テクニカルインフォメーション

1.

テーマ

パナソニック電工 FP2 との Ethernet 通信

該当機種

モニタッチ：V8 シリーズ、PLC：FP2

２００９年１１月３０日

No. TI-M-1052-1

1／10

目的
FP2 と Ethernet 通信する場合の設定手順について。

2.

接続環境
モニタッチ

3.

UDP/IP: V8i シリーズ、V8 シリーズ+CU-03-2 または CU-03-3

TCP/IP: V8i シリーズ

PLC

: FP2ユニット: FP2-ET1

PLC ツール: Configurator ET Ver.1.02

接続例【接続 1】【接続 2】【接続 3】

V8IP 172.16.200.108
ポート 10001
自局番 2

V8i
IP 172.16.200.127
ポート 10001
自局番 1

TELLUS HMI
IP 172.16.200.198
ポート 20000
自局番 3PC

CU-03
コネクション 1
TCP/IP

コネクション 2
UDP/IP
Ethernet
コネクション 3

コネクション 3
コネクション 2
コネクション 1

UDP/IP

ポート 10002
ポート 10001
ポート 10000

PLC
IP 172.16.200.43
MEWTOCOL 局番 1

・PLC 側はコネクション 1〜8 まで設定できます。そのため、1 台の PLC に対して最大 8 台の V8 を接続できます。
・通信速度を上げる場合は、UDP/IP 通信をお奨めします。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
4.

No. TI-M-1052-1

2／10

PLC の設定
PLC の設定ツール Configurator ET を起動して PLC の設定を行います。
①

イニシャル情報設定［自ノード設定］→［設定変更］で PLC の「IP アドレス」と「MEWTOCOL 局番」を設定します。

※ MEWTOCOL 局番は 1〜31 に設定してください。

②

コネクション設定■接続 1 の場合（コネクション 1 TCP/IP）※TCP/IP 通信の場合、V8i シリーズをご使用ください。
V8 シリーズ+CU-03-2 または CU-03-3 では TCP/IP 通信できないため、使用できません。
1.

［コネクション 1］を選択し、［設定変更］をクリックします。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

2.

No. TI-M-1052-1［コネクション情報設定］を行います。

【□設定を有効にする】:チェックあり【使用用途】
通信方式：TCP/IP
オープン方式：Unpassive
コネクション用途：MEWTOCOL 通信【自ノード PLC ポート No.】:10000【相手ノード設定】
IP アドレス:172.16.200.127
ポート No:10001
MEWTOCOL 局番:1

3.

［OK］をクリックします。

Hakko Electronics Co., Ltd.

3／10

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1052-1■

接続 2 の場合（コネクション 2 UDP/IP）※

通信ユニット CU-03-2 または CU-03-3 を使用する場合は、必ず UDP/IP 通信を選択します。
1.

［コネクション 2］を選択し、［設定変更］をクリックします。

2.

［コネクション情報設定］を行います。

【□設定を有効にする】:チェックあり【使用用途】
通信方式：UDP/IP
オープン方式：Unpassive
コネクション用途：MEWTOCOL 通信【自ノード PLC ポート No.】:10001【相手ノード設定】
IP アドレス:172.16.200.108
ポート No:10001
MEWTOCOL 局番:2［OK］をクリックします。

Hakko Electronics Co., Ltd.

4／10

テクニカルインフォメーション■

No. TI-M-1052-1

接続 3 の場合（コネクション 3 UDP/IP）

1.

［コネクション 3］を選択し、［設定変更］をクリックします。

2.

［コネクション情報設定］を行います。

【□設定を有効にする】:チェックあり【使用用途】
通信方式：UDP/IP
オープン方式：Unpassive
コネクション用途：MEWTOCOL 通信【自ノード PLC ポート No.】:10002【相手ノード設定】
IP アドレス:172.16.200.198
ポート No:20000
MEWTOCOL 局番:3［OK］をクリックします。

③

転送
設定が終了したら、［オンライン］→［設定をダウンロード］をクリックして、PLC に転送します。

④

PLC の電源を再投入します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

5／10

テクニカルインフォメーション
5.

No. TI-M-1052-1

6／10

V-SFT・本体の設定■接続 1 の場合（コネクション 1 TCP/IP）
1.

［システム設定］→［接続機器設定］で、「FP シリーズ（Ethernet TCP/IP）」を選択します。

※ TCP/IP は接続先ポート：内蔵 LAN のみ対応しています。

2.

［接続機器設定］画面の設定を行います。
［通信設定］でモニタッチのポート No.を設定し、［接続先設定］で PLC の IP アドレス・ポート No.を設定します。

■ 通信設定PLC［コネクション設定］のコネクション No.1
［相手ノード MEWTOCOL 局番］と合わせます。
（P3［コネクション情報設定］参照）
自局 No.（V-SFT）＝相手ノード MEWTOCOL 局番（PLCコネクション設定）

モニタッチのポート No.を設定します。
PLC［コネクション設定］のコネクション No.1
［相手ノードポート番号］と合わせます。
（P3［コネクション情報設定］参照）■ 接続先設定[PLC テーブル]で PLC の IP アドレスとポート No.を登録し、接続先として指定します。
[PLC テーブル]No.と PLC の[イニシャル情報設定][自ノード設定]→[MEWTOCOL]局番（P2［イニシャル情報設定］参照）を合わせます。

接続機器設定画面を閉じます。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
3.

No. TI-M-1052-1

7／10［システム設定］→［Ethernet 通信］→［自局 IP アドレス］で、モニタッチの IP アドレスを設定します。

モニタッチの IP アドレス設定

PLC 通信用のポート No ではないので、デフォルト:10000 のままとします。
（このポート No は、モニタッチ間の読書き（EREAD/EWRITE）等を行う場合のポートで、PLC 通信には関係ありません。
）

4.

モニタッチに画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1052-1

8／10■接続 2 の場合（コネクション 2 UDP/IP）
1.

［システム設定］→［接続機器設定］で、「FP シリーズ（Ethernet UDP/IP）」を選択します。

※ 接続先ポート：内蔵 LAN または Ethernet ユニット（CU-03）のいずれかを指定します。
2.

［接続機器設定］画面の設定を行います。
［通信設定］でモニタッチのポート No.を設定し、［接続先設定］で PLC の IP アドレス・ポート No.を設定します。
■ 通信設定■接続先設定モニタッチのポート No.を設定します。
PLC［コネクション設定］のコネクション No.2
［相手ノードポート番号］と合わせます。
（P4［コネクション情報設定］参照）

3.

PLC［コネクション設定］のコネクション No.2
［相手ノード MEWTOCOL 局番］と合わせます。
（P4［コネクション情報設定］参照）[PLC テーブル]で PLC の IP アドレスとポート No.を登録し、接続先として指定します。

自局 No.（V-SFT）＝相手ノード MEWTOCOL 局番（PLCコネクション設定）[PLC テーブル]No.と PLC の[イニシャル情報設定]→[MEWTOCOL]局番（P2［イニシャル情報設定］参照）を合わせます。

［システム設定］→［Ethernet 通信］→［自局 IP アドレス］で、モニタッチの IP アドレスを設定します。

モニタッチの IP アドレス設定

PLC 通信用のポート No ではないので、デフォルト:10000 のままとします。
（このポート No は、モニタッチ間の読書き（EREAD/EWRITE）等を行う場合のポートで、PLC 通信には関係ありません。
）

4.

モニタッチに画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1052-1

9／10■接続 3 の場合（コネクション 3 UDP/IP）
1.

［システム設定］→［PLC タイプ選択］で、「FP シリーズ（Ethernet UDP/IP）」を選択します。

※ 接続先ポート：内蔵 LAN または Ethernet ユニット（CU-03）のいずれかを指定します。

2.

［接続機器設定］画面の設定を行います。
［通信設定］でモニタッチのポート No.を設定し、［接続先設定］で PLC の IP アドレス・ポート No.を設定します。
■ 通信設定■接続先設定モニタッチのポート No.を設定します。
PLC［コネクション設定］のコネクション No.3
［相手ノードポート番号］と合わせます。
（P5［コネクション情報設定］参照）

3.

PLC［コネクション設定］のコネクション No.3
［相手ノード MEWTOCOL 局番］と合わせます。
（P5［コネクション情報設定］参照）[PLC テーブル]で PLC の IP アドレスとポート No.を登録し、接続先として指定します。

自局 No.（V-SFT）＝相手ノード MEWTOCOL 局番（PLCコネクション設定）[PLC テーブル]No.と PLC の[イニシャル情報設定]→[MEWTOCOL]局番（P2［イニシャル情報設定］参照）を合わせます。

画面データを保存します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
6.

No. TI-M-1052-1

10／10

TELLUS HMI モード
TELLUS3 の［オプション］→［メイン 1］→［Ethernet 詳細設定］を開きます。
1.

［自局設定］の［ポート No.］を［PLC 通信用ポート］と重複しないように設定します。

2.

［PLC 通信用ポート］→［ポート No.を指定する］にチェックを入れます。これにより、V-SFT-5［接続機器設定］→［通信設定］で設定したポート No.を使って PLC と通信する設定となります。
本例ではポート No.20000（P5、P9 参照）。

1．
PLC 通信用のポート No ではないので、デフォルト:10000 のままとします。
（このポート No は、モニタッチ間や TELLUS-HMI 間の読書き（EREAD/EWRITE）等を行う場合のポートで、PLC 通信には関係ありません。）

2．

7.

注意事項
■

1 台の PLC に複数台の V8（または TELLUS HMI）を接続する場合・ PLC 側でコネクション数 1〜8 まで設定可能です。よって、1 台の PLC に最大 8 台の V8 を接続できます。
・ 各画面データともに、PLC 側の［イニシャル情報設定］の［MEWTOCOL 局番］と、V-SFT-5 の［接続機器設定］→［接続先設定］の［PLC テーブル No.］を合わせますが（本例では No.1）、ポート No.がそれぞれ相違するため、画面データの共通利用はできません。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

Hakko Electronics Co., Ltd.