テクニカルインフォメーション

2018 年 7 月 3 日

テーマ

オムロン CJ1H CPU ユニット内蔵ポート、CJ1W-SCU41-V1 との接続

該当機種

V9 シリーズ

No. TI-M-1221

1／10

1. 目的
CJ1 の CPU 内蔵 RS-232C ポート、または SCU41 の PORT1（RS-422/485）、PORT2（RS-232C）と V9 シリーズを接続する際の設定手順を説明します。

2. 接続環境
モニタッチ ：V9100iS
PLC：CJ1H、 CJ1W-SCU41-V1

使用ソフト ：V-SFT-6、CX-Programmer (Version:8.21)

3. 設定方法
CJ1H の内蔵ポート、SCU41 の PORT1 または PORT2 に、以下の設定で接続します。
ボーレート：115Kbps

データ長：7 ビット

ストップビット：2 ビット

パリティ：偶数

V-SFT-6 の設定① V-SFT-6 を起動し、新規画面を作成します。
［編集機種選択］で、モニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、［PLC1 接続機器選択］で、「オムロン SYSMAC

CS1/CJ1」を選択し［完了］をクリックします。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221② ［PLC1 プロパティ］の「通信設定」で、以下のように設定します。
信号レベル：RS-232C または RS-422

ボーレート：115K BPS

データ長：7 ビット

ストップビット ：2 ビット
パリティ：偶数

設定後、ダイアログを閉じます。

V9 シリーズの通信設定は完了です。画面データを転送します。

2／10

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221

CX-Programmer の設定◆CPU 内蔵 RS-232C ポートと接続する場合① CX-Programmer を起動します。
② [PLC]→[オンライン接続]を選択し、オンライン接続にします。

③[PLC]→[動作モード]→[プログラム]を選択し、プログラムモードにします。

3／10

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221④

以下のような警告ダイアログが表示されますので、[はい]を選択します。

⑤[PLC システム設定]をダブルクリックします。

⑥「PLC システム設定」ダイアログが表示されます。
[上位リンクポート]タブで通信設定を以下のように設定します。
通信設定：ユーザ設定

通信速度：115200

パラメータ：7,2,E

モード：上位リンク

4／10

テクニカルインフォメーション⑦

設定を PLC に書き込みます。
[オプション]→[転送[パソコン→PLC]]を選びます。

⑧ 書き込み完了後、PLC の電源を再投入します。

CJ1 の設定は以上です。

No. TI-M-1221

5／10

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221

6／10◆SCU41 の PORT1 または PORT2 と接続する場合◎「I/O テーブル」で設定する場合①

前項の手順①～④を参照。

②[I/O テーブル・ユニット設定]をダブルクリックします。
「PLC の I/O テーブル」ダイアログが表示されます。

ダブルクリック③「CPU ラック」の空きスロットにシリアルコミュニケーションユニットを登録します。

ダブルクリック
右クリック※ユニット番号は CJ1W-SCU41-V1 のロータリースイッチで設定する Unit No.と合わせます。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221

7／10④ シリアルコミュニケーションユニットを登録してある場所にカーソルを合わせて右クリックし、[高機能ユニットの編集]を選択します。
「パラメータの表示」ダイアログが表示されます。

右クリック

⑤

表示パラメータグループで[ポート 1:上位リンク設定]、または［ポート 2:上位リンク設定]を選択し、以下のように設定をします。
任意設定の有無：任意設定

シリアル通信モード ：上位リンク
データ長：7 ビット

ストップビット：2 ビット

パリティ：偶数

伝送速度：115200bps※上位リンク号機 No.は、V-SFT-6 の[PLCx プロパティ]→[通信設定]の[局番]と合わせます。

テクニカルインフォメーション⑥

設定を PLC に書き込みます。[転送[パソコン→ユニット]]を選びます。

⑦

書き込み完了後、PLC の電源を再投入します。

CJ1 の設定は以上です。

No. TI-M-1221

8／10

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221

9／10◎「システム設定エリア（割り付け DM エリア）」で設定する場合①システム設定エリアに設定値を書き込みます。
■システム設定エリア
m＝D30000＋100×号機 No.（CH）※号機 No.は SCU41 のロータリースイッチで設定する UNIT No.です。
DM エリア
ボードユニット(CS ｼﾘｰｽﾞのみ)(CS/CJ ｼﾘｰｽﾞ)

D32000D32010m

m+10ビット
15

設定内容
ﾎﾟｰﾄ設定0:ﾃﾞﾌｫﾙﾄ

1:任意設定

14～12

予約

11～08

ｼﾘｱﾙ通信ﾓｰﾄﾞ(0Hex:ﾃﾞﾌｫﾙﾄ(上位ﾘﾝｸ))(5Hex:上位ﾘﾝｸ)

07～05

D32001

D32011

m+1

m+11

予約

04

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ

03

ﾃﾞｰﾀ長

0:1 ﾋﾞｯﾄ

02

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ 0:2 ﾋﾞｯﾄ 1:1 ﾋﾞｯﾄ01

ﾊﾟﾘﾃｨ 0:あり

1:なし

00

ﾊﾟﾘﾃｨ 0:偶数

1:奇数

0:7 ﾋﾞｯﾄ

1:1 ﾋﾞｯﾄ
1:8 ﾋﾞｯﾄ

15～04

予約

03～00

伝送速度(単位:ﾋﾞｯﾄ/s)
0:ﾃﾞﾌｫﾙﾄ 9600 3:1200 4:2400
6:9600D32002D32012m+2m+1215
14～00

D32003

D32013m+3m+1315

送信ﾃﾞｨﾚｰ時間(Hex)

D30001 ＝ 000A

(Hex)

D30002 ＝ 0000

(Hex)

D30003 ＝ 0000

(Hex)②(Hex)

D30011 ＝ 000A

(Hex)

D30012 ＝ 0000

(Hex)

D30013 ＝ 0000

(Hex)

PLC の電源を再投入します。

CJ1 の設定は以上です。

0:ﾃﾞﾌｫﾙﾄ(0ms)

CTS 制御

0:なし

1:あり

14～08

予約07～00

上位ﾘﾝｸ用号機 No.(00～1F Hex)

を設定します。

＊ユニット 0 の PORT2 で接続する場合
D30010 ＝ 8500

5:4800

9:57600

A:115200

1:任意設定送信ﾃﾞｨﾚｰ任意設定時間(0000～7530 Hex)[10ms 単位]＊ユニット 0 の PORT1 で接続する場合
D30000 ＝ 8500

7:19200 8:38400を設定します。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1221

10／10

４．接続
◆RS-232C（CPU 内蔵ポート、SCU41 の PORT2 の場合）
＜CN1＞
※弊社製ケーブル型式：

D9-OM2-09-□M (□=2、3、5、10、15)＜MJ1/2＞※弊社製ケーブル型式：

MJ-OM209-□M (□=2、3、5、10、15)◆RS-422（SCU41 の PORT1 の場合）
＜CN1＞

＜V907W・V906 の MJ2＞

【お問い合わせ】

発紘電機株式会社

技術相談窓口フリーコール: 0120-128-220

FAX：076-274-5208