FieldCordTM スプライスコネクタコード
テスト手順
テスト手順

© Panduit Corp. 2022

PN654_Rev3-JP

これらの規格に基づいたテスト結果は、確認のためパンドウイット保証部門に提出する必要があります。
パンドウイットは、TX6A™ 10GIG™ ツイストペアケーブリングシステムについて、チャネルおよびパーマネントリンク
に対するANSI/TIA-568.2-D、MPTLに対するモジュラープラグ成端リンクまたはISO 11801チャネル、PL2、PL3、MPTL
クラスEAなどの現行規格の保証を提供します。

(MPTL)MPTL の標準モデルは、データ通信システムのシステム設計者およびユーザーが、ダイレクトコネクト設計のインフラで使用するパーマネントリンクの性能を検証するために使用するものです。パーマネントリンクの性能はネットワークの性能を示すものであるため、エンドユーザーにとっては最も重要です。このモデルでテストするパーマネントリンクには、1 つのスプライスコネクタのある最大 90 m ( 295.2 フィート) の水平ケーブルが含まれます。標準モデルで測定する場合、パーマネントリンクの各端の機器への接続はパーマネントリンクの定義にのみ含まれます。標準モデルでテストするパーマネントリンクの略図を次に示します。

メインフィールドテスト装置

FieldCordTM
スプライスコネクタコード

Cat6A
モジュラー
ジャック

パーマネントリンク
アダプタ

技術的なお問い合わせ

Cat6A
パッチコードアダプタ

AA= 10m (32.8 ft)

A= 90m (295.2 ft)◆パンドウイット

リモートフィールドテスト装置

カスタマーサービス
1/4 ページ

jpn-toiawase@panduit.com
第3.0版（2022年10月改訂）

テスト手順© Panduit Corp. 2022

PN654_Rev3-JP

代替モデルのスプライスコネクタのテスト構成は、データ通信システムのシステム設計者およびユーザーが、標準モデルでは不可能なダイレクトコネクト設計のインフラで使用されるパーマネントリンクの性能を検証するために使用するものです。代替モデルでは、パーマネントリンクは合計で最大最大 90m ( 295 フィート) の水平ケーブルと 1 つのスプライスコネクタを使用します。パーマネントリンクの各端の機器への接続は代替モデルのテスト方法には含まれないため、パーマネントリンクの性能の一部として TX6ATM FieldCordTM スプライスコネクタコードを適切にテストするためには、1m 以上のプラグ ­ ジャック間のテストコード（部品番号：FPS6X88TC）が必要です。代替モデルへのテスト構成は、以下の通りです。

Cat6A
モジュラー
ジャック

FieldCordTM
スプライスコネクタコード

メインフィールドテスト装置

リモートフィールドテスト装置

パーマネントリンクアダプタ

チャネルアダプタA
Cat6Aプラグ ­ ジャック
テストコード ≥1m(FPS6X88TC)

技術的なお問い合わせ

A= 10m (32.8 ft)

A= 90m (295.2 ft)◆パンドウイット

カスタマーサービス
2/4 ページ

jpn-toiawase@panduit.com
第3.0版（2022年10月改訂）

テスト手順© Panduit Corp. 2022

PN654_Rev3-JP

パンドウイットが影響する FieldCordTM スプライス コネクタコードの保証は、合格したパーマネントリンクもしくはチャネルのテスト結果に基づきます。

PANDUIT Corp.

10Gig/Cat6A用に承認済みの最新のフィールドテスターは、次をご覧ください。.
https://partners.panduit.com/resource/1604068205000/WarrantyApprovedCopperTesters

Cat6A ダイレクトアタッチのパーマネントリンクの保証に必要なテスト

TX6A

6-around-1

Fluke DSX-5000
パンドウイットでは、Fluke DSX-5000 シリーズデジタルケーブルアナライザを評価済みであり、敷設された Cat6A ダイ
レクトアタッチ配線のパーマネントリンクの証明にこのテスターを使用することを承認しています。敷設されたケーブルが、指定区分の性能要件を満たすことを検証するには、以下の手順に従うことが重要です。

(MPTL)

1) DSX-5000 シリーズのテスターが、過去12ヶ月以内にFluke Networksによって校正されていることを確認してください。
2) DSX-5000 シリーズのテスターのソフトウェアが最新であることを確認します。最新のソフトウェア更新は、次のFlukeのWebサイトで入手できます。
http://www.flukenetworks.com/support/downloads
3) テストの前に、特殊な機能で基準値の設定手順を実施します。Cat6A のテストには、DSX リファレンスモジュールの部品番号DSX-REFMOD が推奨されています。
基準値の設定手順の詳細については、使用するテスターのFluke Networks のユーザーマニュアルを参照してください。このユーザーマニュアルへのリンクは次の通りです。
http://www.flukenetworks.com/support/manuals【注意】Fluke Networks では、テストツールが公開されている精度の仕様に適合することを確認するために、年1回の製造元校正も推奨しています。
4) Fluke パーマネントリンクアダプタ（DSX-PLA001）を選択して、DSX-5000 シリーズのメインユニットに接続します。
5) Fluke Cat6A パッチコードアダプタ（DSX-PC6A）を選択して、DSX-5000 シリーズのリモートユニットに接続します。
6) シールドソリューションのテストを行う場合は、必ず適切なケーブルタイプを選択して、"Shield Test "をOnにしてください。
7) 次のFluke テストリミットから、目的の保証対象を選択します。

• TIA Cat6A MPTL
• ISO Class EA MPTL

技術的なお問い合わせ◆パンドウイット

カスタマーサービス
1/4 ページ

jpn-toiawase@panduit.com
第3.0版（2022年10月改訂）

テスト手順© Panduit Corp. 2022

8)

PN654_Rev3-JP

Fluke DSX-5000

9)

PASS*

10)
【注意】Fluke のHDTDR とHDTDX アナライザーは、テスト結果のトラブルシューティングを行う際に非常に便利です。
パンドウイットでは、すべてのテストにおいてHDTDR とHDTDX をオンにすることを推奨しています。
パーマネントリンクテストの電子レポートを必要な保証書類とともにパンドウイット保証部門に提出してください。テスト結果が合格であれば、保証が受けられます。

()

1) DSX-5000 シリーズのテスターが、過去12ヶ月以内にFluke Networksによって校正されていることを確認してください。
2) DSX-5000 シリーズのテスターのソフトウェアが最新であることを確認します。最新のソフトウェア更新は、次のFlukeのWebサイトで入手できます。
http://www.flukenetworks.com/support/downloads
3) テストの前に、特殊な機能で基準値の設定手順を実施します。Cat6A のテストには、DSX リファレンスモジュールの部
品番号DSX-REFMOD が推奨されています。
基準値の設定手順の詳細については、使用しているテスターのFluke Networks のユーザーズマニュアルを参照してください。マニュアルは、以下のサイトで検索してください。
http://www.flukenetworks.com/support/manuals【注意】Fluke Networks では、テストツールが公開されている精度の仕様に適合することを確認するために、年1回の製造元校正も推奨しています。
4) Fluke パーマネントリンクアダプタ（DSX-PLA001）を選択して、DSX-5000 シリーズのメインユニットに接続します。
5) Fluke チャネルアダプタ（DSX-CHA004S）を選択して、DSX-5000 シリーズのリモートユニットに接続します。
6) シールドソリューションのテストを行う場合は、必ず適切なケーブルタイプを選択して、"Shield Test "をOnにしてくだ
さい。
7) 次のFluke テストリミットから、目的の保証対象を選択します。

●TIA Cat6A パーマネントリンク●ISO11801 PL2 or ISO11801 PL3 Class EA (+ALL)

8) Fluke DAX-5000 シリーズデジタルケーブルアナライザで敷設されたパーマネントリンクのテストを開始します。すべてのテスト結果を保存します。
9)PASS*

10)【注意】Fluke のHDTDR とHDTDX アナライザーは、テスト結果のトラブルシューティングを行う際に非常に便利です。
パンドウイットでは、すべてのテストにおいてHDTDR とHDTDX をオンにすることを推奨しています。
パーマネントリンクテストの電子レポートを必要な保証書類とともにパンドウイット保証部門に提出してください。テスト結果が合格であれば、保証が受けられます。

技術的なお問い合わせ
パンドウイット カスタマーサービス

jpn-toiawase@panduit.com
www.panduit.co.jp
4/4 ページ

第3.0版（2022年10月改訂）