時間= (91 ms + 7 ms) x 2
サイクル時間= 196 ms
tC: 1 つのチャンネルの変換時間
tC: チャンネルグループのほかのチャンネルへの変更時間

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)
このモードのアナログ-デジタルの変換は 8 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)の変換と類似しています。 モジュールの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。ADC は最初に偶数の番号のチャンネルを変換し、その後奇数の番号のチャンネル 1、3、5 および 7 のチャンネルを変換します(以下の図を参照)。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎ
หᤨ

&+

&+

&+

&+

ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨ&+

図 6-30

502

&+

&+

&+

8 チャンネルモードサイクル時間(ソフトウェアフィルタ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
8 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間(ソフトウェアフィルタ)
ただし、チャンネル変換時間はプログラムしたノイズ抑制に基づいています。 50 Hz の
外乱周波数を設定すると、通信時間を含むチャンネル変換時間は 76 ms です。 外乱周
波数を 60 Hz に設定した場合は、チャンネル変換時間は 65 ms となります。 外乱周波数を 400 Hz に設定すれば、チャンネル変換時間を 16 ms にまで短縮できます。 "ハードウェアフィルタ、8 チャンネル"モードのように、モジュールは Opto-MOS リレーを使用して 7 ms の変換時間内にグループの 2 つめのチャンネルに切り替える必要があります。 次の表はこの相互関係を示しています。
表 6- 30

8 チャンネルモード(ソフトウェアフィルタ)でのサイクル時間

プログラムしたノイズ抑制

チャンネルサイクル
時間*

モジュールサイクル時間(すべてのチャンネル)

50 Hz

83 ms

166 ms

60 Hz

72 ms

144 ms400 Hz

23 ms

46 ms

* チャンネルサイクル時間=チャンネル変換時間+グループ内での 7 ms のチャンネル
切り替え時間4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)
このモードでは、モジュールはグループのチャンネル間で変更されません。 モジュー
ルの 4 つの ADC はチャンネル 0、2、4 および 6 を同時に変換します。

ࠕ࠽ࡠࠣᄌ឵ߩ㐿ᆎหᤨࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆
&+

図 6-31

&+

&+

&+

4 チャンネルモードサイクル時間(ハードウェアフィルタ)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07503アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
4 チャンネルモードでのモジュールのサイクル時間(ハードウェアフィルタ)
4 チャンネルモードに設定した場合、変換値は 80 ms 以内に 100%になり、10 ms ごとに更新されます。 チャンネルおよびサイクル時間は、モジュールがグループのチャンネル間で変更されないため、常に同一となります (常に 10 ms)。
チャンネル変換時間 = チャンネルサイクル時間 = モジュールサイクル時間 = 10 ms

断線モニタリングによるサイクル時間の延長
モジュールの断線モニタリングソフトウェアファンクションはすべての動作モードで使用できます。
8 チャンネルモード(ハードウェアまたはソフトウェアフィルタモード)では断線モニタ
リングが有効化されているチャンネルの数に関係なくモジュールサイクルを 4 ms 延長します。
4 チャンネルモード(ハードウェアフィルタ)では、モジュールは 170 ms の間に入力データにプロセスを割り込ませ、ライン接続チェックを行います。 つまり、各ライン接続チェックにより 93 ms サイクル時間を延長します。

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。
アクティブなグループの使用されていないチャンネルをすべて短絡する必要があります。つまり、これらのチャンネルの正入力と負入力を短絡します。
この対策の影響:●

グループの使用されているチャンネルの測定エラーを回避●

グループの使用されていないチャンネルからの診断メッセージを抑制

M または L との短絡
入力を M または L に短絡してもモジュールに損害はありません。 チャンネルは有効なデータを出力し続け、診断イベントをレポートしません。

制限違反のハードウェア割り込みに関するチャンネルグループの特殊機能

STEP 7 で、ハードウェア割り込みをトリガする上限値および下限値を、各チャンネルに対して個別に設定できます。

504

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC; (6ES7331-7PF11-0AB0)
サイクル終了時の割り込み
サイクル終了時の割り込みを有効にすることで、モジュールの変換サイクルとプロセスを同期化することができます。 すべてのアクティブなチャンネルが変換されていると、割り込みが設定されます。
表 6- 31以下の表は、プロセス中またはサイクル終了時の割り込み中の追加 OB40 情報の 4 バイトの内容を示しています。

その他の情報の 4 バイトの内容

27

26

25

24

23

22

21

20

バイ
ト

特殊アナ

範囲を識別するチャンネルあたり 2 ビット

ログフラ

チャンネルで上限値超過

7

6

5

4

3

2

1

0

0

チャンネルで下限値超過

7

6

5

4

3

2

1

0

1

グ

サイクルイベント終了時
空きバイト

X

2
3

SM 331; AI 8 x TC を DPV0 のみをサポートする PROFIBUS マスタで操作する場合のプログラミン
グ制限。
SM 331; AI 8 x TC アナログ入力モジュールを ET 200M PROFIBUS スレーブシステム
で操作し、PROFIBUS マスタが S7 マスタでない場合、特定のパラメータは使用できません。 S7 以外のマスタは、ハードウェア割り込みをサポートしていません。 そのため、この機能に関連するすべてのパラメータは無効になります。 ハードウェア割り込
みの有効化、ハードウェア制限およびサイクル割り込みの有効化の終了も含まれます。
その他のパラメータはすべて使用できます。

ET 200M 分散型 IO デバイスのモジュールの操作
ET 200M での SM 331; AI 8 x TC の操作には以下の IM 153 x のいずれかが必要です。
●

IM 153-1; 6ES7153-1AA03-0XB0 以降、E 01●

IM 153-2; 6ES7153-2AA02-0XB0 現在、E 05●

IM 153-2; 6ES7153-2AB01-0XB0 現在、E 04

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07505アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11

アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁)(6ES7331-7PE10-0AB0)

注文番号
6ES7331-7PE10-0AB0

プロパティ
SM 331; AI 6 x TC (絶縁)アナログ入力モジュールのプロパティは以下のとおりです。
●

1 グループに 6 入力●

チャンネル間に 250 VAC の絶縁●

SIMATIC PDM を介したユーザーキャリブレーションのサポート●

内部または外部露点比較を介した、または独立した測温抵抗体モジュールを使用したリモートアクセスを介した補償。

●

測定タイプは各チャンネルに対して設定可能
– 電圧
– 温度

●

15 ビット+符号の分解能●

各チャンネルに対して任意の測定範囲●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

6 個のチャンネルに対して限界値モニタリングを設定可能●

制限を超えた場合のプログラム可能なハードウェア割り込み●

CPU からの絶縁分解能
測定値の最大分解能(15 ビット+符号または 0.1 K)は、プログラムされた積分時間に依存しません。

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ入力モジュールの診断メッセージ (ページ 357)」の章を参照してください。

506

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
ハードウェア割り込み
すべてのチャンネルのハードウェア割り込みは、STEP 7 で設定できます。

端子割り付け以下の図は、さまざまな可能な接続方法を示しています。 これらの例は、すべてのチ
ャンネル(チャンネル 0～5)に適用されます。

配線: 内部補償付き熱電対
この種の補償では、モジュールはコネクタの基準接点で温度を検出します。

/



0





'&



'&






&+







ི





ི


&+






ི



ི





ཱ



①
②
③
④

&+



ི



 0
 0






&+



ི


&+

 0

 0


ི


&+

཰

ཱི




フロントコネクタへの補償ライン(延長)付き熱電対
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)
外部露点比較(ADC および電流源)

図 6-32

内部補償

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07507アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
配線: 外部補償付き熱電対
このタイプの補償では、基準接点の端子の温度は、温度範囲-145 ℃～+155 ℃の Pt100
Klima 抵抗温度計を使用して確立されます(端子 35、36、39、および 40 を参照)。

/



0











ི




ི
ི

ི



 0
 0


ི



ཱ



&+

 0

 0


ི



&+

&+

 0

 0


ི




཰





&+







&+



'&



&+



'&



ཱི



,



,
37

①②③④

フロントコネクタでの銅線を介した外部温度補償用端子付き熱電対
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)
外部露点比較(ADC および電流源)

図 6-33

外部補償

Pt 100 抵抗温度計を入手できない場合は、測温抵抗体モジュールを使用して基準接点を読み取ることができます。 測定された温度値は、データレコード 2 を介して AI 6 x TC
モジュールに転送されます(データレコード 2 の構造の詳細は、「TC 用データレコード
2 の構造」を参照)。

508

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
配線: 基準接点を介した熱電対
このタイプの補償では、基準接点での端子の温度は 0 °C または 50 °C に調整されま
す。
/



0











ི




ི
ི

ི



ུ




ཱ



①
②
③
④
⑤




ི



&+

 0&+

 0


ི




&+

 0

 0


ི




཰





&+







&+



'&



&+



'&

ཱི




フロントコネクタでの、銅線を使用して基準接点端子を介した熱電対
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)
外部露点比較(ADC および電流源)
たとえば、補償ボックス(各チャンネル用)またはサーモスタットを使用して、0 °C または 50 °C に調整された基準
接点

図 6-34基準接点

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07509アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
配線: 電圧入力

/



0





'&



'&






&+







ི







ི


&+



ི





ཱི





①
②
③
④

9


ದ

&+

 0
 0





ཱ



&+



ི




ದ




&+

9



ི



 0




&+

 0


ི



཰

ཱི




印加入力電圧
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)
外部露点比較(ADC および電流源)

図 6-35

電圧入力

技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法(W x H x D) (mm)40 x 125 x 120

重量

約 272 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

510

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
 ケーブルの長さ
 シールドあり

最長 200 m
最長 80 m (電圧範囲 ≤ 80 mV で熱電対を使用)。

電圧、電流、電位 定格電源電圧 L +24 VDC 逆極性保護あり

抵抗タイプトランスミッタの測定される定電流

代表値 0.9 mA絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間

あり

グループ数

1

 最大電位差
 チャンネル間(UCM)

250 VAC チャンネルと Minternal (Viso)間

250 VAC

絶縁試験電圧

2,500 VDC

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA 電源電圧 L+から

最大 150 mA

モジュールの電力損失

代表値 2.2 W

アナログ値の生成
測定原理

統合 積分時間/変換時間/分解能(チャンネルあたり)あり

プログラム可能 積分時間(ms)(1)

10/16.67/20/100

 基本変換時間(ms)(2)30/50/60/300

 断線モニタリングの追加変換時間

65 ms

 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

15 ビット + 符号

 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

400/60/50/10

測定値の平滑化

なし/弱/中/強S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07511

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
外乱抑制、エラー限界
f = n x (f1 ± 1%)時の外乱周波数抑制、(f1 = 外乱周波数) n = 1.2 など
 共通モード外乱(CMV < 250 VAC)

> 130 dB(3) 直列モード外乱(最大外乱値 < 定格入力範囲)> 90 dB

入力間のクロストーク> 130 dB(3)動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連、0～60 °C)
注: この限界には、温度エラー比較点は含まれません。
 電圧入力 ± 25 mV± 0,12%

 ± 50 mV± 0,08%

 ± 80 mV± 0,06%

 ± 250 mV± 0,05%

 ± 500 mV± 0,05%

 ±1V± 0,05%

熱電対(4) (5)
タイプ T
タイプ U
タイプ E
タイプ J
タイプ L
タイプ K
タイプ N
タイプ R

512

-200 °C～+400 °C± 0.6 °C

-230 °C～-200 °C± 1.6 °C

-150 °C～+600 °C± 0.9 °C

-200 °C～-150 °C± 1.2 °C

-200 °C～+1000 °C

± 0.5 °C

-230 °C～-200 °C± 1.3 °C

-150 °C～+1200 °C

± 0.5 °C

-210 °C～-150 °C± 1.2 °C

-150 °C～+900 °C± 0.9 °C

-200 °C～-150 °C± 1.7 °C

-150 °C～+1372 °C

± 0.8 °C

-220 °C～-150 °C± 1.6 °C

-150 °C～+1300 °C± 1.1 °C

-220 °C～-150 °C± 1.9 °C

+100 °C～+1769 °C± 1.2 °C

-50 °C～+100 °C± 2.2 °C

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
タイプ S

タイプ B(5)タイプ C

タイプ TxK/XK(L)+100 °C～+1769 °C± 1.2 °C

-50 °C～+100 °C± 1.9 °C

+700 °C～+1820 °C± 1.7 °C

+500 °C～+700 ℃± 1.9 °C

+200 °C～+500 ℃± 4.4 °C

+100 °C～+2315 °C± 2.3 °C

0 °C

+100 °C± 2.5 °C

-150 °C+800 °C± 1.0 °C

-200 °C-150 °C± 1.5 °C

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力 ± 25 mV± 0,04%

 ± 50 mV± 0,03%

 ± 80 mV± 0,03%

 ± 250 mV± 0,02%

 ± 500 mV± 0,02%

 ±1V± 0,02%熱電対(5)
タイプ T

タイプ U

タイプ E

タイプ J

タイプ L

タイプ K

-150 °C～+400 °C± 0.4 °C

-230 °C～-150 °C± 1.0 °C

-150 °C～+600 °C± 0.4 °C

-200 °C～-150 °C± 1.0 °C

-100 °C～+1000 °C

± 0.2 °C

-230 °C～-100 ℃± 1.0 °C

-150 °C～+1200 °C

± 0.2 °C

-210 °C～-150 °C± 0.5 °C

-50 °C～+900 °C± 0.4 °C

-200 °C～-50 ℃± 1.0 °C

-100 °C～+1372 °C

± 0.3 °C

-220 °C～-100 ℃± 1.0 °C

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07513アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
タイプ N

タイプ R

タイプ S

タイプ B(5)タイプ C

タイプ TxK/XK(L)-150 °C～+1300 °C

± 0.5 °C

-220 °C～-150 °C± 1.2 °C

+200 °C～+1769 °C

± 0.8 °C

-50 °C～+200 °C± 1.5 °C

+100 °C～+1769 °C

± 0.8 °C

-50 °C～+100 °C± 1.5 °C

+700 °C～+1820 °C

± 1.0 °C

+500 °C～+700 ℃± 1.3 °C

+200 °C～+500 ℃± 3.0 °C

+100 °C～+2315 °C

± 0.5 °C

0 °C～

+100 °C± 1.0 °C

-150 °C～+800 °C± 0.5 °C

-200 °C～-150 °C± 1.0 °C

内部補償(端子温度)を使用した温度測定の精度は右記か  使用される熱電対のタイプのアナログ入力
ら算出されます: (4) (6)エラー 内部基準接点の温度に対する測定精度± 1.5
K

ローカルに接続された測温抵抗体による、または外部
測温抵抗体モジュールを使用したリモートアクセスによる、外部補償を使用した温度測定の精度は、右記から算出されます: (4) 使用される熱電対のタイプのアナログ入力
エラー
 補償目的で使用される測温抵抗体のタイプの測定精度
 補償入力(ローカル接続)のエラー± 0.5 K 測温抵抗体モジュールのエラー(リモート接
続)

外部基準接点(0 °C/50 °C に保持)の補償を使用した温度  使用される熱電対のタイプのアナログ入力
測定の精度は、右記から算出されます: (4)エラー 基準接点の温度の測定精度

温度エラー(入力範囲に関連)

514

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
 電圧入力 ± 25 mV± 0.0023%/K

 ± 50 mV± 0.0015%/K

 ± 80 mV± 0.0010%/K

 ± 250 mV± 0.0010 %/K

 ± 500 mV± 0.0010 %/K

 ±1V± 0.0010%/K

熱電対(積分時間 100 ms の時)
タイプ T± 0.0060 K/K

タイプ U± 0.0175 K/K

タイプ E± 0.0086 K/K

タイプ J± 0.0086 K/K

タイプ L± 0.0175 K/K

タイプ K± 0.0143 K/K

タイプ N± 0.0175 K/K

タイプ R± 0.0115 K/K

タイプ S± 0.0115 K/K

タイプ B± 0.0200 K/K

タイプ C± 0.0515 K/K

タイプ TxK/XK(L)± 0.0143 K/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0,05%

繰り返し精度(± 0,05%25°C での設定された状態、入力範囲に関連)
ステータス、割り込み、診断
割り込み• ハードウェア割り込み

プログラム可能(チャンネル 0～5)

• 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07515アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
センサ選択データ
 入力範囲(定格値)/入力インピーダンス
 熱電対

タイプ B、C、N、E、 電圧

R、S、J、L、T、K、
U、TxK/XK (L)± 25 mV± 50 mV± 80 mV± 250 mV
± 500 mV

10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ

±1V
電圧入力の最大入力電圧(破壊限界)

35 VDC 連続、最大 1 秒間の 75 VDC(負荷時間率 1:20)特性の線形化プログラム可能 温度補償プログラム可能 内部温度補償

サポートあり Pt100 を使用した外部温度補償

サポートあり 0 °C 基準接点温度に対する補償

サポートあり 50 °C 基準接点温度に対する補償
 温度測定の技術的単位
信号センサの配線

516

サポートあり摂氏温度/華氏温度/ケルビン
40 ピンのフロントコネクタを使用

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

技術仕様
1. 400 Hz 抑制時のモジュールの積分時間は、HW Config で 2.5 ms として表示されます。必要な分解能
15 ビット(+符号)を達成するには、10 ms の積分時間が必要です。
2. 断線モニタリングが有効になっている場合、モジュールサイクルが基本変換時間+ 65ms 以内に実行され、ステップ入力の変更に対する動作時間はモジュールサイクル時間の 2 倍以下です。 断線モニタリン
グが無効になっている場合、最善のシナリオでは、モジュールサイクル時間は積分時間とまったく同じです。 ただし、入力チャンネルの処理に時間が必要なため、この時間間隔は保証できません。 断線モニタリングが無効になっている場合、ステップ入力の変更に対する動作時間は、積分時間の 4 倍以下です。
3. 共通モード外乱抑制および入力間のクロストークは、外乱周波数に 10 Hz、50 Hz、または 60 Hz が選択されている場合、130 dB より大きいときに実行されます。 外乱周波数に 400 Hz が選択されている場合、共通モード外乱抑制および入力間のクロストークは、110 dB より大きいときに実行されます。
4. 動作限界には、Ta = 25 °C でのアナログ入力の基本的なエラーおよび合計温度エラーのみが含まれています。 合計エラーには露点基準接点の補償エラーも含まれている必要があります。 基準接点の内部補償 = 最大 1.5 °C。基準接点の外部補償 = 使用する外部測温抵抗体の精度± 0.1 °C。基準接点の外部補償(基準接点の温度は 0 °C または 50 °C に保持) = 基準接点に対する温度制御の精度。
5. 積分時間 100 ms を、熱電対での測定に推奨します。 これより低く積分時間を設定すると、温度測定
で、繰り返し精度エラーが高くなります。
6. 約 0 °C～85 °C の範囲でわずかに上昇するため、基準接点温度の補償が不足することにより、タイプ
B の熱電対にごくわずかな影響があります。 補償がなく、測定タイプに"0 °C までの補償"が設定されている場合、温度測定中のタイプ B の熱電対の偏差は 200 °C～1,802 °C で 0.5 °C 未満です。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07517アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11.1

測定タイプと測定範囲

測定タイプと測定範囲
測定タイプと測定範囲は、STEP 7 の"測定範囲"パラメータで設定します。

選択された測定タイプ

測定範囲

電圧

± 25 mV± 50 mV± 80 mV± 250 mV
± 500 mV
±1V

TC-L00C:

タイプ B(熱電対、リニア、0 °C 基準温度)

タイプ C

TC-L50C:

タイプ E(熱電対、リニア、50 °C 基準温度)
TC-IL:(熱電対、リニア、内部比較)
TC-EL:(熱電対、リニア、外部比較)

タイプ J
タイプ K
タイプ L
タイプ N
タイプ R
タイプ S
タイプ T
タイプ U
タイプ TxK/XK(L)518

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11.2

プログラム可能パラメータ

設定パラメータ
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング (ページ 355)」のセクションを参照してください。

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータ 適用範囲のタイプ

 グループ診断

あり/なし

なし

スタティッ チャンネル 断線のモニタリング

あり/なし

なし

ク

あり/なし

なし

 制限を超えた場合のハード あり/なし

なし

 診断

 有効
 診断割り込み
ウェア割り込み

ダイナミッ モジュールク 自動キャリブレーション

あり/なし 温度単位摂氏温度、華氏温度、ケルビン 摂氏温度あり
ダイナミッ モジュールク 外乱周波数抑制

400 Hz、60 Hz、50 Hz、10 Hz 50 Hz

ダイナミッ モジュールク

 測定
 測定タイプ

無効

TC-IL:

TC-IL 熱電対
(リニア、内部比較)
TC-EL 熱電対
(リニア、外部比較)
TC-L00C 熱電対

ダイナミッ チャンネル(リニア、0 °C 基準温度)

ク

TC-L50C 熱電対(リニア、50 ℃基準温度)
 測定範囲「測定タイプと測定範囲 (ペータイプ K

ジ 518)」の章を参照してくだ
さいS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07519アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

パラメータ

値の範囲

 熱電対を開く場合の応答

オーバーフロー、アンダーフロ オーバーフ

ダイナミッ チャンネル

ー

ロー

ク

なし

なし

ダイナミッ チャンネル

 平滑化

デフォルト

パラメータ 適用範囲
のタイプ

ク

低
平均値
高
 外部基準接点
 温度係数

ローカル測温抵抗体

ローカル測ダイナミッ チャンネル

温抵抗体

ク

0.003850 (IPTS-68)

0.003850(IP ダイナミッ モジュール

0.003850 (ITS-90)

TS-68)

ク

0.003916
0.003902
0.003920
0.003910 (GOST)
ハードウェア割り込みのトリ

ダイナミッ チャンネルガ

32511～-32512

32767

• 上限値

-32512～32511-32768

ク

• 下限値

520

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11.3

SM 331; AI 6 x TCに関するその他の情報モジュールの使用
SM 331; AI 6 x TC (絶縁) S7-300 アナログ入力モジュールを使用するには、以下のハードウェアおよびソフトウェア要件を満たす必要があります。
●

モジュールが S7-300 で一元的に使用される場合、すべての CPU にはバージョン
2.6 以降のファームウェアが適用されている必要があります(6ES7318-2AJ00-0AB0
は例外)。

●

モジュールを ET 200M で分散ベースで使用する場合、以下の IM 153 モジュールが適しています。
6ES7153-1AA03-0XB0、製品バージョン 12 以降
6ES7153-2BA02-0XB0
6ES7153-2BA82-0XB0
6ES7153-4BA00-0XB0
6ES7153-4AA01-0XB0●

モジュールが分散設置の一部で、サードパーティメーカーによって製造された
DPV1 サポート(DPV0 による操作はサポートされていない)のマスターで制御される
場合は、GSDファイルを使用する必要があります。 選択されたIM 153 用のGSDファイルは、インターネット (http://www.siemens.com/automation/service&support)からダウンロードして入手できます。

●

STEP 7 V5.4 SP4 (HSP0158)以降●

ユーザーキャリブレーション用:
SIMATIC PDM V6.0 + SP3 + HF2 (HSP0158)または PDM V6.0 + SP4 以降
および ET 200M "DP_IOSystem_Siemens_ET200M_Module.Device" V1.1.10 以降用
EDD。

使用されないチャンネル
使用されないチャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 使用されないチャンネルは、接続プラグで短絡する必要もあります。
この対策の影響:●

使用されないチャンネルでの測定エラーを回避します。

●

使用されないチャンネルからの診断メッセージを抑制します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07521アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
M または L との短絡
入力チャンネルを M または L に短絡した場合は、モジュールが損傷を受けることがありません。チャンネルは有効なデータを出力し続け、診断イベントをレポートしません。

制限値を超過した時のハードウェア割り込みに関するチャンネルグループの特殊機能
STEP 7 で、ハードウェア割り込みをトリガする上限値および下限値を、各チャンネルに対して個別に設定できます。

ハードウェア割り込み
以下の表は、ハードウェア割り込み中の追加 OB40 情報の 4 バイトの内容を示しています。

その他の情報の 4 バイトの内容

27

26

25

24

23

22

21

20

バイト

特殊アナ

範囲を識別するチャンネルあたり 2 ビット

ログフラ

チャンネルで上限値超過

5

4

3

2

1

0

0

チャンネルで下限値超過

5

4

3

2

1

0

1

グ

空きバイト

2

空きバイト

3

リモート測温抵抗体を介した外部露点補償に対する、起動特性および補償時間モニタリング(watchdog)
モジュールが起動するとき、すべての入力がオーバーフロー(32767)をレポートしま
す。 データレコード 2 を介して補償値を受け取ると、モジュールは TC 入力の読み取りを開始し、正しいデータを出力し始めます。 モジュールが、起動して 5 分以内にデータレコード 2 から何もデータを受け取らない場合、標準チャンネル診断データに基準
チャンネル障害がレポートされます。 有効な場合、診断割り込みが送信されます。
モジュールは、5 分に設定された時間モニタリング(watchdog)を特徴としており、これは、データレコード 2 を介して新しい補償値を受け取るとリセットされます。モジュールが、通常動作で時間モニタリング機能に設定された 5 分間以内にデータレコード 2 から何もデータを受け取らない場合、標準チャンネル診断データに基準チャンネル障害がレポートされます。 有効な場合、診断割り込みが送信されます。

522

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
プロセス実行中の内部キャリブレーション
モジュールは、ほとんどの内部温度ドリフトエラーを補償できます。 パラメータが再割り付けされたとき、および電源のオン/オフが切り替えられたときに、プロセス実行
中の内部キャリブレーションが、常に起動後に実行されます。 関連するパラメータが有効になると、モジュールの周囲温度が 5 ℃変動した場合に、プロセス実行中の内部キャリブレーションも実行されます。 プロセス実行中にキャリブレーションを有効にす
ると、キャリブレーションが完了するまでモジュール I/O サイクルが中断されます。 中
断継続時間は、プログラムされている外乱周波数によって異なります。この関係に関する情報は、以下の表を参照してください。

プロセス実行中のキャリブレーションによって発生する中断継続時間

外乱周波数

中断継続時間10 Hz

600 ms

50 Hz

120 ms

60 Hz

100 ms400 Hz (100 Hz)

60 ms

プロセス実行中のキャリブレ-ションは、長期間にわたる測定精度を確保するために、有効にする必要があります。 アプリケーションによっては、I/O サイクルの中断が許可されない場合もあります。 そのような場合は、長期的な測定精度が低下することにな
りますが、プロセス実行中のキャリブレーションのパラメータを無効にすることができます。 キャリブレーションのパラメータは、標準的にはプロセス実行中は有効にします。

基準接点の補償
測定点が熱電対の自由端(接続点)とは異なる温度下にある場合、自由端の間で熱電電圧として知られている電圧が発生します。
熱電電圧のレベルは、測定点と自由端の温度差、さらに熱電対として組み合わされている素材のタイプによって異なります。 熱電対はどのような温度差も検出するため、基準接点の自由端を特定の温度に保持して、測定点の温度を測定する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07523アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
リモート測温抵抗体を使用した基準接点の外部補償
基準接点温度は、外部モジュールを使用して測定し、データレコード 2 (DR2)の SFC
58 を使用して AI 6 x TC 絶縁モジュールに転送することもできます。
使用できる基準温度は、プラチナ測温抵抗体の Pt100 climatic 温度範囲に対応します。

-145.0 °C ≤ tref ≤+155.0 °C-229.0 °F < tref <+311.0 °F+128.2 K < tref <+327.6 K
ケルビン測定は、基準温度が技術単位で出力される場合、327.6 のみに制限されます。
基準温度が標準単位でレポートされる場合、ケルビン測定限界は 428.2 K です。
許可される温度限界値より大きい基準値を DR2 で受け取った場合、基準チャンネル障害が発生し、標準チャンネル診断データに表示されます。 有効な場合、診断割り込みが送信されます。
注記
AI 8 x 測温抵抗体などのアナログ入力モジュールを使用して基準接点温度を測定する場
合、出力構造および測定精度に対する測温抵抗体モジュールパラメータは、データレコ
ード 2 のバイト 0 および 1 で表わされる必要があります。これは、「SM 331; AI 6 x
TC のデータレコード 2 の構造」の図に示されています。 外部測温抵抗体モジュールからデータ構造およびスケールに関する正確な情報が提供されない場合、絶縁された SM
331; AI 6 x TC モジュールから不正確な測定結果が出力されます。

524

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
SM 331; AI 6 x TC のデータレコード 2 の構造       
ࡃࠗ࠻

ಽ⸃⢻
ᮡḰ ᐲߩ
%NKOCVKE ᐲߩ

ࡃࠗ࠻

᷷ᐲන૏
 ៨᳁
 ⪇᳁ ࠤ࡞ࡆࡦ

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

図 6-36ਅ૏ࡃࠗ࠻᷷ᐲᄖㇱᲧセὐ࠴ࡖࡦࡀ࡞

᷷ᐲᄖㇱᲧセὐ࠴ࡖࡦࡀ࡞

᷷ᐲᄖㇱᲧセὐ࠴ࡖࡦࡀ࡞

᷷ᐲᄖㇱᲧセὐ࠴ࡖࡦࡀ࡞

᷷ᐲᄖㇱᲧセὐ࠴ࡖࡦࡀ࡞

᷷ᐲᄖㇱᲧセὐ࠴ࡖࡦࡀ࡞

SM 331; AI 6 x TC のデータレコード 2 の構造

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07525アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
外部測温抵抗体モジュール付き外部 Pt100 エレメントを使用した熱電対の補償データレコード 2 がフレキシブルな構造をしているため、各チャンネルに対して別個の
外部 Pt100 エレメントを使用することができます。 さらに、すべてのチャンネルを、同一の外部 Pt100 を使用する方式のユーザーアプリケーションによって、一緒にグループ化することもできます。 このために必要なのは、同一の基準温度を使用するすべてのチャンネルに対して、DR2 で同一の温度値を指定することだけです。
注記
基準接点補償は、絶縁された AI 6 x TC モジュールによる温度測定にエラーをもたらします。 この理由で、基準接点を検出するときには十分注意する必要があります。 この
エラーを絶対最小値にとどめるため、基準接点温度をできる限り一定に保つ必要があります。

例: チャンネル 0～5 の露点温度として、温度値を測温抵抗体モジュールから AI 6 x TC に転送:
AI 6 x TC の入力アドレス: 238 (モジュールアドレス)
測温抵抗体の入力アドレス: 128 (チャンネルアドレス)

占有メモリ:
M 20.0: SFC "WR_REC"の要求ビット
M 20.1: SFC "WR_REC"のビジービット
MW 22: SFC "WR_REC"の戻り値
MW 0～MW 12: データ転送用メモリ(下表を参照)。
UN
UN
SPB

M
M
END

20.0
20.1

//要求を確認: 新しい露点温度//WR_REC がビジーかどうかを確認//転送が必要でなければスキップ
ist

U
SPB

M
20.1
WRT

//WR_REC がビジーかどうかを確認//データ転送用メモリを作成
L
B#16#01

526

T
L
T
L

MB
0
B#16#02
MB
1
PEW
128

T

MW

2

//1 度の 1/100 単位で温度//を転送(Pt100 気候))// ケルビン単位で温度を転送//測温抵抗体モジュールの使用しているチャンネルの//入力アドレスの読み取り//AI 6 x TC のチャンネル 0 用
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
T
T
T
T
T

MW
MW
MW
MW
MW

4
6
8
10
12

//露点温度を AI 6 x TC に転送
CALL "WR_REC"
REQ:=M20.0//データ転送の要求ビット:=B#16#54:=W#16#EE//I 6 x TC の入力アドレス:=B#16#2//データレコード番号を 2 に設定することが必要

WRT:
IOID
LADDR
RECNUM
RECORD:=P#M 0.0 Byte 14

RET_VAL
BUSY:=MW22:=M20.1

U
SPB

END:

//AI 6 x TC のチャンネル 1 用//AI 6 x TC のチャンネル 2 へ//AI 6 x TC のチャンネル 3 用//AI 6 x TC のチャンネル 4 用//AI 6 x TC のチャンネル 5 用

M
20.1
END
CLR
=
M

データ転送用メモリのインジケータ//14 バイト長//SFC "WR_REC"の戻り値//SFC "WR_REC"のビジービット//WR_REC が"ビジー"かどうかを確認

20.0//露点温度に対する要求を//リセット

NOP 0

これは、単なる例に過ぎません。 論理およびメモリ割り当ては、使用される特定のPLC プログラムの構造に適合させる必要があります。
SFC "WR_REC" (MW 22)の戻り値は、使用されるPLCプログラムの構造に従って評価できます。 追加詳細は、マニュアル『S7-300/400 システムのシステムソフトウェアおよび標準ファンクション(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1214574)』を参照してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07527アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11.4

アナログ入力モジュール SM 331；AI 6 x TC のHW Configによるファームウェ
ア更新

はじめに
モジュール AI 6 x TC は、入手可能で互換性のあるファームウェアで機能を拡張し、最新のバージョンにアップグレードできます。
最新のファームウェアバージョンは、Siemens の代理店またはインターネット(http://www.siemens.com/automation/service&support)で入手できます。

条件●

STEP 7 V 5.4、SP4 (HSP0158) 以上●

モジュール AI 6 x TC が S7-300 本体に差し込まれている場合、ファームウェアの更新は CPU モードを STOP にした状態で実行してください。 CPU が RUN モードの場合、予期しない動作が起きることがあります。この場合、モジュールは一度電源を切り再起動してからでないと使用できません。

●

モジュール AI 6 x TC を周辺分散型デバイス ET 200M に差し込むと、CPU が RUN
モードでもファームウェアの更新が可能です。

528

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
ファームウェアの更新
本体または外部機器に差し込まれたモジュールのファームウエアは 、IM 153 を使用して以下の手順で更新してください。
1. HW Config でモジュール AI 6 x TC を選択します。
2. メニュー項目「SPS」＞「ファームウェアの更新」を選択します。
3. 「検索」ボタンでファームウェアファイル (*.upd) へのパスを探します。
4. 「実行」ボタンをクリックします。
– モジュールがファームウェアの更新を実行します。
詳細は STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。
注記 ファームウェアの更新中に OB 83 (モジュールの取り外し / 差し込みに関する警告)、OB 85 (プログラムの実行エラー)、OB 86 (モジュールキャリアの異常に関するエラー) が呼び出されます。 モジュールの診断割り込みが有効にされている場合には、ファームウェアの更新中に OB 82 も呼び出されます。 OB のパラメータが適切に設定されているか確認してください。
 モジュールの赤い LED (SF) が点滅している場合は、ファームウェアの更新中にエラーが発生しているため、再度更新を行う必要があります。 この場合、オンライン診
断で BootLoader-Version Ex.x.x. と表示されます。
 モジュール AI 6 x TC がリダンダントモードの場合、HW Config によるファームウ
ェアの更新は許可されません。

ファームウェアの識別
ファームウェアの更新後、ファームウェアバージョンをモジュールに識別させる必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07529アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11.5

アナログ入力モジュール SM 331；AI 6 x T の識別のための I&M データ

特性
I データ： 通常、モジュールのハウジングに表示されているモジュールのインフォメー
ションです。 I データは上書きできません。 I データには以下の情報が含まれています。
●

ハードウェアの出力状態●

ファームウェアの出力状態●

シリアル番号

M データ： システムに関するインフォメーション (施設の名称など) です。
M データはコンフィグレーション時に設定されます。
すべての識別データ (I&M データ) はモジュール内に保存されており、以下の場合に役立ちます。
●

システム内でのエラーの検索および修復●

システムコンフィグレーションの点検●

システムハードウェアの変更の検知

STEP 7 での識別データの読み出しおよび書き込みシステムに関するインフォメーションは、モジュールのプロパティダイアログでコンフィグレーションされます。
モジュールのインフォメーション (I データ) は、モジュールのステータスダイアログで確認できます。 ステータスダイアログには、モジュールのシステムに関するインフォ
メーションも表示されます。
注記
I&M データは、CPU が STOP モードのときのみ書き込み可能です。
AI 6 x TC は I&M0 データおよび I&M1 データのみをサポートしています。

530

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

6.11.6

アナログ入力モジュールSM 331; AI 6 x TCのキャリブレーション

概要
SM 331 は、工場出荷時にキャリブレーションされており、指定された精度値に適合しています。 一般的に、モジュールを再キャリブレーションする必要はありません。
特定のシステムでは、指定された時間間隔で、モジュールをシステムに統合したときな
どに再キャリブレーションすることが推奨されるか、または標準(飲食品業界や製薬業
界の特定機関によって要求されるように)に必要要件として定められることさえあります。
比較的低い電圧や電流を検出したり処理したりするセンサのあるシステムでは特に、すべてのケーブルを接続したシステムでモジュールの再キャリブレーションを実行することが推奨されることがあります。 このアプローチにより、ケーブルや温度またはその両方によるあらゆる影響が補償されます。
キャリブレーション手順を実行すると、新しいキャリブレーション値が検出され、モジュールに保存され保持されます。 これは、ユーザーが独自にキャリブレーション作業を行うとき、出荷前に工場で決定されたキャリブレーション値が失われないことを意味しています。 いつでもこの出荷前のキャリブレーション値に戻すことができます。
注記
各チャンネルのキャリブレーション値は、特定の測定範囲に対してモジュールに保存して保持されます。これは、これらのキャリブレーション値が、ユーザーキャリブレーシ
ョンが実行された測定範囲のみに適用されることを意味します。
有効なユーザーキャリブレーション値があるチャンネルのパラメータが再割り付けされて、測定範囲が変更されると、このチャンネルに対して工場出荷時に保存されたキャリ
ブレーション値およびこの測定範囲が、この時点から使用されます。
ただし、ユーザーキャリブレーション値は依然としてメモリに保持されます。ユーザーがチャンネルを再度キャリブレーションするまで上書きされません。 ただし、ユーザ
ーがキャリブレーション手順を再度実行せずに、このチャンネルに対する元の測定範囲にリセットすると、すでに確立されていたユーザーキャリブレーション値が再度有効になります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07531アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
前提条件
キャリブレーション機能は、分散設置されて SIMATIC PDM ("Process Device
Manager")を併用した場合のみ、使用することができます。
モジュールキャリブレーション機能を使用するには、以下の要件に適合する必要があります。 SIMATIC PDM V6.0 + SP3 以降 + HF2 (HSP158 を併用)、または SIMATIC
PDM V6.0 + SP4 以降、および ET 200M、"DP_IOSystem_Siemens_ET200M_Module.Device"バージョン V1.1.10 以降用 EDD
AI 6 x TC モジュールが冗長モードで実行されている場合は、ユーザーキャリブレーシ
ョンは許可されていません。

キャリブレーション機能の起動
下記の図には、SIMATIC PDM V6.0 + SP5 でのユーザーキャリブレーションの手順が示されています。 SIMATIC PDM の最新バージョンでは、この図の内容と異なる場合があります。
モジュールキャリブレーション機能は、選択したモジュールの<デバイス ⇒ キャリブレーション>により、SIMATIC PDM で起動されます。

図 6-37

キャリブレーション機能

キャリブレーション機能が起動されると、キャリブレーション開始画面が表示されます。 新しいチャンネルが選択されるたびに、モジュールは以下の一般データおよびキャリブレーション値を読み取ります。
一般データ:

532●

測定の範囲: 選択したチャンネルに対して現在プログラムされている測定範囲●

日付: 表示されたキャリブレーション値が測定された日付と時刻●

キャリブレーション: 現在有効なキャリブレーション値が、工場設定値か、ユーザ
ー値かを示しますS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
キャリブレーション値:●

オフセット: アナログデジタルコンバータに対して現在有効なオフセット●

ゲイン: アナログデジタルコンバータに対して現在有効なゲイン●

CJ オフセット: 内部基準温度センサに対して現在有効な温度オフセット(TC-IL 熱電
対のみに関係)●

TC ゲイン: 温度の記録用に現在有効なゲイン(TC-IL、TC-EL、TC-L00C、およびTC-L50C 熱電対のみに関係)
1
2
3

7

6

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

5

4

モジュールのスロットアドレス
現在のシステム ID (HID)
キャリブレーションするチャンネルの選択
キャリブレーション機能のキャンセル
選択したチャンネルのキャリブレーション値を工場設定にリセット選択したチャンネルに対してユーザーキャリブレーションを開始
現在のキャリブレーション値

図 6-38

ユーザーキャリブレーション値

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07533アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
オプション
実行できること:●選択したチャンネルに対するユーザーキャリブレーションを開始-> [ユーザーキャリブレーション]ボタン●

選択したチャンネルに対して工場で設定されたキャリブレーション値にリセット-> [工場設定にリセット]ボタン●

キャリブレーション機能のキャンセル-> [キャンセル]ボタン
注記
現在有効なチャンネルを工場設定にリセットする場合、出荷時にモジュールに保存されていた元のキャリブレーション値が再度有効になります。 このチャンネルに存在しているユーザーキャリブレーション値はすべて失われます。 これらのユーザー
キャリブレーション値は、復元できません。

ユーザーキャリブレーション[ユーザーキャリブレーション]ボタンを押すと、選択したチャンネルに対するユーザー
キャリブレーションが開始されます。
キャリブレーション用に、24 V 負荷電圧をモジュールに印加する必要があります。
ユーザーキャリブレーション機能は、チャンネルに対してプログラムされている測定範囲に従って、選択したチャンネルに必要なキャリブレーション値を再度確立します。
キャリブレーションは、CPU の RUN または STOP 動作モードで実行できます。 CPUの RUN 動作モードでは、キャリブレーション中、モジュールはプロセスに正しいアナ
ログ値を返しません。
注記
ユーザーキャリブレーションが実行されている間、どのモジュールチャンネルも新しい
プロセス値を処理できません。
 モジュールのすべてのアナログ入力値は、キャリブレーションが完了するまで、
0x7FFF ("無効なアナログ値")に設定されます。
 すべてのチャンネルは、2 番目のタイプの診断を使用して、該当するチャンネル診断機能によってこのステータスを示します(セクション 1.7「アナログ入力モジュー
ル SM 331; AI 6 x TC (絶縁)の診断」を参照)。

534

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
事前に選択されたチャンネルが、出力されるキャリブレーション表示を使用してキャリ
ブレーションされます。
キャリブレーションは、複数の異なるステップで構成されており、各ステップで個々のキャリブレーション値が決定されます。
●

キャリブレーション中に障害が発生したり、新しいパラメータがモジュールに割り付けられた場合、対応するチャンネルのキャリブレーションはキャンセルされ、そのチャンネルの最新の有効なキャリブレーション値が再度有効になります。 その時点までに記録されたキャリブレーション値は、すべて失われます。 モジュールは、現在のプロセス値を再び処理することができるようになります。

●

キャリブレーションは、開始後いつでもキャンセルできます。 キャンセルすると、以前に有効だったキャリブレーション値が再度有効になり、これまでに記録されたキャリブレーション値が失われます。 モジュールは、現在のプロセス値を再び処理することができるようになります。

ユーザーキャリブレーション中に、電圧や温度を提供する必要があります。 これには、適切な外部配線および外部電圧/温度トランスミッタを使用します。 図「ユーザー
キャリブレーションステータス」に示されているように、[命令]フィールドに、キャリブレーション指示を適用可能なピン番号が示されます。 最初のピン番号が正端子に対応し、2 番目の番号が負端子に対応します。 キャリブレーションの精度は、提供される
電圧/温度の精度によって異なります。 ユーザーキャリブレーション後に指定された測定精度をモジュールで維持できるようにするため、提供される電圧/温度について、少なくとも 2 度モジュールに定義されている精度を確認する必要があります。 不正確な
電圧または温度を使用すると、キャリブレーションが不正確になります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07535アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
1

7

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

6

5

2

3

4

ここに、現在有効なキャリブレーションステップを実行する方法に関する説明があります
ここに、現在有効なキャリブレーションステップに関係する情報があります
ここに、キャリブレーション手順の現在のステータスに関する情報があります
キャリブレーション機能を完全にキャンセルします
現在有効なキャリブレーションをキャンセルし、キャリブレーション開始画面に戻ります
現在有効なキャリブレーションステップをスキップします
現在有効なキャリブレーションステップを確定し、次のステップに進みます

図 6-39ユーザーキャリブレーションステータス

ステータス
設定されている測定タイプによって異なりますが、チャンネルをキャリブレーションするには複数の異なるキャリブレーションステップが必要です。 [スータス]フィールドは、最後のキャリブレーションステップが障害なく完了したか、障害が発生して終了したかを示します。 キャリブレーションステップの実行中に障害が発生した場合、ここに障害が示され、そのチャンネルに対するキャリブレーションがキャンセルされます。
それまでに記録されたキャリブレーション値はすべて削除されます。 ユーザーキャリ
ブレーション機能を起動する前に有効であったキャリブレーション値が、再度有効にな
ります。

536

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)
コメント[コメント]フィールドに、以下のエントリが表示されます。
●

それまでに完了したキャリブレーションステップの数●

そのチャンネルのキャリブレーションを完全に終了するために、実行する必要があ
るキャリブレーションステップの数●モジュールによって現在決定しつつあるキャリブレーション値

命令[命令]フィールドに、現在有効なキャリブレーションステップに対して、ユーザーが個人的に実行する必要のあるアクションが示されます。 ここで示されるアクションを実行して、[続行]ボタンを押して確定します。 これでモジュールは、現在有効なキャリブ
レーションステップに必要なアクションを実行します。 障害なくこの手順が処理されると、キャリブレーション機能は次のキャリブレーションステップに進みます。
ユーザーキャリブレーション中に既存のキャリブレーション値を再び記録することを回避する場合は、[このステップをスキップ]ボタン([続行]ボタンではなく)を押して、現在有効なキャリブレーションステップを確定します。 この場合、工場設定キャリブレー
ション値が、スキップされたキャリブレーションステップに対して使用されます([コメント]フィールドを参照)。
最後のキャリブレーションステップで、一連のキャリブレーションで決定された値が表示されます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07537アナログモジュール
6.11 アナログ入力モジュール SM 331、AI 6 x TC (絶縁) (6ES7331-7PE10-0AB0)

1

4

①
②
③
④

3

2

新しいキャリブレーション値
キャリブレーション機能を完全にキャンセルします
現在有効なキャリブレーションをキャンセルし、キャリブレーション開始画面に戻ります
決定されたキャリブレーション値を確定し、値を保存し、キャリブレーション開始画面に戻ります

図 6-40

ユーザーキャリブレーション値

これで、[続行]ボタンを押して、これらのキャリブレーション値をこのチャンネルに対する新しい値として適用することができます。 キャリブレーション値が保存され保持されて、このチャンネルのキャリブレーションが完了します。
表示されたキャリブレーション値を使用しない場合は、[再起動]ボタンを押して開始画面に戻って新しいキャリブレーション手順を開始するか、[キャンセル]ボタンを押してキャリブレーション全体を終了します。

538

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

6.12

アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit;
(6ES7332-5HF00-0AB0)

注文番号
6ES7332-5HF00-0AB0

プロパティ
●

1 グループの 8 出力●

出力はチャンネルごとに選択できます– 電圧出力– 電流出力●

分解能 12 ビット●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

プログラム可能な診断割り込み●

バックプレーンバスインターフェースおよび負荷電圧から絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)」の章を参照してください。

端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。 この例は、すべてのチャンネルに適用されます(チャンネル 0～7)。
注記
定格負荷電圧(L+)のオフとオンを切り替えたとき、約 500 ms の間、不正な電圧/電流値が返されることがあります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07539アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)
配線: 電圧出力の 2 線および 4 線接続
以下のイメージを表示します。
●

2 線接続、ラインインピーダンスの補償なしおよび●4 線接続、ラインインピーダンスの補償あり

9

&+

&+


'&
9


&+

&+

0

 /


















 0

/ 0









6)






















49
6 
6 ದ
0$1$
49
6
6ದ
0$1$
49
6
6ದ
0$1$
49 
6
6ದ
0$1$

&+

&+

&+

&+





①
②
③
④
⑤
⑥
図 6-41

540

DAC
内部電源
等電位ボンディング
機能保証接地
バックプレーンバスインターフェース
絶縁

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)
配線: 電流出力

9

&+

&+


'&
9


&+

&+

0






















/ 0







0



6)






















4,
&+
0$1$
4,
&+
0$1$
4,
&+
0$1$
4,
&+
0$1$





①
②
③
④
⑤
⑥
図 6-42DAC
内部電源
等電位ボンディング
機能保証接地
バックプレーンバスインターフェース
絶縁

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07541アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 272 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

あり

プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

入力の数

8

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位 定格負荷電圧 L+

24 VDC 逆極性保護あり

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間なし

 チャンネルと負荷電圧 L+の間あり

 最大電位差
 S-と MANA (CMV)の間

3 VDC

 MANA と Minternal (VISO)の間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 100 mA 電源電圧 L+から

最大 340 mA

モジュールの電力損失

代表値 6.0 W

542

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成 分解能、符号を含む
 ± 10 V; ± 20 mA; 4 mA～20 mA; 1 V～5 V

11 ビット + 符号

 0 V～10 V; 0 mA～20 mA;

最大 12 ビット

 変換時間(チャンネルあたり)

0.8 ms 過渡回復時間
 抵抗負荷あり

0.2 ms 容量性負荷あり

3.3 ms 誘導負荷あり

0.5 ms (1 mH)
3.3 ms (10 mH)

外乱周波数の抑制、エラー限界
 出力間のクロストーク> 40 dB

動作限界(全温度範囲、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,5 %

 電流出力± 0,6 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 出力電圧± 0,4 %

 出力電流± 0,5 %

 温度エラー(出力範囲を基準にした)± 0.002 %/K リニアリティエラー(出力範囲に関連)+ 0,05 % 繰り返し精度(25 °C での過渡状態、出力範囲に関連)± 0,05 % 出力リップル;帯域 0 kHz ～50 kHz (出力範囲に対する割合)± 0,05 %ステータス、割り込み、診断 割り込み 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07543アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
出力範囲(定格値)
 電圧± 10 V
0 V～10 V
1 V～5 V

 電流

± 20 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA

負荷インピーダンス(定格出力範囲内)
 電圧出力用– 容量性負荷 電流出力用

最小 1 kΩ最大 1 µF
最大 500 Ω– CMV < 1 V で最大 600 Ω– 誘導負荷あり

最大 10 mH

 電圧出力 短絡保護あり

 短絡電流最大 25 mA

 電流出力 無負荷電圧

最大 18 V

 外部の電圧/電流に対する破壊限界

最大 18 V 連続; 最大 1 s 間で 75 V

 MANA への出力の電圧(負荷時間率 1:20)

 電流

最大 50 mA d.c.

 アクチュエータの配線

40 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧出力のサポートあり4 線接続の 電流出力の2 線接続の544

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

6.12.1

SM 332; AO 8 x 12 Bit - 出力範囲

概要
電圧または電流の出力などの動作はコンフィグレーションすることができ、無効化することもできます。 "出力タイプ"パラメータの出力は STEP 7 でプログラミングします。
モジュールではデフォルトで出力タイプ"電圧"および出力範囲"± 10 V"が設定されています。 必ずこの出力タイプと範囲の組み合わせを使用すれば、STEP 7 で SM 332; AO
8 x 12 Bit をプログラミングする必要はありません。
表 6- 32

出力範囲選択した出力のタイプ

出力範囲

電圧

1 V～5 V
0 V～10 V± 10 V

電流

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

下記も参照
アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示 (ページ 337)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07545アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)

6.12.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。
下の表では、デフォルトも含めてコンフィグレーション可能なパラメータの概要を示しています。
表 6- 33

SM 332; AO 8 x 12 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータ
タイプ

適用範囲

なし

ダイナミッ モジュール

 有効
 診断割り込み

あり/なし

ク
 診断
 グループ診断

あり/なし

なし

スタティッ チャンネル
ク

 出力

無効

V

ダイナミッ チャンネル 出力タイプ

電圧± 10 V

ク



電流



「出力範囲 (ページ 545)」の章を参 出力範囲照してくださいCPU 停止時の動作

ASS

ASS

ダイナミッ チャンネル

0 電流/電圧を出
力

HLV

546

ク

最後の値を保持S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit; (6ES7332-5HF00-0AB0)
チャンネルへのパラメータの割り付け
パラメータは SM 332; AO 8 x 12 Bit の各出力チャンネルで個別に設定できます。 個別のパラメータを各出力チャンネルに割り付けられます。
ユーザープログラムの SFC で設定したパラメータをチャンネルグループに割り付けます。 したがって SM 332; AO 8 x 12 Bit の各出力チャンネルは、チャンネルグループに割り付けられます。つまり、たとえば出力チャンネル 0 がチャンネルグループ 0 に割り付けられます。
注記
SM 332; AO 8 x 12 Bit の実行中に出力範囲を変更した場合、出力時に無効な仮の値をとる可能性があります。

下記も参照
アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)

6.12.3

SM 332; AO 8 x 12 Bitに関する追加情報

使用されないチャンネル
SM 332; AO 8 x 12 Bit の使用されない出力チャンネルを電源オフにするには、"出力タイプ"パラメータに"無効"引数を設定します。 無効のチャンネルを配線する必要はありません。

ライン接続チェック
SM 332; AO 8 x 12 Bit は、電流出力時のみライン接続チェックを実行します。
出力範囲 0 mA～20 mA および± 20 mA では、出力値±200 µA に対して"信頼性の高い"
断線チェックはできません。

短絡テスト
SM 332; AO 8 x 12 Bit は、電圧出力時のみ短絡テストを実行します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07547アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)

6.13

アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性;(6ES7332-7ND02-0AB0)

注文番号
6ES7332-7ND02-0AB0

プロパティ
●

4 チャンネルグループの 4 出力●

出力チャンネルは以下としてプログラミングできます– 電圧出力– 電流出力●

分解能 16 ビット●

サポートしている等時性モード●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

以下の間で電気的に絶縁:– バックプレーンバスインターフェースとアナログ出力チャンネルの間– アナログ出力チャンネル– アナログ出力と L+, M– バックプレーンバス回路と L+, M●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)」の章を参照してください。

548

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)
端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。
注記
定格負荷電圧(L+)のオフとオンを切り替えたとき、約 10 ms の間、無効な仮の値が出力されることがあります。

配線: 4 線接続


/




49
6



6ದ



0$1$



49
6







9

6ದ
0$1$

&+

&+







49



6




6ದ
0$1$



49



6



6ದ



0$1$

'&
9

&+

&+

 0




①
②
③
④

バックプレーンバスインターフェース
絶縁
等電位ボンディング
機能保証接地図 6-43

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07549アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)
配線: 電流出力 /



9

 4,



&+

 0$1$
 4,



&+

 0$1$

'&
9

 4,




&+

 0$1$
 4,






&+

 0$1$

 0





①
②
③
④

バックプレーンバスインターフェース
絶縁
等電位ボンディング
機能的接地

図 6-44550

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 220 gモジュールの固有データ
 RUN でのパラメータ再割り当てをサポートあり プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

あり

出力数

4

 ケーブルの長さ

最大 200 m

 シールドあり
電圧、電流、電位 定格負荷電圧 L+

24 VDC 逆極性保護あり

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間あり 最大電位差
 出力間(ECM)

200 VDC/120 VAC

 MANA と Minternal (VISO)の間

200 VDC/120 VAC

絶縁試験電圧

1500 VDC

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 120 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 290 mA

モジュールの電力損失

代表値 3 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07551

アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成 分解能(符号を含む)
 ± 10 V

16 ビット

 0 V～10 V

15 ビット 1 V～5 V

14 ビット ± 20 mA

16 ビット 0 mA～20 mA

15 ビット 4 mA～20 mA

15 ビット 変換時間(チャンネルあたり) 標準モード< 200 μs

 等時性モード

640 µs モジュールの基本実行時間(有効なチャンネル数には無関係)< 800 μs

 標準モード

750 µs 等時性モード
 過渡回復時間
 抵抗負荷あり

0.2 ms 容量性負荷あり

3.3 ms 誘導負荷あり

0.5 ms(1 mH)/3.3 ms(10 mH)

ノイズ抑制とエラー限界
出力間のクロストーク> 100 dB

動作限界(全温度範囲、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力±0,12%

 電流出力±0,18%

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力552± 10 V

±0,02%

0 V～10 V±0,02%

1 V～5 V

±0,04%

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)

技術仕様
 電流出力± 20 mA±0,02%

0 mA～20 mA±0,02%

4 mA～20 mA±0,04%

 温度エラー(出力範囲を基準にした) 電圧出力± 0.0025%/K

 電流出力± 0.004%/K

リニアリティエラー(出力範囲に関連)±0,004%

繰り返し精度(25°での過渡状態、出力範囲に関連)±0,002 %

出力リップル、範囲 0 Hz～50 kHz (出力範囲に関連)±0,05 %

ステータス、割り込み、診断 割り込み 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートあり

置換値を設定あり、プログラム可能

アクチュエータ選択データ
出力範囲(定格値)
 電圧± 10 V
0 V～10 V
1 V～5 V

 電流

± 20 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA

負荷インピーダンス(出力の定格範囲内)
 電圧出力用– 容量性負荷

最小 1 kΩ最大 1 µF 電流出力用

最大 500 Ω– 誘導負荷最大 1 mH

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07553アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)

技術仕様
 電圧出力 短絡保護あり

 短絡電流最大 40 mA

 電流出力 無負荷電圧

最大 18 V

 外部の電圧/電流に対する破壊限界
 MANA への出力の電圧

最大 15 V、連続

最大 1 秒の遅延に対して 75 V

 電流

(負荷時間率 1:20) 20)
最大 50 mA d.c.

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧出力用

サポートあり– 4 線接続(測定リード)
 電流出力用

サポートあり– 2 線接続554

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)

6.13.1

SM 332; AO 4 x 16 Bit - 出力範囲

概要
電圧または電流の出力などの動作はコンフィグレーションすることができ、無効化することもできます。 "出力タイプ"パラメータの出力は STEP 7 でプログラミングします。
モジュールではデフォルトで出力タイプ"電圧"および出力範囲"± 10 V"が設定されています。 必ずこの出力タイプと範囲の組み合わせを使用すれば、STEP 7 で SM 332; AO
4 x 16 Bit をプログラミングする必要はありません。

出力範囲
電圧出力と電流出力の出力範囲は STEP 7 でプログラミングします。
表 6- 34

SM 332; AO 4 x 16 Bit の出力範囲選択した出力のタイプ

出力範囲

電圧

1 V～5 V
0 V～10 V± 10 V

電流

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07555アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)

6.13.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。
下の表では、プログラム可能パラメータとそのデフォルトの概要を示しています。
表 6- 35

SM 332; AO 4 x 16 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータ
タイプ

適用範囲

なし

ダイナミッ モジュール

 有効
 診断割り込み

あり/なし

ク
 診断
 グループ診断

あり/なし

なし

スタティッ チャンネル
ク

 出力

無効

V

ダイナミッ チャンネル 出力タイプ

電圧± 10 Vク

電流 出力範囲「SM 332; AO 4 x 16 Bitの出力範

ASS

ダイナミッ チャンネル

囲」 (ページ 555)の章を参照してく
ださい
CPU 停止時の動作

ASS

0 電流/電圧を出力
最後の値を保持

ク

HLV

556

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)
チャンネルへのパラメータの割り付け
パラメータは SM 332; AO 4 x 16 Bit の各出力チャンネルで個別に設定できます。 個別のパラメータを各出力チャンネルに割り付けられます。
ユーザープログラムの SFC で設定したパラメータをチャンネルグループに割り付けます。 したがって SM 332; AO 4 x 16 Bit の各出力チャンネルは、チャンネルグループに割り付けられます。つまり、たとえば出力チャンネル 0 がチャンネルグループ 0 に割り付けられます。
注記
SM 332; AO 4 x 16 Bit の実行中に出力範囲を変更した場合、出力時に無効な仮の値をとる可能性があります。

下記も参照
アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)

6.13.3

等時性モードプロパティ
再現可能な反応時間(つまり同じ長さ)は、一定の DP バスサイクルによって SIMATIC シ
ステム内でアーカイブされ、シングルサイクリックプロセスの概要は以下のようになります。
●

ユーザープログラムのサイクルは無関係です。 サイクル時間の長さは、非サイクリックプログラムの分岐によって変化します。

●

PROFIBUS サブネット上の独立および変数 DP サイクル●

DP スレーブのバックプレーンのサイクリックオペレーション。

●

DP スレーブの電子モジュールにおけるサイクリックシグナルの準備と変換

一定の DP サイクルは同期的に同じ長さで実行します。 CPU 実行レベル(OB61～OB64)と等時性 IO はこのサイクルで同期化されます。 したがって、I/O データは定義済みの一定の間隔で転送されます(等時性モード)。 最大フラッタ： ±50 μs。

前提条件●

DP マスタおよびスレーブが等時性モードをサポートしている必要があります。 こ
れには STEP 7 の V5.2 以降が必要です。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07557アナログモジュール
6.13 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 16 Bit、等時性; (6ES7332-7ND02-0AB0)
操作モード:等時性モード
等時性モードの条件:

転送バッファへの出力値の読み取りから出力用に D/A コンバータ 750 µs
へのロードまでの処理および有効化時間 TWA
TDPmin1100 µs

診断割り込み最大 4 x TDP

フィルタ時間と処理時間の計算
コンフィグレーションするチャンネル数に関係なく、常に同じ条件が適用されます。
7 :$
಴ജ
ߩᦝᣂ

&#ᄌ឵߅ࠃ߮ౝㇱࡊࡠ࠮ࠬ
&+
&+
&+
&+

wV

図 6-45wV72

出力の処理時間と更新時間の計算

等時性モードの定義
TO - TWA の時間内で、モジュールは出力データを読み取って内部に保存します。 各チャンネルの内部処理時間が経過した後で、結果がさまざまな DAC に書き込まれます。

詳細情報
等時性モードの詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプ、『ET 200M分散型IOシステム』 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1142798/0/ja)の操作説明書および『同時性』 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/15218045)のマニュアルを参照してください。

558

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)

6.13.4

SM 332; AO 4 x 16 Bitに関する追加情報

使用されないチャンネル
SM 332; AO 4 x 16 Bit の使用されない出力チャンネルを電源オフにするには、"出力タイプ"パラメータに"無効"引数を設定して、端子を開いたままにしておきます。

置換値
CPU 停止モードの場合に SM 332; AO 4 x 16 Bit をコンフィグレーションするには、以下の手順で実行します。 電源オフを出力し、最後の値または設定済みの置換値を保持します。 設定済みの置換値は出力範囲内である必要があります。

6.14

アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit;
(6ES7332-5HD01-0AB0)

注文番号
6ES7332-5HD01-0AB0

プロパティ
●

1 グループの 4 出力●

出力はチャンネルごとに選択できます– 電圧出力– 電流出力●

分解能 12 ビット●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

バックプレーンバスインターフェースおよび負荷電圧に対する絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)」の章を参照してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07559アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)
端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。
注記
定格負荷電圧(L+)のオフとオンを切り替えたとき、約 500 ms の間、不正な電圧/電流値が返されることがあります。

配線: 電圧出力の 2 線および 4 線接続
次の図は、ライン抵抗に対して補償のない 2 線接続とライン抵抗に対して補償のある 4線接続を示しています。
 /

 49
 6
 6ದ




&+

 0$1$ 49
 6




&+

 6ದ
 0$1$

6)




'&
9

 49 6
 6ದ

&+

 0$1$
 49 6
 6ದ

&+

 0$1$

 0





①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
図 6-46560

2 線接続、ライン抵抗に対して補償なし
4 線接続、ライン抵抗に対して補償あり
等電位ボンディング
機能的接地
内部電源
絶縁
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)
配線: 電流出力






/

 4, 5ࡠ࡯࠼ 5&+

5ࡠ࡯࠼ 5&+ 0 $1$

 4,



6)



 0 $1$


'&
9

 4,






5ࡠ࡯࠼ 5&+

5ࡠ࡯࠼ 5&+ 0 $1$ 4,
 0 $1$
 0




①
②
③
④
⑤
⑥
図 6-47

等電位ボンディング
機能的接地
内部電源
絶縁
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07561

アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 220 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

あり

プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

出力数

4

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位 定格負荷電圧 L+

24 VDC 逆極性保護あり

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間なし

 チャンネルと負荷電圧 L+の間あり

 最大電位差
 S-と MANA (CMV)の間

3 VDC

 MANA と Minternal (Viso)の間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 60 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 240 mA

モジュールの電力損失

代表値 3 W

562

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成 分解能(オーバーシュート範囲を含む)
 ± 10 V; ± 20 mA;

11 ビット + 符号

 4 mA～20 mA; 1 V～5 V
 0 V～10 V; 0 mA～20 mA

12 ビット変換時間(チャンネルあたり)

最大 0.8 ms

 過渡回復時間
 抵抗負荷あり

0.2 ms 容量性負荷あり

3.3 ms 誘導負荷あり

0.5 ms (1 mH)
3.3 ms (10 mH)

外乱周波数の抑制、エラー限界
出力間のクロストーク> 40 dB

動作限界(全温度範囲、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,5 %

 電流出力± 0,6 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,4 %

 電流出力± 0,5 %

温度エラー(出力範囲を基準にした)± 0.002 %/K

リニアリティエラー(出力範囲に関連)± 0,05 %繰り返し精度(25 °C での設定された状態、出力範囲に関連)± 0,05 %

出力リップル、範囲 0 Hz～50 kHz (出力範囲に関連)± 0,05 %ステータス、割り込み、診断 割り込み 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループ障害表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートあり

置換値を設定あり、プログラム可能

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07563アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
出力範囲(定格値)
 電圧± 10 V
0 V～10 V
1 V～5 V

 電流

± 20 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA

負荷インピーダンス(出力の定格範囲内)
 電圧出力用– 容量性負荷 電流出力用

最小 1 kΩ最大 1 µF
最大 500 Ω– CMV < 1 V で最大 600 Ω– 誘導負荷最大 10 mH

 電圧出力 短絡保護あり

 短絡電流最大 25 mA

 電流出力 無負荷電圧

最大 18 V

 外部の電圧/電流に対する破壊限界
 MANAへの出力の電圧 電流

最大 18 V 連続、最大 1 秒の遅延に対して 75 V(負荷時間率
1:20)
最大 50 mA d.c.

アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧出力用– 4 線接続(測定リード)

サポートあり 電流出力用– 2 線接続564

サポートありS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)
RUN でのパラメータ再割り付け
RUN でパラメータを再割り付けする場合、次の特性が適用されます。
SF LED が点灯する:
再設定前に診断が保留中であった場合、(CPU、IM またはモジュール上の) SF LED
は、診断がもはや保留になっていない、またはモジュールが正しく作動しているにもかかわらず、点灯する場合があります。
解決策：●

診断が保留中でない場合、新しいパラメータの再割り付けのみを実施するか、または●

6.14.1

モジュールを抜いてから再度挿入します。

SM 332; AO 4 x 12 Bitの出力範囲

概要
電圧または電流の出力などの動作はコンフィグレーションすることができ、無効化することもできます。 "出力タイプ"パラメータの出力は STEP 7 でプログラミングします。
モジュールではデフォルトで出力タイプ"電圧"および出力範囲"± 10 V"が設定されています。 必ずこの出力タイプと範囲の組み合わせを使用すれば、STEP 7 で SM 332; AO
4 x 12 Bit をプログラミングする必要はありません。

出力範囲
電圧と電流の出力範囲は STEP 7 でプログラミングします。
表 6- 36

SM 332; AO 4 x 12 Bit の出力範囲選択した出力のタイプ

出力範囲

電圧

1 V～5 V
0 V～10 V± 10 V

電流

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07565アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)

6.14.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。
下の表では、プログラム可能パラメータとそのデフォルトの概要を示しています。
表 6- 37

SM 332; AO 4 x 12 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータタ
イプ

適用範囲

あり/なし

なし

ダイナミックモジュール

 グループ診断

あり/なし

なし

スタティック

チャンネル

 出力

無効

V

ダイナミックチャンネル

 出力タイプ

電圧± 10 V

電流 出力範囲「SM 332; AO 4 x 12 Bit の出力範囲」の表を参照してください

CPU 停止時の動作

ASS 0 電流/電圧を出力

ダイナミックチャンネル

 有効
 診断割り込み
 診断

HLV

ASS

最後の値を保持

SSV 置換値を設定

566

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.14 アナログ出力モジュール SM 332; AO 4 x 12 Bit; (6ES7332-5HD01-0AB0)
チャンネルへのパラメータの割り付け
パラメータは SM 332; AO 4 x 12 Bit の各出力チャンネルで個別に設定できます。 個別のパラメータを各出力チャンネルに割り付けられます。
ユーザープログラムの SFC で設定したパラメータをチャンネルグループに割り付けます。 したがって SM 332; AO 4 x 12 Bit の各出力チャンネルは、チャンネルグループに割り付けられます。つまり、たとえば出力チャンネル 0 がチャンネルグループ 0 に割り付けられます。
注記
SM 332; AO 4 x 12 Bit の実行中に出力範囲を変更した場合、出力時に不正な仮の値をとる可能性があります。

下記も参照
アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)

6.14.3

SM 332; AO 4 x 12 Bitに関する追加情報

使用されないチャンネル
SM 332; AO 4 x 12 Bit の使用されない出力チャンネルを電源オフにするには、"出力タイプ"パラメータに"無効"引数を設定します。 無効のチャンネルを配線する必要はありません。

ライン接続チェック
SM 332; AO 4 x 12 Bit は、電流出力時のみライン接続チェックを実行します。
出力範囲 0 mA～20mA および±20 mA では、-20s の出力値に対して±200 µA まで"信頼性の高い"断線チェックはできません。

短絡テスト
SM 332; AO 4 x 12 Bit は、電圧出力時のみ短絡テストを実行します。

置換値
CPU 停止モードの場合に SM 332; AO 4 x 12 Bit をコンフィグレーションするには、以下の手順で実行します。 電源オフを出力し、最後の値または設定済みの置換値を保持します。 設定済みの置換値は出力範囲内である必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07567アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

6.15

アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit;
(6ES7332-5HB01-0AB0)

注文番号: "標準モジュール"
6ES7332-5HB01-0AB0

注文番号: "SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1332-5HB01-2AB0

プロパティ
●

1 グループの 2 出力●

出力は以下として個別に設定できます– 電圧出力– 電流出力●

分解能 12 ビット●

プログラム可能な診断および診断割り込み●

バックプレーンバスインターフェースおよび負荷電圧に対する絶縁●

RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

診断"グループ診断"パラメータの診断メッセージの情報については、「アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)」の章を参照してください。

端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。
注記
定格負荷電圧(L+)のオフとオンを切り替えたとき、約 500 ms の間、不正な電圧/電流値が返されることがあります。

568

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)
配線: 電圧出力の 2 線および 4 線接続
 /



 49
 6



 6ದ
 0$1$ 49
 6 6ದ
 0$1$



&+

&+

'&
9





6)

 0





①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
図 6-482 線接続： ラインインピーダンスの補償なし
4 線接続： ラインインピーダンスの補償あり
等電位ボンディング
機能的接地
内部電源
絶縁
バックプレーンバスインターフェース
アナログデジタルコンバータ(ADC)

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07569アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)
電流出力用の配線
 /

 4,




&+


 0$1$
 4,





&+




'&
9

 0$1$



6)



 0




①
②
③
④
⑤
⑥
図 6-49570

等電位ボンディング
機能的接地
内部電源
絶縁
バックプレーンバスインターフェース
デジタルアナログコンバータ(DAC)

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 220 gモジュールの固有データ
RUN でのパラメータ再割り当てをサポート

あり

プログラミングされていない出力の反応

パラメータ化前に有効だった出力値を返す

サポートしている等時性モード

なし

出力数

2

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位 定格負荷電圧 L+

24 VDC 逆極性保護あり

 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり チャンネル間なし

 チャンネルと負荷電圧 L+の間あり

 最大電位差
 S-と MANA (CMV)の間

3 VDC

 MANA と Minternal (VISO)の間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 60 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 135 mA

モジュールの電力損失

代表値 3 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07571

アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

技術仕様
アナログ値の生成 分解能(オーバーシュート範囲を含む)
 ± 10 V; ± 20 mA;

11 ビット + 符号

 4 mA～20 mA; 1 V～5 V
 0 V～10 V; 0 mA～20 mA

12 ビット変換時間(チャンネルあたり)

最大 0.8 ms

 過渡回復時間
 抵抗負荷あり

0.2 ms 容量性負荷あり

3.3 ms 誘導負荷あり

0.5 ms (1 mH)
3.3 ms (10 mH)

外乱周波数の抑制、エラー限界
出力間のクロストーク> 40 dB

動作限界(全温度範囲、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,5 %

 電流出力± 0,6 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,4 %

 電流出力± 0,5 %

温度エラー(出力範囲を基準にした)± 0.002 %/K

リニアリティエラー(出力範囲に関連)± 0,05 %繰り返し精度(25 °C での設定された状態、出力範囲に関連)± 0,05 %

出力リップル、範囲 0 Hz～50 kHz (出力範囲に関連)± 0,05 %ステータス、割り込み、診断 割り込み 診断割り込み

プログラム可能 診断機能プログラム可能 グループエラー表示

赤の LED (SF)

 診断情報の読み取り

サポートあり

置換値を設定あり、プログラム可能

572

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
出力範囲(定格値)
 電圧± 10 V
0 V～10 V
1 V～5 V

 電流

± 20 mA
0 mA～20 mA
4 mA～20 mA

負荷インピーダンス(出力の定格範囲内)
 電圧出力用– 容量性負荷 電流出力用

最小 1 kΩ最大 1 µF
最大 500 Ω– CMV < 1 V で最大 600 Ω– 誘導負荷最大 10 mH

 電圧出力 短絡保護あり

 短絡電流最大 25 mA

 電流出力 無負荷電圧

最大 18 V

 外部の電圧/電流に対する破壊限界
 MANAへの出力の電圧 電流

最大 18 V 連続、最大 1 秒の遅延に対して 75 V(負荷時間率
1:20)
最大 50 mA DC

 アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧出力用– 2 線接続

サポートあり– 4 線接続(測定ライン)

サポートあり 電流出力用– 2 線接続S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

サポートあり573

アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)
RUN でのパラメータ再割り付け
RUN でパラメータを再割り付けする場合、次の特性が適用されます。
SF LED が点灯する:
再設定前に診断が保留中であった場合、(CPU、IM またはモジュール上の) SF LED
は、診断がもはや保留になっていない、またはモジュールが正しく作動しているにもかかわらず、点灯する場合があります。
解決策：●

診断が保留中でない場合、新しいパラメータの再割り付けのみを実施するか、または●

6.15.1

モジュールを抜いてから再度挿入します。

SM 332; AO 2 x 12 Bitの出力範囲

概要
電圧または電流の出力などの動作はコンフィグレーションすることができ、無効化することもできます。 "出力タイプ"パラメータの出力は STEP 7 でプログラミングします。
モジュールではデフォルトで出力タイプ"電圧"および出力範囲"± 10 V"が設定されています。 必ずこの出力タイプと範囲の組み合わせを使用すれば、STEP 7 で SM 332; AO
2 x 12 Bit をプログラミングする必要はありません。

出力範囲
電圧と電流の出力範囲は STEP 7 でプログラミングします。
表 6- 38

SM 332; AO 2 x 12 Bit の出力範囲選択した出力のタイプ

出力範囲

電圧

1 V～5 V
0 V～10 V± 10 V

電流

0 mA～20 mA
4 mA～20 mA± 20 mA

574

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)

6.15.2

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。
下の表では、デフォルトも含めてコンフィグレーション可能なパラメータの概要を示しています。
表 6- 39

SM 332; AO 2 x 12 Bit のパラメータの概要

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータ
タイプ

適用範囲

なし

ダイナミッ モジュール

 有効
 診断割り込み

あり/なし

ク
 診断
 グループ診断

あり/なし

なし

スタティッ チャンネルク エディション

無効V

ダイナミッ チャンネル 出力タイプ

電圧± 10 V

ク



電流



「SM 332; AO 2 x 12 Bitの出力範

 出力範囲囲」 (ページ 574)の章を参照してくASS

ダイナミッ チャンネル

ださい
CPU 停止時の動作

ASS

0 電流/電圧を出

HLV

力

SSV

最後の値を保持ク

置換値を設定S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07575アナログモジュール
6.15 アナログ出力モジュール SM 332; AO 2 x 12 Bit; (6ES7332-5HB01-0AB0)
チャンネルへのパラメータの割り付け
パラメータは SM 332; AO 2 x 12 Bit の各出力チャンネルで個別に設定できます。 個別のパラメータを各出力チャンネルに割り付けられます。
ユーザープログラムの SFC で設定したパラメータをチャンネルグループに割り付けます。 したがって SM 332; AO 2 x 12 Bit の各出力チャンネルは、チャンネルグループに割り付けられます。つまり、たとえば出力チャンネル 0 がチャンネルグループ 0 に割り付けられます。
注記
SM 332; AO 2 x 12 Bit の実行中に出力範囲を変更した場合、出力時に無効な仮の値をとる可能性があります。

下記も参照
アナログ出力モジュールの診断メッセージ (ページ 358)

6.15.3

SM 332; AO 2 x 12 Bitに関する追加情報

使用されないチャンネル
SM 332; AO 2 x 12 Bit の使用されない出力チャンネルを電源オフにするには、"出力タイプ"パラメータに"無効"引数を設定します。 無効のチャンネルを配線する必要はありません。

ライン接続チェック
SM 332; AO 2 x 12 Bit は、電流出力時のみライン接続チェックを実行します。
出力範囲 0 mA～20mA および±20 mA では、-20s の出力値に対して±200 µA まで"信頼性の高い"断線チェックはできません。

短絡テスト
SM 332; AO 2 x 12 Bit は、電圧出力時のみ短絡テストを実行します。

置換値
CPU 停止モードの場合に SM 332; AO 2 x 12 Bit をコンフィグレーションするには、以下の手順で実行します。 電源オフを出力し、最後の値または設定済みの置換値を保持します。 設定済みの置換値は出力範囲内である必要があります。

576

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

6.16

アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit;
(6ES7334-0CE01-0AA0)

注文番号
6ES7334-0CE01-0AA0

プロパティ
●

1 グループの 4 入力および 1 グループの 2 出力●

分解能 8 ビット●

各チャンネルグループでプログラム可能な測定タイプ
– 電圧
– 電流

●

プログラム不可能な、配線によって定義された測定および出力タイプ●

バックプレーンバスインターフェースの電位に接続●

負荷電圧に対する絶縁

端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。
注記
SM 334 配線時の注意:
 アナログ接地 MANA(端子 15 または 18)は、CPU のシャーシ接地 M またはインター
フェースモジュール IM と相互接続されます。 導体の断面積が少なくとも 1 mm2 あるケーブルを使用してください。
MANA と M の設置接続がない場合、モジュールはシャットダウンします。 入力は7FFFH で読み取られ、出力は 0 の値を返します。長時間接地をしないで動作させた
場合、モジュールが壊れるおそれがあります。
 CPU やインターフェースモジュール(IM)の電源電圧を逆極性に接続してはいけません. 逆極性は、確実にモジュールの破壊につながります。これは、MANA が許容範囲外の高い電位(+24 V)になるためです。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07577アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)
配線: 電圧測定と電流出力
 /
 09
 0 ದ









 0,
 09
 0ದ
 0,
 09
 0ದ
 0,
 09 0ದ
 0,
 49 0$1$
0$1$  4, 49 0$1$
0$1$  4,

9

&+

9

&+


9

&+


'&
9



&+

9

&+



&+

 0




①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

内部電源
アナログデジタルコンバータ(ADC)
入力: 電圧測定
出力: 電圧出力
デジタルアナログコンバータ(DAC)
バックプレーンバスインターフェース
等電位ボンディング
機能的接地

図 6-50578

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)
配線: 電流測定および電圧出力用の 4 線トランスデューサ
 /
 09
 0 ದ

 0,
 09
 0ದ
 0,
 09
 0ದ
 0,







 09 0ದ
 0,
 49 0$1$
0$1$  4, 49 0$1$
0$1$  4,

/

'08

&+
0
/


'08

/

'08

&+

0

0




&+

'&
9


/

'08

&+

0
&+



&+

 0




①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

内部電源
アナログデジタルコンバータ(ADC)
入力: 4 線トランスデューサによる電流測定
出力:電圧出力
デジタルアナログコンバータ(DAC)
バックプレーンバスインターフェース
等電位ボンディング
機能的接地

図 6-51

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07579アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 285 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

入力の数

4

出力数

2

 ケーブルの長さ
 シールドあり

最大 200 m

電圧、電流、電位
定格電子回路および負荷電圧 L+の定格電源電圧

24 VDC 絶縁
 チャンネルとバックプレーンバスの間なし

 チャンネルと電源の間あり

チャンネル間なし

 最大電位差
 入力と MANA (CMV)の間

1 VDC

 入力(CMV)の間

1 VDC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる

最大 55 mA

 電源と負荷電圧 L+(負荷なし)による最大 110 mA

モジュールの電力損失

代表値 3 W

580

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

技術仕様
アナログ入力値の生成
 測定原理現在値の変換 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

8 ビット

 統合/変換時間(チャンネルあたり)
 プログラム可能なし

 積分時間(µs)<500

入力の基本実行時間

最大 5 ms

入力フィルタの時間定数0.8 ms

アナログ出力値の生成 分解能(オーバーシュート範囲を含む)

8 ビット

 変換時間(チャンネルあたり)
 プログラム可能なし 変換時間(µs)<500

出力の基本実行時間

最大 5 ms

 過渡回復時間
 抵抗負荷あり

0.3 ms 容量性負荷あり

3.0 ms 誘導負荷あり

0.3 ms

外乱周波数の抑制、入力のエラー限界
F = n (f1 ± 1 %)時の外乱周波数抑制(f1 = 外乱周波数)
 共通モード外乱(Vpp < 1 V)

> 60 dB

出力間のクロストーク> 50 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力± 0,9 %

 電流入力± 0,8 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力± 0,7 %

 電流入力± 0,6 %

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.005 %/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0,05 %S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07581アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

技術仕様
繰り返し精度(25°C での過渡状態、入力範囲に関連)± 0,05 %

出力リップル、範囲 0 Hz～50 kHz (出力範囲に関連)± 0,05 %外乱周波数の抑制、出力のエラー限界
出力間のクロストーク> 40 dB

動作限界(全温度範囲、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,6 %

 電流出力± 1,0 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,5 %

 電流出力± 0,5 %

温度エラー(出力範囲を基準にした)± 0.02 %/K

リニアリティエラー(出力範囲に関連)± 0,05 %繰り返し精度(25 °C での過渡状態、出力範囲に関連)± 0,05 %

出力リップル(出力範囲を基準にした帯域幅)± 0,05 %ステータス、割り込み、診断
割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
 入力範囲(定格値)/入力インピーダンス 電圧

0 V～10 V/100 kΩ

 電流

0 mA～20 mA/50 Ω

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

最大 20 V 連続、1 秒の遅延に対して 75
V(負荷時間率 1:20)

電流入力の最大電流(破壊限界)

40 mA

 信号センサの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧測定用

サポートあり 電流測定用582

2 線変換機として

外部

4 線変換機として電源によるサポート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

技術仕様
アクチュエータ選択データ
 出力範囲(定格値) 電圧

0 V～10 V 電流

0 mA～20 mA

負荷インピーダンス(定格出力範囲内)
 電圧出力用– 容量性負荷

最小 5 kΩ最大 1 µF 電流出力用

最大 300 Ω– 誘導負荷最大 1 mH

 電圧出力 短絡保護あり

 短絡電流最大 11 mA

 電流出力 無負荷電圧

最大 15 V

 外部の電圧/電流に対する破壊限界
 MANA への出力の電圧

最大 15 V、連続

 電流

最大 50 mA d.c.

 アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧出力用
2 線接続

サポートあり4 線接続(測定ライン)

サポートなしS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07583アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

6.16.1

SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビット - 機能原理概要
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit は、絶縁の施されていないアナログ IO モジュールです。
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビットはプログラミングできません。

アドレス指定モジュールの I/O は、モジュールの開始アドレスを先頭にアドレス指定されます。
チャンネルのアドレスは、モジュールの開始アドレスとアドレスオフセットから導き出されます。

入力アドレス
有効な入力アドレス:

チャン
ネル

アドレス

0

モジュール開始アドレス

1

モジュール開始アドレス + 2 バイトのアドレスオフセット

2

モジュール開始アドレス + 4 バイトのアドレスオフセット

3

モジュール開始アドレス + 6 バイトのアドレスオフセット

出力アドレス
有効な出力アドレス:

584

チャン
ネル

アドレス

0

モジュール開始アドレス

1

モジュール開始アドレス + 2 バイトのアドレスオフセット

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.16 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 Bit; (6ES7334-0CE01-0AA0)

6.16.2

SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビットの測定と出力タイプ

概要
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビットはプログラミングできません。

測定と出力タイプの定義
測定タイプ(電圧、電流)を入力チャンネルの配線によって設定します。
出力タイプ(電圧、電流)を出力チャンネルの配線によって設定します。

下記も参照
アナログ入力チャンネルの値の表示 (ページ 305)
アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示 (ページ 337)

6.16.3

SM 334; AI 4/ AO 2 x 8/8 ビットの測定と出力範囲

測定範囲
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビットでは、0 V～10 V および 0 mA～20 mA の測定範囲が有効です。
他のアナログモジュールとは異なり、SM 334 の分解能は低く、マイナスの測定範囲はありません。 ± 1 V～± 10 V の測定範囲におけるアナログ値の表示および 0 mA～20

mA と 4 mA～20 mA の測定範囲におけるアナログ値の表示の測定値表を読み取る際には、この特徴を考慮に入れてください。

出力範囲
SM 334; AI 4/AO 2 x 8/8 ビットでは、0 V～10 V および 0 mA～20 mA の出力範囲が有効です。
他のアナログモジュールと比較すると、SM 334 の分解能は低く、アナログ出力にはオーバーシュート範囲がありません。 0 V～10 V と 1 V～5 V の出力範囲におけるアナロ

グ値の表示および 0 mA～20 mA と 4 mA～20 mA の出力範囲におけるアナログ値の表
示の表を読み取る際には、この特徴を考慮に入れてください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07585アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)

6.16.4

SM 334; AI 4/AO2 x 8/8 ビットに関する追加情報

使用されないチャンネル
常に未使用の入力チャンネルに短絡し、MANA に接続します。 これにより、アナログ入力モジュールの耐干渉性を最適化します。
使用されない出力チャンネルは開いたままにしておきます。

6.17

アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット;
(6ES7334-0KE00-0AB0)

注文番号:"標準モジュール"
6ES7334-0KE00-0AB0

注文番号:"SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1334-0KE00-2AB0

プロパティ
●

2 グループの 4 入力および 1 グループの 2 出力●

12 ビット+符号の分解能●

チャンネルグループごとのプログラム可能な測定タイプ:
– 電圧
– 抵抗
– 温度

586

●

バックプレーンバスインターフェースに対する絶縁●

負荷電圧に対する絶縁

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)
端子割り付け以下の図は、各種配線オプションを示しています。
注記
定格負荷電源電圧のオン/オフを切り替えた場合、出力時に定格負荷電圧を下回る無効な仮の値をとる可能性があります。

配線: 抵抗測定、電圧測定、電圧出力ࡑ࡞࠴ࡊ࡟ࠢ

 0 ದ
 0

&+

&+
ᛶ᛫᷹ቯ

 0ದ
 ,&ದ
 ,&

0$1$

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟࡯ࡦࡃ
ࠬ

ౝㇱ
㔚Ḯ

㔚ᵹḮ

 / 9
 ,&
 0 

 0

&+


9
 0ದ
 0

 0ದ
0$1$
'$&
0$1$
0$1$

㔚࿶᷹ቯ

9

&+


 49 0$1$
 49 0$1$


0

&+
㔚࿶಴ജ
&+
╬㔚૏ࡏࡦ࠺ࠖࡦࠣ

ᯏ⢻଻⸽ធ࿾

図 6-52

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07587アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)
配線: 抵抗測定と電圧出力

㔚ᵹḮ

 /
 ,&
 0 

ࡑ࡞࠴ࡊ࡟ࠢ

 0 ದ
 0

0$1$

ࡃ࠶ࠢࡊ࡟࡯ࡦࡃ
ࠬ

ౝㇱ
㔚Ḯ

9

&+

&+
ᛶ᛫᷹ቯ

 0ದ
 ,&ದ
 ,&
&+
 0
 0ದ

 0
 0ದ

&+

0$1$

 ,&ದ 49

0$1$

 0$1$
 49&+ 0$1$

&+

'$&

0$1$



㔚࿶಴ജ

0
╬㔚૏ࡏࡦ࠺ࠖࡦࠣ

ᯏ⢻଻⸽ធ࿾

図 6-53588

配線図およびブロック図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)
技術仕様

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 117

重量

約 200 gモジュールの固有データ
サポートしている等時性モードなし 入力の数4 抵抗トランスデューサによる

4

出力数

2

シールド済みのケーブル長

最大 100 m

電圧、電流、電位 定格電子回路および負荷電圧 L+の電源電圧

24 VDC 逆極性保護あり

 抵抗変換機に対する一定の測定電流(パルス状)
 PT 100 用
 10 kΩ における代表値 490 µA、製品バージョン 06 以降:1.5mA
代表値 105 µA

 絶縁 チャンネルとバックプレーンバスの間あり チャンネルと電源の間あり

チャンネル間なし

 最大電位差
 入力と MANA (CMV)の間

1V

 入力(CMV)の間

1V

 MANA と Minternal (Viso)の間

75 VDC/60 VAC

絶縁試験電圧500 VDC 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 60 mA

 電源と負荷電圧 L+(負荷なし)による最大 80 mA

モジュールの電力損失

代表値 2 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07589アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)

技術仕様
アナログ入力値の生成
測定原理

統合

統合/変換時間(チャンネルあたり)
 プログラム可能あり

 積分時間(ms)

162/3

20

 基本変換時間(積分時間を含む) (ms)7285

 抵抗測定の追加変換時間(ms)7285 ビット単位での分解能(オーバーショット範囲を含む)

12 ビット

12 ビット 外乱周波数 f1 (Hz)時の外乱周波数の抑制

6050

測定値の平滑化

プログラム可能、2 段階

入力フィルタの時間定数0.9 msモジュールの基本実行時間(すべてのチャンネルが有効)350 ms

アナログ出力値の生成
分解能(オーバーシュート範囲を含む)

12 ビット変換時間(チャンネルあたり)

500 µs 過渡回復時間
 抵抗負荷あり

0.8 ms 容量性負荷あり

0.8 ms

外乱周波数の抑制、入力のエラー限界
F = n (f1 ± 1 %)時の外乱周波数抑制(f1 = 外乱周波数)
 共通モード外乱(Vpp < 1 V)

> 38 dB

 直列モード外乱(ピーク値 < 定格入力範囲)> 36 dB

入力間のクロストーク> 88 dB

動作限界(全温度範囲、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力0 V～10 V± 0,7 %

 抵抗入力10 kΩ± 3,5 %

 温度入力Pt 100±1%590

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)

技術仕様
基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択入力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧入力0 V～10 V± 0,5 %

 抵抗入力10 kΩ± 2,8 %

 温度入力Pt 100± 0,8 %

温度エラー(入力範囲に関連)± 0.01 %/K

リニアリティエラー(入力範囲に関連)± 0,05 %繰り返し精度(25°C での設定された状態、入力範囲に関± 0,05 %連)
外乱周波数の抑制、出力のエラー限界
出力間のクロストーク> 88 dB

動作限界(全温度範囲、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 1,0 %

基本エラー限界(25 °C での動作限界、選択出力範囲の測定範囲終了値に関連)
 電圧出力± 0,85 %温度エラー(出力範囲を基準にした)± 0.01 %/K

リニアリティエラー(出力範囲に関連)± 0,01 %繰り返し精度(25 °C での過渡状態、出力範囲に関連)± 0,01 %

出力リップル、範囲 0 Hz～50 kHz (出力範囲に関連)± 0,1 %

ステータス、割り込み、診断
割り込み

なし

診断機能

なし

センサ選択データ
入力範囲(定格値)/入力インピーダンス 電圧

0 V～10 V

100 kΩ

 抵抗

10 kΩ

10 MΩ

 温度

Pt 10010 MΩ

電圧入力の最大電圧(破壊限界)

最大 20 V 連続、1 秒の遅延に対して 75
V(負荷時間率 1:20)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07591アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)

技術仕様
 信号センサの配線
 電圧測定用

サポートあり 抵抗測定用
2 線接続によるサポートあり3 線接続によるサポートあり4 線接続によるサポートあり 特性の線形化

プログラム可能 抵抗温度計用

Pt 100(気候的範囲)

データ形式の技術単位

摂氏温度

アクチュエータ選択データ
 出力範囲(定格値) 電圧

0 V～10 V

負荷インピーダンス(定格出力範囲内)
 電圧出力用– 容量性負荷

最小 2.5 kΩ*
最大 1.0 µF

 電圧出力 短絡保護あり

 短絡電流最大 30 mA

 外部の電圧/電流に対する破壊限界
 MANA への出力の電圧

最大 15 V、連続 アクチュエータの配線

20 ピンのフロントコネクタを使用

 電圧出力用
2 線接続

サポートあり4 線接続(測定ライン)

サポートなし* 出力について指定されたエラー限界は、抵抗値の高い接続がある場合にのみ有効です。 負荷抵抗範囲全体において、さらに 0.9 %未満のエラーが発生する可能性があります。

592

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)

6.17.1

プログラム可能パラメータ概要
アナログモジュールのプログラミングに関する一般的な情報については、「アナログモ
ジュールのプログラミング」 (ページ 355)の章を参照してください。
下の表では、デフォルトも含めてコンフィグレーション可能なパラメータの概要を示しています。
表 6- 40

SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit のまとめ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

パラメータタイプ

適用範囲

入力
測定
 測定タイプ

RTD-4L

無効
V

電圧

R-4L

抵抗
(4 線接続)RTD-4L 耐熱性

ダイナミックチャンネル

ダイナミックチャンネル(リニア、4 線接続) 測定範囲

0 V～10 V

Pt 100 Klima

10000 Ω
Pt 100 Klima
 出力 出力タイプ

無効



電圧



0 V～10 VV
0 V～10 V 出力範囲S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07593アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)

6.17.2測定のタイプと範囲

概要
電圧または電流の出力などの動作はコンフィグレーションすることができ、無効化することもできます。
出力を電圧出力として配線できます。また、その設定を無効化することができます。
出力を、STEP 7 の「AND 出力タイプ」の測定のタイプでプログラムします。

入力のデフォルト
"耐熱性"(リニア、4 線接続)の測定のタイプおよび"Pt 100 Klima"の測定範囲は、モジュールでデフォルトで設定されています。 このデフォルト設定は、SM 334; AI 4/AO 2
x12Bit をプログラムする必要がなく、STEP 7 で使用できます。

入力チャンネルの配線のオプション
SM 334; AI 4/AO 2 x 12Bit の入力チャンネルを以下の組み合わせで配線できます。

チャンネル

配線バージョン

チャンネル 0

 2 x 温度またはおよび 1

 2 x 抵抗チャンネル 2 2 x 電圧、および 3

 2 x 抵抗、
 2 x 温度、 1 x 温度および 1 x 電圧、または
 1 x 抵抗および 1 x 電圧

注記
温度センサおよび抵抗の用法をチャンネル 0 および１、または 2 および 3 に配線することはできません。
理由: 両方のチャンネルで共通の電流ソースを使用しているため。

594

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)
測定範囲

STEP 7 の測定範囲のプログラム
表 6- 41

測定のタイプと範囲選択した測定タイプ

測定範囲

V: 電圧

0 V～10 V

R-4L: 抵抗(4 線接続)

10 kΩ

RTD-4L: 耐熱性

Pt 100 Klima(リニア、4 線接続)
(温度測定)

SM 334 の出力範囲; AI 4/AO 2 x 12 Bit"電圧"出力タイプおよび"0 V～10 V" 出力範囲がデフォルトでモジュールに設定されています。 この出力タイプと出力範囲の組み合わせを使用して、SM 334; AO 4 x 2 Bit を設定する必要なく、 STEP 7 で使用できます。
表 6- 42

出力範囲選択した出力のタイプ

出力範囲

電圧

0 V～10 V

下記も参照
アナログ出力チャンネルのアナログ値の表示 (ページ 337)

6.17.3

SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bitに関するその他の情報

使用されないチャンネル
使用されない入力チャンネルには、"測定タイプ"で"無効化された"値を設定します。 この設定により、モジュールのサイクル時間を抑えられます。
常に未使用の入力チャンネルに短絡し、MANA に接続します。 これにより、アナログ入力モジュールの耐干渉性を最適化します。
SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit の電力をオフにするには、常に"無効化された"引数を"出力タイプ"パラメータに設定し、接続を開いたままにします。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07595アナログモジュール
6.17 アナログ IO モジュール SM 334; AI 4/AO 2 x 12 ビット; (6ES7334-0KE00-0AB0)596

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

7

その他のシグナルモジュール

シグナルモジュール
この章では、S7-300 シグナルモジュールの技術およびプロパティについて説明してい
ます。

7.1

モジュールの概要

概要
以下の表は、この章で説明しているシグナルモジュールの重要な機能の概要を示しています。 この概要を参照することにより、必要に応じたモジュールを選択できます。
表 7- 1

特殊シグナルモジュール: プロパティの概要

プロパティ

シミュレータモジュール
SM 374; IN/OUT 16

ダミーモジュール DM 370 位置デコーダモジュール
SM 338; POS-INPUT

入力/出力の数

 最大 16 の入力または1 スロットがプログラムで  絶対エンコーダの 3 つ

出力まできないモジュールに割り当ての入力(SSI) エンコーダ値のフリー
ズの 2 つのデジタル入力

適用範囲

 シミュレーション:

 ダミー:

3 つまでの絶対エンコーダ

 16 の入力または

 インターフェースモジ

(SSI)を使用した位置の検 16 の出力または
 8 の入力および 8 の出
力

ュール

出

 プログラムできないシエンコーダタイプ: 絶対エ

グナルモジュール

ンコーダ(SSI)、メッセー

 2 つのスロットのある持つモジュール

ジフレーム長 13 ビット、
21 ビットまたは 25 ビット
データ形式: グレイコード
またはバイナリコード

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

597

その他のシグナルモジュール
7.2 シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0)

プロパティ

シミュレータモジュール
SM 374; IN/OUT 16

ダミーモジュール DM 370 位置デコーダモジュール
SM 338; POS-INPUT

サポートしている

なし

なし

あり

なし

なし

なし

診断割り込みなし

なし

プログラム可能

特殊機能

ねじ回しに適用可能な機

機械的構造およびすべて

SM 338 はモノフロップ時

能のコンフィグレーション

間> 64 µs の絶対エンコーのアドレス指定は、

ダをサポートしていませ

等時性モードプログラム可能な診断

DM 370 が別のモジュール ん。
に置き換わっても変更さ
れません。

7.2

シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16;(6ES7374-2XH01-0AA0)

注文番号
6ES7374-2XH01-0AA0

プロパティ
シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16 のプロパティ●

シミュレーション:– 16 の入力または– 16 の出力または– 8 の入力または 8 の出力(それぞれ同じ開始アドレス!)●入力および出力のシミュレーションのステータスの表示●

ねじ回しに適用可能な機能
注記
RUN でファンクション選択スイッチを操作できません。

598

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.2 シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0)

STEP 7 でのコンフィグレーション
シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16 は STEP 7 のモジュールカタログにはありません。 そのため、STEP 7 は SM 374 の注文番号を認識しません。 以下に従って、コンフィグレーションに必要なシミュレータモジュールファンクションを"シミュレート"します。
●

SM 374 を 16 の入力で使用するには、デジタル入力モジュールの注文番号を STEP

7 の 16 の入力で定義します。
例:6ES7321-1BH02-0AA0●

SM 374 を 16 の出力で使用するには、デジタル出力モジュールの注文番号を STEP

7 の 16 の出力で定義します。
例:6ES7322-1BH01-0AA0●

SM 374 を 8 つの入力および 8 つの出力で使用するには、デジタル入力/出力モジュールの注文番号を STEP 7 の 8 つの入力および 8 つの出力で定義します。
例: 6ES7323-1BH00-0AA0

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

599

その他のシグナルモジュール
7.2 シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0)
モジュール表示(フロントパネルドアなし)













[ [2XWSXW2XWSXW[,QSXW [,QSXW












①
②
③
④

600



入力ステータス選択スイッチ
ファンクション選択スイッチ
チャンネル番号ステータス表示 - 緑

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.2 シミュレータモジュール SM 374; IN/OUT 16; (6ES7374-2XH01-0AA0)
SM 374; IN/OUT 16 の技術仕様

技術データ
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 110

重量

約 190 gモジュールの固有データ
オプションのシミュレーション

16 の入力16 の出力8 の入力および 8 の出力

電圧、電流、電位バックプレーンバスによる電流消費量

最大 80 mA

モジュールの電力損失

代表値 0.35 W

ステータス、割り込み、診断
ステータス表示あり、角チャンネルに緑の LED

割り込み

なし

診断機能

なし

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

601

その他のシグナルモジュール
7.3 ダミーモジュール DM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0)

7.3

ダミーモジュール DM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0)

注文番号
6ES7 370-0AA01-0AA0

プロパティ
ダミーモジュール DM 370 にはコンフィグレーションされていないモジュールのスロッ
トが割り当てられています。 以下のダミーモジュールとして使用できます。
●

インターフェースモジュール(アドレス空間の割り当てなし)●

コンフィグレーションされていないシグナルモジュール(アドレス空間の割り当てあり)●

2 つのスロットのあるモジュール(アドレス空間の割り当てあり)

ダミーモジュールを他の S7-300 モジュールと置き換えても、コンフィグレーション全体の機械的な組み立ておよびアドレスの割り付け/アドレス設定は変更されません。

STEP 7 でのコンフィグレーション
モジュールがプログラムされたシグナルモジュールである場合のみ、SM 370 ダミーモ
ジュールを STEP 7 でコンフィグレーションします。 モジュールに、インターフェー
スモジュール用にスロットが割り当てられている場合は、STEP 7 でモジュールのコン
フィグレーションを破棄できます。

2 つのスロットのある持つモジュール
2 つのスロットのあるモジュールに 2 つのダミーモジュールをインストールします。 ス
ロット"x + 1"のダミーモジュールではなく、スロット"x"のダミーモジュールを使用してアドレス空間を割り当てます。 手順の詳細については、以下の表を参照してください。
ラックは、8 つのモジュール(SM/FM/CP.)まで受信できます。ダミーモジュールは 1 つのモジュールのアドレス空間のみを使用するため、2 つのダミーモジュールを使用して80 mm 幅のモジュールのスロットを割り当てる場合は、さらに 7 つのモジュール(SM/FM/CP)もインストールできます。

602

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.3 ダミーモジュール DM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0)
モジュールの表示

1$
$





①
②
③


正面図
背面図
アドレスセレクタスイッチ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

603

その他のシグナルモジュール
7.3 ダミーモジュール DM 370; (6ES7370-0AA01-0AA0)
アドレスの設定のスイッチ
以下の表は、モジュールのタイプに応じたモジュールのリヤパネルのスイッチの設定方法を示しています。
表 7- 2

ダミーモジュール DM 370 のスイッチ設定の意味

スイッチ設定意味

使用法

ダミーモジュールには 1 つのスロッ  アクティブバックプレーンバスなし: 単一
1$$

トが割り当てられています。

スロットが物理的に割り当てられているモジュールはコンフィグレーション

コンフィグレーションには、S7-300 バス

されず、アドレス空間を使用しませへ電気接続。

ん。

 アクティブバックプレーンバスあり: なし

ダミーモジュールには 1 つのスロッ アドレス設定されたスロットの割り当てられ
1$$

トが割り当てられています。

ていないコンフィグレーション。

モジュールはコンフィグレーションする必要があり、入力アドレス空間に 1 バイト必要です(システムデフ
ォルト: プロセスイメージにはありません。)

DM 370 の技術仕様

技術データ
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 180 g

電圧、電流、電位バックプレーンバスによる電流消費量

約 5 mA

電力損失

代表値 0.03 W

604

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4

位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT;(6ES7338-4BC01-0AB0)

注文番号
6ES7 338-4BC01-0AB0

プロパティ
位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT のプロパティ●

3 つまでの絶対値エンコーダの 接続の 3 つの入力(SSI)、および 2 つのデジタル入力
でエンコーダ値のフリーズ●

モーションシステムでのエンコーダ値への直接応答可能●

ユーザープログラムの SM 338 で記録したエンコーダ値の処理●サポートしている等時性モード●

選択可能なエンコーダ値取得モード:– サイクリック– 等時性●

定格入力電圧 24 VDC●

CPU に対して非絶縁●高速モード選択可能; 高速ドランスデューサのアクションおよび圧縮されたフィー
ドバックインターフェース。 高速モードは、SM 338; POS-INPUT でファームウェ
アバージョン V2.0.0 から使用できます。また、STEP 7 V5.3+SP2 から選択できます。

サポートされているエンコーダタイプ
SM 338; POS-INPUT でサポートされているエンコーダタイプ:●

絶対値エンコーダ(SSI)、フレーム長 13 ビット●

絶対値エンコーダ(SSI)、フレーム長 21 ビット●

絶対値エンコーダ(SSI)、フレーム長 25 ビット

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

605

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
サポートされているデータ形式
SM 338; POS-INPUT では、グレイコードおよびバイナリコードをサポートしています。

ファームウェア更新
ファンクションの拡張およびトラブルシューティングを行うには、STEP 7 HW-Configのヘルプを使用して、SM 338; POS-INPUT のオペレーティングメモリにファームウェ
アアップデートをロードできます。
通知
ファームウェアアップデートを起動すると、古いファームウェアは削除されます。 ファームウェアアップデートがなんらかの理由で割り込まれたり終了した場合は、その後 SM 338; POS-INPUT は正常に機能しなくなります。 ファームウェアを再起動して、正常に完了するのを待ちます。
注記
搭載されているヘッダの組み立て(スレーブ回路)がこれに必要なシステムサービスをサポートしている場合は、ファームウェアアップデートはリモード操作でのみ稼動します。

606

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4.1

等時性モード

注記
等時性モードの基本的な情報については、SIMATIC、等時性モードの機能マニュアルを参照してください。

ハードウェアの必要条件
SM 338 の等時性モードでの操作の必要条件:●

等時性モードをサポートしている CPU●

一定のバスサイクルをサポートしている DP マスタ●

等時性モードをサポートしているスレーブインターフェース(IM 153-x)

プロパティ
SM 338 はシステムパラメータに応じて非等時性モードおよび等時性モードで動作します。
等時性モードでは、データは PROFIBUS DP サイクルに同期されて DP マスタおよび
SM 338 間で交換されます。
等時性モードでは、すべての 16 バイトのフィードバックインターフェースは一定になります。
グローバル制御(GC)の妨害、またはエラー/遅延同期が失われると、SM 338 はエラー動
作なく次のサイクルで等時性モードを再開します。
同期が失われると、フィードバックインターフェースはアップデートされません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

607

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4.2

配線図およびブロック図

配線図およびブロック図6ክአኌኴዉዙዐክኖ

6)


㔚Ḯ
ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ

⍴⛊
଻⼔



/



0


1&࠺࡯࠲


56 


1&࠺࡯࠲
66,

&࠺࡯࠲


⺰ℂ



66,

&࠺࡯࠲




&࠺࡯࠲
%ࠢࡠ࠶ࠢ
%ࠢࡠ࠶ࠢ



1%ࠢࡠ࠶ࠢ
1%ࠢࡠ࠶ࠢ




&࠺࡯࠲
66,

%ࠢࡠ࠶ࠢ
%ࠢࡠ࠶ࠢ


',
',

9

&+a ࠺ࠫ࠲࡞౉ജ
&+a ࠺ࠫ࠲࡞౉ജ



8&% ࠛࡦࠦ࡯࠳



8&% ࠛࡦࠦ࡯࠳/ ࠛࡦࠦ࡯࠳

/ ࠛࡦࠦ࡯࠳



①
②
③

608

エラーLED - 赤CPU 接地への接続
ツイストペアケーブル

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
配線ルール
モジュール配線を遵守する重要なルール:●

エンコーダ電源の接地は CPU 接地電位に接続されています。 そのため、SM 338(M)のピン 2 と CPU 接地間で、低インピーダンス接続を確立します。

●

常にシールドしたツイストペアケーブルを使用してエンコーダシグナルを配線します(ピン 3～14。) シールディングの両方の端を接続します。
シールド接続のエレメントを使用して、SM 338 (注文番号 6ES7390-5AA00-0AA0)のシールドを終了します。

●

エンコーダ電源の最大出力電流(900 mA)を超えている場合、外部の電源に接続しま
す。

7.4.3

SM 338; POS-INPUTのファンクション; エンコーダ値の取得

7.4.3.1

エンコーダ値の取得
絶対値エンコーダはフレーム内の値を SM 338 に転送します。SM 338 はフレームの転送を開始します。
●

非等時性モードでは、エンコーダ値は周期的に取得されます。

●

等時性モードでは、エンコーダ値は各 Ti の PROFIBUS DP サイクルで同期されて取得されます。

サイクリックエンコーダ値の取得
SM 338 は、常にプログラムされたモノフロップ時間の最後にフレームの転送を開始します。
SM 338 は、これらのサイクリックフレームに対して非同期的に、更新速度に基づいて、取得したエンコーダ値を周期的に処理します(「SM 338; POS-INPUTの技術データ(ページ 621)」の章を参照)。
そのため、サイクリック取得では異なる世代のエンコーダ値を返します。 最小/最大世代の差により、ジッターを示しています(「SM 338; POS-INPUTの技術データ (ページ 621)」の章を参照)。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

609

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
等時性エンコーダ値の取得
DP マスタシステムがアクティブな一定バスサイクルで動作し、DP スレーブが DP サ
イクルと同期している場合、同時性エンコーダ値の取得は自動的に設定されます。
SM 338 はフレーム転送を各
PROFIBUS DP サイクルで、時間 Ti に開始します。
SM 338 は PROFIBUS DP サイクルと同期して転送されたエンコーダ値を処理します。

7.4.3.2

グレイコード/バイナリコードコンバータ
グレイコードが設定されると、絶対値エンコーダによって返されたグレイコードの値がバイナリコードに変換されます。 バイナリコードが設定されると、エンコーダによって返された値は変更されません。
注記
グレイコードを設定すると、SM 338 は常にエンコーダ値すべて(13、21、25 ビット)を変換します。 結果的に、最初の特殊ビットがエンコーダ値に影響を与え、添付されているビットが破損される場合があります。

7.4.3.3

転送されたエンコーダ値とスケーリング
転送されたエンコーダ値には絶対地エンコーダのエンコーダ位置が含まれています。
エンコーダ位置のほかに、エンコーダは使用しているエンコーダに応じて、エンコーダの位置の前後にあるほかのビットを転送します。
SM 338 は、以下の設定に基づいてエンコーダ位置を決定します。
●

S スケーリング、位置(0～12)、または●スケーリング、ステップ/回転

スケーリング、位置
スケーリングによりフィードバックインターフェースのエンコーダ値の位置を決定しま
す。

610

●

"Places" = 1、2～12 は添付されたエンコーダ値の不正なビットがシフトアウトされ、エンコーダ値がアドレスエリアで右揃えになっていることを示しています(以下の例を参照。)●"Places" = 0 の設定により、添付されたビットを保持し、評価できるようにします。
これは、使用している絶対値エンコーダが、評価対象の添付されているビット(メS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
ーカーの仕様を参照)の情報を転送するときに便利な場合があります。「グレイコー
ド/バイナリコードコンバータ (ページ 610)」章も参照してください。

回転パラメータごとのステップ
各回転パラメータのステップで 13 ビットまで使用できます。 各回転のステップで得られる数は"位置"設定に応じて自動的に表示されます。

エンコーダ値のスケーリングの例
29 step = 512 各回転のステップ(分解能/360°)の 1 回転エンコーダを使用しているとします。

STEP 7 でのコンフィグレーション:●

絶対エンコーダ: 13 ビット●

スケーリング: 4 箇所●

回転ごとのステップ: 512ᮡḰൻ೨๟ᦼ⊛ߦ᷹ቯߒߚࠛࡦࠦ࡯࠳୯
࠺࡯࠲࠳ࡉ࡞ࡢ࡯࠼                            ; ; ; ;㑐ଥߩ޽ࠆࡆ࠶࠻

ォㅍߐࠇߚࡆ࠶࠻

ᮡḰൻᓟࠛࡦࠦ࡯࠳୯
࠺࡯࠲࠳ࡉ࡞ࡢ࡯࠼                               㑐ଥߩ޽ࠆࡆ࠶࠻

⚿ᨐࡆ࠶࠻㨪 ᩴ‫ޔ‬Zߢࡑ࡯ࠢ ߪ⋭⇛ߐࠇ߹ߒߚ‫ޕ‬

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

611

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
7.4.3.4

フリーズファンクション
フリーズファンクションにより SMSM 338 の実際のエンコーダ値を"フリーズ"します。フリーズファンクションは SM 338 のデジタル入力 DI 0 および DI 1 と連結しています。
フリーズファンクションは 1 つの遷移(ポジティブエッジ) DI 0 または DI 1 によってトリガされます。ビット 31 = 1 (出力アドレス)によりフリーズされたエンコーダ値を識別します。 1 つ、2 つ、または 3 つのエンコーダ値を 1 つのデジタル入力でフリーズできます。

STEP 7 で対応するパラメータを設定してフリーズファンクションを有効化します。
イベントでトリガされる評価を可能にするため、エンコーダ値はフリーズファンクショ
ンが終了するまで保持されます。

フリーズファンクションの終了
フリーズファンクションは、各エンコーダ入力で個別に終了する必要があります。
STEP 7 の操作 T PAB を使用してユーザープログラムのファンクションを確認し、チャンネルに応じてビット 0、1 または 2 を"xyz"に設定します(プログラム例については、「Auto-Hotspot」の章を参照)。
確認によって、対応するエンコーダ値のビット 31 はリセットされ、エンコーダ値の更新が開始されます。 モジュールの出力アドレスの ACK ビットをクリアすると、再度エンコーダ値をフリーズできます。
等時性モードでは、確認は To の時間に実行されます。 この時点から、デジタル入力を設定することにより、エンコーダ値を再度フリーズできるようになります。
注記
フリーズファンクションは、異なる引数を持つ新しいパラメータを関係するチャンネルに割り付けたときに、自動的に確認されます(「Auto-Hotspot」の章を参照)。
パラメータが同一の場合は、フリーズファンクションは影響を受けません。

612

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4.4

SM 338 POS-INPUTのパラメータ設定
SM 338; POS-INPUT を STEP 7 でパラメータ設定します。 必ず CPU が STOP モードのときに、モジュールをパラメータ設定します。
パラメータ割り付けを終了してから、パラメータを PG から CPU にダウンロードしま
す。 次の STOP → RUN 遷移で、CPU はそのパラメータを SM 338 に転送します。
新しいパラメータはユーザープログラムによって割り付けられません。

SM 338; POS-INPUT のパラメータ
以下の表は、コンフィグレーション可能なパラメータおよび SM 338 のデフォルトの概要を示しています。

STEP 7 でパラメータを設定していない場合、デフォルトが適用されます(デフォルト設
定は太字)。
表 7- 3

SM 338; POS-INPUT のパラメータ

パラメータ

値の範囲

 有効
 高速モード

注記
パラメータの有効化。

あり/なし

 有効

3 つすべてのチャンネルに適用。
パラメータの有効化。

 診断割り込みあり/なし

3 つすべてのチャンネルに適用。

絶対値エンコーダ(SSI) 1)

なし; 13 ビット; 21 ビット;
25 ビットなし: エンコーダ入力はスイッチオフされます。

コードタイプ 1)

グレイ; バイナリ

エンコーダによって返されるコード。

ボーレート 1.3)

125 kHz; 250 kHz; 500 kHz; SSI位置検出のデータ転送速度。 ケーブルの1 MHz
長さと送信速度の関係を遵守(「SM 338; POSINPUTの技術データ (ページ 621)」章を参照)

モノフロップ時間 1)、2)、3)

16 µs; 32 µs; 48 µs; 64 µs

モノフロップ時間は 2 つの SSI フレーム間の最小間隔を示しています。
モノフロップ時間は絶対値エンコーダのモノ
フロップ時間よりも長くコンフィグレーショ
ンしなければなりません。

 スケーリング
 位置

0～12

 回転ごとのステップ 42～8192

フリーズファンクションの有効化

off; 0; 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アドレス空間のエンコーダ値の右揃えのスケーリング; 不正な位置は破棄されます。

ポジティブエッジでエンコーダ値のフリーズを開始するデジタル入力の定義。

613

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

1 絶対値エンコーダの技術仕様を参照してください
2 モノフロップ時間は、2 つの SSI フレームの間隔を示しています。 モノフロップ時間

は絶対値エンコーダのモノフロップ時間よりも長くコンフィグレーションしなければなりません(メーカー技術仕様を参照してください)。 時間 2 x (1 /送信速度)は、HW
設定で設定された値に追加されます。 125 kHz の送信速度および 16 µs に設定された
モノフロップ時間により、32 µs の有効なモノフロップ時間を設定します。
3 絶対値エンコーダのモノフロップ時間の制限:(1 /送信速度) < 絶対値エンコーダのモノフロップ時間 < 64 µs + 2 x (1 /送信速度)
4 2 の累乗

注記
同期モードでは、転送速度およびモノフロップ時間がエンコーダ値の精度およびアップ
デートに影響があることに注意してください。 等時性モードでは、転送速度およびモ
ノフロップ時間はフリーズファンクションの精度に影響があります。

7.4.5

SM 338 POS-INPUTのアドレス設定

エンコーダ値のデータエリア
SM 338 の入力および出力はモジュールがアドレス設定を開始する最初に指定されます。 入力および出力アドレスは STEP 7 の SM 388 のコンフィグレーションにより決まります。

入力アドレス
表 7- 4

SM 338; POS-INPUT: 入力アドレス

エンコーダ入力

614

入力アドレス(コンフィグレーションによる) +アドレスオフセット0"モジュール開始アドレス"1"モジュール開始アドレス" + 4 バイトのアドレスオフセット

2"モジュール開始アドレス" +8 バイトのアドレスオフセット

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
標準モードのダブルデータワードの構造
エンコーダ入力のダブルデータワードの構造:






ࠣ࡟࡯ࠦ࡯࠼߹ߚߪࡃࠗ࠽࡝ࠦ࡯࠼ߩࡆ࠶࠻ࠛࡦ
ࠦ࡯࠳୯

ࡈ࡝࡯࠭

ࠛࡦࠦ࡯࠳୯߇ࡈ࡝࡯࠭ߐࠇߡ޿߹ߖࠎ‫ޕ‬୯߇ㅪ⛯⊛ߦᦝᣂߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬ࠛࡦࠦ࡯࠳୯߇ࡈ࡝࡯࠭ߐࠇߡ޿߹ߔ‫ߢ߹ࠆࠇߐ⹺⏕ޕ‬୯ߪ⛽ᜬߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬

高速モードのダブルデータワードの構造
エンコーダ入力のダブルデータワードの構造:








ࠣ࡟࡯ࠦ࡯࠼߹ߚߪࡃࠗ࠽࡝ࠦ࡯࠼ߩࡆ࠶࠻ࠛࡦ
ࠦ࡯࠳୯ࠬ࠹࡯࠲ࠬ࠺ࠫ࠲࡞౉
ࠣ࡞࡯ࡊࠛ࡜࡯ ࠛࡦࠦ࡯࠳ࠛ࡜࡯‫ޔ࡯࡜ࠛޔ‬ᄖㇱ⵬ഥ㔚࿶ࡄ࡜ࡔ࡯࠲⸳ቯࠛ࡜࡯
േ૞਄ ࠴ࠚ࠶ࠢࡃ࠶ࠢ୯ߪ᦭ല

チャンネル 0 からのダブルデータワードでは、デジタル入力 IO のステータスはビット
27(デジタル入力ステータス)にレポートされ、チャンネル 1 からのダブルデータワード
はデジタル入力 I1 にレポートされます。
チャンネル 2 からのダブルデータワードでは、ビットは常に= 0 になります。

標準モードの出力アドレス
高速モードでは出力データはサポートされていません。
ࡕࠫࡘ࡯࡞㐿ᆎࠕ࠼࡟ࠬ

ࡈ࡝࡯࠭ࡈࠔࡦ࡚ࠢࠪࡦߩ⏕⹺ࡆ࠶࠻ࠛࡦࠦ࡯࠳౉ജ
ࡆ࠶࠻ࠛࡦࠦ࡯࠳౉ജ
ࡆ࠶࠻ࠛࡦࠦ࡯࠳౉ജ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

615

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
データエリアの読み込み

STEP 7 操作 L PED "xyz."を使用してユーザープログラムでデータエリアを読み込むことができます。

エンコーダ値へのアクセスおよびフリーズファンクション使用の例
エンコーダ入力で値を読み込みおよび評価するものとします。 モジュールの開始アド
レスは 256 です。

説明

STL
L

PED

256

// エンコーダ入力 0 のアドレスエリアでエンコーダ値を読み込む

T

MD

100

// エンコーダ値をメモリダブルワードに保存

A

M

100.7

// 連続した確認のフリーズ状態

=

M

99.0

// 決定および保存

L

PED

230

// エンコーダ入力 1 のアドレスエリアでエンコーダ値を読み込む

T

MD

104

// エンコーダ値をメモリダブルワードに保存

A

M

104.7

// 連続した確認のフリーズ状態

=

M

99.1

// 決定および保存

L

PED

264

// エンコーダ入力 2 のアドレスエリアでエンコーダ値を読み込む

T

MD

108

// エンコーダ値をメモリダブルワードに保存

A

M

108.7

// 連続した確認のフリーズ状態

=

M

99.2

// 決定および保存

L

MB

99

// フリーズ状態のロードおよび

T

POB

256

// 確認(SM 338: 出力アドレス 256)

ビットメモリアドレスエリア MD 100、MD 104 および MD 108 からエンコーダ値を処理できるようになります。エンコーダ値はメモリダブルワードの 0～30 のビットに設定されます。

616

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4.6

SM 338; POS-INPUTの診断

はじめに
SM 338 は診断メッセージを表示します。たとえば、すべての診断メセージのユーザーの介入なしで表示します。

STEP 7 の診断メッセージに対する反応
診断メッセージによって開始されるアクション:●

診断メッセージはモジュールの診断に入力され、CPU に転送されます。

●

モジュールの SF LED が点灯します。

●"診断割り込みの有効化"を STEP 7 で設定していると、システムにより診断割り込
みをトリガし、OB 82 を呼び出します。

診断メッセージの読み取り
ユーザープログラムでSFCを使用して、詳細な診断メッセージを読み取ることができます(「SM 338; POS-INPUTの診断データ (ページ 711)」のセクションを参照)。

STEP 7 では、モジュール診断データでエラーの原因を見ることができます(STEP 7 のオンラインヘルプを参照)。

SF LED を使用した診断メッセージ
SM 338 は SF LED (グループエラーLED)のエラーを示します。
SF LED は SM 338 が診断メッセージを生成すると表示されます。 すべてのエラー状態
がクリアされると消灯します。
また、SF LED は CPU の動作状態(POWER ON 時の)に関係なく、外部エラー(エンコ
ーダ電源の短絡)を示します。
SF LED は SM 388 の自己テスト中、起動時に一時的に点灯します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

617

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
SM338; POS-INPUT の診断メッセージ
以下の表は、SM 338; POS-INPUT の診断メッセージの概要を示しています。
表 7- 5

SM 338; POS INPUT の診断メッセージ

診断メッセージ

LED

診断の適用範囲

モジュールエラー

SF

モジュール

内部エラー

SF

モジュール

外部エラー

SF

モジュール

チャンネルエラー

SF

モジュール

外部補助電圧がありません

SF

モジュール

モジュールがプログラムされていない

SF

モジュール

不正なパラメータ

SF

モジュール

使用可能なチャンネル情報

SF

モジュール

Watchdog タイムアウト

SF

モジュール

チャンネルエラーSF

チャンネル(エンコーダ入力)

コンフィグレーション/プログラミングエラー

SF

チャンネル(エンコーダ入力)

外部チャンネルエラー(エンコーダエラー)

SF

チャンネル(エンコーダ入力)

618

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)
エラーの原因とトラブルシューティング
表 7- 6

SM 338 の診断メッセージ、エラーの原因とトラブルシューティング

診断メッセージ

考えられるエラーの原因

モジュールエラー

すべて、モジュールがエラーを検出しエラーを修正する、または避けるには

ました。
内部エラー

モジュールが自動システム内でエラーを検出しました。

外部エラー

モジュールが自動システム外でエラーを検出しました。

チャンネルエラー

特定のチャンネルのみがエラーである
ことを示します。

外部補助電圧がありま

モジュールの供給電圧 L+がありませ給電電源 L+

せんん

モジュールがプログラ

モジュールにはデフォルトシステムパ メッセージは電源が入ると表示され、ムされていないラメータで動作するか、ユーザーパラ CPU がパラメータの転送が完了するま
メータで動作するかについての情報が で表示され続けます。必要に応じてモ必要です。

ジュールをコンフィグレーションします。

不正なパラメータ

1 つのパラメータ、またはパラメータモジュールのプログラムの組み合わせが適切ではありません
使用可能なチャンネル

チャンネルエラー; モジュールは別の情報チャンネル情報を示すことができます。

Watchdog タイムアウ

不定期の高電磁の外乱

外乱の削除

ト
チャンネルエラー

すべて、エンコーダの入力時にモジュールがエラーを検出しました。

コンフィグレーション/ 不正なパラメータがモジュールに転送 モジュールのプログラム
プログラミングエラー

されました

外部チャンネルエラー

エンコーダケーブルの断線、エンコー 接続しているエンコーダを確認してく(エンコーダエラー)

ダケーブルが接続されていない、また ださいはエンコーダの異常。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

619

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4.7

SM 338; POS INPUT - 割り込み

はじめに
この章では、SM 338; POS-INPUT の割り込みの動作について説明します。 SM 338 は診断割り込みをトリガできます。
下で説明している OB および SFC の詳細については、STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください。

割り込みの有効化
デフォルトの割り込み設定はありません。つまり、正常に設定されなければ、割り込みは無効になります。 割り込みを有効にするパラメータを、STEP 7 で設定します(「SM 338 POS-INPUTのパラメータ設定 (ページ 613)」の章を参照)。

診断割り込み診断割り込みを有効化していると、受信するエラーイベント(エラーの初期発生)および送信するエラーイベント(トラブルシューティング後のメッセージ)は割り込みによってレポートされます。
CPU はユーザープログラムの実行に割り込み、診断割り込み OB82 を実行します。
SFC 51 または 59 をユーザープログラムの OB82 で呼び出してモジュールにより出力された診断の詳細を表示できます。
プログラムにより OB 82 を終了するまで診断データは一定のまま保たれます。モジュールはプログラムが OB82 を終了すると診断の割り込みを確認します。

620

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

7.4.8

SM 338; POS-INPUTの技術データ

SM 338; POS-INPUT の技術データ

技術仕様
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 235 g

電圧、電流、電位 定格負荷電圧 L+

24 VDC 範囲

20.4 ... 28.8 V

 逆極性保護なし

絶縁なし、シールドのみ

 最大電位差
 入力(M 端子)と CPU 接地母線の間

1 VDC

 エンコーダ供給
 出力電圧L+ -0.8 V

 出力電流最大 900 mA、短絡に対する耐性

 電流消費量 バックプレーンバスによる最大 160 mA

 負荷電圧 L+ (無負荷)による最大 10 mA

モジュールの電力損失

代表値 3 W

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

621

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

技術仕様
エンコーダ入力 POS-INPUT0～2
位置検出

絶対値

SSI データおよび SSI データ間のシグナルの差

RS422 標準に準拠

絶対値エンコーダのデータ点総則とおよびケーブル  最大 125 kHz、320 m(ツイストペアおよびシールド)の長さ

 最大 250 kHz、160 m
 最大 500 kHz、60 m
 最大 1 MHz、20 m

 SSI フレーム転送速度

13 ビット

21 ビット

25 ビット 125 kHz112 µs176 µs208 µs 250 kHz

56 µs

88 µs

104 µs 500 kHz

28 µs

44 µs

52 µs

 1 MHz

14 µs

22 µs

26 µs

モノフロップ時間 2

16 µs、32 µs、48 µs、64 µs

デジタル入力(DI0、DI1)
絶縁なし、シールドのみ

入力電圧0 信号-3 V～5 V
1 信号 11 V～30.2 V

入力電流

0 シグナル≤ 2 mA (スタンバイ電流)
1 シグナル 9 mA (代表値)

入力遅延

0 > 1: 最大 300 μs
1 > 0: 最大 300 μs

最大反復速度

1 kHz

2 線 BEROS の接続、タイプ 2

サポートありシールド済みのケーブル長

600 m

シールドなしのケーブルの長さ

32 m

ステータス、割り込み、診断 割り込み 診断割り込み

プログラム可能

デジタル入力のステータス表示

LED(緑)

グループエラーLED(赤色)622

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

技術仕様
不正なエンコーダ値
自由トランスデューサのキャプチャ(標準モード)
 最大世代 1(2 ×フレーム転送速度) +モノフロップ時間 580 µs

 最小世代 1

フレーム転送速度 130 µs

 ジッター

フレーム転送速度+モノフロップ時間 450 µs

更新速度

450 µs 間隔でのフレーム評価

自由トランスデューサのキャプチャ(高速モード)
 最大世代 1(2 ×フレーム転送速度) +モノフロップ時間 400 µs

 最小世代 1

フレーム転送速度 100 µs

 ジッター

フレーム転送速度+モノフロップ時間 360 µs

更新速度

360 µs 間隔でのフレーム評価

等時性エンコーダ値の取得
 世代

現在の PROFIBUS DP サイクルの i の時間 T のエ
ンコーダ値

不正なフリーズしたエンコーダ値(フリーズ)
サイクリックエンコーダ値の取得(標準モード)
 最大世代 1(2 ×フレーム転送速度) +モノフロップ時間 580 µs

 最小世代 1

フレーム転送速度 130 µs

 ジッター

フレーム転送速度+モノフロップ時間 450 µs

等時性エンコーダ値の取得
 ジッター

最大(フレーム転送速度 n + プログラムされたフロ
ップ時間 n)=0、1、2、(チャンネル)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

623

その他のシグナルモジュール
7.4 位置デコーダモジュール SM 338; POS-INPUT; (6ES7338-4BC01-0AB0)

技術仕様
モジュールの等時性の時間
標準モード

高速モード

TCI

850 µsTCO

620 µsToiMin

90 µs

TDPMin1620 µs

TCI

700 µsTCO

0 µs

ToiMin0 µs

TDPMin900 µs1 エンコーダの世代は、転送プロセスおよび処理によって決定されます
2 絶対値エンコーダのモノフロップ時間の制限:(1 /送信速度) < 絶対値エンコーダのモノフロップ時間 < 64 µs + 2 x (1 /送信速度)

624

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

8

インターフェースモジュール

インターフェースモジュール
この章では、S7-300 インターフェースモジュールの技術およびプロパティについて説明しています。

8.1

モジュールの概要

概要
以下の表は、この章で説明しているインターフェースモジュールの重要な機能の概要を示しています。 この概要を参照することにより、必要に応じたモジュールを選択できます。
表 8- 1

インターフェースモジュール: プロパティの概要

プロパティ

インターフェースモジュ
ール IM 360

インターフェースモジュ
ール IM 361

インターフェースモジュ
ール IM 365

 1～3

 0と1

 接続ケーブル 386 経由

 接続ケーブル 386 経由

 接続ケーブル 386 経由

で IM 360 から IM 361

で IM 360 から IM 361

で IM 365 から IM 365

へへ、または IM 361 からへ

S7-300 ラックへの  0
インストールに適合
データ転送

IM 361 へ距離 最大 10 m

 最大 10 m

 1 m、永久的に接続

特殊機能

---

---

 あらかじめ組み立てたモジュールペア
 ラック 1 は信号モジュールのみサポート
 IM 365 は通信バスをラ
ック 1 へルートしません

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

625

インターフェースモジュール
8.2 インターフェースモジュール IM 360; (6ES7360-3AA01-0AA0)

8.2

インターフェースモジュール IM 360; (6ES7360-3AA01-0AA0)

注文番号
6ES7360-3AA01-0AA0

プロパティ
インターフェースモジュール IM 360 の特殊機能:●

S7-300 のラック 0 のインターフェース●

接続ケーブル 368 経由で IM 360 から IM 361 へデータ転送●

IM 360 と IM 361 の間の最大長さは 10 m ですステータスおよびエラーLED
インターフェースモジュール IM 360 には以下のステータスおよびエラーLED がありま
す。

表示要素

意味

説明

SF

グループエラー LED は以下の場合に点灯します 接続しているケーブルが見つからない。
 IM 361 がスイッチオフされている。

626

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

インターフェースモジュール
8.2 インターフェースモジュール IM 360; (6ES7360-3AA01-0AA0)
正面図
以下の図はインターフェースモジュール IM 360 の正面図を示しています; 287
6)

技術データ
以下の概要はインターフェースモジュール IM 360 の技術データを示しています。

技術データ
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)40 x 125 x 120

重量

約 250 gモジュールの固有データ
 ケーブルの長さ
 次の IM までの最大長さ10 m

 電流消費量 バックプレーンバスによる

350 mA

電力損失

代表値 2 W

ステータスおよびエラーLEDあり

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

627

インターフェースモジュール
8.3 インターフェースモジュール IM 361; (6ES7361-3CA01-0AA0)

8.3

インターフェースモジュール IM 361; (6ES7361-3CA01-0AA0)

注文番号
6ES7361-3CA01-0AA0

プロパティ
インターフェースモジュール IM 361 の特殊機能:●

24 VDC 電源●

S7-300 のラック 1～3 のインターフェース●

S7-300 バックプレーンバス経由での電流出力: 最大 0.8 A●

接続ケーブル 368 経由で IM 360 から IM 361 へ、または IM 361 から IM 361 へのデータ転送●

IM 360 と IM 361 の間の最大長さは 10 m です●

IM 361 と IM 361 の間の最大長さは 10 m

ステータスおよびエラーLED
インターフェースモジュール IM 361 には以下のステータスおよびエラーLED がありま
す。

表示要素

意味

説明

SF

グループエラー LED は以下の場合に点灯します 接続しているケーブルが見つからない 連続して接続されている
IM 361 がスイッチオフされている CPU が POWER OFF の状態になっている

5 VDC

S7-300 バックプレーンバスの-

5 VDC 電源628

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

インターフェースモジュール
8.3 インターフェースモジュール IM 361; (6ES7361-3CA01-0AA0)
正面図
以下の図はインターフェースモジュール IM 361 の正面図を示しています; 287s

6)'&9

0
/
0
; ,1

①



正面図

技術データ
以下の概要はインターフェースモジュール IM 361 の技術データを示しています。
技術データ
外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)80 x 125 x 120

重量

505 g

モジュールの固有データ
ケーブルの長さ
次の IM までの最大長さ

10 m

電流消費量
24 VDC～

0.5 A

電力損失

代表値 5 W

バックプレーンバスの電流シンク

0.8 A

ステータスおよびエラーLEDあり

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

629

インターフェースモジュール
8.4 インターフェースモジュール IM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0)
下記も参照
S7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品 (ページ 731)

8.4

インターフェースモジュール IM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0)

注文番号: "標準モジュール"
6ES7365-0BA01-0AA0

注文番号: "SIPLUS S7-300 モジュール"
6AG1365-0BA01-2AA0

プロパティ
インターフェースモジュール IM 365 の特殊機能:●

ラック 0 およびラック 1 のあらかじめ組み立てたモジュールのペア●

0.8 A までの 1.2 A の合計電力が各ラックで使用することができます●

永久的に接続済みの 1 m の長さのケーブルを接続●

IM 365 は通信バスをラック 1 にルートしません。たとえば、通信バスファンクショ
ンのある FM をラック 1 にインストールすることはできません。

630

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

インターフェースモジュール
8.4 インターフェースモジュール IM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0)
正面図
以下の図はインターフェースモジュール IM 365 の正面図を示しています,0
5(&(,9(①②,0
6(1'



ラック 1
ラック 0

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

631

インターフェースモジュール
8.4 インターフェースモジュール IM 365; (6ES7365-0BA01-0AA0)
技術仕様
以下の概要はインターフェースモジュール IM 365 の技術データを示しています。

技術データ
外形寸法と重量
各モジュールの外形寸法 W x H x D(mm)40 x 125 x 120

重さ合計

580 g

モジュールの固有データ
ケーブルの長さ
次の IM までの最大長さ

1m

電流消費量
バックプレーンバスによる100 mA

電力損失

代表値 0.5 W

電流シンク

最大 1.2 A

モジュールごと

0.8 A

ステータスおよびエラーLED

なし

632

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット

A.1

A

ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングの原理

ユーザープログラムのパラメータの割り付け

STEP 7 でモジュールをプログラム済みです。
以下の場合、ユーザープログラムで SFC を使用できます。
●

新しいパラメータをモジュールに割り付け、●パラメータを CPU からアドレス設定したシグナルモジュールに転送する場合

パラメータはデータレコードに格納されています
シグナルモジュールパラメータはデータレコード 0 および 1 に書き込まれています。特定のアナログ入力モジュールでは、データレコード 128 に書き込まれている場合があります。

編集可能なパラメータ
データレコード 1 のパラメータを編集できます。また、そのパラメータを SFC55 を使用してシグナルモジュールに転送できます。 CPU パラメータはこれにより変更されることはありません!
ユーザープログラムのデータレコード 0 のパラメータは変更できません。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

633

シグナルモジュールのパラメータセット
A.1 ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングの原理
プログラミング用 SFC
ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングで使用可能な SFC:
表 A- 1

シグナルモジュールのプログラミング用 SFC

SFC 番号識別子

アプリケーション

55

WR_PARM

プログラム可能なパラメータ(データレコード 1 および 28)をアドレス設定したシグナルモジュールに転送します。

56

WR_DPARM

パラメータ(データレコード 0、1 または 128)を CPU からアドレス設定したシグナルモジュールに転送します。

57

PARM_MOD

すべてのパラメータ(データレコード 0、1 および 128)を CPU からア
ドレス設定したシグナルモジュールに転送します。

パラメータの内容
次の章では、様々なモジュールクラスの変更名のうなすべてのパラメータについて説明
しています。 シグナルモジュールの情報については、以下を参照してください。
●『STEP 7』オンラインヘルプ●

このリファレンスマニュアルを参照できます
様々なシグナルモジュールについて説明している章では、対応するコンフィグレー
ション可能なパラメータについても説明しています。

その他の参照ユーザープログラムのシグナルモジュールのプログラミングおよび対応する SFC の詳
細については、『STEP 7』のマニュアルを参照してください。

634

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.2 デジタル IO モジュールのパラメータA.2

デジタル IO モジュールのパラメータ

パラメータ
以下の表は、デジタル入力モジュール用に設定できるパラメータの一覧です。
注記
プログラム可能なデジタル IO モジュールの詳細については、関連のモジュールについて説明している章を参照してください。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用●

SFB53 "WRREC" (GSD 向けなど)を使用。

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC 56 および 57、および SFB53 を使用して転送することもできます(STEP 7)オンラインヘルプを参照)。
表 A- 2

デジタル IO モジュールのパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55、... PG

SFB53
0

入力遅延

なし

あり

失われたエンコーダ電源の診断

なし

あり

断線診断

なし

あり

あり

あり

診断割り込みの有効化ありあり

ポジティブエッジでのハードウェアの割り込みありあり

ネガティブエッジでのハードウェアの割り込みありあり

ハードウェアの割り込み有効1

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

635

シグナルモジュールのパラメータセット
A.2 デジタル IO モジュールのパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は、デジタル入力モジュールのパラメータのデータレコード 1 の構造を示しています。
対応するビットで論理"1"を設定して、パラメータを有効化します。
ࡃࠗ࠻ 

⸻ᢿഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
ࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕߩഀࠅㄟߺ᦭ലൻ

ࡃࠗ࠻     ࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕഀࠅㄟߺ

࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ

ࡃࠗ࠻     ࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕഀࠅㄟߺ

࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜ਄߇ࠅࠛ࠶ࠫ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩ┙ߜਅࠅࠛ࠶ࠫ

⹥ᒰᄖ

ክኁእ
ࡃࠗ࠻

図 A-1

⹥ᒰᄖ
⹥ᒰᄖ

デジタル入力モジュールのパラメータのデータレコード 1

下記も参照
デジタルモジュールの診断 (ページ 73)

636

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.3 デジタル出力モジュールのパラメータA.3

デジタル出力モジュールのパラメータ

パラメータ
以下の表は、デジタル出力モジュール用に設定できるすべてのパラメータを示しています。
注記
プログラム可能なデジタル IO モジュールの詳細については、関連のモジュールについて説明している章を参照してください。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用●

SFB53 "WRREC" (GSD 向けなど)を使用。

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC 56 および 57、そして SFB 53 を使用してモジ
ュールに転送することもできます(STEP 7 のオンラインマニュアルを参照)。
表 A- 3

デジタル出力モジュールのパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55、... PG

SFB53
失われたロード電圧 L+の診断

0

なし

あり

断線診断

なし

あり

M への短絡の診断なし

あり

L+への短絡の診断

なし

あり

あり

あり

CPU 停止時の動作ありあり

置換値"1"の設定ありあり

診断割り込みの有効化

1

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

637

シグナルモジュールのパラメータセット
A.3 デジタル出力モジュールのパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は、デジタル出力モジュールのパラメータのデータレコード 1 の構造を示しています。
バイト 0 の対応するビットで論理"1"を設定してパラメータを有効化します。








ࡃࠗ࠻

%27஗ᱛᤨߩേ૞
ᦨᣂߩ᦭ലߥ୯ࠍ଻ᜬߔࠆ
⟎឵୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
⸻ᢿഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ





 

   ࡃࠗ࠻⟎឵୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ



ࡃࠗ࠻



 

   ⟎឵୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩઍᦧ୯ࠍ᦭ലߦߔࠆ

ࡃࠗ࠻

図 A-2

⹥ᒰᄖ

デジタル出力モジュールのパラメータのデータレコード 1

注記"最後の有効な値を保持"および"置換値を設定"パラメータは、代用としてのみバイト 0で有効化する必要があります。

638

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.4 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの設定

A.4

デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES73228BH10-0AB0)からの設定

パラメータ
以下の表は、デジタル出力モジュール用に設定できるすべてのパラメータを示しています。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用●

SFB53 "WRREC" (GSD 向けなど)を使用。

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC 56 および SFC 57 を使用してモジュールに転送することもできます(STEP 7 のオンラインヘルプを参照してください)。
表 A- 4デジタル出力モジュール SM 322; (6ES7322-8HB10-0AB0)

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55、... PG

SFB53
診断:グループ診断

1

あり

あり

診断:負荷電圧 L+の低下
診断: 不一致エラー
診断割り込みの有効化
CPU/マスターSTOP 時の動作
置換値を使用S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

639

シグナルモジュールのパラメータセット
A.4 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの設定
データレコード 1 の構造
以下の図は、デジタル出力モジュールのパラメータのデータレコード 1 の構造を示しています。
バイト 0 の対応するビットで論理"1"を設定してパラメータを有効化します。
       ክኁእ&38⋫㷱㣑ቑ函㙪⊳ቑ╤⇫ 㦏㈛ቑ㦘╈ቍ⊳ት≬㖐 函㙪⊳ት∎䞷 69
ክኁእ













函㙪⊳ኞዀዐኪወ

函㙪⊳ኞዀዐኪወ
ክኁእ













函㙪⊳ኞዀዐኪወ

函㙪⊳ኞዀዐኪወ
ክኁእቋሼቮ㉔尐ሥቭᇭ

640

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.4 デジタル出力モジュール SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの設定
       ክኁእ峉㠼ₜ₏咃ኅ዆ዙኞዀዐኪወኍወዙኴ ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ峉㠼ₜ₏咃ኅ዆ዙኞዀዐኪወኍወዙኴ ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ峉㠼ₜ₏咃ኅ዆ዙኞዀዐኪወኍወዙኴ ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ峉㠼ₜ₏咃ኅ዆ዙኞዀዐኪወኍወዙኴ ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐክኁእ峉㠼━ቭ手ቢቑ㦘╈▥ክኁእ弯嘆榊⦶ቍሺቑኞዀዐኪወኍወዙኴቑ峉㠼 ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ弯嘆榊⦶ቍሺቑኞዀዐኪወኍወዙኴቑ峉㠼 ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ弯嘆榊⦶ቍሺቑኞዀዐኪወኍወዙኴቑ峉㠼 ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ弯嘆榊⦶ቍሺቑኞዀዐኪወኍወዙኴቑ峉㠼 ኞዀዐኪወᨺ  ኇኲ ኇዐ
ክኁእ













ኍወዙኴ峉㠼ኞዀዐኪወ

ኍወዙኴ峉㠼ኞዀዐኪወ
ክኁእ













ኍወዙኴ峉㠼ኞዀዐኪወ

ኍወዙኴ峉㠼ኞዀዐኪወ

図 A-3

データレコード 1 の構造

注記"最後の有効な値を保持"および"置換値を設定"パラメータは、代用としてのみバイト 0で有効化する必要があります。

下記も参照
デジタル出力モジュールのパラメータ (ページ 177)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

641

シグナルモジュールのパラメータセット
A.5 アナログ入力モジュールのパラメータA.5

アナログ入力モジュールのパラメータ

パラメータ
以下の表は、アナログ入力モジュール用に設定できるすべてのパラメータの一覧です。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC56 および SFC57 を使用してモジュールに転送することもできます(STEP 7 のマニュアルを参照)。
表 A- 5

アナログ入力モジュールのパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55... PGなし

あり

診断: 断線のモニタリング

なし

あり

温度単位

なし

あり

温度係数

なし

あり

平滑化

なし

あり

あり

あり

制限を超えた場合のハードウェア割り込みあり

あり

サイクル終了時の割り込みの有効化ありあり

外乱周波数抑制

あり

あり

測定タイプ

あり

あり

測定範囲

あり

あり

上限値

あり

あり

下限値

あり

あり

診断: グループ診断

診断割り込みの有効化

0

1

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

642

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.5 アナログ入力モジュールのパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は、8 つのチャンネルが 4 つにグループ化された、アナログ入力モジュール用
パラメータのデータレコード 1 の構造を示しています(AI 8 x 12 Bit など)。 チャンネル
がグループ化されていないモジュールの構造は、関係するモジュールの説明に記載されています。
バイト 0 の対応するビットで論理"1"を設定してパラメータを有効化します。








ࡃࠗ࠻
ࠨࠗࠢ࡞⚳ੌᤨߩഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
⸻ᢿഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
㒢⇇ഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ

ࡃࠗ࠻ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙

࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯

ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജࡕࠫࡘ࡯࡞ߩ
ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙ߦ㑐ㅪߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ



ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

᷹ቯ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷹ቯ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷹ቯ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷹ቯ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬

᷹ቯ▸࿐
᷹ቯ࠲ࠗࡊ

ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻
ਅ૏ࡃࠗ࠻
਄૏ࡃࠗ࠻
ਅ૏ࡃࠗ࠻
਄૏ࡃࠗ࠻
ਅ૏ࡃࠗ࠻
਄૏ࡃࠗ࠻
ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജࡕࠫࡘ࡯࡞ߩ
᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ਄㒢୯ࠣ࡞࡯ࡊ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩਅ㒢୯ࠣ࡞࡯ࡊ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ਄㒢୯ࠣ࡞࡯ࡊ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩਅ㒢୯ࠣ࡞࡯ࡊ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᵈฦ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊߩᦨೋߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦߪ‫ߩߟޔ‬㒢⇇୯ߩߺ߇⸳ቯߐࠇ߹ߔ‫ޕ‬

図 A-4

アナログ入力モジュールのパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

643

シグナルモジュールのパラメータセット
A.5 アナログ入力モジュールのパラメータ

注記
制限の表示はアナログ値の表示と一致します(第 4 章を参照)。 制限値の設定時に範囲の制限を遵守。

外乱周波数抑制
以下の表は、様々な周波数でのデータレコード 1 のバイト 1 のコーディングを示しています(前の図を参照)。 各チャンネルでの結果的な組込み時間を考慮してください!
表 A- 6

アナログ入力モジュールの外乱周波数抑制コード

外乱周波数抑制積分時間

コード

400 Hz2.5 ms

2#00

60 Hz

16.7 ms

2#01

50 Hz

20 ms

2#10

10 Hz

100 ms2#11644

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.5 アナログ入力モジュールのパラメータ
測定タイプと測定範囲
以下の表は、コードを含む、アナログ入力モジュールのすべての測定タイプと測定範囲を示しています。 データレコード 1 でバイト 2 からバイト 5 にこれらのコードを入力します(前の図を参照)。
注記
測定範囲に合わせるため、アナログ入力モジュールの範囲モジュールの測定を再設定する必要がある場合があります。

表 A- 7

アナログ入力モジュールの測定範囲コード

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001± 80 mV

2#0001± 250 mV

2#0010± 500 mV

2#0011±1V

2#0100± 2.5 V2#0101±5V

2#0110

1 V～5 V
0 V～10 V

2#0111
2#1000± 10 V

2#1001± 25 mV2#1010± 50 mV2#1011± 3.2 mA

2#0000±10 mA

2#00010～20 mA

2#0010

4～20 mA

2#0011±20 mA

2#0100±5 mA

2#01014 線トランスデューサ

2#00102 線トランスデューサ

2#00114～20 mA

2#0011

抵抗(4 線接続)

2#0100150 Ω

2#0010300 Ω2#0100600 Ω

2#0110

10 k Ω

2#1001

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

645

シグナルモジュールのパラメータセット
A.5 アナログ入力モジュールのパラメータ

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

抵抗 4 線接続; 100 Ω

2#011052 Ω～148 Ω

2#0001250 Ω

2#0011400 Ω

2#0101700 Ω

2#0111耐熱性 + リニア化 4 線 2#1000

Pt 100 Klima

2#0000接続

Ni 100 Klima

2#0001

Pt 100 標準範囲

2#0010

Pt 200 標準範囲

2#0011

Pt 500 標準範囲

2#0100

Pt 1000 標準範囲

2#0101

Ni 1000 標準範囲

2#0110

Pt 200 Klima

2#0111

Pt 500 Klima

2#1000

Pt 1000 Klima

2#1001

Ni 1000 Klima

2#1001

Ni 100 標準範囲

2#1011

内部コンパレータ付き 2#1010

タイプ B [PtRh - PtRh]

2#0000熱電対

タイプ N [NiCrSi-NiSi]

2#0001

外部コンパレータ付き 2#1011

タイプ E [NiCr-CuNi]

2#0010熱電対

タイプ R [PtRh -Pt]

2#0011タイプ S [PtRh -Pt]

2#0100タイプ J [Fe - CuNi IEC]

2#0101タイプ L [Fe-CuNi]

2#0110

タイプ T [Cu - CuNi]

2#0111タイプ K [NiCr-Ni]

2#1000タイプ U [Cu -Cu Ni]

2#1001

補償

熱電対+リニア化内部

2#1101比較
熱電対+リニア化外部比較

2#1110

下記も参照
アナログモジュール (ページ 365)

646

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータA.6

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ

パラメータ
以下の表は、アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD で設定できるすべてのパラメータを示しています。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC56 および SFC57 を使用してモジュールに転送することもできます(STEP 7 のマニュアルを参照)。
表 A- 8

SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55... PG

0

なし

あり

なし

あり

あり

あり

制限を超えた場合のハードウェア割り込みあり

あり

サイクル終了時の割り込みの有効化

あり

あり

温度単位

あり

あり

あり

あり

測定範囲

あり

あり

動作モード

あり

あり

温度係数

あり

あり

外乱周波数抑制

あり

あり

平滑化

あり

あり

上限値

あり

あり

下限値

あり

あり

診断: グループ診断
診断: 断線のモニタリング
診断割り込みの有効化

1

128

測定タイプ

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

647

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は SM 331; AI 8 x RTD のデータレコード 1 の構造を示しています。 対応するビットで論理"1"を設定して、パラメータを有効化します。








ࡃࠗ࠻
᷷ᐲන૏
៨᳁᷷ᐲ
⪇᳁᷷ᐲ

ࠨࠗࠢ࡞⚳ੌᤨߩഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
⸻ᢿഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
㒢⇇ഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ

ࡃࠗ࠻㨪ߪභ᦭ߐࠇߡ޿߹ߖࠎ

図 A-5

648

SM 331; AI 8 RTD のパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ
データレコード 128 の構造
以下の図は SM 331; AI 8 x RTD のデータレコード 128 の構造を示しています。








ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻









േ૞ࡕ࡯࠼ 5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕
ߩേ૞ࡕ࡯࠼ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ
ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙

࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ

5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕
ߩᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙
ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷷ᐲଥᢙ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷷ᐲଥᢙߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫
ࠍෳᾖᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩᐔṖൻߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

図 A-6

SM 331; AI 8 x RTD のデータレコード 128

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

649

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータࡃࠗ࠻᷷ᐲଥᢙ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷷ᐲଥᢙߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫
ࠍෳᾖᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩᐔṖൻߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯
࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻
᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷷ᐲଥᢙ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷷ᐲଥᢙߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼
⴫ࠍෳᾖᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩᐔṖൻߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷷ᐲଥᢙ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩ᷷ᐲଥᢙߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZ᷹᷷ᛶ᛫૕ߩᐔṖൻߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

図 A-7

650

SM 331; AI 8 x RTD のデータレコード 128(続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ

バイト14

上位バイト

バイト15

下位バイト

バイト16

上位バイト

バイト17

下位バイト

バイト18

上位バイト

バイト19

下位バイト

バイト20

上位バイト

バイト21

下位バイト

バイト22

上位バイト

バイト23

下位バイト

バイト24

上位バイト

バイト25

下位バイト

バイト26

上位バイト

バイト27

下位バイト

バイト28

上位バイト

バイト29

下位バイト

バイト30

上位バイト

バイト31

下位バイト

バイト32

上位バイト

バイト33

下位バイト

バイト34

上位バイト

バイト35

下位バイト

バイト36

上位バイト

バイト37

下位バイト

図 A-8

上限値
チャンネルグループ0、
チャンネル0
下限値
チャンネルグループ0、
チャンネル0

上限値
チャンネルグループ0、
チャンネル1
下限値
チャンネルグループ0、
チャンネル1

上限値
チャンネルグループ1、
チャンネル2
下限値
チャンネルグループ1、
チャンネル2

上限値
チャンネルグループ1、
チャンネル3
下限値
チャンネルグループ1、
チャンネル3

上限値
チャンネルグループ2、
チャンネル4
下限値
チャンネルグループ2、
チャンネル4

上限値
チャンネルグループ2、
チャンネル5
下限値
チャンネルグループ2、
チャンネル5

SM 331; AI 8 x RTD のデータレコード 128(続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

651

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

図 A-9

਄㒢୯
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

SM 331; AI 8 x RTD のデータレコード 128(続き)注記
制限の表示は、アナログ値の表示と一致します。 制限値の設定時に範囲の制限を遵守。

SM 331; AI 8 x RTD の操作モード
以下の表は、様々な操作モードでのデータレコード 0 のバイト 128 のコーディングを示しています(前の図を参照)。
表 A- 9SM 331; AI 8 x RTD の動作モードコーディング

動作モード

コード

8 つのチャンネル、ハードウェアフィルタ

2#00000000

8 つのチャンネル、ソフトウェアフィルタ

2#00000001

4 つのチャンネル、ハードウェアフィルタ

2#00000010

652

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ
SM 331; AI 8 x RTD の外乱周波数の抑制
以下の表は、データレコード 128 のバイト 1 に入力する周波数コードを示しています(前の図を参照)。 50 Hz、60 Hz、および 400 Hz は 8 つのチャンネルのソフトウェアフィルタモードにのみ適用されます。 50 Hz、60 Hz、および 400 Hz の設定は 4 つから 8
つのチャンネルのハードウェアフィルタモードにのみ適用されます。
表 A- 10

SM 331; AI 8 x RTD の外乱抑制コーディング

外乱周波数抑制コード

400 Hz

2#00

60 Hz

2#01

50 Hz

2#10

50/60/400 Hz

2#11

SM 331; AI 8 x RTD の測定タイプおよび測定範囲
以下の表は、コードを含む、モジュールのすべての測定タイプと測定範囲を示しています。 これらのコードをデータレコード 128 の対応するバイトに入力します(図アナログ

入力モジュールのパラメータのデータレコード 1 を参照)。
表 A- 11

SM 331; AI 8 x RTD の測定範囲コード

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000抵抗(4 線接続)

2#0100150 Ω

2#0010300 Ω2#0100600 Ω

2#0110150 Ω

2#0010300 Ω2#0100600 Ω

2#0110

抵抗(3 線接続)

2#0101

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

653シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

耐熱性 + リニア化 4 線接続

2#1000

Pt 100 Climatic

2#00000000

Ni 100 Climatic

2#00000001

Pt 100 Standard

2#00000010

Ni 100 Standard

2#00000011

Pt 500 Standard

2#00000100

Pt 1000 Standard

2#00000101

Ni 1000 Standard

2#00000110

Pt 200 Climatic

2#00000111

Pt 500 Climatic

2#00001000

Pt 1000 Climatic

2#00001001

Ni 1000 Climatic

2#00001010

Pt 200 Standard

2#00001011

Ni 120 Standard

2#00001100

Ni 120 Climatic

2#00001101

Cu 10 Climatic

2#00001110

Cu 10 Standard

2#00001111

Ni 200 Standard

2#00010000

Ni 200 Climatic

2#00010001

Ni 500 Standard

2#00010010

Ni 500 Climatic

2#00010011

Pt 10 GOST Climatic

2#00010100

Pt 10 GOST Standard

2#00010101

Pt 50 GOST Climatic

2#00010110

Pt 50 GOST Climatic

2#00010111

Pt 100 GOST Climatic

2#00011000

Pt 100 GOST Standard

2#00011001

Pt 500 GOST Climatic

2#00011010

Pt 500 GOST Standard

2#00011011

Cu 10 GOST Climatic

2#00011100

Cu 10 GOST Standard

2#00011101

Cu 50 GOST Climatic

2#00011110

Cu 50 GOST Standard

2#00011111

Cu 100 GOST Climatic2#00100000

Cu 100 GOST Standard

2#00100001

Ni 100 GOST Climatic2#00100010

Ni 100 GOST Standard

2#00100011

654

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

耐熱性 + リニア化 3 線接続

2#1001

Pt 100 climatic

2#00000000

Ni 100 climatic

2#00000001

Pt 100 標準

2#00000010

Ni 100 標準

2#00000011

Pt 500 標準

2#00000100

Pt 1000 標準

2#00000101

Ni 1000 標準

2#00000110

Pt 200 climatic

2#00000111

Pt 500 climatic

2#00001000

Pt 1000 climatic

2#00001001

Ni 1000 climatic

2#00001010

Pt 200 標準

2#00001011

Ni 120 標準

2#00001100

Ni 120 climatic

2#00001101

Cu 10 climatic

2#00001110

Cu 10 標準

2#00001111

Ni 200 標準

2#00010000

Ni 200 climatic

2#00010001

Ni 500 標準

2#00010010

Ni 500 climatic

2#00010011

Pt 10 GOST climatic

2#00010100

Pt 10 GOST 標準

2#00010101

Pt 50 GOST climatic

2#00010110

Pt 50 GOST 標準

2#00010111

Pt 100 GOST climatic

2#00011000

Pt 100 GOST 標準

2#00011001

Pt 500 GOST climatic

2#00011010

Pt 500 GOST 標準

2#00011011

Cu 10 GOST climatic

2#00011100

Cu 10 GOST 標準

2#00011101

Cu 50 GOST climatic

2#00011110

Cu 50 GOST 標準

2#00011111

Cu 100 GOST climatic2#00100000

Cu 100 GOST 標準

2#00100001

Ni 100 GOST climatic2#00100010

Ni 100 GOST 標準

2#00100011

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

655

シグナルモジュールのパラメータセット
A.6 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x RTD のパラメータ
SM 331; AI 8 x RTD の温度係数
以下の表は、データレコード 128 の対応するバイトに入力する温度係数コードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 12

SM 331; AI 8 x RTD の温度係数コード

温度係数

コード

Pt 0.003850 Ω/Ω/°C (IPTS-68)

2#0000Pt 0,003916 Ω/Ω/°C

2#0001

Pt 0.003902 Ω/Ω/°C

2#0010Pt 0.003920 Ω/Ω/°C

2#0011

Pt 0.003850 Ω/Ω/°C (ITS-90)

2#0100Pt 0.003910 Ω/Ω/°C

2#0101

Pt 0.006170 Ω/Ω/°C

2#0111

Ni 0.006180 Ω/Ω/°C

2#1000Ni 0.006720 Ω/Ω/°C

2#10010.005000 Ω/Ω/ °C (LG Ni 1000)

2#1010Cu 0.004260 Ω/Ω/°C

2#1011

Cu 0.004270 Ω/Ω/°C

2#1100Cu 0.004280 Ω/Ω/°C

2#1101656

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ
SM 331; AI 8 x RTD の平滑化
以下の表は、データレコード 128 の対応するバイトに入力するすべての平滑化コードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 13

SM 331; AI 8 x RTD の平滑化コード

平滑化

コード

なし

2#00

低

2#01

平均値

2#10

高

2#11

下記も参照
アナログモジュール (ページ 365)
アナログ入力モジュールのパラメータ (ページ 642)

A.7

SM 331; AI 8 TC のパラメータ

パラメータ
以下の表は、アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x TC で設定できるすべてのパラメータを示しています。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC56 および SFC57 を使用してモジュールに転送することもできます(STEP 7 のマニュアルを参照)。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

657

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ
表 A- 14

SM 331; AI 8 TC のパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55... PG

なし

あり

なし

あり

あり

あり

制限を超えた場合のハードウェア割り込みあり

あり

サイクル終了時の割り込みの有効化

あり

あり

温度単位

あり

あり

あり

あり

測定範囲

あり

あり

動作モード

あり

あり

熱電対を開く場合の応答ありあり

外乱周波数抑制

あり

あり

平滑化

あり

あり

上限値

あり

あり

下限値

あり

あり

診断: グループ診断

0

診断: 断線のモニタリング
診断割り込みの有効化

1

128

測定タイプ

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

658

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は SM 331; AI 8 x TC のデータレコード 1 の構造を示しています。 対応するビットで論理"1"を設定して、パラメータを有効化します。








ࡃࠗ࠻
᷷ᐲන૏
៨᳁᷷ᐲ
⪇᳁᷷ᐲ

ࠨࠗࠢ࡞⚳ੌᤨߩഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
⸻ᢿഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
㒢⇇ഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ

ࡃࠗ࠻㨪ߪභ᦭ߐࠇߡ޿߹ߖࠎ

図 A-10SM 331; AI 8 x TC のパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

659

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ
データレコード 128 の構造
以下の図は SM 331; AI 8 x TC のデータレコード 128 の構造を示しています。
















ࡃࠗ࠻

േ૞ࡕ࡯࠼ 5/#+Z6%ߩേ૞ࡕ࡯࠼
ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ

5/#+Z6%ߩ
ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙ߦ㑐ㅪߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ክኁእ᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z6%ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ክኁእ᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z6%ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ክኁእᐔṖൻ‫ ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+‫ؖ‬6%ߩᐔṖൻߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z6%ߩᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ክኁእ᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z6%ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ክኁእ᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Z6%ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

図 A-11660

図 A-10 SM 331; AI 8 x TC のデータレコード 128 (続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ

バイト7
平滑化、チャンネルグループ1 (SM 331; AI 8 ╳ TCの平滑化に関係するコー
ド表を参照)

熱電対を開くときの動作、チャンネルグループ1(SM 331; AI 8 x TCの電熱対を開くときの動作に関係するコード表を参照)

バイト8測定タイプ、チャンネルグループ2(SM 331; AI 8 x TCの測定範囲に関係する
コード表を参照)

バイト9
測定範囲、チャンネルグループ2(SM 331; AI 8 x TCの測定範囲に関係する
コード表を参照)

バイト10
平滑化、チャンネルグループ2 (SM331; AI 8 x TCの平滑化に関係する
コード表を参照)

熱電対を開くときの動作、チャンネルグループ2(SM 331; AI 8 x TCの熱電対を開くときの動作に関係する
コード表を参照)

バイト11
測定タイプ、チャンネルグループ3(SM 331; AI 8 x TCの測定範囲に関係する
コード表を参照)

バイト12
測定範囲、チャンネルグループ3(SM 331; AI 8 x TCの測定範囲に関係する
コード表を参照)

バイト13
平滑化、チャンネルグループ3 (SM 331; AI 8 ╳ TCの平滑化に関係する
コード表を参照)

熱電対を開くときの動作、チャンネルグループ3(SM 331; AI 8 x TCの熱電対を開くときの動作に関係する
コード表を参照)

図 A-12

SM 331; AI 8 TC のデータレコード 128 (続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

661

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

図 A-13662

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

SM 331; AI 8 TC のデータレコード 128 (続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

図 A-14਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

SM 331; AI 8 TC のデータレコード 128 (続き)注記
制限の表示は、アナログ値の表示と一致します。 制限値の設定時に範囲の制限を遵守。

SM 331; AI 8 x TC の操作モード
以下の表は、様々な操作モードでのデータレコード 0 のバイト 128 のコーディングを示しています(前の図を参照)。
表 A- 15

SM 331; AI 8 x TC の動作モードコード

動作モード

コード

8 つのチャンネル、ハードウェアフィルタ

2#00000000

8 つのチャンネル、ソフトウェアフィルタ

2#00000001

4 つのチャンネル、ハードウェアフィルタ

2#00000010

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

663

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ
SM 331; AI 8 x TC の外乱周波数の抑制
以下の表は、データレコード 128 のバイト 1 に入力する周波数コードを示しています(前の図を参照)。 400 Hz、60 Hz、および 50 Hz 設定は 8 つのチャンネルのソフトウェ
アフィルタモードにのみ適用されます。 50 Hz、60 Hz、および 400 Hz の設定は 4 つから 8 つのチャンネルのハードウェアフィルタモードにのみ適用されます。
表 A- 16

SM 331; AI 8 x TC の外乱周波数抑制コード

外乱周波数抑制コード

400 Hz

2#00

60 Hz

2#01

50 Hz

2#10

50/60/400 Hz

2#11

SM 331; AI 8 x TC の測定タイプおよび測定範囲
以下の表は、コードを含む、モジュールのすべての測定タイプと測定範囲を示しています。 これらのコードをデータレコード 128 の対応するバイトに入力します(図アナログ

入力モジュールのパラメータのデータレコード 1 を参照)。
表 A- 17

SM 331; AI 8 x TC の測定範囲コード

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

TC-L00C: (熱電対、リニア、0 °C 基準温度)

2#1010B

2#0000N

2#0001E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010TXK/XK(L)2#1011

664

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

TC-L50C: (熱電対、リニア、50 °C 基準温度)

2#1011B

2#0000N

2#0001E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010TXK/XK(L)2#1011

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

665

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

TC-IL: (熱電対、リニア、内部比較)

2#1101B

2#0000N

2#0001E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010TXK/XK(L)2#1011B

2#0000N

2#0001E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010TXK/XK(L)2#1011TC-EL: (熱電対、リニア、外部比較)

2#1110SM 331; AI 8 x TC の熱電対を開く場合の応答
以下の表は、データレコード 128 の対応するバイトに入力する熱電対を開く場合の動作のコードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 18

SM 331; AI 8 x TC の熱電対を開く動作のコード

熱電対を開く場合の応答

コード

オーバーフロー

2#0

アンダーフロー

2#1

666

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.7 SM 331; AI 8 TC のパラメータ
SM 331; AI 8 x TC の平滑化
以下の表は、データレコード 128 の対応するバイトに入力するすべての平滑化コードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 19

SM 331; AI 8 x TC の平滑化コード

平滑化

コード

なし

2#00

低

2#01

平均値

2#10

高

2#11

下記も参照
アナログモジュール (ページ 365)
アナログ入力モジュールのパラメータ (ページ 642)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

667

シグナルモジュールのパラメータセット
A.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit のパラメータA.8

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit のパラメータ

データレコード 1 の構造
以下の図は、アナログ入力モジュールのパラメータのデータレコード 1 の構造を示しています。
バイトで対応するビットで論理"１"を設定してパラメータを有効化します。
       

ࡃࠗ࠻

᷷ᐲ᷹ቯ

       ࡃࠗ࠻ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙       ᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞
᷹ቯᣇᴺ߅ࠃ᷹߮ቯ▸࿐࠴ࡖࡦࡀ࡞

ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

᷹ቯ▸࿐
᷹ቯ࠲ࠗࡊ

       

ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

᷷ᐲଥᢙ࠴ࡖࡦࡀ࡞߅ࠃ߮
᷷ᐲଥᢙ࠴ࡖࡦࡀ࡞߅ࠃ߮
᷷ᐲଥᢙ࠴ࡖࡦࡀ࡞߅ࠃ߮
᷷ᐲଥᢙ࠴ࡖࡦࡀ࡞߅ࠃ߮

࠴ࡖࡦࡀ࡞‫ޔޔޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞‫ޔޔޔ‬図 A-15668

アナログ入力モジュールのパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit のパラメータ
温度測定
以下の表は、データレコード 1 のバイト 0 に入力する温度測定コードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 20

アナログ入力モジュールの温度測定コード

リニア化の温度単位

コード

摂氏温度

2#0000 0000

華氏温度

2#0000 1000

ケルビン

2#0001 0000

外乱周波数抑制
以下の表は、データレコード 1 のバイト 1 に入力する周波数コードを示しています(前の図を参照)。 各モジュールでの結果的な組込み時間を考慮してください!
表 A- 21

アナログ入力モジュールの外乱周波数抑制コード

外乱周波数抑制

積分時間

コード

60 Hz

50 ms

2#01

50 Hz

60 ms

2#10

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

669

シグナルモジュールのパラメータセット
A.8 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 13 Bit のパラメータ
測定タイプと測定範囲
以下の表には、コードを含む、アナログ入力モジュールのすべての測定タイプと測定範囲が含まれています。 これらのコードをバイト 2 から 13 でデータレコード 1 に入力します(前の図を参照)。
注記
アナログ入力モジュールのフロントコネクタは測定範囲にしたがって配線する必要があります!
表 A- 22

アナログ入力モジュールの測定範囲

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001± 50 mV2#1011± 500 mV

2#0011±1V

2#0100±5V

2# 0110

1 V～5 V2#0111

0 V～10 V

2#1000± 10 V

2#10010 mA～20 mA

2#00104 mA～20 mA

2#0011± 20 mA

2#0100600 Ω

2#0110

6 kΩ

2#1000PTC

2#1111

Pt 100 Klima

2#0000

Pt 100 Standard

2#0010Ni 100 Klima

2#0001

Ni 100 Standard

2#0011

Ni 1000 / LG-Ni 1000 Klima

2#1010Ni 1000 / LG-Ni 1000 Standard

2#0110

KTY83/110

2#1100

KTY84/130

2#1101電流抵抗

耐熱性(リニア)

670

2#00102#0101

2#1001

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定
温度係数
以下の表は、データレコード 1 のバイト 10～13 に入力する温度係数コードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 23

アナログ入力モジュールの温度測定コード

温度係数

測定範囲

コード

Pt 0.003850 Ω/Ω/°C (ITS-90)

Pt 1002#0100Ni 0.006180 Ω/Ω/°C

Ni 100 / Ni 1000

2#1000Ni 0.005000 Ω/Ω/°C

LG-Ni 1000

2#1010A.9

アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の
設定

パラメータ
以下の表は、絶縁されたデジタル出力モジュール SM 331; AI 8 ×16 Bit (6ES73317NF10-0AB0)用に設定できるすべての設定を示しています。 この比較表は、様々なパラメータのコンフィグレーションに使用できる特定の方法を示しています。
●

SFC55 "WR_PARM"●

STEP 7 プログラミングデバイス

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC56 または SFC57 を使用してモジュールに転送できます。
表 A- 24

絶縁したアナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータ

パラメータ

データレコー 以下を使用してコンフィグレーション可能...
ド番号... SFC55...プログラミングデバイ
ス

診断: グループ診断

0

診断: 断線のモニタリング

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

なし

あり

なし

あり

671

シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定

以下を使用してコンフィグレーション可能...
制限を超えた場合のハードウ

1

あり

あり

診断割り込みの有効化

ありあり

サイクル終了時のアラーム有

あり

あり

あり

あり

ノイズの抑制

あり

あり

測定方法

あり

あり

測定範囲

あり

あり

平滑化

あり

あり

上限値

あり

あり

下限値

あり

あり

ェア割り込み効モジュール操作モード

128

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

672

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定
データレコード 1 の構造
以下の表は、絶縁されたアナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 1 の構造を示しています。
バイト 0 の対応するビットで論理"１"を設定してパラメータを有効化します。
















ࡆ࠶࠻⇟ภ

ࡃࠗ࠻

ࠨࠗࠢ࡞⚳ੌᤨߩഀࠅㄟߺߩ᦭

⸻ᢿഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ
㒢⇇ഀࠅㄟߺߩ᦭ലൻ

ࡃࠗ࠻㨪ߪභ᦭ߐࠇߡ޿߹ߖࠎ

図 A-16

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

673シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定
データレコード 128 の構造
以下の表は、絶縁されたアナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 128 の構造を示しています。


ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻















ࡆ࠶࠻⇟ภ

േ૞ࡕ࡯࠼ 5/#+‫ؖ‬$KVߩേ૞ࡕ࡯࠼ߦ
㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ
ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ

5/#+Zࡆ࠶࠻ߩ
ᄖੂ๟ᵄᢙᛥ೙ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Zࡆ࠶࠻ߩᐔṖൻ⸳ቯߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

図 A-17674

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 128

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定

ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Zࡆ࠶࠻ߩᐔṖൻ⸳ቯߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Zࡆ࠶࠻ߩᐔṖൻ⸳ቯߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ࠲ࠗࡊ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+aZࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻᷹ቯ▸࿐‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Zࡆ࠶࠻ߩ᷹ቯ▸࿐ߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯
࠼⴫ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻
ᐔṖൻ‫ࡊ࡯࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬5/#+Zࡆ࠶࠻ߩᐔṖൻ⸳ቯߦ㑐ଥߔࠆࠦ࡯࠼⴫ࠍ
ෳᾖ

図 A-18

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 128(続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

675シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

図 A-19676਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 128(続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

਄૏ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ਅ૏ࡃࠗ࠻

図 A-20਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

਄㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
ਅ㒢୯࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠣ࡞࡯ࡊ‫ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞

SM 331; AI 8 x 16 Bit のパラメータのデータレコード 128(続き)注記
制限の表示は、アナログ値の表示と一致します。 制限値の設定時に範囲の制限を遵守。

モジュール操作モード
以下の表は、データレコード 128 のバイト 0 に入力する操作モードを示しています(前の図を参照)。
表 A- 25

SM 331; AI 8 x 16 Bit の操作モードコード

モジュール操作モード

コード

8 チャンネル

2#00000000

4 チャンネル

2#00000001

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

677シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定
ノイズの抑制
以下の表は、データレコード 128 のバイト 1 に入力する周波数コードを示しています(前の図を参照)。 4 チャンネルモードは、50 Hz、60 Hz、および 400 Hz のノイズ抑制が設定されている場合にのみ動作します。
表 A- 26

SM 331; AI 8 x 16 Bit のノイズの抑制

ノイズの抑制コード

400 Hz

2#00

60 Hz

2#01

50 Hz

2#10

50 Hz、60 Hz、および 400 Hz

2#11

測定方法および範囲
以下の表は、絶縁されたアナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit の測定範囲を示しています。 以下の表は、測定方法および範囲コードを示しています。 これらのコー
ドを、データレコード 128 の適切なバイトの必要な測定範囲にしたがって入力します(前の図を参照)。
表 A- 27

SM 331; AI 8 x 16 Bit の測定範囲コード

測定方法

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001±5 V

2#0110

1 V～5 V2#0111±10 V

2#10010 mA～20 mA

2#00104 mA～20 mA

2#0011± 20 mA

2#0100電流(4 線トランスデューサ) 2#0010

678

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.9 アナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit (6ES7331-7NF10-0AB0)の設定
入力の平滑化の設定
以下の表は、絶縁されたアナログ入力モジュール SM 331; AI 8 x 16 Bit の平滑化の設定を示しています。 これらのコードを、データレコード 128 の適切なバイトの必要な平滑化にしたがって入力します(前の図を参照)。
表 A- 28

SM 331; AI 8 x 16 Bit の平滑化コード

平滑化の設定

コード

なし

2#00

低

2#01

平均値

2#10

高

2#11

下記も参照
アナログモジュール (ページ 365)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

679

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ

A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ
パラメータ
以下の表は、アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC で設定できるすべてのパラメータを示しています。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC55 "WR_PARM"を使用

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC56 および SFC57 を使用してモジュールに転送することもできます(STEP 7 のマニュアルを参照)。
パラメータ

データレコ
ード番号

以下を使用して、プログラ
ム可能... SFC55... PG

診断: チャンネル

0

なし

あり

診断: 断線用

0なし

あり

制限を超えた場合のハードウェア割り込み 1

ありあり

診断割り込みの有効化

1

あり

あり

温度単位

1

あり

あり

自動キャリブレーションの起動

1

あり

あり

外乱周波数抑制

1

あり

あり

測定タイプ

1

あり

あり

測定範囲

1

あり

あり

測定値の平滑化

1ありあり

熱電対を開く場合の応答

1

あり

あり

外部基準接点

1

あり

あり

温度係数

1

あり

あり

上限値

128

あり

あり

下限値

128

あり

あり

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

680

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は、アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC のパラメータに対するデータ
レコード 1 の構造を示しています。 対応するビットで論理"1"を設定して、パラメータを有効化します。
       ክኁእ呹╤ኊዀ዇ኳዉዙኔዄዐቑ怆╤䂸ㄵ◧⇜峉㠼━ቭ手ቢቑ㦘╈▥Ⓟ棟⊳━ቭ手ቢቑ㦘╈▥ክኁእ
⮥℀⛷㽱㟿㔠Ⓟክኁእ䂻⸩乓⦁ኞዀዐኪወ
䂻⸩ኜኁኴኞዀዐኪወ
ክኁእ䂻⸩乓⦁ኞዀዐኪወ
䂻⸩ኜኁኴኞዀዐኪወ
ክኁእ䂻⸩乓⦁ኞዀዐኪወ
䂻⸩ኜኁኴኞዀዐኪወ
ክኁእ䂻⸩乓⦁ኞዀዐኪወ
䂻⸩ኜኁኴኞዀዐኪወ
ክኁእ䂻⸩乓⦁ኞዀዐኪወ
䂻⸩ኜኁኴኞዀዐኪወ
ክኁእ䂻⸩乓⦁ኞዀዐኪወ
䂻⸩ኜኁኴኞዀዐኪወ

図 A-21

AI 6 x TC のデータレコード 1 の構造

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

681

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ
データレコード 128 の構造
以下の図は、アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC のパラメータに対するデータ
レコード 128 の構造を示しています。
       ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᄖㇱၮḰធὐ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷷ᐲଥᢙ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᄖㇱၮḰធὐ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷷ᐲଥᢙ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᄖㇱၮḰធὐ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷷ᐲଥᢙ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᄖㇱၮḰធὐ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷷ᐲଥᢙ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᄖㇱၮḰធὐ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷷ᐲଥᢙ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ࡃࠗ࠻ᐔṖൻ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᾲ㔚ኻࠍ㐿ߊߣ߈ߩേ૞‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᄖㇱၮḰធὐ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷷ᐲଥᢙ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬図 A-22682

AI 6 x TC のデータレコード 1 の構造(続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ       
ክኁእ

浧⇜ክኁእ

ₙ棟⊳

ክኁእ
ክኁእ

⇝⇜ክኁእ

ኞዀዐኪወ

浧⇜ክኁእ

ₚ棟⊳

ክኁእ

⇝⇜ክኁእ

ኞዀዐኪወ

ክኁእ

浧⇜ክኁእ

ₙ棟⊳

ክኁእ
ክኁእ

⇝⇜ክኁእ

ኞዀዐኪወ

浧⇜ክኁእ

ₚ棟⊳

ክኁእ

⇝⇜ክኁእ

ኞዀዐኪወ

ክኁእ

浧⇜ክኁእ

ₙ棟⊳

ክኁእ
ክኁእ

⇝⇜ክኁእኞዀዐኪወ

浧⇜ክኁእ

ₚ棟⊳

ክኁእ

⇝⇜ክኁእኞዀዐኪወ

ክኁእ

浧⇜ክኁእₙ棟⊳ክኁእ
ክኁእ

⇝⇜ክኁእኞዀዐኪወ

浧⇜ክኁእ

ₚ棟⊳

ክኁእ

⇝⇜ክኁእኞዀዐኪወ

ክኁእ

浧⇜ክኁእₙ棟⊳ክኁእ
ክኁእ

⇝⇜ክኁእኞዀዐኪወ

浧⇜ክኁእ

ₚ棟⊳

ክኁእ⇝⇜ክኁእኞዀዐኪወ

ክኁእ

浧⇜ክኁእₙ棟⊳ክኁእ
ክኁእ

⇝⇜ክኁእ
浧⇜ክኁእ
⇝⇜ክኁእ

ኞዀዐኪወ
ₚ棟⊳
ኞዀዐኪወ

ክኁእ

図 A-23

AI 6 x TC のデータレコード 128

注記
制限の表示は、アナログ値の表示と一致します。 限界値を定義するとき、測定範囲の限界を考慮に入れます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

683

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ
温度測定
以下の表には、さまざまな温度測定に対して、データレコード 1 のバイト 0 で入力する必要のあるコードが含まれています。

リニア化の温度単位

コード

摂氏

2#00

華氏

2#01

ケルビン

2#10

外乱周波数抑制
以下の表は、さまざまな周波数に対して、データレコード 1 のバイト 1 で入力する必要のあるコードが含まれています。

684

外乱周波数抑制コード

400 Hz

2#00

60 Hz

2#01

50 Hz

2#10

10 Hz

2#11

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ
測定タイプと測定範囲
以下の表には、モジュールのすべての測定範囲が、関連するコードと一緒に含まれています。 これらのコードを、データレコード 1 の該当するバイトに入力します。

測定タイプ

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001± 80 mV

2#0001± 250 mV

2#0010± 500 mV

2#0011±1V

2#0100± 25 mV2#1010± 50 mV2#1011B

2#0000N

2#0001E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010

TxK/XK(L)2#1011B

2#0000N

2#0001E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010

TxK/XK(L)2#1011

TC-L00C

2#1010

熱電対、リニア、0 °C 基
準温度

TC-L50C
熱電対、リニア、50 °C
基準温度

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

2#1011685

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ

測定タイプ

コード

TC-IL

2#1101

測定範囲

コード

B

2#0000

熱電対、リニア、内部比

N

2#0001較E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010

TxK/XK(L)2#1011B

2#0000

熱電対、リニア、外部比

N

2#0001較E

2#0010R

2#0011S

2#0100J

2#0101L

2#0110T

2#0111K

2#1000U

2#1001C

2#1010

TxK/XK(L)2#1011TC-EL:

2#1110平滑化
以下の表は、データレコード 1 の対応するバイトに入力するすべての平滑化コードを示しています。

686

平滑化

コード

なし

2#00

低

2#01

平均値

2#10

高

2#11

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.10 アナログ入力モジュール SM 331; AI 6 x TC (絶縁)のパラメータ
熱電対を開く場合の応答
以下の表は、データレコード 1 の対応するバイトに入力する、熱電対を開く場合の動作のコードを示しています。

熱電対を開く場合の応答

コード

オーバーフロー

2#0

アンダーフロー2#1

外部基準接点以下の表は、データレコード 1 の対応するバイトに入力する、外部基準接点のコードを示しています。

外部基準接点の選択

コード

ローカル測温抵抗体

2#0

リモート測温抵抗体

2#1

温度係数
以下の表は、データレコード 1 の対応するバイトに入力する温度係数のコードを示して
います。

温度係数

コード

Pt 0.003850 Ω/Ω/°C (IPTS-68)

2#0000Pt 0.003916 Ω/Ω/°C

2#0001

Pt 0.003902 Ω/Ω/°C

2#0010Pt 0.003920 Ω/Ω/°C

2#0011

Pt 0.003850 Ω/Ω/°C (ITS-90)

2#0100Pt 0.003910 Ω/Ω/°C (GOST)

2#0101

注記
SFC または GSD ファイルを介してデータレコード 1 に書き込んで温度係数を選択する
とき、外部基準接点を使用するすべてのチャンネルに同一の温度係数を指定する必要があります。 異なる温度係数を選択すると、パラメータ障害が発生します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

687

シグナルモジュールのパラメータセット
A.11 アナログ出力モジュールのパラメータ

A.11 アナログ出力モジュールのパラメータ
パラメータ
以下の表は、アナログ出力モジュール用に設定できるすべてのパラメータの一覧です。
比較:●

STEP 7 で編集できるパラメータ、および●SFC55 "WR_PARM"を使用して変更できるパラメータ。

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC56 および SFC57 を使用してモジュールに転送できます。
表 A- 29

アナログ出力モジュールのパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC55... PG

診断: グループ診断

0

なし

あり

診断割り込みの有効化

1

あり

あり

CPU 停止時の動作

あり

あり

出力タイプ

あり

あり

出力範囲

あり

あり

置換値

あり

あり

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

688

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.11 アナログ出力モジュールのパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図は、アナログ出力モジュールのパラメータのデータレコードの構造を示しています。
バイト 0 の対応するビットで論理"1"を設定することで、診断割り込みを有効化しま
す。
 



ክኁእ
峉㠼━ቭ手ቢቑ㦘╈▥   ክኁእ&38⋫㷱㣑ቑ╤⇫ኞዀዐኪወኍወዙ
ኞዀዐኪወኍወዙ
ኞዀዐኪወኍወዙ
ኞዀዐኪወኍወዙ



 



ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ

⒉┪ኞዀዐኪወኍወዙኴ
⒉┪ኞዀዐኪወኍወዙኴ
⒉┪ኞዀዐኪወኍወዙኴ
⒉┪ኞዀዐኪወኍወዙኴ

ቿኧዊኍ⒉┪኿ንዂዙወ
ቑ⒉┪乓⦁
ቑነዙኤኀዐኍ嫷ት♑䏶

⒉┪乓⦁
⒉┪ኜኁኴ

ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ
ክኁእ

図 A-24 ኙዊ榊㿐榊⦶ቡቂቒ函㙪⊳ቑ⒉┪ 㦏㈛ቑ⊳ት≬㖐

ₙ⇜ክኁእ
ₚ⇜ክኁእ
ₙ⇜ክኁእ
ₚ⇜ክኁእ
ₙ⇜ክኁእ
ₚ⇜ክኁእ
ₙ⇜ክኁእ
ₚ⇜ክኁእ

函㙪⊳ኞዀዐኪወኍወዙኴ
函㙪⊳ኞዀዐኪወኍወዙኴ
函㙪⊳ኞዀዐኪወኍወዙኴ
函㙪⊳ኞዀዐኪወኍወዙኴ

アナログ出力モジュールのパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

689

シグナルモジュールのパラメータセット
A.11 アナログ出力モジュールのパラメータ
出力タイプと出力範囲
以下の表は、コードを含むアナログ出力モジュールのすべての出力タイプ/範囲を示しています。 データレコード 1 でバイト 2 からバイト 5 にこれらのコードを入力します(前の図を参照)。
表 A- 30

アナログ出力モジュールの出力範囲コード

出力タイプ

コード

出力範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001

1 V～5 V2#0111

0 V～10 V

2#1000± 10 V

2#10010 mA～20 mA

2#00104 mA～20 mA

2#0011± 20 mA

2#0100電流

2#0010

下記も参照
アナログモジュール (ページ 365)690

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit のパラメータ

A.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit のパラメータ
パラメータ
以下の表は、アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit で設定できるすべてのパラメータを示しています。 比較:●

STEP 7 で編集できるパラメータ、および●SFC 55 "WR_PARM"を使用して変更できるパラメータ。

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC 56 および SFC 57 を使用してモジュールに転送できます。
表 A- 31

SM 332; AO 8 x 12 Bit のパラメータ

パラメータ

データレコー
ド番号

以下を使用して、プログラム可能... SFC 55... PG

診断: グループ診断

0

なし

あり

診断割り込みの有効化

1

あり

あり

CPU 停止時の動作

あり

あり

出力タイプ

あり

あり

出力範囲

あり

あり

注記
データレコード 1 でユーザープログラムでの診断割り込みを有効化するには、まずSTEP 7 のデータレコード 0 で診断を有効化する必要があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

691

シグナルモジュールのパラメータセット
A.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit のパラメータ
データレコード 1 の構造
以下の図はパラメータ SM 332; AO 8 x 12 Bit のデータレコード 1 の構造を示しています。
バイト 0 の対応するビットで論理"１"を設定して診断の割り込みを有効化します。
 



バイト0
診断割り込みの有効化       

バイト1

CPU停止時の動作

チャンネル4
チャンネル5

チャンネル0
チャンネル1

チャンネル6

チャンネル2

1 = 最後の値を保持する

チャンネル7 チャンネル3



 

バイト2
バイト3
バイト4
バイト5
バイト6
バイト7
バイト8
バイト9

0 = ゼロ電流/電圧時に出力


出力、チャンネル0
出力、チャンネル1
出力、チャンネル2
出力、チャンネル3
出力、チャンネル4
出力、チャンネル5
出力、チャンネル6
出力、チャンネル7

出力範囲
出力タイプ

アナログ出力モジュール
SM332; AO 8 ╳ 12 Bitの出力範囲に関係する
コード表を参照

バイト10〜13は占有されていません

図 A-25692

アナログ出力モジュールのパラメータのデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.12 アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit のパラメータ
出力タイプと出力範囲
以下の表は、コードを含む、SM 332; AO 8 x 12 Bit の出力タイプ/範囲を示しています。 これらのコードをバイト 2 から 9 でデータレコード 1 に入力します(前の図を参照)。
表 A- 32

アナログ出力モジュール SM 332; AO 8 x 12 Bit の出力範囲コード

出力タイプ

コード

出力範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001

1 V～5 V2#0111

0 V～10 V

2#1000± 10 V

2#10010 mA～20 mA

2#00104 mA～20 mA

2#0011± 20 mA

2#0100電流

2#0010S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

693

シグナルモジュールのパラメータセット
A.13 アナログ IO モジュールのパラメータ

A.13 アナログ IO モジュールのパラメータ
パラメータ
下の表では、アナログ IO モジュールについて設定可能なすべてのパラメータを一覧にしています。
比較表により、編集可能なパラメータを示しています:●

STEP 7 で●SFC 55 "WR_PARM"を使用

STEP 7 で設定したパラメータは、SFC 56 および SFC 57 を使用してモジュールに転送することもできます(STEP 7 のマニュアルを参照してください)。
表 A- 33

アナログ IO モジュールのパラメータ

パラメータ

データレコード番 以下を使用して、プログラム可能
号... SFC 55... PG

測定方法

1

あり

あり

測定範囲

あり

あり

積分時間

あり

あり

出力タイプ

あり

あり

出力範囲

あり

あり

694

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールのパラメータセット
A.13 アナログ IO モジュールのパラメータ
データレコード 1 の構造
下の図は、アナログ IO モジュールのパラメータとなるデータレコード 1 の構造を示しています。
バイト 0 の対応するビットで論理"1"を設定してパラメータを有効化します。




ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ





ࡃࠗ࠻

Ⓧಽᤨ㑆
ߔߴߡߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦหߓ
ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ࠍ⸳ቯߒ߹ߔ‫ޕ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞
࠴ࡖࡦࡀ࡞
࠴ࡖࡦࡀ࡞
࠴ࡖࡦࡀ࡞





 

ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

᷹ቯ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷹ቯ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷹ቯ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬᷹ቯ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬

᷹ቯ࠲ࠗࡊ



᷹ቯ▸࿐

 



ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

಴ജ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬಴ജ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬

಴ജ࠲ࠗࡊ

಴ജ▸࿐

ࡃࠗ࠻




⹥ᒰᄖ

ࡃࠗ࠻

図 A-26アナログ IO モジュールのパラメータとなるデータレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

695

シグナルモジュールのパラメータセット
A.13 アナログ IO モジュールのパラメータ
測定方法および範囲
下の表では、アナログ IO モジュールのすべての測定の方法/範囲をコードも含めて一覧にしています。 データレコード 1 でバイト 2 からバイト 5 にこれらのコードを入力します(前の図を参照)。
表 A- 34

アナログ IO モジュールの測定範囲のコード

測定方法

コード

測定範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001

0 V～10 V

2#1000抵抗(4 線接続)

2#010010 kΩ

2#1001耐熱性 + リニア化 4 線接続

2#1000

Pt 100 Klima

2#0000出力タイプと出力範囲
下の表では、アナログ IO モジュールのすべての出力のタイプ/範囲をコードも含めて一
覧にしています。 データレコード 1 のバイト 6 とバイト 7 にこれらのコードを入力します(前の図を参照)。
表 A- 35

アナログ IO モジュールの出力範囲のコード

出力タイプ

コード

出力範囲

コード

無効

2#0000

無効

2#0000

電圧

2#0001

0 V～10 V

2#1000696

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ

B.1

B

ユーザープログラムにおけるシグナルモジュールの診断データの評価

概要
この付録では、システムデータにおける診断データの構造について説明します。 STEP

7 ユーザープログラムでシグナルモジュールの診断データを評価する場合には、この構造について十分に理解しておく必要があります。

診断データはデータレコードに保存されます
モジュールの診断データは、データレコード 0 と 1 に保存されます。
●

データレコード 0 には、モジュールの現在の状態を説明する 4 バイトの診断データが含まれます。

●

データレコード 1 には、データレコード 0 にも保存される 4 バイトの診断データ、
さらにチャンネルまたはチャンネルグループの状態を表すモジュール固有の診断データが含まれます。

その他の参照ユーザープログラムでのシグナルモジュールの診断データの評価と対応する SFC の詳
細については、STEP 7 のマニュアルを参照してください。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

697

シグナルモジュールの診断データ
B.2 バイト 0 以上の診断データの構造と内容B.2

バイト 0 以上の診断データの構造と内容

概要
以下のセクションでは、診断データのさまざまなバイトの構造と内容について説明しま
す。 一般ルール: 障害は、関連ビットの論理"1"によって示されます。

バイト 0 および 1 (データレコード 0 および 1)       ࡃࠗ࠻ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠛ࡜࡯ౝㇱࠛ࡜࡯ᄖㇱ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠛ࡜࡯
ᄖㇱ⵬ഥ㔚࿶߇޽ࠅ߹ߖࠎ
ࡈࡠࡦ࠻ࠦࡀࠢ࠲߇޽ࠅ߹ߖࠎ
ࡕࠫࡘ࡯࡞߇ࡊࡠࠣ࡜ࡓߐࠇߡ޿ߥ޿
ࡕࠫࡘ࡯࡞ߩࡄ࡜ࡔ࡯࠲߇ਇㆡಾࡃࠗ࠻        ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠢ࡜ࠬ

,'ࠕ࠽ࡠࠣࡕࠫࡘ࡯࡞

%27

ࡈࠔࡦ࡚ࠢࠪࡦࡕࠫࡘ࡯࡞ 
%2࠺ࠫ࠲࡞ࡕࠫࡘ࡯࡞
૶↪น⢻ߥ࠴ࡖࡦࡀ࡞ᖱႎ
૶↪น⢻ߥ࡙࡯ࠩ࡯ᖱႎ

図 B-1

698

診断データのバイト 0 と 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.2 バイト 0 以上の診断データの構造と内容
バイト 2 および 3 (データレコード 0 および 1)ࡃࠗ࠻       ࡔࡕ࡝ࡕࠫࡘ࡯࡞߹ߚߪ᷹ቯ▸࿐ࡕࠫࡘ࡯࡞
ࠕ࠽ࡠࠣࡕࠫࡘ࡯࡞↪ ߇ਇᱜ߹ߚߪሽ࿷ߒߡ޿߹ߖ
ㅢାࠛ࡜࡯േ૞⁁ᘒ


ታⴕ
஗ᱛ

ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ߇࠻࡝ࠟߐࠇ߹ߒߚ
ࡕࠫࡘ࡯࡞ౝㇱ㔚Ḯ㔚࿶߇⇣Ᏹߢߔࡃ࠶࠹࡝߇ల㔚ߐࠇߡ޿߹ߖࠎ
ࡃ࠶ࡈࠔࡈࠔࡦ࡚ࠢࠪࡦో૕ߦ㓚ኂ߇⊒↢ࡃࠗ࠻       ࡜࠶ࠢ㓚ኂࡊࡠ࠮࠶ࠨ㓚ኂ'241/㓚ኂ
4#/㓚ኂ#&%&#%㓚ኂࡅࡘ࡯࠭ಾࠇ
ࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕഀࠅㄟߺߩ⣕⪭図 B-2

診断データのバイト 2 と 3

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

699

シグナルモジュールの診断データ
B.2 バイト 0 以上の診断データの構造と内容
バイト 4～6 情報ブロック(データレコード 1)
バイト 4～6 は情報ブロックを形成し、そこにはチャンネルタイプ、診断情報の長さ、およびチャンネル数に関する情報が含まれます。
       ࡃࠗ࠻࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊ

࠴ࡖࡦࡀ࡞$࠺ࠫ࠲࡞౉ജ
࠲ࠗࡊ$ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജ
$࠺ࠫ࠲࡞಴ജ
$ࠕ࠽ࡠࠣ಴ജ
ߘߩઁߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊߩ᦭
ή








ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

ߥߒ
޽ࠅࡕࠫࡘ࡯࡞߇࠴ࡖࡦࡀ࡞ߏߣߦ಴ജߔࠆᖱႎߩ
⸻ᢿ㗄⋡ᢙ‫ޕ‬ࡕࠫࡘ࡯࡞ߏߣߩ
ห৻࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩᢙ

ㅊടߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊ߇ሽ࿷ߔࠆߣ߈ ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊߩࡆ࠶࠻ ‫ޔ‬ᰴߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊ߇࠺࡯࠲࡟ࠦ࡯࠼ߦ⛯߈߹ߔ‫ޕ‬೨ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ
⸻ᢿ࠺࡯࠲ߩߔߋᓟߦ࠺࡯࠲࠲ࠗࡊ߇⛯޿ߡ㐿ᆎߒ߹ߔ‫ޕ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ⸻ᢿ࠺࡯࠲ߦኻߒߡ‫࠻ࠗࡃࠆࠇߐ↪૶ߦߣߏ࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬ᢙߪ‫ޔ‬ߎߎߢᜰቯߐࠇߚࡆ࠶࠻ᢙߦኻᔕߒ߹ߔ‫ޕ‬

図 B-3

700

診断データのバイト 4～6

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.2 バイト 0 以上の診断データの構造と内容
バイト 7 チャンネル障害ベクトルおよび以降(データレコード 1)       ࡃࠗ࠻࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ߪߚ߹࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ߪߚ߹࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬




࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ߪߚ߹࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࠣ࡞ࡀࡦࡖ࠴ߪߚ߹࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬図 B-4

診断データのバイト 7

チャンネル障害ベクトルは、少なくとも 1 バイトの長さです。 8 チャンネルより多いモジュールの場合、チャンネル障害ベクトルは数バイトを占有します。

チャンネル固有の診断データは、チャンネル障害ベクトルの後に続きます。「チャンネル固有の診断データ (ページ 702)」のセクションを参照してください。
別のチャンネルタイプが使用可能な場合(図「診断データのバイト 4～6」を参照)、上記(チャンネルタイプ、診断データの長さ、同一タイプのチャンネル数、チャンネル障害
ベクトル、チャンネルタイプのチャンネル固有の診断データ)で説明したのと同じ構造を持つ次のチャンネルタイプが、チャンネル固有の診断データの後に続きます。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

701

シグナルモジュールの診断データ
B.3 チャンネル固有の診断データ

B.3

チャンネル固有の診断データ

はじめに
チャンネル固有の診断データは、チャンネル障害ベクトルの後に続きます。 各チャン
ネルでチャンネル固有の診断に使用されるバイトの数は、バイト 5「診断情報の長さ」
で入力したビット数に基づきます。
下記の図は、モジュール固有のチャンネルまたはチャンネルグループの診断バイトの割り付けを示しています。 一般ルール: 障害は、関連ビットの論理"1"によって示されます。
問題の考えられる原因および適切な対策に関する説明については、「モジュールの診断」のセクションを参照してください。

SM 321; DI 16 x DC 24 V のデジタル入力チャンネル(プロセスおよび診断割り込みあり)        ⸳ቯࡄ࡜ࡔ࡯࠲ഀࠅઃߌ㓚ኂធ࿾㓚ኂ. ߣߩ⍴⛊/ߣߩ⍴⛊ᢿ✢࠮ࡦࠨ㔚Ḯ߇޽ࠅ߹ߖࠎ

図 B-5

SM 321; DI 16 x DC 24 V のデジタル入力チャンネルの診断バイト

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A のデジタル出力チャンネル(診断割り込みあり)       ⸳ቯࡄ࡜ࡔ࡯࠲ഀࠅઃߌ㓚ኂធ࿾㓚ኂ. ߣߩ⍴⛊/ߣߩ⍴⛊ᢿ✢ᄖㇱ⽶⩄㔚࿶߇޽ࠅ߹ߖࠎ
᷷ᐲㆊ਄᣹

図 B-6

702

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A のデジタル出力チャンネルの診断バイト

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.3 チャンネル固有の診断データ
診断機能を持つ SM 331 モジュールのアナログ入力チャンネル       ⸳ቯࡄ࡜ࡔ࡯࠲ഀࠅઃߌ㓚ኂ౒ㅢࡕ࡯࠼ࠛ࡜࡯. ߣߩ⍴⛊/ߣߩ⍴⛊ᢿ✢ၮḰ࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂࠕࡦ࠳࡯ࡈࡠ࡯
ࠝ࡯ࡃ࡯ࡈࡠ࡯

図 B-7

診断機能を持つ SM 331 モジュールのアナログ入力チャンネルの診断バイト

診断機能を持つ SM 332 モジュールのアナログ入力チャンネル       ⸳ቯࡄ࡜ࡔ࡯࠲ഀࠅઃߌ㓚ኂ౒ㅢࡕ࡯࠼ࠛ࡜࡯. ߣߩ⍴⛊/ߣߩ⍴⛊ᢿ✢ᄖㇱ⽶⩄㔚࿶߇޽ࠅ߹ߖࠎ

図 B-8

診断機能を持つ SM 332 モジュールのアナログ入力チャンネルの診断バイト

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

703

シグナルモジュールの診断データ
B.4 SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの診断データ

B.4

SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの診断デー
タ

概要
以下のセクションでは、診断データのさまざまなバイトの構造と内容について説明します。 バイト 0～3 で、モジュール全体に影響するモジュールエラーがレポートされます。 バイト４からは、チャンネル固有のエラーがレポートされます。
一般ルール:障害は、関連ビットの論理"1"によって示されます。

704

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.4 SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの診断データ
バイト 0～バイト 3 (診断データレコード 0 および 1)
診断バイト 0 (ビット 4～7)バイト 2 およびバイト 3 の全体にわたり、モジュール設定
によって消すことができないモジュールエラーがレポートされます。

ክኁእ       ኿ንዂዙወ⟞櫛␔捷ኅ዆ዙ⮥捷ኅ዆ዙኞዀዐኪወኅ዆ዙ
⮥捷孫┸榊⦶ቍሺ岼⸩ቍሺ榊⦶⥭㈸䦃㈛ቑ岼⸩኿ንዂዙወቑₜ㷲ቍኮ዆ኾዙኜክኁእ              ኿ንዂዙወኌ዆ኖ)0∎䞷♾厌ቍኞዀዐኪወ㍔⫀ክኁእ         ኿ንዂዙወቑኒኁኌወ㣑栢኿ከኜ዇ዐኍ:DWFKGRJኜኁኽቿኃእ


ክኁእ

       

 
 
(3520ኅ዆ዙ
5$0椫⹂
ኯዂዙኗ⒖ቯ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

705

シグナルモジュールの診断データ
B.4 SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの診断データ
バイト 4～バイト 6 インフォブロック(診断データレコード 1)ክኁእ              ኞዀዐኪወኜኁኴ%ኤንኜወ⒉┪ክኁእ               ኞዀዐኪወሷቋቑ峉㠼ኰአእ㟿%   ክኁእ     ⚛₏ኞዀዐኪወቑ㟿%      

バイト 7 および 8 チャンネルエラーベクトル(診断データレコード 1)      ክኁእኞዀዐኪወ椫⹂኶ኌእወ













ኞዀዐኪወቑ椫⹂ኞዀዐኪወቑ椫⹂      ክኁእኞዀዐኪወ椫⹂኶ኌእወ













ኞዀዐኪወቑ椫⹂ኞዀዐኪወቑ椫⹂

706

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.4 SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A (6ES7322-8BH10-0AB0)からの診断データ
バイト 9～バイト 24 ケーブル診断(診断データレコード 1)
バイト 9～バイト 24 までチャンネル固有のエラーがレポートされます。
       ክኁእኞዀዐኪወቑኞዀዐኪወ⦉㦘ቑ椫⹂ኮ዆ኾዙኜ━ቭⅧሴኅ዆ዙ㘴⦿椫⹂/ቋቑ䩼俰 0ቋቑ䩼俰㠼偩ኯዂዙኗ䟿デ⮥捷弯嘆榊⦶/ቑ⇝ₚ䂸ㄵ拝ₙ㢖      

ክኁእ



ክኁእ

       ኞዀዐኪወቑኞዀዐኪወ⦉㦘ቑ椫⹂ኞዀዐኪወቛቑ━ቭ㇢቉ቿኊዂኽዉዙኜᇬክኁእት♑䏶ኞዀዐኪወቑኞዀዐኪወ⦉㦘ቑ椫⹂ኞዀዐኪወቛቑ━ቭ㇢቉ቿኊዂኽዉዙኜᇬክኁእት♑䏶␦栆∎䞷ቍሺ

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

707

シグナルモジュールの診断データ
B.5 SM 331; AI 6 x TC (絶縁)の診断データ

B.5

SM 331; AI 6 x TC (絶縁)の診断データ

概要
以下のセクションでは、診断データのさまざまなバイトの構造と内容について説明しま
す。 一般ルール: 障害は、関連ビットの論理"1"によって示されます。

バイト 0～バイト 3 (診断データレコード 0 および 1)ࡃࠗ࠻       ࡕࠫࡘ࡯࡞㓚ኂౝㇱ㓚ኂᄖㇱ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂᄖㇱ⵬ഥ㔚࿶߇޽ࠅ߹ߖࠎ
ࡄ࡜ࡔ࡯࠲ߥߒ
㔚࿶߇࿁ᓳߒߚࠄߔߋߦ⸳ቯ
ਇᱜߥࡕࠫࡘ࡯࡞ࡄ࡜ࡔ࡯࠲       ࡃࠗ࠻       ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠢ࡜ࠬ(/૶↪น⢻ߥ࠴ࡖࡦࡀ࡞ᖱႎ       

ࡃࠗ࠻

  

 

ࡕࠫࡘ࡯࡞ߩࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ YCVEJFQI ࠻
࡝ࠟᷣߺ


       
ࡃࠗ࠻





 

'241/㓚ኂ
4#/㓚ኂ#&%&#%㓚ኂࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕഀࠅㄟߺߩ⣕⪭

図 B-9

708

診断データレコード 0 および 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.5 SM 331; AI 6 x TC (絶縁)の診断データ
バイト 4～バイト 13 (診断データレコード 1)ࡃࠗ࠻       ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊ$ࠕ࠽ࡠࠣ౉ജ
ߘߩઁߩ೑↪น⢻ߥ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊࡃࠗ࠻                     ࡃࠗ࠻       ࡕࠫࡘ࡯࡞߇ฦ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦ಴ജߔࠆ⸻ᢿࡆ࠶
࠻ߩᢙ%

ࡕࠫࡘ࡯࡞ߏߣߩห৻࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ
ᢙ%       
ᰴߩ+&ߩ႐ว‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࿕᦭ߩ㓚ኂ߇ሽ࿷

ࡃࠗ࠻࠴ࡖࡦࡀ࡞㨪ߩ+&       ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ㓚ኂࡃࠗ࠻ࡊࡠࠣ࡜ࡒࡦࠣ㓚ኂ
⹥ᒰᄖ
⹥ᒰᄖ
⹥ᒰᄖ
ᢿ✢
ၮḰ࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂࠝ࡯ࡃ࡯ࡈࡠ࡯
ࠕࡦ࠳࡯ࡈࡠ࡯       
ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦࠃࠆഀࠅઃߌ ࡃࠗ࠻ࠍෳ
ᾖ

ࡃࠗ࠻
ࡃࠗ࠻

࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦࠃࠆഀࠅઃߌ ࡃࠗ࠻ࠍෳ
ᾖ

図 B-10

診断データレコード 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

709

シグナルモジュールの診断データ
B.5 SM 331; AI 6 x TC (絶縁)の診断データ
バイト 14～バイト 23 (診断データレコード 1)ࡃࠗ࠻       ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊ$᜛ᒛ⸻ᢿ

ࡃࠗ࠻ߘߩઁߩ೑↪น⢻ߥ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊߥߒ       ࡕࠫࡘ࡯࡞߇ฦ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦ಴ജߔࠆ       ⸻ᢿࡆ࠶࠻ߩᢙ
%       ࡃࠗ࠻       ࡕࠫࡘ࡯࡞ߏߣߩห৻࠴ࡖࡦࡀ
࡞ߩᢙ%       
ᰴߩ+&ߩ႐ว‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࿕᦭ߩ㓚
ኂ߇ሽ࿷

ࡃࠗ࠻

࠴ࡖࡦࡀ࡞㨪ߩ+&       ࡃࠗ࠻     ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩࠠࡖ࡝ࡉ࡟࡯࡚ࠪࡦ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߪ৻ᤨ⊛ߦ૶↪ߢ߈߹ߖࠎ       ࡃࠗ࠻࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦࠃࠆഀࠅઃߌ ࡃࠗ࠻ࠍෳᾖ

ࡃࠗ࠻࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩ࠴ࡖࡦࡀ࡞࿕᦭ߩ㓚ኂ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߦࠃࠆഀࠅઃߌ ࡃࠗ࠻ࠍෳᾖ

図 B-11710

診断データレコード 1 (続き)S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

シグナルモジュールの診断データ
B.6 SM 338; POS-INPUT の診断データ

B.6

SM 338; POS-INPUT の診断データ

概要
次のセクションでは、位置検出モジュール SM 338; POS-INPUT の診断データのさまざ
まなバイトの構造と内容について説明します。 一般ルール: 障害は、関連ビットの論理"1"によって示されます。
問題の考えられる原因および適切な対策に関する説明については、「位置検出モジュー

ル SM 338; POS-INPUT」のセクションを参照してください。
バイト 0 と 1ࡃࠗ࠻        ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠛ࡜࡯
ౝㇱࠛ࡜࡯
ᄖㇱࠛ࡜࡯
࠴ࡖࡦࡀ࡞ࠛ࡜࡯
ࡕࠫࡘ࡯࡞߇ࡊࡠࠣ࡜ࡓߐࠇߡ޿ߥ޿
ࡕࠫࡘ࡯࡞ߩࡄ࡜ࡔ࡯࠲߇ਇㆡಾࡃࠗ࠻         ࡕࠫࡘ࡯࡞ࠢ࡜ࠬ*૶↪น⢻ߥ࠴ࡖࡦࡀ࡞ᖱႎ

図 B-12

SM 338; POS-INPUT の診断データのバイト 0 と 1

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

711

シグナルモジュールの診断データ
B.6 SM 338; POS-INPUT の診断データ
バイト 2～7ࡃࠗ࠻       ࠨࠗࠢ࡞ᤨ㑆ࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣ߇࠻࡝ࠟߐࠇ߹ߒߚ       

ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

⹥ᒰᄖ

       ࠴ࡖࡦࡀ࡞࠲ࠗࡊ*5/215+0276








ฦ࠴ࡖࡦࡀ࡞ߢࡕࠫࡘ࡯࡞߇಴ജߔࠆ
⸻ᢿࡆ࠶࠻ߩᢙࡆ࠶࠻㐳ࡃࠗ࠻ߟߩࡕࠫࡘ࡯࡞ߩหߓ࠲ࠗࡊߩ
࠴ࡖࡦࡀ࡞ߩᢙ࠴ࡖࡦࡀ࡞

ࡃࠗ࠻

ࡃࠗ࠻

           ࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬࠴ࡖࡦࡀ࡞㓚ኂ‫࡞ࡀࡦࡖ࠴ޔ‬図 B-13

SM 338; POS-INPUT の診断データのバイト 2～7

バイト 8～10
データレコード 1 には、バイト 8～10 を先頭とするチャンネル固有の診断データが含まれます。下の図は、SM 338; POS-INPUT のチャンネルの診断バイトの割り付けを示しています。
            
設定/パラメータ割り付け障害(内部チャンネル障害)
センサ障害(外部チャンネル障害)

図 B-14712

SM 338; POS-INPUT のチャンネルの診断バイト

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

C

寸法図

概要
この付録では、S7-300 の最も重要なコンポーネントの寸法図を掲載しています。記載されている寸法は、S7-300 コンフィグレーションの寸法を決定するために必要となります。 システムをキャビネットやコントロールルームなどに取り付ける際には、S7300 コンフィグレーションの寸法を考慮に入れてください。この付録には、S7-300、
M7-300 CPU、あるいは IM 153-1 の寸法図は含まれていません。これらは関連のマニュアルに記載されています。

内容
この付録では、以下で一覧にしている S7-300 コンポーネントの寸法図を掲載しています。
●

取り付けレール●

電源モジュール●

インターフェースモジュール●

シグナルモジュール●

付属品

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

713

寸法図
C.1 取り付けレールの寸法図

C.1 取り付けレールの寸法図
標準取り付けレール 483 mm
下の図は 483 mm 標準レールの寸法図です。
8,7


155

35

19

24

7

163,9

15

11
482,6

図 C-1

483 mm 標準レールの寸法図

標準取り付けレール 530 mm
下の図は 530 mm 標準レールの寸法図です。
[ 
















図 C-2

714

530 mm 標準レールの寸法図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図C.1 取り付けレールの寸法図
標準取り付けレール 830 mm
下の図は 830 mm 標準レールの寸法図です。
[ 
















図 C-3

830 mm 標準レールの寸法図

標準取り付けレール 2000 mm







下の図は 2000 mm 標準レールの寸法図です。



図 C-4



2000 mm 標準レールの寸法図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

715

寸法図
C.1 取り付けレールの寸法図
取り付けレール 160 mm


0







下の図は 160 mm 取り付けレールの寸法図です。










図 C-5



標準幅 160 mm の取り付けレールの寸法図。

取り付けレール 482.6 mm




0


716






図 C-6







下の図は 482.6 mm 取り付けレールの寸法図です。



標準幅 482.6 mm の取り付けレールの寸法図。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図C.1 取り付けレールの寸法図
取り付けレール 530 mm


0









図 C-7







下の図は 530 mm 取り付けレールの寸法図です。



標準幅 530 mm の取り付けレールの寸法図。

取り付けレール 830 mm





0







図 C-8







下の図は 830 mm 取り付けレールの寸法図です。



標準幅 830 mm の取り付けレールの寸法図。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

717

寸法図
C.1 取り付けレールの寸法図
取り付けレール 2000 mm



下の図は 2000 mm 取り付けレールの寸法図です。






図 C-9

718

2000 mm 取り付けレールの寸法図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図C.1 取り付けレールの寸法図"組み入れと取り外し"機能のための取り付けレール
下の図は、アクティブバスモジュール、S7-300 モジュール、防爆パーティションを持つ"組み入れと取り外し"機能のための取り付けレールの寸法図です。 取り付けレールの
長さは 482.6 mm または 530 mm です。


















①
②
③
④

防爆パーティション
S7-300 モジュール
アクティブバスモジュール"組み入れと取り外し"機能のための取り付けレール

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

719

寸法図
C.1 取り付けレールの寸法図

C.1.1

バスモジュール

下の図は、"組み入れと取り外し"機能のためのアクティブバスモジュールの寸法図で
す。







①

バスモジュール
BM PS/IM (...7HA)BM IM/IM (...7HD)
BM 2 x 40 (...7HB)
BM 1 x 80 (...7HC)

720

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図
C.2 電源モジュールの寸法図

C.2 電源モジュールの寸法図
PS 307 2 A
下の図では、電源モジュール PS 307; 2 A の寸法を示しています。







図 C-10電源モジュール PS 307; 2 A

PS 307 5 A (6ES7307-1EA01-0AA0)
下の図では、電源モジュール PS 307; 5 A の寸法を示しています。







図 C-11

電源モジュール PS 307; 5 A

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

721

寸法図
C.2 電源モジュールの寸法図
313/314/315/ 315-2 DP CPU を搭載した PS 307; 10 A
下の図は、電源モジュール PS 307; 10 A と 313/314/315/315-2 DP CPU によって構成されるコンフィグレーションの寸法図です。PS 307; 10 A を CPU に配線する際には、



電源コネクタを使用した場合の寸法に注意してください。



図 C-12

CPU 313/314/315/315-2 DP を搭載した電源モジュール PS 307; 10 A の寸法
図、正面図

722

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図
C.2 電源モジュールの寸法図
313/314/315/ 315-2 DP CPU を搭載した PS 307; 10 A
下の側面図は、313/314/315/315-2 DP CPU を搭載した電源モジュール PS 307; 10 A の寸法を示しています。








図 C-13

CPU 313/314/315/315-2 DP を搭載した電源モジュール PS 307; 10 A の寸法
図、側面図

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

723

寸法図
C.2 電源モジュールの寸法図
PS 305 2 A、PS 307 5 A (6ES7307-1EA80-0AA0)および PS 307 10 A
以下の画像は電源モジュール PS 305; 2 A、PS 307 5 A および PS 307; 10 A の図面を
表します。







図 C-14724

電源モジュール PS 307; 10 A

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図C.3 インターフェースモジュールの寸法図

C.3 インターフェースモジュールの寸法図
IM 360下の図はインターフェースモジュール IM 360 の寸法図です。






図 C-15

インターフェースモジュール IM 360

IM 361下の図はインターフェースモジュール IM 361 の寸法図です。






図 C-16

インターフェースモジュール IM 361

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

725

寸法図
C.3 インターフェースモジュールの寸法図
IM 365下の図はインターフェースモジュール IM 365 の寸法図です。












図 C-17726

インターフェースモジュール IM 365

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図
C.4 シグナルモジュールの寸法図

C.4 シグナルモジュールの寸法図
シグナルモジュール
下の図はシグナルモジュールの寸法図です。
シグナルモジュールのデザインは異なる場合があります。 記載されている寸法は必ず同じになります。

*

図 C-18 



フロントドア付き、上げ底デザイン

シグナルモジュールS7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

727

寸法図
C.4 シグナルモジュールの寸法図
64 チャンネルシグナルモジュール
下記の図は、64 チャンネル I/O モジュールの寸法図を示しています。









図 C-19728

64 チャンネルシグナルモジュール

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

寸法図
C.5 付属品の寸法図

C.5 付属品の寸法図
シールド接続要素
下の図は、2 台のシグナルモジュールで使用されるシールド接続要素の寸法図です。









図 C-20

シールド接続要素の付いた 2 台のシグナルモジュール

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

729

寸法図
C.5 付属品の寸法図
40 ピン端子ブロック
以下の図は、64 チャンネルシグナルモジュール用 40 ピン端子ブロックの寸法図を示し
ています。







図 C-21730

40 ピン端子ブロック

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

S7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品

D

スペアパーツ下の表では、個別に後からでも注文できる S7-300 のパーツを一覧にしています。
表 D- 1

付属品とスペアパーツ

S7-300 のパーツ

注文番号

バスコネクタ

6ES7390-0AA00-0AA0

電源と CPU 間の接続コーム(旧世代、2003 年以前)

6ES7390-7BA00-0AA0

ラベル付けストリップ(下記用) 20 ピンフロントコネクタ付きモジュール:– (ペトロール色)

6ES7392-2AX00-0AA0– (薄ベージュ)

6ES7392-2BX00-0AA0– (黄色)

6ES7392-2CX00-0AA0– (赤色)

6ES7392-2DX00-0AA0

ラベル付けストリップ(下記用) 40 ピンフロントコネクタ付きモジュール:– (ペトロール色)

6ES7392-2AX10-0AA0– (薄ベージュ)

6ES7392-2BX10-0AA0– (黄色)

6ES7392-2CX10-0AA0– (赤色)

6ES7392-2DX10-0AA0

 印刷テンプレートを使用した印刷用ラベル付けストリ インターネット
ップの操作説明(http://www.siemens.com/automation/service&support)でエントリ ID: 11978022

スロット番号プレート

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

6ES7912-0AA00-0AA0731

S7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品

S7-300 のパーツ

注文番号

 フロントコネクタ 20 ピン スクリュー端子技術(1 ユニット)

6ES7392-1AJ00-0AA0

 スクリュー技術(100 ユニット)

6ES7392-1AJ00-1AB0

 バネクランプ技術(1 ユニット)
 バネクランプ技術(100 ユニット)

6ES7392-1BJ00-0AA0
6ES7392-1BJ00-1AB0

 フロントコネクタ 40 ピン スクリュー技術(1 ユニット)

6ES7392-1AM00-0AA0

 スクリュー技術(100 ユニット)

6ES7392-1AM00-1AB0

 バネクランプ技術(1 ユニット)
 バネクランプ技術(100 ユニット)

6ES7392-1BM01-0AA0
6ES7392-1BM01-1AB0

 2 リボンケーブル接続用フロントコネクタ
 スクリュー端子技術

6ES7921-3AB00-0AA0

 バネクランプ技術

6ES7921-3AA00-0AA0

 4 リボンケーブル接続用フロントコネクタ
 バネクランプ技術

6ES7921-3AA20-0AA0

 丸覆いリボンケーブル(16 ポール) シールドなし 30 m

6ES7923-0CD00-0AA0

 シールドなし 60 m

6ES7923-0CG00-0AA0

 シールドあり 30 m

6ES7923-0CD00-0BA0

 シールドあり 60 m

6ES7923-0CG00-0BA0

コネクタ、16 ピン、8 つのセット(絶縁体置換端子)

6ES7921-3BE10-0AA0

シールド接続要素

6ES7390-5AA00-0AA0

 シールド端子要素
 2 ケーブル(それぞれのシールド径 2～6 mm)

6ES7390-5AB00-0AA0

 1 ケーブル(シールド径 3～8 mm)

6ES7390-5BA00-0AA0

 1 ケーブル(シールド径 4～13 mm)

6ES7390-5CA00-0AA0

アナログモジュール用の測定範囲モジュール

6ES7974-0AA00-0AA0732

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

S7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品

S7-300 のパーツ

注文番号

デジタル出力モジュール用ヒューズセット

6ES7973-1HD00-0AA0- 6ES7322-1FF01-0AA0- 6ES7322-1FH00-0AA0- 6AG1322-1FF01-2AA0(ヒューズ 10 個とヒューズホルダ 2 個を含む) デジタル出力モジュール用ヒューズセット

6ES7973-1GC00-0AA0

 6ES7322-1CF00-0AA0 (10 個のヒューズを含む)
 IM 360 と IM 361、または IM 361 と IM 361 用の接続
ケーブル

6ES7368-3BB01-0AA0

 1m

6ES7368-3BC51-0AA0

 2.5 m

6ES7368-3BF01-0AA0

 5m

6ES7368-3CB01-0AA0

 10 m 64 チャンネルモジュール間の接続ケーブル: SM 321、6ES7321-1BP00-0AA0 シンキング/ソーシン
グ、
SM 322、6ES7322-1BP00-0AA0 ソーシング、
SM 322、6ES7322-1BP50-0AA0 シンキング

6ES7392-4BB00-0AA0 (2 ユニット) および 40 ピン端子ブロック(スクリュー端子、バネク
6ES7392-4BC50-0AA0 (2 ユニット)
ランプ技術)
6ES7392-4BF00-0AA0 (2 ユニット)
 1.0 m 2.5 m
 5.0 m 64 チャンネルモジュール用端子ブロック 40 ピン スクリュー端子技術
 バネクランプ技術

6ES7392-1AN00-0AA0 (2 ユニット)
6ES7392-1BN00-0AA0 (2 ユニット)

フロントドア、32 チャンネルモジュール(5 ユニット)用 6ES7328-0AA00-7AA0
上げ底デザイン(ラベル付けストリップおよび接続図を含む)

フロントコネクタの選択に関する情報
さまざまなSIMATIC S7-300 モジュールのフロントコネクタ選択に関する詳細情報が、
インターネット (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/23060726)に掲載
されています。
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

733

S7-300 モジュール用のスペアパーツと付属品

734

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

静電気の影響を受ける装置(ESD)を取り扱う際の指示

E

概要
この付録では、以下について説明します

E.1●「静電気の影響を受ける装置」の意味●

静電気の影響を受けるモジュールを取り扱う際の予防措置

ESD の定義

定義
すべての電子モジュールに、大規模集積 IC またはコンポーネントが装備されています。設計的な理由のため、こういった電子素子は、過電圧に敏感であり、したがって静電放電の影響を強く受けます。
こうした Electrostatic Sensitive Ddevices/Modules(静電気の影響を受けるデバイス/モジュール)は、一般的に略して ESD と呼ばれます。 世界で一般的に使われている略語のESD とは、Electrostatic Sensitive Device の略です。

ESD モジュールは、以下のシンボルによって識別されます。

注意
ESD デバイスは、人間の知覚閾をはるかに下回る電圧で破損する恐れがあります。こういった静電気電圧は、体に存在する静電荷を放出させずにデバイスのコンポーネン
トまたは電気接続に触れると発生します。静電気放電電流は、モジュールの潜在的な故障を招くことがあります。この損傷により直ちに深刻な結果が生じないかもしれま
せんが、動作中に異常を引き起こす可能性があります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07735静電気の影響を受ける装置(ESD)を取り扱う際の指示
E.2 人体の静電気帯電

E.2

人体の静電気帯電

静電気帯電
周囲の電位のある物質に非導体接触していない人は、静電気帯電しているおそれがあります。
以下の図には、提示された材料に接触している人に蓄積する可能性のある、最大静電気電圧が示されています。この値は、IEC 801-2 規格に対応しています。
㔚࿶ M8
N9





















          

①
②
③

736

⋧ኻᄢ᳇Ḩᐲ 

合成素材
ウール
木材やコンクリートなどの制電性の素材

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

静電気の影響を受ける装置(ESD)を取り扱う際の指示
E.3 静電気放電への基本的な保護対策

E.3

静電気放電への基本的な保護対策

十分な接地
ESD コンポーネントを取り扱う際には、すべての人、作業場所、パッケージを確実に接地してください。こうすることによって、静電気の帯電が避けられます。

直接の接触の回避
やむを得ない場合を除き、ESD コンポーネントに触れないようにします(例えば、保守作業)。チップのピンまたは PCB パターンには接触しないように、モジュールを扱います。このようにすると、放電エネルギーが、静電気に弱いデバイスに影響を及ぼすことはありません。
モジュールから測定値を取り始める前に、体を放電させます。これは、接地した金属部分に触れて行います。常に接地された測定器を使用します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

737

静電気の影響を受ける装置(ESD)を取り扱う際の指示
E.3 静電気放電への基本的な保護対策

738

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

サービスとサポート

F.1

F

サービスとサポート

テクニカルサポート
インターネット (http://www.siemens.com/automation/support-request)のサポート要求
に関するインターネットWebフォームを使用することで、すべてのオートメーション製品についてテクニカルサポートにお問い合わせいただけます。
当社のテクニカルサポートについての詳細は、インターネット(http://www.siemens.com/automation/service)をご覧ください。

インターネットによるサービスとサポート(Service & Support)
マニュアルに加えて、インターネットで包括的なオンラインナレッジベースを提供しています。
インターネット (http://www.siemens.com/automation/service&support)。
そこでは、以下をご利用いただけます。
●

ニュースレターで、常に製品に関する最新情報を提供しています。

●

必要な文書は、当社のサービスとサポートの検索機能を使用してご利用いただけます。

●

フォーラムでは、世界中のユーザーおよびエキスパートが、情報を交換します。

●

当社の連絡先データベースから、オートメーション&ドライブのお近くの連絡先にお問い合わせいただけます。

●

オンサイトサービス、修復、スペアパーツ等に関する情報。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

739

サービスとサポート
F.1 サービスとサポート
その他のサポート
このマニュアルで説明されている製品に関係する質問をお持ちで、このマニュアルでその回答を見つけることができなかった場合は、適切なオフィスまたは販売/サービス地
点のシーメンスパートナにお問い合わせください。
パートナへの問い合わせ先の詳細は、インターネット(http://www.automation.siemens.com/partner/)で入手できます。
さまざまなSIMATICの製品およびシステム用に提供されている技術文書に関するご案内
は、インターネット (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal)で入手できます。
オンラインカタログおよびオンライン注文システムは、インターネット(http://www.siemens.com/automation/mall)で入手できます。

トレーニングセンター
シーメンスは、S7-300 およびSIMATIC S7 のオートメーションシステムを初めて使用するための、さまざまなコースを提供しています。 お近くのトレーニングセンターまたはドイツ、ニュルンベルクの中央トレーニングセンター(郵便番号 90327)に、お問い
合わせください。
詳細については、インターネット (http://www.siemens.com/sitrain)を参照してください。

740

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

G

略語の一覧

G.1 略語の一覧

略語

説明

AC

交流(Alternating current)

ADC

アナログデジタルコンバータ(Analog-to-Digital Converter)AI

アナログ入力(Analog input)

AO

アナログ出力(Analog output)

AS

オートメーションシステム(Automation system)

COMP+ / -補償ライン(正/負)(Compensation line (positive / negative))CP

通信プロセッサ(Communications processor)

CPU

PLC の中央演算処理装置(Central Processing Unit)

DAC

デジタルアナログコンバータ(Digital-to-Analog Converter)DB

データブロック(Data block)DC

直流(Direct Current)DI

デジタル入力(Digital input)

DO

デジタル出力(Digital output)

ESD

静電気の影響を受ける装置(Electrostatic sensitive devices)

EMC

電磁適合性(Electromagnetic Compatibility)

EPROM

消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(Erasable Programmable Read-Only
Memory)SSV

置換値を設定(Set substitution value)

FB

ファンクションブロック(Function block)FC

ファンクション(Function)

FEPROM

フラッシュ消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(Flash Erasable
Programmable Read-Only Memory)ES

エンコーダ供給(Encoder supply)

I+

電流入力用の測定ライン(Measuring line for current input)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

741

略語の一覧
G.1 略語の一覧

略語

説明

IC+ / -

一定電流ライン(正/負)(Constantcurrent line (positive negative))

KV+ / -

冷点比較(正/負)(Cold spot comparison (positive / negative))L+

電源 24 VDC(Power supply 24 VDC)

HLV

最後の有効値を保持(Hold last valid value)FOC

光ファイバ導体(Fiber-optic conductor)

M

接地(Ground)

M+ / -

測定ライン(正/負)(Measuring line (positive / negative))

MANA

アナログ測定回路の基準電位(Reference potential of the analog measuring circuit)

MPI

マルチポイントインターフェース(Multipoint interface)OB

組織ブロック(Organization block)OP

操作パネル(Operator panel)OS

オペレータシステム(Operator system)

P5V

モジュールロジック用の電源(Power supply for module logic)

PIO

出力のプロセスイメージ(Process Image of Outputs)

PII

入力のプロセスイメージ(Process Image of Inputs)

PG

プログラミングデバイス(Programming device)

PS

電源(Power supply)

QI:

アナログ出力電流(Analog output current)

QV:

アナログ出力電圧(Analog output voltage)

RAM

ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory)

RL:

負荷インピーダンス(Load impedance)S+/-

センサライン(正/負)(Sensor line (positive / negative))

SF"グループエラー"LED("Group error" LED)

SFB

システムファンクションブロック(System function block)

SFC

システムファンクション(System function)SM

シグナルモジュール(Signal module)

PLC

プログラマブルロジックコントローラ(Programmable logic controller)

SSI

同期シリアルインターフェース(Synchronous serial interface)TD

HMI(テキスト表示)(HMI (Text Display))742

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

略語の一覧
G.1 略語の一覧

略語

説明

U+

電圧入力用の測定ライン(Measuring line for voltage input)

CMV

コモンモードの電圧(Common Mode Voltage)

Viso

MANA とローカル接地間の電位差(Potential difference between MANA and local ground)

符号

符号(Sign)

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07743

略語の一覧
G.1 略語の一覧

744

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

用語解説
2 線/3 線/4 線接続
抵抗温度計/モジュールのフロントコネクタへの抵抗、またはアナログ入力モジュールの電圧出力への負荷を接続する方法。

2 線変換機(パッシブセンサ)/4 線変換機(アクティブセンサ)
変換機のタイプ(2 線変換機:アナログ入力モジュールの端子を経由した電源供給、4 線
変換機:変換機の個々の端子を経由した電源供給。)

CP→ 通信プロセッサCPU→オートメーションシステムの中央演算処理装置。CPU はユーザープログラムを格納して実行します。オペレーティングシステム、メモリ、処理装置、通信インターフェースによって構成されます。

FREEZESM 338; POS-INPUT 位置検出モジュール用の STEP 7 パラメータ。FREEZE はコント
ロールコマンド(ファンクション)の 1 つであり、SM 338 の実際のエンコーダ値をフリーズするために使用されます。

MPI
マルチポイントインターフェースプログラミングデバイス用の SIMATIC S7 インターフ
ェース。リモートのプログラム可能モジュール(CPU、CP)、テキスト表示、操作パネルに対する一元的なアクセスを可能にします。MPI ノードは相互通信が行えます。

OB→組織ブロック

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

745

用語解説

PG
→プログラミングデバイス

SFC→システムファンクション

STARTUPSTARTUP モードでは、STOP モードから RUN モードへの切り替えを開始します。
STARTUP は、→モードセレクタの設定によって、電源オンかプログラミングデバイス
でのオペレータアクションによってトリガできます。S7-300 は→再起動を実行します。

アドレス
特定のアドレスまたはアドレス範囲の識別子。例:入力 I 12.1;フラグワード MW 25;デー
タブロック DB 3。

インターフェース、マルチポイント→MPI

キャリブレーション
特定の測定デバイスに対してまたは特定の状況において、出力変数の測定値または期待値と、入力変数として提供された測定変数の真値または正しい値の関係を決定するプロセスを指します。

コモンモードの電圧(CMV)
グループのすべての端子に共通の電圧。グループと任意の参照点(多くの場合接地電位)間で測定されます。

コンフィグレーション
オートメーションシステムコンポーネントの選択および組み立て、またはソフトウェア
インストール、(モジュールのプログラミンぐなどによる)特定のプロセスへの適応を指
します。

746

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

用語解説

サイクル時間→CPU が→ユーザープログラムを 1 回実行するのに必要とする時間を指します。

シグナルモジュール
シグナルモジュール(SM)は、プロセスと自動化システム間のインターフェースです。
これらは、デジタルおよびアナログの入力/出力および IO モジュールとして使用できます。

システムファンクション
システムファンクション(SFC)とは、CPU オペレーティングシステムの重要な機能のことであり、必要に応じて STEP 7 ユーザープログラムで呼び出すことができます。

システム診断オートメーションシステム内のエラーイベントの検出、評価、レポートを指します。こうしたエラーの例としては、プログラムエラーやモジュールの異常などがあります。シ
ステムエラーは LED 表示または STEP 7 内で示されます。

スケーリング
SM 338; POS-INPUT 位置検出モジュール用の STEP 7 パラメータ。アドレス空間での→絶対値エンコーダ値の右揃えスケーリングによって、不適切な場所は破棄されます。

セグメント→バスセグメント

デフォルト設定
ユーザーが別の値を入力しない場合に使用される便利な設定。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

747

用語解説

ハードウェア割り込み
プロセス内の特定のイベント(上限値または下限値の違反、モジュールがチャンネルの周期的な変換を完了するなど)に基づいて、割り込みをトリガするモジュールによって開始される機能。
ハードウェア割り込みは CPU にレポートされます。CPU は割り込みの優先度に従って割り付けられた→組織ブロックを実行します。

バス
複数のノードを相互接続する転送媒体。データは電気伝導体または光ファイバ導体を使用してシリアルモードまたはパラレルモードで転送されます。

バスセグメント
バスシステムの内蔵部分。バスセグメントは→リピータによってカップル化されます。

バックプレーンバス
モジュールの相互通信、モジュールへの電源分配を目的としたシリアルデータバス。バ
スコネクタはモジュールを相互接続します。

パラメータ
1. →コードブロックのタグ
2. モジュールの 1 つまたは複数のプロパティを設定するために使用されるタグ。各モ
ジュールにはデフォルトパラメータがあり、これはユーザーが STEP 7 で編集できます。

プログラミングデバイス
プログラミングデバイス(PG)とは、業界での使用に適した特殊なコンパクト PC(パーソナルコンピュータ)のことです。PG には、SIMATIC オートメーションシステムをプロ
グラミングするための機能がすべて搭載されています。

748

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

用語解説

プロセスイメージ
CPU はアナログ IO モジュールのシグナル状態をプロセスイメージに保存します。
入力のプロセスイメージ(PII)と出力のプロセスイメージ(PIO)は区別されます。入力モ
ジュールは、オペレーティングシステムがユーザープログラムを実行する前に入力のプ
ロセスイメージ(PII)を読み取ります。オペレーティングシステムは、プログラム実行の最後に出力のプロセスイメージ(PIO)を出力モジュールに転送します。

モノフロップ時間
SM 338; POS-INPUT 位置検出モジュール用の STEP 7 パラメータ。モノフロップ時間
は、2 つの SSI メッセージフレームの間隔に相当します(→絶対値エンコーダ)。

ユーザープログラム
プラントまたはプロセスを制御できるシグナルを処理するためのステートメント、タグ、データが含まれます。プログラム可能モジュール(CPU、FM など)に割り付けられ、より小さなユニット(ブロック)に分けることができます。

リニアリティエラー
測定/出力シグナルとデジタル値の間の理想的な直線関係からの測定/出力値の最大偏差を示します。パーセンテージとして定義され、アナログモジュールの定格範囲に関係し
ます。

リピータ
かなりの距離の間でバスシグナル、カップル→バスセグメントを増幅するために使用される装置。

ロジックブロック
SIMATIC S7 ロジックブロックには STEP 7 ユーザープログラムの要素が含まれています。これに反して、データブロックにはデータしか含まれていません。使用可能なロジ
ックブロック:組織ブロック(OB)、ファンクションブロック(FB)、ファンクション(FC)、
システムファンクションブロック(SFB)、システムファンクション(SFC)。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

749

用語解説

温度エラー
測定/出力値の浮動を指し、アナログモジュールでの外気温の変動によって起こります。絶対温度のパーセンテージとして定義され、アナログモジュールの定格範囲に関係
します。

温度係数
アナログ入力モジュール用の STEP 7 パラメータ。測温抵抗体(RTD)で行われる温度測定用。選択した温度係数は、使用している測温抵抗体に(DIN 標準に対して)固有となります。

外乱周波数抑制アナログ入力モジュールの STEP 7 パラメータ。交流主電源の周波数は、特に低電圧の範囲では、さらに熱電対を使用している場合には測定値に悪影響を及ぼす場合があります。このパラメータで、ユーザーは自分のシステムにおける主電源の周波数を定義します。

割り込み
SIMATIC S7 では、ユーザープログラムの実行を制御する 28 種類の優先クラスが知られています。こうした優先クラスには、たとえばハードウェア割り込みなども含まれています。割り込みが起こると、オペレーティングシステムは自動的に割り付けられている OB を呼び出します。これは、ユーザーが特定のアクションをトリガするようにプログラムできるものです(たとえば FB の場合など)。

割り込み、サイクル終了時→ ハードウェア割り込み

割り込み、ハードウェア→ ハードウェア割り込み

割り込み、診断→ 診断割り込み

750

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

用語解説

基準接点
アナログ入力モジュールで熱電対を扱う場合、既知の温度のポイントです(例えば、→補償ボックスなど)。

基準電位
組み入れられている回路の電圧が導き出されて測定される部分の電位。

基本エラー限界
25°C での動作限界を表し、モジュールの定格範囲に関係します。

基本実行時間
すべてのチャンネルが有効な場合のアナログ IO モジュールのサイクル時間。"チャンネ
ル数 x 基本変換時間"で求められます。

基本変換時間チャンネルの実際のコーディングに必要な時間(積分時間に、内部制御に必要なすべての時間を加えたもの)。つまり、この時間が経過した時点でチャンネルの処理はすべて終わっていることになります。

繰り返し精度
同じ入力シグナルまたは出力シグナルを繰り返し設定する場合の、測定/出力値の間の最大偏差を示します。繰り返し精度とは、モジュールの定格範囲を表し、設定された温度状態に適用されます。

合計電流
デジタル出力モジュールの全出力チャンネルの合計電流です。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

751

用語解説

再起動
再起動時(モジュールセレクタスイッチを停止から実行に切り替えることによるか、電源オン後に開始される)、CPU はまず OB 100 の再起動を実行し、次に周期的なプログ
ラム実行(OB1)を継続します。
再起動中、CPU は→入力のプロセスイメージ(PIO)を読み取って、次に STEP 7 ユーザ
ープログラムを実行して OB1 の最初のステートメントを開始します。

最後の値を保持する(HLV)
モジュールは、CPU が停止になる前の最後に出力された値を保持します。

診断→システム診断、ハードウェアエラー診断、ユーザー固有の診断の総称。

診断データ
すべての診断イベントは、CPU でロギングされて→診断バッファに入れられます。エラ
ーOB が存在する場合、バッファが起動されます。

診断バッファ
診断バッファは CPU におけるバックアップメモリの役割を果たし、診断イベントを発生順に格納するために使用されます。
STEP 7(PLC→モジュールステータス)では、ユーザーが診断バッファからデータを読み取ってエラーの原因を正確に判断するのに役立てることができます。

診断割り込みモジュールの診断機能は、診断割り込みによってエラーを→ CPU にレポートします。
CPU のオペレーティングシステムは、診断割り込みが発生したときに OB 82 を呼び出します。

製品バージョン
同じ注文番号の製品を識別します。製品バージョンは、上位互換の機能向上が行われた
場合、製品固有の変更(新しいコンポーネント/パーツの使用)、修正が行われた場合に上
がります。

752

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

用語解説

積分時間
アナログ入力モジュールの STEP 7 パラメータ。積分時間は、ms 単位の→ノイズ抑制
周波数の逆値に相当します。

接地
電位をどの地点でも 0 に設定できる接地。
接地電極の周囲では、接地電位が 0 以外になる場合があります。この場合、「基準接地」という用語が頻繁に使用されます。

接地工事
接地工事とは、等位接地システムを経由して電気伝導体を接地電極に接続することを指します(インピーダンスの低い 1 つ以上の導体が地面に触れる)。

絶対値エンコーダ
数値を読み取ることによって移動距離を測定します:シリアルインターフェース(SSI)の付いた絶対値エンコーダを使用する際には、SSI プロトコルに従ってパス情報が同期的に連続して転送されます(同期シリアルインターフェース)。

組織ブロックOB は、CPU オペレーティングシステムとユーザープログラム間のインターフェースとなります。ユーザープログラム実行の順序は、組織ブロックで定義されます。

測定範囲モジュール
さまざまな測定範囲に適応するためにアナログ入力モジュールに取り付けられるモジュール。

断線

STEP 7 におけるパラメータ。断線チェックを使用して、エンコーダと入力間、またはアクチュエータと出力間のライン接続性をモニタリングします。モジュールは、適切にプログラミングされた入力/出力における電流の流れに基づいて断線を検出します。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

753

用語解説

置換値
問題のあるシグナル出力モジュールによってプロセスに対して出力される値、またはユーザープログラムで問題のあるシグナル入力モジュールのプロセス値の代わりとして使用されます。
ユーザーは置換値を STEP 7 でプログラミングできます(最後の値を保持、置換値 0 ま
たは 1)。これらの値は、CPU が停止になる場合、出力側で設定する必要があります。

直接アクセスCPU による→プロセスイメージをバイパスした→バックプレーンバス経由のモジュール
へのアクセスを指します。

通信プロセッサ
プログラム可能な通信モジュールであり、たとえばネットワーキング、PtP カップリン
グなどに使用されます。

電気的相互接続非絶縁 IO モジュールのコントロールおよび負荷電圧回路の基準電位は、電気的に相互接続されます。

電気的非接続
絶縁の施された IO モジュールでは、コントロールおよび負荷電圧回路の基準電位が光
電対、リレー接点、変圧器などを使用してガルバニックに絶縁されます。IO 回路は共通の基準電位に接続できます。

等電位ボンディング
電気装置の電機接続(等電位導体)および同じまたは近い電位に対する外部導体。こうした物体間の外乱または危険な電位を避けるのがその目的。

754

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

用語解説

動作モード
この用語の定義:
1. モードセレクタスイッチまたは PG を使用した CPU の動作状態の選択
2. CPU におけるプログラム実行のタイプ
3. STEP 7 でのアナログ入力モジュールパラメータ

動作限界
モジュールの定格に基づいた、許容可能な温度範囲内全体でのアナログもユールの測定/出力エラーを表します。

動作状態
SIMATIC S7 オートメーションシステムで確認されている動作状態:STOP、→STARTUP、RUN および STOP。

内部補償の温度エラー
熱電対の測定にのみ適用されます。"内部補償"モードが選択されている場合、実際の温度エラーに追加されるエラーを定義します。エラーはアナログモジュールの物理定格範
囲に関係したパーセンタイル値か、°C の絶対値で定義されます。

入力遅延
デジタル入力モジュールの STEP 7 パラメータ。入力遅延機能を使用して、カップル化
された外乱を抑制します。これには、0 ms から設定された入力遅延までの範囲内のパルス形外乱も含まれます。
入力遅延の許容範囲は、モジュールの技術データで定義されています。抑制されるパル
ス形外乱の長さは、入力遅延の長さによって決まります。
設定可能な入力遅延は、エンコーダからモジュールまでのラインの長さによって左右されます。かなりの長さがある(100 m 以上)シールドのないエンコーダ供給ラインでは、
長い遅延の設定が必要となります。

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

755

用語解説

熱電対を開く場合の応答
熱電対を取り扱うアナログ入力モジュール用の STEP 7 パラメータ。このパラメータでは、モジュールが開いた熱電対を検出したときに"オーバフロー"(7FFFH)と"アンダーフ
ロー"(8000H)のどちらの値を出力するかを定義します。

破壊限界
入力電圧/出力電流の許容可能な限界。この限界に違反した場合、測定の精度は低くなる場合があります。破壊限界を大幅に超えた場合、内部測定回路が破壊されるおそれが
あります。

非接地
接地電位へのガルバニック電流の接続がないこと。

分解能
アナログモジュールの値をバイナリ形式で表すビット数。分解能はモジュール固有です。アナログ入力モジュールの→積分時間によっても左右されます。測定値分解能の精度は。積分時間が長くなるほど高くなります。最大分解能は 16 ビット+符号です。

平滑化
アナログ入力モジュールの STEP 7 パラメータ。測定値は、デジタルフィルタにより平滑化されます。ユーザーは、モジュール固有のフィルタプロパティ、つまり、なし、
低、中、高のいずれかを選択できます。デジタルフィルタの時間定数は、平滑化の度合
いに応じて大きくなります。

保持力
データブロック(DB)、タイマー、カウンタ、フラグのデータ領域は、再起動や電源オフ
によってその内容が失われない場合、保持力があると見なされます。

補償ボックス
温度測定に使用することができ、アナログ入力モジュールに接続された熱電対を使用します。→基準接点における温度の揺れを補償するのに使用される補償回路のこと。

756

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引
データセット 128、構造, 682
パラメータ, 427
プロパティ, 402

２技術仕様, 420

2 線トランスデューサ, 285

診断データ, 708

2 線接続

測定タイプと測定範囲, 409

抵抗温度計, 289

端子割り付け, 507

電圧出力, 301

補足情報, 415
SM 331
技術仕様, 420３3 線接続, 288

配線図, 403
SM 331
パラメータ, 427

４技術仕様, 420

40 ピン端子ブロック

SM 331

SM 321、DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシン

プロパティ, 402

グ, 79

測定タイプと測定範囲, 409

SM 321、DO 64 x DC 24 V、0.3 Aソーシング, 140

等時性モード, 413

SM 322、DO 64 x DC 24 V、0.3 A、シンキン

配線図, 403

グ, 149

補足情報, 415

寸法図, 730
4 線トランスデューサ, 286
4 線接続
抵抗温度計, 288

Ｃ
CSA認可, 19

電圧出力, 300

ＤSM 327

Ａ
SM 334
使用されないチャンネル, 595
SM 331
キャリブレーション, 531
データセット 1、構造, 681

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

データセット 1、構造, 275
パラメータ, 274
プロパティ, 269
技術仕様, 271
配線図, 270
DM 370757

索引

プロパティ, 602

Ｆ

技術データ, 604

FM認可, 20

DM 370 ダミーモジュール, 602
SM 322
プロパティ, 166

Ｉ

技術仕様, 168IEC 61131, 20

配線図, 167

IM 360プロパティ, 626

SM 322
I&Mデータ(識別データ), 182

技術データ, 627

データセット 1、構造, 640

寸法図, 725

パラメータ, 209

IM 361

ファームウェア更新, 180

プロパティ, 628

プロパティ, 166

技術データ, 629

技術仕様, 168

寸法図, 725

診断, 178

IM 365

診断データレコード, 704

プロパティ, 630

配線図, 167

技術データ, 632

不一致エラーモニタリング, 179

寸法図, 726

SM 322Inbetriebnahme

エラーの原因とトラブルシューティング, 211

アナログモジュール, 366

パラメータ, 209

デジタルモジュール, 70

プロパティ, 166
割り込み, 213
技術仕様, 168
診断メッセージ, 210

Ｍ
M との短絡アナログ出力モジュール, 360

診断割り込み, 213
電源, 212配線図, 167

Ｏ
OB40, 115, 362
開始情報, 362

Ｅ
EMC (電磁適合性), 22

OB82, 114, 213, 231, 251, 361

妨害変数, 22

Ｐ
PARM_MOD、SFC 57, 634
POS 入力モジュール

758

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引

SM 338, 605
PS 305 2 A
プロパティ, 51

SM 321, DI 32 x DC 24 V
プロパティ, 86
SM 321、DI 16 x AC 120/230 V

回路概略図, 52

プロパティ, 129

技術仕様, 54

技術仕様, 130

寸法図, 724

配線図, 129

配線図, 52
PS 307 10 A

SM 321、DI 16 x DC 24 V
エラーの原因とトラブルシューティング, 112

回路概略図, 48

センサの短絡, 103

技術仕様, 50

ハードウェア割り込み, 115

寸法図, 724

パラメータ, 109

配線図, 48

プロパティ, 93

PS 307 2 A

割り込み, 114

プロパティ, 39

技術仕様, 95

回路概略図, 40

冗長性センサ電源, 103

技術仕様, 42

診断メッセージ, 111

寸法図, 721

診断割り込み, 114

PS 307 5 A

電源, 113

プロパティ, 55

等時性モード, 108

回路概略図, 44, 57

配線図, 94

技術仕様, 46

SM 321、DI 16 x DC 24 V、ソース入力

図面(-1EA80-), 724

プロパティ, 117

配線図, 44, 56

技術仕様, 119

PS 307 5A
図面(-1EA01-), 721

配線図, 118
SM 321、DI 16 x DC 24 V、プロセスおよび診断割り込みあり
プロパティ, 101

Ｓ

技術仕様, 104

SF LED, 74
SM 338、POS-INPUT, 617

配線図, 102
SM 321、DI 16 x DC 24 V 高速

SFC 57 PARM_MOD, 634

プロパティ, 97

SFC51, 114, 213, 231, 251, 361

技術仕様, 99

SFC55 WR_PARM, 634

配線図, 98

SFC56 WR_DPARM, 634

SM 321、DI 16 x DC 48-125 V

SFC59, 114, 213, 231, 251, 361

プロパティ, 125

SIPLUS S7-300 モジュール, 31

技術仕様, 127

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

759

索引

配線図, 126
SM 321、DI 16 x UC 24/48 V

診断メッセージ, 229
診断割り込み, 231

プロパティ, 121

配線図, 225

技術仕様, 123

負荷制限事項, 231

配線図, 122
SM 321、DI 32 x AC 120 V

SM 322、DO 16 x AC 120/230 V/1 A
プロパティ, 195

プロパティ, 90

技術仕様, 197

技術仕様, 91

配線図, 196

配線図, 90
SM 321、DI 32 x AC 120/230 V ISOL

SM 322、DO 16 x DC 24 V/0.5 A 高速
プロパティ, 183

プロパティ, 136

技術仕様, 185

技術仕様, 137

配線図, 184

配線図, 136
SM 321、DI 32 x DC 24 V

SM 322、DO 16 x Rel. AC 120/230 V
プロパティ, 232

技術仕様, 88

技術仕様, 234

配線図, 87

配線図, 233

SM 321、DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシング

SM 322、DO 16 x UC 24/48 V

40 ピン端子ブロック, 79

パラメータ, 192

プロパティ, 77

プロパティ, 187

技術仕様, 81

技術仕様, 189

配線図, 78

配線図, 188

SM 321、DI 8 x AC 120/230 V

SM 322、DO 32 x AC 120/230 V/1 A

プロパティ, 132

プロパティ, 161

技術仕様, 134

技術仕様, 163

配線図, 133

配線図, 162

SM 321、DO 64 x DC 24 V、0.3 A ソーシング

SM 322、DO 32 x DC 24 V/0.5 A

40 ピン端子ブロック, 140

プロパティ, 157

プロパティ, 139技術仕様, 159

技術仕様, 142

配線図, 158

配線図, 139
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL

SM 322、DO 64 x DC 24 V、0.3 A、シンキング
40 ピン端子ブロック, 149

エラーの原因とトラブルシューティング, 230

プロパティ, 148

パラメータ, 228

技術仕様, 151

プロパティ, 224

配線図, 148

割り込み, 230

補足情報, 153

技術仕様, 226760

SM 322、DO 8 x AC 120/230 V/2 A
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引

プロパティ, 219

SM 331, AI 8 x 14 Bit High Speed

技術仕様, 221

技術仕様, 405

配線図, 220

SM 331、AI 2 x 12 Bit

SM 322、DO 8 x DC 24 V/2 A

パラメータ, 464

プロパティ, 199

プロパティ, 450

技術仕様, 201

技術仕様, 457

配線図, 200

測定タイプと測定範囲, 462

SM 322、DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A
プロパティ, 214
技術仕様, 216
配線図, 215
SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V

配線図, 451
補足情報, 466
SM 331、AI 6 x TC 絶縁済み
I&M データ (識別データ), 530
ファームウェアの更新, 528

プロパティ, 237

SM 331、AI 8 x 12 Bit

技術仕様, 239

パラメータ, 446

配線図, 238

プロパティ, 431

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (1HF10)

測定タイプと測定範囲, 443

プロパティ, 252

補足情報, 448

技術仕様, 254

SM 331、AI 8 x 13 Bit

配線図, 253
SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00)

データセット 1、構造, 668
プロパティ, 416

エラーの原因とトラブルシューティング, 250

測定タイプと測定範囲, 426

パラメータ, 249

配線図, 417

プロパティ, 242

補足情報, 428

割り込み, 251

SM 331、AI 8 x 16 Bit

技術仕様, 244

データセット 1、構造, 673

診断メッセージ, 250

データセット 128、構造, 674

診断割り込み, 251

パラメータ, 383, 395, 411, 671

配線図, 243

プロパティ, 375, 387

SM 323、DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A

技術仕様, 379, 390

プロパティ, 259

測定タイプと測定範囲, 394

技術仕様, 261

測定のタイプと範囲, 382

配線図, 260

測定値の高速更新, 376

SM 323、DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A
プロパティ, 264
技術仕様, 266
配線図, 265
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

配線図, 377, 388
補足情報, 385, 397
SM 331、AI 8 x RTD
データセット 1、構造, 648

761

索引

データセット 128、構造, 649

プロパティ, 559

パラメータ, 479, 647

技術仕様, 562

プロパティ, 467

配線図, 560

技術仕様, 471

補足情報, 567

測定タイプと測定範囲, 476

SM 332、AO 8 x 12

配線図, 468

プロパティ, 539

補足情報, 482

配線図, 539

SM 331、AI 8 x TC

補足情報, 547

データセット 1、構造, 659

SM 332、AO 8 x 12 Bit

データセット 128、構造, 660

データセット 1、構造, 692

パラメータ, 499, 657

パラメータ, 546, 575, 691

プロパティ, 487

技術仕様, 542

技術仕様, 491

出力範囲, 545

測定タイプと測定範囲, 497

SM 334, AI 4/AO 2 x 8/8 Bit

配線図, 488

アドレス, 584

補足情報, 501

技術仕様, 580

SM 332, AO 2 x 12 Bit

使用されないチャンネル, 586

出力範囲, 574

出力タイプと出力範囲, 585

SM 332, AO 4 x 12 Bit

測定タイプと測定範囲, 585

出力範囲, 565
SM 332, AO 4 x 16 Bit

配線図, 577
SM 334、AI 4/AO 2 x 12 Bit

パラメータ, 556

パラメータ, 593

技術仕様, 551

プロパティ, 586

出力範囲, 555

技術仕様, 589

等時性モード, 558

出力範囲, 595

SM 332, AO 4 x 16 Bit、等時性プロパティ, 548
配線図, 549
補足情報, 559
SM 332、AO 2 x 12 Bit

測定タイプと測定範囲, 595
配線図, 587
SM 338
POS入力モジュール, 605
サイクリックエンコーダ値の取得, 609

プロパティ, 568

等時性エンコーダ値の取得, 610

技術仕様, 571

等時性モード, 607

配線図, 568

SM 338、POS-INPUT

補足情報, 576

SF LED, 617

SM 332、AO 4 x 12 Bit
パラメータ, 566

762

Watchdogタイムアウト, 619
アドレス指定, 614
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引

エラーの原因とトラブルシューティング, 619

Ｗ

エンコーダエラー, 619

Watchdog タイムアウト

グループエラーLED, 617
コードタイプ, 613
コンフィグレーションエラー, 619
スケーリング, 611, 613
チャンネルエラー, 619
チャンネル障害, 619

SM 338、POS-INPUT, 619
WR_DPARM、SFC 56, 634
WR_PARM、SFC 55, 634

あパラメータなし, 619

アクチュエータについては、負荷/アクチュエータの接フリーズファンクション, 613

続も参照してください。, 299
アドレス指定プログラミングエラー, 619
モジュールエラー, 619
モノフロップ時間, 613
外部エラー, 619
割り込み, 620
技術仕様, 621
使用可能なチャンネル情報, 619
診断, 617
診断データ, 711, 712
診断割り込み, 620
診断割り込みの有効化, 613
絶対値エンコーダ(SSI), 613
送信速度, 613
内部エラー, 619
配線図, 608
不正なパラメータ, 619
補助電圧なし, 619
SM 374、IN/OUT 16
プロパティ, 598
技術データ, 601

SM 334, 584
SM 338、POS-INPUT, 614
アナログ IO モジュール
SM 334, AI 4/AO 2 x 8/8 Bit, 577
SM 334、AI 4/AO 2 x 12 Bit, 586
データセット 1、構造, 695
パラメータ, 694
アナログからデジタルの変換, 350
アナログモジュール
アナログ値処理, 277
グループエラーLED, 357
プログラミング, 355
割り込み, 361
起動、ステップ, 366
診断, 356
寸法図, 727
測定エラー/出力エラーの判断, 349
電源異常, 347
反応, 346
アナログ機能、STEP 7 ブロック, 365Ｕ

アナログ機能用のSTEP 7 ブロック, 365
アナログ出力チャンネル

UL認定, 18

変換時間, 353
アナログ出力モジュール
Mとの短絡, 360
SM 332, AO 4 x 16 Bit, 548

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

763

索引

SM 332、AO 2 x 12 Bit, 568

SM 331, 402

SM 332、AO 4 x 12 Bit, 559

SM 331, AI 8 x 14 Bit High Speed, 402

SM 332、AO 8 x 12 Bit, 539

SM 331、AI 2 x 12 Bit, 450

エラーの原因とトラブルシューティング, 360

SM 331、AI 8 x 12 Bit, 431

コンフィグレーションエラー, 360

SM 331、AI 8 x 13 Bit, 416

データセット 1、構造, 689

SM 331、AI 8 x 16 Bit, 375, 387

パラメータ, 688

SM 331、AI 8 x RTD, 467

プログラミングエラー, 360

SM 331、AI 8 x TC, 487

診断メッセージ, 358

アンダーフロー, 359

絶縁、非絶縁, 299

エラーの原因とトラブルシューティング, 359

断線, 360

オーバーフロー, 359

負荷電圧なし, 360
アナログ値

コモンモードエラー, 359
コンフィグレーションエラー, 359

STEP 7 ブロック, 365

データセット 1、構造, 643

符号, 303

パラメータ, 356, 642

変換, 303

プログラミングエラー, 359

アナログ値の表示, 303

診断メッセージ, 357

出力範囲のバイナリ表示, 337

絶縁、非絶縁, 278

抵抗トランスデューサの, 312

断線, 359

抵抗温度計用, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322,

熱電対の配線と接続, 290

323, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 335
電圧出力範囲用, 339
電圧測定範囲用, 307, 308, 309

負荷電圧なし, 359
アナログ入力値の平滑化, 351
アンダーフロー

電流出力範囲における, 341

アナログ入力モジュール, 359

電流測定範囲用, 310, 311
入力範囲のバイナリ表示, 306
アナログ値処理
トランスデューサ, 278
概要, 277
抵抗温度計, 287
抵抗器, 287
電圧トンランスデューサ, 284
電流トランスデューサ, 285
熱電対, 290

いインターネット
サービスとサポート, 739
インターフェースモジュール, 625
IM 360, 626
IM 361, 628
IM 365, 630
寸法図, 725

負荷/アクチュエータの接続, 299
アナログ入力モジュール

764

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引

え

さ

エラー

サービスとサポート, 739
サイクル時間アナログモジュールの, 349
エラーの原因とトラブルシューティング
SM 338、POS-INPUT, 619
アナログ出力モジュール, 360

アナログ出力チャンネル, 353
アナログ入力チャンネル, 350
サインポスト

アナログ入力モジュール, 359
エラーの原因と対策
SM 321、DI 16 x DC 24 V, 112
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 230
SM 322、DO 8 x DC 24 V/0.5 A, 211
SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00), 250
エンコーダエラー

マニュアル用, 6

しシールド接続要素、図面, 729
シグナルモジュール概要, 597
寸法図, 727

SM 338、POS-INPUT, 619

試験電圧, 30
シミュレーターモジュールSM 374、IN/OUT 16, 598

おオーバーフロー
アナログ入力モジュール, 359

す
スケーリング
SM 338、POS-INPUT, 611, 613

くスペアパーツ, 731

グループエラーLED
SM 338、POS-INPUT, 617
アナログモジュール, 357
デジタルモジュール, 74

せ絶縁試験, 30

こち

コードタイプチャンネル固有の診断, 702
チャンネル障害

SM 338、POS-INPUT, 613
コモンモードエラー
アナログ入力モジュール, 359
コンフィグレーションエラー

SM 338、POS-INPUT, 619

SM 338、POS-INPUT, 619て

アナログ出力モジュール, 360

データセット 1、構造

アナログ入力モジュール, 359

SM 331, 681
SM 322, 640

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

765

索引

SM 327、DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, 275

SM 322、DO 16 x AC 120/230 V/1 A, 195

SM 331、AI 8 x 13 Bit, 668

SM 322、DO 16 x DC 24 V/0.5 A高速, 183

SM 331、AI 8 x 16 Bit, 673

SM 322、DO 16 x UC 24/48 V, 187

SM 331、AI 8 x RTD, 648

SM 322、DO 32 x AC 120/230 V/1 A, 161

SM 331、AI 8 x TC, 659

SM 322、DO 32 x DC 24 V/0.5 A, 157

SM 332、AO 8 x 12 Bit, 692

SM 322、DO 64 x DC 24 V、0.3 A、シンキン

アナログIOモジュール, 695

グ, 148アナログ出力モジュール, 689

SM 322、DO 64 x DC 24 V/0.3 Aソーシング, 139

アナログ入力モジュール, 643

SM 322、DO 8 x AC 120/230 V/2 A, 219

デジタル出力モジュール, 638

SM 322、DO 8 x DC 24 V/2 A, 199

デジタル入力モジュール, 636

SM 322、DO 8 x DC 48-125 V/1.5 A, 214

データセット 128、構造SM 331, 682
SM 331、AI 8 x 16 Bit, 674

データセット 1、構造, 638
パラメータ, 637
デジタル入力モジュール
SM 321, DI 32 x DC 24 V, 86

SM 331、AI 8 x RTD, 649

SM 321、DI 16 x AC 120/230 V, 129

SM 331、AI 8 x TC, 660
データレコード

SM 321、DI 16 x DC 24 V, 93
SM 321、DI 16 x DC 24 V、ソース入力, 117

パラメータの, 633
診断データについて, 697
テクニカルデータ

SM 321、DI 16 x DC 24 V、プロセスおよび診断割
り込みあり, 101

EMC (電磁適合性), 22

SM 321、DI 16 x DC 24 V高速, 97

輸送および保管条件, 25

SM 321、DI 16 x DC 48-125 V, 125

デジタル I/O モジュール

SM 321、DI 16 x UC 24/48 V, 121

SM 327, 269

SM 321、DI 32 x AC 120 V, 90

SM 323、DI 16/DO 16 x DC 24 V/0.5 A, 259

SM 321、DI 32 x AC 120/230 V ISOL, 136

SM 323、DI 8/DO 8 x DC 24 V/0.5 A, 264

SM 321、DI 64 x DC 24 V、シンキング/ソーシン

デジタルモジュール, 61

グ, 77

グループエラーLED, 74

SM 321、DI 8 x AC 120/230 V, 132

プログラミング, 71

データセット 1、構造, 636

起動、ステップ, 70

パラメータ, 635

診断, 73寸法図, 727
デジタル出力モジュール
SM 322, 166とトレーニングセンター, 740

SM 322, 166
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 224

766

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引は保護等級 IP 20, 30

ハードウェア割り込み
SM 321、DI 16 x DC 24 V, 115
サイクル終了, 363
上限を超えた場合, 362

ま
マニュアル

パラメータ, 72

目的, 3
マニュアル構成

SFC, 634

位置, 4SM 338、POS-INPUT, 613
アナログIOモジュール, 694
アナログ出力モジュール, 688
アナログ入力モジュール, 356, 642
スタティック, 355
ダイナミック, 355

もモジュールエラー
SM 338、POS-INPUT, 619
モジュールのパラメータ
SM 331, 427

データレコード, 633

SM 331, 427

デジタル出力モジュール, 637

SM 327, 274

デジタル入力モジュール, 635

SM 321, 177

ユーザープログラムでの変更, 355
パラメータ、不正SM 322, 209

SM 338、POS-INPUT, 619
パラメータなし

SM 321、DI 16 x DC 24 V, 109

SM 338、POS-INPUT, 619

SM 322, 209
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 228
SM 322、DO 16 x UC 24/48 V, 192
SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00), 249

ふSM 331、AI 2 x 12 Bit, 464

フリーズファンクション
SM 338、POS-INPUT, 613
プログラミング
アナログモジュールの, 355
デジタルモジュール, 71
ユーザープログラムの, 633
プログラミングエラー

SM 331、AI 8 x 12 Bit, 446
SM 331、AI 8 x 16 Bit, 383, 395, 411, 671
SM 331、AI 8 x RTD, 479, 647
SM 331、AI 8 x TC, 499, 657
SM 332, AO 4 x 16 Bit, 556
SM 332、AO 4 x 12 Bit, 566

SM 338、POS-INPUT, 619

SM 332、AO 8 x 12 Bit, 546, 575, 691

アナログ出力モジュール, 360

SM 334、AI 4/AO 2 x 12 Bit, 593

アナログ入力モジュール, 359

モジュールの概要, 62, 367
アナログI/Oモジュール, 374

ほ保護クラス, 30
S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

アナログ出力モジュール, 372
アナログ入力モジュール, 367

767

索引

インターフェースモジュール, 625

機械, 27

その他のシグナルモジュール, 597

気候, 29デジタルI/Oモジュール, 69

使用条件, 27

デジタル出力モジュール, 65

基準接点温度の補償, 292

デジタル入力モジュール, 62

基本エラー限界, 349

リレー出力モジュール, 68
モノフロップ時間
SM 338、POS-INPUT, 613

規格, 17
技術仕様
規格と認可, 17
使用可能なチャンネル情報
SM 338、POS-INPUT, 619
出力範囲り
リレー出力モジュール

SM 332, AO 2 x 12 Bit, 574

SM 322、DO 16 x Rel. AC 120/230 V, 232

SM 332, AO 4 x 12 Bit, 565

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V, 237

SM 332, AO 4 x 16 Bit, 555

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (1HF10), 252

SM 332、AO 8 x 12 Bit, 545

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00), 242

SM 334, AI 4/AO 2 x 8/8 Bit, 585
SM 334、AI 4/AO 2 x 12 Bit, 595
診断

れレールの寸法図, 714

漢字位置マニュアル構成, 4
位置デコーダモジュール
SM 338、POS-INPUT, 605
過電圧保護, 75
割り込み
SM 321、DI 16 x DC 24 V, 114

SM 338、POS-INPUT, 617, 618
アナログモジュールの, 356
デジタルモジュール, 73
診断データ
SM 331, 708
チャンネル固有、SM 338, 712
SM 338、POS-INPUT, 711
チャンネル固有, 702
データレコード, 697
診断データエントリ, 348
診断メッセージ, 73, 356, 617

SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 230

SM 322, 178

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00), 251

SM 321、DI 16 x DC 24 V, 111

SM 338、POS-INPUT, 620

SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 229

アナログモジュールの, 361

SM 322、DO 8 x DC 24 V/0.5 A, 210

SM 322; DO 8 x DC 24 V/0.5 A,

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00), 250

有効化, 361, 620
環境条件
SIPLUS S7-300, 36768

アナログ出力モジュールの, 358
アナログ入力モジュールの, 357
読み取り, 617

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引

診断割り込みSM 321、DI 16 x DC 24 V, 114
SM 322, DO 8 x AC 120/230 V/2 A ISOL, 231
SM 322、DO 8 x DC 24 V/0.5 A, 213

絶縁された測定エンコーダ, 280
非絶縁のセンサ, 282
測定範囲
アナログ入力チャンネル, 343

SM 322、DO 8 x Rel. AC 230 V/5 A (5HF00), 251

測定範囲モジュール, 343

SM 338、POS-INPUT, 620

位置の変更, 344
測定方法

アナログモジュールの, 361
診断割り込みの有効化
SM 338、POS-INPUT, 613
寸法図, 713「ホット・スワッピング」のバスモジュール, 720
40 ピン端子ブロック, 730
アナログモジュール, 727
インターフェースモジュール, 725
シールド接続要素, 729
シグナルモジュール, 727
デジタルモジュール, 727
取り付けレール, 714
静電放電, 22
絶対値エンコーダ(SSI)SM 338、POS-INPUT, 613

アナログ入力チャンネル, 343
断線
アナログ出力モジュール, 360
アナログ入力モジュール, 359
注文番号
6AG1305-1BA80-2AA0, 51
6AG1307-1EA80-2AA0, 55
6AG1321-1BH02-2AA0, 93
6AG1321-1BL00-2AA0, 86
6AG1321-1CH20-2AA0, 125
6AG1321-1FF01-2AA0, 132
6AG1321-7BH01-2AB0, 101
6AG1322-1BH01-2AA0, 166
6AG1322-1CF00-2AA0, 214
6AG1322-1FF01-2AA0, 219

船舶認可, 21
送信速度

6AG1322-1HF10-2AA0, 252

SM 338、POS-INPUT, 613
測定タイプと測定範囲

6AG1323-1BH01-2AA0, 264

6AG1322-8BF00-2AB0, 203

SM 331, 409

6AG1331-7KB02-2AB0, 450

SM 331, 409

6AG1332-5HB01-2AB0, 568

SM 331、AI 2 x 12 Bit, 462

6AG1334-0KE00-2AB0, 586

SM 331、AI 8 x 12 Bit, 443

6AG1365-0BA01-2AA0, 630

SM 331、AI 8 x 13 Bit, 426

6ES7 338-4BC01-0AB0, 605

SM 331、AI 8 x 16 Bit, 382, 394

6ES7307-1BA01-0AA0, 39

SM 331、AI 8 x RTD, 476

6ES7307-1EA01-0AA0, 43

SM 331、AI 8 x TC, 497

6ES7307-1KA02-0AA0, 47

SM 334, AI 4/AO 2 x 8/8 Bit, 585

6ES7321-1BH02-0AA0, 93

SM 334、AI 4/AO 2 x 12 Bit, 595
測定トランスデューサの接続

6ES7321-1BH10-0AA0, 97

原理, 278

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

6ES7321-1BH50-0AA0, 117
6ES7321-1BL00-0AA0, 86

769

索引

6ES7321-1BP00-0AA0, 77

6ES7331-7PF01-0AB0, 467

6ES7321-1CH00-0AA0, 121

6ES7331-7PF11-0AB0, 487

6ES7321-1CH20-0AA0, 125

6ES7332-5HB01-0AB0, 568

6ES7321-1EL00-0AA0, 90

6ES7332-5HD01-0AB0, 559

6ES7321-1FF01-0AA0, 132

6ES7332-5HF00-0AB0, 539

6ES7321-1FF10-0AA0, 136

6ES7332-7ND02-0AB0, 548

6ES7321-1FH00-0AA0, 129

6ES7334-0CE01-0AA0, 577

6ES7321-7BH01-0AB0, 101

6ES7334-0KE00-0AB0, 586

6ES7322-1BF01-0AA0, 199

6ES7360-3AA01-0AA0, 626

6ES7322-1BH10-0AA0, 183

6ES7361-3CA01-0AA0, 628

6ES7322-1BL00-0AA0, 157

6ES7365-0BA01-0AA0, 630

6ES7322-1BP00-0AA0, 139

6ES7370-0AA01-0AA0, 602

6ES7322-1BP50-0AA0, 148

6ES7374-2XH01-0AA0, 598

6ES7322-1CF00-0AA0, 214

定格電圧, 31

6ES7322-1FF01-0AA0, 219

抵抗温度計の接続, 287

6ES7322-1FH00-0AA0, 195

2 線接続, 289

6ES7322-1FL00-0AA0, 161

3 線接続, 288

6ES7322-1HF01-0AA0, 237

4 線接続, 288

6ES7322-1HF10-0AA0, 252

電圧トランスデューサの接続, 284

6ES7322-1HH01-0AA0, 232

電源モジュール, 39

6ES7322-5FF00-0AB0, 224

PS 305 2 A, 51

6ES7322-5GH00-0AB0, 187

PS 307 10 A, 47

6ES7322-5HF00-0AB0, 242

PS 307 2 A, 39

6ES7322-8BF00-0AB0, 203

PS 307 5 A, 43
電源異常

6ES7322-8BH10-0AB0, 170
6ES7323-1BH01-0AA0, 264
6ES7323-1BL00-0AA0, 259
6ES7327-1BH00-0AB0, 269
6ES7331-1KF02-0AB0, 416
6ES7331-7HF00-0AB0, 402
6ES7331-7HF01-0AB0, 402
6ES7331-7KB02-0AB0, 450
6ES7331-7KF02-0AB0, 431
6ES7331-7NF00-0AB0, 375
6ES7331-7NF10-0AB0, 387
6ES7331-7PE10-0AB0, 506

770

アナログモジュールの, 347
電源障害
SM 322, 212
SM 321、DI 16 x DC 24 V, 113
電磁両立性, 22
電流トランスデューサの接続, 285
2 線トランスデューサ, 285
4 線トランスデューサ, 286
等時性モード, 107
SM 331, 413
SM 321、DI 16 x DC 24 V, 108

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

索引

SM 332, AO 4 x 16 Bit, 558
SM 338, 607
動作限界, 349
動作状態
CPUの, 347
内部エラー
SM 338、POS-INPUT, 619
認可, 17
CSA, 19
FM, 20変換時間
アナログ出力チャンネル, 353
アナログ入力チャンネル, 350
変更
本書の, 3
保管条件, 25
補助電圧なしSM 338、POS-INPUT, 619
本書の変更点, 3
輸送条件, 25

UL, 18
工業環境での使用, 21
住宅地での使用, 21
船舶, 21
熱電対
一般, 290
外部補償, 295
基準接点, 292, 297
構造, 291
動作原理, 292
内部補償, 294
必要な基礎知識, 3
付属品, 731
符号アナログ値, 303
負荷/アクチュエータの接続
2 線接続, 301
4 線接続, 300
概要, 299
電圧出力, 300
電流出力, 302
負荷電圧なしアナログ出力モジュール, 360
アナログ入力モジュール, 359
分解能, 303
変換
アナログ値の, 303

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07

771

索引

772

S7-300 オートメーションシステムモジュールデータ
マニュアル, 03/2011, A5E00159438-07