（JIS A 6013 適合品）

メルトーチ防水の取扱い並びにメンテナンスのお願い
施工中のお願い（施工業者以外の方へ）
メルトーチ防水の施工現場は、火気・プロパンガスや有機溶剤系副資材を使用しておりますので、立ち入らないでください。
● メルトーチ防水の施工現場周辺には、足場や資材置き場などがあります。
危険ですので立ち入らないでください。
● 施工中は独特のプロパンガス燃焼時の音や風向きによって有機溶剤臭がする場合があります。
ご了承ください。
●

露出防水層取扱いのお願い
露出防水層は専門技術者、
メンテナンス担当者もしくは管理者に許可を得た方以外は、防水層上を歩行したり、養生せずに物を置いたりしないでください。
● 止むを得ず、
露出防水層上を歩行する場合は、ゴム底など柔らかい履き物を使用してください。
● 物を落したり、引きずったりして防水層を損傷させないでください。
● 露出防水層の上に有機溶剤・薬品類や油などをこぼさないでください。防水層の急激な劣化につながります。
●

トーチ工法用防水シート

建築防水工法

保護防水層取扱いのお願い●●

保護層の上に直接客土したり、草木の植栽を行わないでください。
保護層の目地に草などが生えた場合は、根が防水層に影響を及ぼす場合があるので早めに抜き取ってください。

メンテナンスのお願い
露出防水層の仕上げ塗料は、2〜3年を目途に塗替えをお薦めいたします。なお、防水層の点検、補修及び仕上げ塗料の塗替えは専門の業者にご相談ください。
保証上の問題がありますので、まず施工をご依頼された防水工事業者にご相談ください。工事業者又は弊社専門技術者の点検を依頼し、その意見を良くご理解された上で、同一の塗料で塗替え補修を行ってください。
（原則として塗替えは有償となります。）● 仕上げ塗料に微細なひび割れや、剥離が生じることがありますが、防水性能に支障ありません。
とくに程度が激しい場合はご相談ください。
●ドレン周辺は定期的に点検し、排水が妨げられないよう、土砂、草などを取り除いてください。
（水溜り発生に伴い、防水層を劣化させる場合があります。）●

そのメルトーチはMUマテックス㈱の登録商標です

他
仕上げ塗料の使用に際して、ロットの違う仕上げ塗料を使用した場合、色むらが発生することがあります。
● メルトーチ露出用シート（AP40M,SB40M）の表面に使用している板状砂粒（ミネラル）は天然石の為サビを発生させる場合がありますが、防水性能に支障ありません。
● 防水層に次のような現象が見られる場合がありますが、防水性能に支障ありません。
•防水層に発生した ふくれ•経年劣化による表面の変退色•水溜りや防水層表面に発生する微細な劣化など•シート相互間から、はみ出したコンパウンドのひび割れ、仕上げ塗料の剥れ●本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

防水材営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel: 03 - 5419-6203 Fax: 03- 5419-6268

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6203
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5827
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730-0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

2023. 12. 1000 E

工法一覧表）内は寒冷地仕様の工法Ｎo.および使用材料です。

工

法 No.

1
保護打設防水（複層仕様）

MTS-401W
4 TS-401W

保護断熱防水（複層仕様）

3

3

程
4

5

6

7

下地調整材 SB25B

SB25B 絶縁シート

保護層

プライマー SB25B

SB25B 絶縁シート

保護層

下地調整材 SB25B

SB25B

接着剤

断熱材

絶縁シート

保護層

プライマー SB25B

SB25B

接着剤

断熱材

絶縁シート

保護層

頁

17

18

(MTS-311)

6

MTA-321(MTS-321)

7

TA-311(TS-311)8

TA-321(TS-321)

9

MTA-311W (MTS-311W)

10

MTA-321W (MTS-321W)

11

TA-311W(TS-311W)

12

TA-321W(TS-321W)

AP40M 仕上げ塗料
プライマー SB25B （SB40M）

13

MTA-312(MTS-312)

AP40M
下地調整材（SB40M）

14

MTA-322(MTS-322)

15

TA-312(TS-312)16

TA-322(TS-322)露出防水（単層仕様）

19

AP40M
プライマー（SB40M）

20

21

AP40M
プライマー（SB40M）

TA-321MW (TS-321MW)

7

AP40M
プライマー（SB40M）

頁

27

AP40M 仕上げ塗料
プライマー（SB40M）（複層仕様）

AP40M 仕上げ塗料
プライマー SB25B （SB40M）

保護打設
駐車場防水
（複層仕様）

下地調整材 SB25B

SB25B

アスコン

プライマー SB25B

SB25B

アスコン

43

TA-321(TS-321)

露出単層仕様

AP40M 仕上げ塗料
プライマー （SB40M）

44

TA-321W(TS-321W)

露出複層仕様

AP40M 仕上げ塗料
プライマー SB25B （SB40M）

45

TA-323W(TS-323W)

粘着シート併用
露出複層仕様

AP40M 仕上げ塗料
プライマー SS15R （SB40M）

46

TS-101W

非露出(押え）複層仕様

プライマー SB25B

MTA-321W (MTS-321W)
48 TA-321W(TS-321W)
47

28

29

30

保護層
SB25B （別途工事）

AP40M
プライマー SS15R （SB40M）

AP40M 仕上げ塗料
SB25B （SB40M）

プライマー

下地調整材 AP40M 仕上げ塗料（SB40M）

プライマー

AP40M 仕上げ塗料（SB40M）

AP40M 仕上げ塗料
MTA-326W (MTS-326W) 部分粘着シート併用 下地調整材 SM15C （SB40M）
露出絶縁防水AP40M 仕上げ塗料
52 TA-326W(TS-326W)（複層仕様） プライマー SM15C （SB40M）
51

MTA-32254 TA-322
53

23(TS-321)露出防水（単層仕様）

下地調整材 SB25B AP40M 仕上げ塗料（SB40M）(MTS-322)(TS-322)露出絶縁防水点張り＋
単層仕様

AP40M 仕上げ塗料
下地調整材 （SB40M）

AP40M 仕上げ塗料
プライマー （SB40M）
AP40M 仕上げ塗料
SM15C （SB40M）

部分粘着シート併用 下地調整材
ACG材
断熱層
MTA-426W (MTS-426W) 露出断熱絶縁防水
56 TA-426W（複層仕様） プライマー RA水性ボンド 断熱層(TS-426W)
55

AP40M 仕上げ塗料
SM15C （SB40M）

AS-T1

31

AS-T2

32

AS-T3

33

AS-T4

34

ASI-T1 35

25

MTA-316W (MTS-316W)

26

AP40M 仕上げ塗料
MTA-326W (MTS-326W) 部分粘着シート併用 下地調整材 SM15C （SB40M）

27

TA-316W(TS-316W)

28

TA-326W(TS-326W)

架台︑
役物回り複合工法

AP40M 仕上げ塗料
プライマー SS15R （SB40M）(TS-323W)

AP40M
下地調整材 SM15C （SB40M）
AP40M
プライマー SM15C （SB40M）

24

安全管理指針露出絶縁防水（複層仕様）

AP40M 仕上げ塗料
プライマー SM15C （SB40M）

34

MTA-426W (MTS-426W) 部分粘着シート併用 下地調整材

35

TA-416W(TS-416W)

36

TA-426W(TS-426W)

AP40M
SS15R （SB40M）

GFボード

AP40M 仕上げ塗料
SS15R （SB40M）

または同等品

AP40M
SS15R （SB40M）

ACG材
ACG材

GFボード SM15C AP40M 仕上げ塗料
または同等品（SB40M）
AP40M
SM15C （SB40M）

水性
GFボード SM15C AP40M 仕上げ塗料
RA水性ボンド または同等品（SB40M）
プライマーMR1

M

TA-311MWTA
3

M : 下地調整材処理無し : プライマー処理

TA : APPタイプ
TS : SBSタイプ●

AP40M 仕上げ塗料
SS15R （SB40M）
GFボード SM15C AP40M（SB40M）
または同等品

露出断熱絶縁防水
GFボード（複層仕様） RA水性ボンド または同等品

2526

工法番号の見方

例

１ : 保護打設仕上げ
３ : 露出仕上げ
４ : 露出断熱仕上げ

1

1

M

０ : 保護打設仕上げ
１ : ミネラル仕上げ
２ : 仕上げ塗料仕上げ

M : 機械固定工法
１ : 密着
２ : 点張り３ : 粘着シート併用
６ : 部分粘着シート併用※仕様によりシート、断熱材、下地調整材など使用する材料が異なりますので詳しくは各工法ページをご参照ください。

2

WW : 複層仕様
無し : 単層仕様

注意事項

下地調整材

GFボード

または同等品立 ち 上 り 納 まり 図 例

下地調整材 ACG材
MTA-413W (MTS-413W)
30 MTA-423W (MTS-423W) 粘着シート併用 下地調整材 ACG材
露出断熱密着防水
GFボード
31 TA-413W(TS-413W)（複層仕様） RA水性ボンド または同等品
GFボード
32 TA-423W
RA水性ボンド または同等品(TS-423W)
29

官公庁仕様

AP40M
下地調整材 SS15R （SB40M）
MTA-313W (MTS-313W)
22 MTA-323W (MTS-323W) 粘着シート併用 下地調整材 SS15R AP40M 仕上げ塗料（SB40M）

22(MTS-321)

露出防水（複層仕様）

工
各法
工概
法要
説明

MTA-32150 TA-321
49

21

33 MTA-416W (MTS-416W)

6

官公庁仕様

AP40M 仕上げ塗料
下地調整材（SB40M）
AP40M 仕上げ塗料
プライマー（SB40M）

露出密着防水（複層仕様）

5

標準施工手順

AP40M
プライマー SB25B （SB40M）

下地調整材 SB25B （SB40M）
MTA-312W (MTS-312W)
AP40M
18 MTA-322W (MTS-322W)
露出点張り防水 下地調整材 SB25B （SB40M） 仕上げ塗料（複層仕様）AP40M
19 TA-312W
プライマー SB25B （SB40M）(TS-312W)
AP40M 仕上げ塗料
20 TA-322W
プライマー SB25B （SB40M）(TS-322W)(TS-313W)

程
4

技術資料

AP40M 仕上げ塗料
下地調整材 SB25B （SB40M）

AP40M

TA-313W
24 TA-323W

3

立上り工法

AP40M
下地調整材 SB25B （SB40M）

露出点張り防水（単層仕様）

機械的固定工法（単層仕様）

2

AP40M
TA-311MW (TS-311MW) 機械的固定工法 プライマー SB25B （SB40M）

MTS-502W
42 TS-502W

AP40M 仕上げ塗料
プライマー（SB40M）

露出防水（複層仕様）(TS-321M)

41

AP40M 仕上げ塗料
下地調整材（SB40M）

17

23

40

(TS-311M)

1

改 修 時の処 理

MTA-311

TA-311M
38 TA-321M
37

39

工

法 No .

副 資 材一覧 表

AP40M
下地調整材（SB40M）

5

工製 品 構 成・規 格

MTS-101W
2 TS-101W
1

2

工 法一覧 表工（

トーチ工法用防水シート
工 法一覧 表建築防水工法製 品 構 成・規 格

弊 社 は 、長 年 にわ たり蓄 積して き た 技 術 力 、ノウ ハ ウを 背 景 にト ー チ 工 法 用 の 改 質 ア スファルト ル ー フィングシ ート「 メルト ー チ 」を 製 造 、販 売 致して おります 。

副 資 材一覧 表

環 境 対 応 型 防 水 工 法として の メルト ー チ 防 水 工 法 は
永く皆 様 の お 役 に 立って おります 。

1 環境に優しい材料

技術資料

4 ジョイントの水密性●メルトーチはトーチバーナーによる加熱

生がほとんどありません。

●居住者、近隣に対して安全でより良い環

標準施工手順融着工法のため、シート相互のジョイント部分が一体化し、水密性は完全なものになります。

●溶融アスファルトにみられる臭気や煙の発境下で施工ができます。

改 修 時の処 理
工
各法
工概
法要
説明

5 下地追従性●合成繊維不織布と改質アスファルトとの2 経済効果相乗効果により、下地の複雑な動きやクラックに優れた追従性があります。

官公庁仕様● 既 存アスファルト防 水 層 の 上 からメルトーチを施工することが可能です。

●既存防水層撤去による廃材の発生や、施工後の残材の発生が少なく経費を削減することができます。

架台︑
役物回り複合工法

3 耐 久 性

ポリマーの分散度（マトリックス写真）

立 ち 上 り 納 まり 図 例

アスファルトポリマー●メルトーチは合成繊維不織布と改質アス

注意事項

ファルトを組み合わせたトーチ工法用の防水シートで、耐熱性が高く、耐水性および
寸法安定性に優れていますので強靱ですばらしい耐久性を発揮します。

混合開始直後3

安全管理指針で採用の改質アスファルトコンパウンド

相転移前

4

最終混合状態

製 品 構 成・規格

構

材料規格

成

※

AP25B

露出単層用

改質アスファルト
合成繊維不織布
合成樹脂フィルム

※

SB40B

SB40M

2.5

43

15

1

2.5

45

【一般地用】

8
板状砂粒（ミネラル）
改質アスファルト
合成繊維不織布

1
1
1

4.0
4.0
4.0

37

8

SS15R

JIS A 6013 適合品

特殊ゴム化アスファルト（粘着層）【一般・寒冷地用】

離型紙

JIS A 6013 適合品

特殊アスファルト含侵
合成繊維不織布

SBS改質

RAスポット38

特殊ゴム化アスファルト
（粘着層）

SM15C

1
1

4.5
4.0

15

1

0.2

4.5

2.5

【一般・寒冷地用】

RAテープ
両面タイプ

特殊ゴム化アスファルト
（粘着層）

WT133

1.5

27

部分粘着型
通気シート用（接着面積41.6%）
非露出複層用シート
JIS A 6013 適合品

下層がRAシートの場合の出入隅角、
ドレン・
13 kg パイプまわりなどの（箱） 複雑部位用テープ
2巻／箱

15

0.33

0.9

20

0.05

0.5

16 kg
（箱）

断熱材の目地部
捨張り用テープ
24巻／箱

15

0.2

2.0

27 kg
（箱）

増張り用テープ
4巻／箱

16

0.2

1.5

12 kg
（箱）

増張り用テープ
2巻／箱

離型紙

合成繊維不織布【一般・寒冷地用】

MTS205

SBS改質

JIS A 6013 適合品

特殊ゴム化アスファルト
（粘着層）

工
各法
工概
法要
説明

合成樹脂フィルム

1

非露出複層用シート
JIS A 6013 適合品

合繊基材

JIS A 6013 適合品

離型紙

合成繊維不織布

※

15

25

1.5

離型紙

改質アスファルト

T2520A

1

離型紙

42

8

15

考

JIS A 6013 適合品

4339

幅（m） 厚さ（mm） 重量（kg）

通気層【一般地用】

SBS改質

8

鉱物質粉粒

R A シ ート備

長さ（m）
特殊アスファルト含侵
合成繊維不織布

APP改質

8

材料規格

成

15

0.2

2.5

8

【一般地用】APP改質

JIS A 6013 適合品

特殊アスファルト含侵
合成繊維不織布

ST020

特殊ゴム化アスファルト（粘着層）※AP25B、AP40Ｂ、SB40Ｂ、AP45M、T2520Aは受注生産品となります。

離型紙

詳しくは弊社販売員までお問合せください。

官公庁仕様

RAテープ
片面タイプ

改 修 時の処 理

増張り用

メルテープ

T2520S

APP改質

40

合成樹脂フィルム

SB45M

構標準施工手順

露出単層用

※

AP45M

1

8

グレード

幅（m） 厚さ（mm） 重量（kg）

15

8

AP40M

考

技術資料

メルトーチ

AP40B※

鉱物質粉粒

備

副 資 材一覧 表

非露出複層用

長さ（m）

SB25B

RAシートとテープの構成・規格

製 品 構 成・規 格

グレード

工 法一覧 表メルトーチの構成・規格

フィルム基材
特殊ゴム化アスファルト
（粘着層）
離型紙

架台︑
役物回り複合工法

SU1520安全管理指針メルトーチ

立 ち 上 り 納 まり 図 例

メルテープ

注意事項

板状砂粉
（ミネラル）

RAシート
SS15R

鉱物質粉粒
メルパッチ

5

RAスポット
SM15C
メルトーチバーナーJAセット

メルシー ル

6

副資材一覧
工 法一覧 表下地処理材 水性プライマーMR

断熱材張り付け用（点張り）アクアシャッターACG材

断熱材張り付け用 RA水性ボンド

下地処理材で、下地表面の除去できないゴミやホコリを下地面に固着させ、シートの接着力を向上させます。臭気の少ない溶剤タイプです。

ゴムアスファルトエマルジョンタイプの下地処理材で、施工性に優れます。有機溶剤を含みませんので室内及び地下防水など換気の悪い場所などでの使用に適します。

ポリマーセメント系塗膜防水材として販売しておりますが、断熱材
張り付け用接着材料としても優れた接着性、施工性を有します。

アクリル系水溶性タイプの断熱材接着用ボンドで、乾燥後も粘着感が残り、施工性に優れます。

〈仕様〉15kg石油缶入〈仕様〉17kg石油缶入〈主成分〉ゴムアスファルトエマルジョン

第四類

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

第二石油類

吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

<仕〈仕様>18kg石油缶入<主成分>アクリルエマルジョン

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

ACG混和材<仕様〉17kg石油缶入〈主成分〉アクリルエマルジョン

様>22kg紙袋入<主成分>無機水硬性粉体

下地調整材 メルベース

RAシート用のプライマーで、RAシートの接着力を向上させます。
また主成分はRAシートの粘着層と同じものを使用しています。

熱アスファルト防水層の改修に最適です。メルベース原液、及びメルベース混和材がセットになっているため調合が簡単で正確です。

〈仕※メルベース原液17kg／缶に対してメルベース混和材36kg（18kg／袋×2）必要です。

第四類

第一石油類

メルベース混和材〈仕 様〉18kg紙袋入〈主成分〉無機水硬性粉体〈力ラー〉ナチュラル

吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

下地活性調整材 RAぺ一ストⅡ

仮防水用下地調整材 カリボウベース
セメントを主成分とする仮防水用下地調整材です。

カリボウ原液＜仕 様＞18kg／缶＜主成分＞特殊変性エマルション〈主成分〉特殊アスファルト系溶剤タイプ

パワーガスＣＢ ・１２本入り

メルトーチバーナーＪＡ・メルトーチバーナーＪＡセット（５０㎜セット、
７０㎜セット）

溶剤

専用コテ、専用ケース、取扱説明書

カリボウ混和材<仕 様>7kg×2袋／箱<主成分>特殊セメント、骨材

吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

・バーナー部（５０㎜、７０㎜）※専用カタログを参照ください。

安全管理指針ユービーカチオン

速硬化型下地調整材 勾配レベラー〈仕・ホース１０ｍバルブ付※専用カタログを参照ください。

注．メルトーチバーナーJA専用の為
旧メルトーチバーナー、
その他
バーナーには取付けできません。

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

7

8

注意事項

●ユービーカチオンＲ（ローラー用）〈仕 様〉ペール缶〈主成分〉プレミックス粉体
11kg
特殊樹脂エマルジョン 6kg
標準塗布量は0.3mm厚ですが、1mm厚まで可能です。

様〉
２５kg紙袋入〈主成分〉樹脂パウダー入水硬性粉体

立 ち 上 り 納 まり 図 例

セメントを主成分とする下地調整材です。
３mmから５０mmまでの厚付け施工が可能です。
勾配調整を行いたい下地に使用できます。

●ユービーカチオンＫ（コテ用）〈仕 様〉 ペール缶
〈主成分〉プレミックス粉体
15.5kg
特殊樹脂エマルジョン 4.5kg
標準塗布量は1mm厚ですが、3mm厚まで可能です。

架台︑役物回り複合工法

第二石油類

メルトーチカセットバーナーには専用カセットボンベが１本付いてます。

セット内容：バーナー本体（バーナー部＋ホース１０ｍバルブ付）、様〉20kg石油缶入り

第四類

<主成分>
・液化プロパン+液化ブタン

官公庁仕様

有機溶剤系の下地活性調整材で、優れた調整効果があります。
仮防水性もありますが、硬化後の皮膜に亀裂が生じている場合は除外されます。
〈仕

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

<仕 様>
・外形寸法：１４５
（高）
×７５
（幅）
×６８０
（全長）
ｍｍ
・重量：０．
８ｋｇ（本体のみ）
・火口径：Ф５０ｍｍ
・燃焼時間：約９分（気温２５℃、最高火力の場合）
・発熱量：２５．
６ｋＷ（専用のパワーガスRZ-760使用時）

工
各法
工概
法要
説明

※混合前にメルベース原液のみ十分に撹拌してください。

小面積の補修に最適
アスファルト防水の部分補修など、
プロパンガスボンベを運ばずに施工が可能
本体とカセットボンベ（パワーガス）があれば、施工が可能（準備、片付けが簡単）

改 修 時の処 理

メルベース原液〈仕 様〉17kg石油缶入〈主成分〉ゴムアスファルトエマルジョン様〉15kg石油缶入り〈主成分〉特殊ゴム化アスファルト系溶剤タイプ

メルトーチカセットバーナー
標準施工手順

下地処理材 RAプライマー

技術資料

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

副 資 材一覧 表〈主成分〉特殊アスファルト系溶剤タイプ

ACG原液

製 品 構 成・規 格

下地処理材 メルトーチプライマー

副資材一覧

パイプ回り補強用 メルシール

露出防水着色仕上げ用 RAコート・RAコートⅡ

ヒモ状の改質アスファルトでパイプ回りや基礎台アンカーボルト
等の特に水密性を確保したい部分のシール処理に使用します。

メルトーチの表層着色仕上げに使用するアクリル系水溶性タイプの塗料で、耐候性に優れます。

役物回り補強用 メルパッチ
シート状の改質アスファルトで役物回りの補強に使用します。
〈仕

〈仕

様〉

直径：７mm

厚さ：３.０mm

長さ：５０cm

５０枚／箱

１００本／箱

〈主成分〉

〈主成分〉

改質アスファルト

改質アスファルト

ステンレス脱気筒
フクレ防止工法に使用、下地の水分を外気に拡散します。
〈材質〉

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

メルトーチの表層着色仕上げに使用するアクリル系水溶性タイプの塗料で、優れた日射反射率を持ち、防水層の温度上昇を大幅に抑制します。

様〉〈仕様〉330ccカートリッジ

技
術
資
料

様〉15kg石油缶入
標
準
施
工
手
順

〈カラー〉ライトグレー

第二類引火性固体
吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気およぴ火気には、充分注意してください。

筒径：φ58mm

副
資
材
一
覧
表

〈主成分〉アクリルエマルジョン

ダンボール箱（24本入り）

外径：φ25cm

製
品
構
成
・
規
格

〈力ラー〉シルバー、
グレー、
グリーン

RAシートジョイント部、役物廻り、端末部に使用するシーリング材
で、ゴムアスファルト系ですのでRAシートとの接着性も優れ、RA
シートの水密性がより向上します。
〈仕

鉛ドレン

様〉15kg石油缶入〈主成分〉アクリルエマルジョン

露出防水着色仕上げ用 RA高反射コート

高さ：18.5cm

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。
※グリーン購入法適用商品。

改
修
時
の
処
理

機械的固定金具 ディスク、
アンカー

複雑な下地にフイットしやすい鉛製の改修用ドレンです。
〈仕

〈仕

RAシール

ステンレス製〈仕様〉

寸法：２０cm×２０cm

工
法
一
覧
表

メルトーチ機械固定工法用の固定金具で、下地コンクリートとの固定力を十分確保します。
〈ディスク〉
A（5mm用）・ディスク○
B（6mm用）・ディスク○
規格：外径45mm×厚み1.2mm、鉄製
荷姿：100枚／箱様〉

厚さ：1.5mm
外形：φ45mm、φ65mm、
φ95mm（3種類）
つば：300mm×300mm〈アンカー〉
・Y530 規格：直径5mm×長さ30mm、鉄製・Y650 規格：直径6mm×長さ50mm、鉄製・AY550 規格：直径5mm×長さ50mm、アルミ製

高さ：150mm

ＲＡ高反射コート■ ＲＡ高反射コート塗膜の日射反射率●「ＲＡ高反射コート」は太陽からの日差しを反射させ防水層表面の日射反射率 ％

温度上昇を抑えます。
●建物内の温度上昇のみならず、アスファルト防水層の熱劣化につ品

いても抑制します。色調についてもライトグレーとする事で従来の絶縁シートMタイプシート施工の仕上げ処理用に使用します。
トーチバーナーの炎により美観を損ねた個所やコンパウンドがはみ出した端部にはミネラル（共砂）を散布して仕上げます。

保護打設工法の場合、メルトーチと保護層の絶縁に使用するポリプロピレンを原料としたシートで、伸び・強度・耐久性とも優れます。

〈仕〈仕様〉5kg袋入

RA高反射
コート

様〉

目付量

断

82g／㎡

幅1150mm×長さ100m
クラフト紙包装名

仕上げ塗料と比較して施工後のギラツキ感が少なくなっています。

※必要な固定力に応じて使い分けます。

目地仕上げ処理用 ミネラル

熱

材

67.6

57.5

80.9

ホームページ https://www.achilles.jp/

605mm×910mm
25mm、30mm、35mm、40mm（受注生産）、50mm、60mm（受注生産）

本社 ： 〒169-8885

関 西 支 社 ： 〒530-0005

東京都新宿区北新宿2-21-1 TEL：03-5338-9200
大阪市北区中之島2- 2 -7

官
公
庁
仕
様

架
台
︑
役
物
回
り
複
合
工
法

安
全
管
理
指
針

アキレス株式会社 断熱資材販売部（JIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材3種1号DI相当）（高密度品）

サイズ
厚 さ

近紫外及び
近赤外域
全波長域
可視光域
300〜2500nm
780〜2500nm
300〜780nm● 連絡問い合せ先● 断熱材（硬質ポリウレタンフォーム） ＧＦボード

工
各
法
工
概
法
要
説
明

TEL：06-4707-2111

立
ち
上
り
納
ま
り
図
例

注
意
事
項

9

10

標準施工手順
工 法一覧 表プライマーの塗布ください。

2 入隅は通り良く直角とし、出隅は通り良く面取りをしてください。

プライマーの塗布は、ローラー刷毛等で均一に標準塗布量を塗布します。

3 ループドレンのつばは、水密性の確保の為、防水層の張掛けある場合はモルタルで仕上げるかサンダー又はグラインダー
等で平滑にしてください。

下地調整材の塗布

3 ロッキング工法のように ALC のパラペット立上り部の入隅にALC下地短辺方向処理例

メルシール

メルトーチ

300

以上
300

以上

メルトーチの仮敷き

メルトーチ

メルトーチ SB25B を300mm 幅にカットして施工
プライマー

メルトーチはドレンの位置を確かめ、水勾配と逆張りにならないよ
うに割付けるのを原則としますが、部分的に逆張りとなるのは問題ありません。
最初の一本目はロール状となっているメルトーチを広げ、入隅線に対して平行もしくは直角になるように位置を決めます。

7 水勾配は露出仕様では 1／ 50 以上となっていますが、部分

出隅部

的に水勾配が悪く水溜まりの発生しそうな場所は、樹脂モル
タルまたは勾配レベラーを用いてレベル調整を行います。

二 本 目からは接 合 部 の 重 ね 幅を、100mm 以 上になるように
仮 敷 きします 。３枚 重 ねとなる部 分 は２枚 目 のメルトー チを①斜めに切り落 す②平 滑になる様に加 熱 溶 融 する、のどちらかの処理をします。
（例）

入隅部

100mm以上

商品名

標準塗布量

3枚重ね

硬化時間（20℃） 防水施工可能時間
4時間

カリボウベース 0.8kg/㎡〜1.5kg/㎡

7時間

メルベース

6時間

塗布後24時間以降

ドレン回り
100mm以上
ドレン※下地の状況により塗布量が変わる場合があります。

立 ち 上 り 納 まり 図 例

RAぺ一ストⅡ

メルテープ

安全管理指針

下地調整材の塗布量、硬化時間は、下記の表を参考にしてください。

架台︑
役物回り複合工法

出隅、入隅、ドレン回りなどの役物回りは、メルテープまたは RA
テープで増し張り処理をします。
下地とメルテープの間に炎が入るようにして張付け、端部と段差は平滑に仕上げます。

下地水分の簡易測定法、夕刻に約１㎡の下地にポリエチレン
フィルムを敷き、周辺を粘着テープ等で密封し、翌朝フィルムの裏面に結露がなければ、下地の乾燥は十分です。

官公庁仕様

特殊部位の処置

工
各法
工概
法要
説明

養生期間：モルタルの 場 合 打設後 10 日以上
コンクリートの場合 打設後 1ヵ月以上
高周波水分測定器は、測定下地が平滑でないと測定値にバラツキが多く信頼性に欠けますので十分注意してください。

メルトーチ

大きなムーブメントを生ずる可能性がある場合は、ここには成型キャント材などの成形材を用います。

砂付きアスファルト防水を改修する場合、下地調整材で処理した
後、メルトーチを張り付けます。下記の下地調整材を塗布する場
合は、プライマーは不要です。

6 下地は十分に乾燥させてください。

パイプの上端部は耐久性のよい金物類で固定

改 修 時の処 理

リ、油滲み、突起物等は完全に除去してください。下地表面のレイタンスはケレン掛けで完全に取り除きます。
レイタンスの上からプライマーを塗布しても、乾燥すれば簡単に剥がれますので注意してください。

メルトーチ

します。

（c）ALC パネル下地の場合、下地へ浸透しやすいので塗布量は0.5kg ／㎡程度になります。（２回塗り）

5 テープやメルトーチの下地への接着を妨げるレイタンス、ホコ

メルテープ

2 コンクリート打ち継ぎ部分にはメルテープを密着張りして補強（b）水性プライマー MR の塗布量は、0.2kg／㎡オープンタイム
は通常 60〜90 分です。

4 パラペット等の立上がり面にジャンカ、パネルの目違い等が50

標準施工手順（a）メルトーチプライマーの塗布量は、0.2kg／㎡オープンタイム
は通常４〜５時間です。

幅が 100mm 以上確保できる形状にしてください。

SB25B を３００mm幅にカットしたもので下地との絶縁・補強を行います。（下図参照）

技術資料

1 下地表面は凸凹ができないように、金ゴテで平らに仕上げて

1 ALCパネル、PC 部材、異種下地間の目地部分にはメルトーチ

メルトーチ

副 資 材一覧 表

プライマーは溶剤系のメルトーチプライマーとアスファルトエマル
ジョン系の水性プライマー MR の２種類があります。居住者および近隣に対しての環境等を配慮すると水性プライマー MR が望ましいのですが、下地に旧防水層のプライマーや皮膜が残っていた
り、浸透性の悪く弾きやすい下地には、水性プライマー MR は相応しくありません。

パイプ回り
100

防水施工をする場合、下地ごしらえの良否が防水層の施工のしやすさ、施工後の耐久性に大きく影響しますので、あらかじめ以下の点検を十分に行ってください。

絶縁・ 増張り製 品 構 成・規 格

下地の点検と処理
（新築時）

注意事項

11

12

標準施工手順

工 法一覧 表メルトーチの施工● ジョイント部の下側となるメルトーチの表面にミネラルが付着している場合は、その表面をあぶり金ゴテでミネラルを除去するか、沈めてコンパウンドを表面に露出させます。
※ ミネラル仕上げ（AP40M、SB40M）

仕上げ塗料の塗布● 絶縁工法の場合、下地水分の気化・膨張によるメルトーチのフクレは、部分粘着型通気シートの RAスポット複層工法または● 露出防水工法の場合、メルトーチの上から防水仕上げ塗料

点張り工法だけでは防止ができないことがありますので、水分をのＲＡコート・ＲＡコートⅡ又はＲＡ高反射コートを塗布します。

外気へ拡散させる脱気筒を併用する手段が有効です。

● ＲＡコート・ＲＡコートⅡ 又はＲＡ高反射コートはエマルジョン系● 設置数量は、通常 25〜100㎡ に1個程度です。

塗料なので塗布前によく攪拌し、5℃以下の施工を避けます。
また施工後に降雨があった場合、耐久性低下の原因となります
ので、天候に注意します。

点張り工法（TA-322、TA-312、他）● 塗布方法は、ローラー刷毛等で標準塗布量を２回に分けて塗布

下地の乾燥が悪く、防水施工後にフクレ発生が予想される場合に工法があります。

● 各仕上げ塗料の標準塗布量は下表の通りです。

点張り工法はメルトーチの裏面フィルムに印刷されている部分接着
箇所で下地接着させます。フクレ防止工法であるため、脱気筒の設置が必要となります。

悪い例● メルトーチの裏面フィルムに印刷されている部分接着箇所が下地との界面に現れた時にトーチバーナーで部分接着箇所と下地

標準塗布量

RAコート・RAコートⅡ

0.5kg／㎡

ＲＡ高反射コート

0.5kg／㎡● 仕上げ塗料は２〜３年で塗り替えられることをお奨めいたします。

を加熱溶融させて張り付けます。この場合にはジョイント部分は

工
各法
工概
法要
説明

溶融させないで残しておきます。部分接着箇所からはみ出して

改 修 時の処 理

良い例

商品名

標準施工手順します。
（クラック、色むら等の発生原因となりますので、必ず２回に分けます）は、RA スポット（部分粘着シート）を用いる通気工法と、点張り

技術資料

メルトーチ裏面のポリエチレンフイルム全面に「メルトーチ」の文字が印刷されています。
これらの表示・形状は改質アスファルトの変化を目で確認するためのものです。
全面に印刷されている「メルトーチ」の文字が崩れて読取りができなくなるまで加熱溶融しなければシートの加熱は十分ではありません。

絶縁工法（ステンレス脱気筒）

副 資 材一覧 表

トーチバーナーの炎によりシート表面が黒く変色した部分や、コンパウンドがはみ出した端部にミネラル（共砂）を散布して仕上げる事で、美観性の向上が図れます。（特に、仕上げ塗料なしの工法の場合に有効です。）

製 品 構 成・規 格● ミネラルタイプのシート（AP40M・SB40M など）施工時に、ジョイント部分まで加熱溶融させてしまうと、次のジョイント部分の繋ぎ込みでコテ先が挿入できず施工が困難になるのでジョイ
ント部を溶着させないよう注意してください。

官公庁仕様● 次に加熱溶融していないジョイント部（サイドラップ）にコテを挿入して持ち上げ、この中にトーチバーナーの炎を入れて加熱
溶融し、挿入しているコテを外して直ちにコテ又は足で接合部（サイドラップ）を押さえながら接着させます。ジョイント部分から架台︑役物回り複合工法

溶融した改質アスファルトが はみ出す位に良く加熱することが
重要です。

平

場

立上り部
● 立上り部のメルトーチの張付けは、巻上げ張りを基本とし、浮き● 仮敷きしたメルトーチを、動かないように半分程巻き戻しをします。

あぶりながら融着していきます。

● 降雨により、花粉や土砂などが堆積している場合、マッドカーリ

ング現象（花咲現象）が発生する事があります。日常のメンテナ
ンスにおいては、花粉や土砂が堆積しない様に管理が必要です。

● 立上り部から平場へ張り掛ける場合、入隅コーナーに浮きやシ● 残り半分も巻き戻してから融着していきます。

ワが生じないように十分に押え込みます。

● ジョイント部は、コンパウンドが均一にはみ出すように施工します。

● メルトーチの端部は、所定の位置に均一にそろえて耳浮きなど● 平場から立上り部へ張り上げる場合、入隅コーナーに浮きやシ● メルトーチの末端部は、ステンレス製またはアルミニウム製など劣化が見られる場合がありますが、防水性能に支障ありません。
● 施工完了後、急激な降雨によりドレン部に泡が発生する事があのないように金ゴテを焼いて押え平滑にします。

ワが生じないように十分に押え込みます。

りますが、安全性上の問題はなく製品の異常によるものではありません。

の押え金物を用いて留め付け、RAシールを充填します。

立 ち 上 り 納 まり 図 例※端部よりコンパウンドのはみ出しがない場合は、ジョイント部に金ゴテ
でトーチバーナーの炎が入り込むようにして、再融着させます。

● マッドカーリング現象により、防水層の表面に微細な亀裂等の安全管理指針やシワができやすいのでエアーの巻込みや凹凸ができないように丁寧に施工します。

● 巻き戻したメルトーチの裏面を、トーチバーナーで下地と同時に

注意事項

13

14

改修時の処理工 法一覧 表

立上り面の処置● 既存の仕様が保護防水の場合、立上り面の保護層を残すときした場合は、高圧洗浄等で清掃し、骨材が見えたり凹凸がある
場合は、ユービーカチオン K 又は樹脂モルタル等で下地調整を行います。

には、改修防水層の末端部が良好な雨仕舞となるような処置をします。

副 資 材一覧 表● コンクリート保護層表面が土砂・こけ・草木あるいは経年劣化

ドレン回りの処置

製 品 構 成・規 格

既存保護層を残す場合

保護防水のドレン回り● 既存保護層に水が溜まっていると予測される場合は、二重ドレン方式を採用することもあります。鉛ドレンを下地の形状に沿って合わせます。

立上り面の既存保護層、防水層の撤去

モルタル等で補修します。
● 伸縮目地付近によく見られる落部・浮き・剥離部は、モルタル

メルトーチ

又は樹脂モルタル等で充填あるいは部分的に撤去して補修し
ます。

技術資料

● 水はけの悪い勾配不良がある場合は、勾配レベラー又は樹脂

メルテープ
メルトーチ

既 存 の 保 護 層 およ び
防水層を撤去する場合● 下地スラブコンクリートに付着している防水層残存物のケレン・清掃を行います。

保護層

良好な雨仕舞既存防水層

ドレン

改 修 時の処 理

b. 目地部分を通気溝として利用する場合は、目地材を可能なかぎり除去し、メルテープで処理を行い、脱気筒を取り付けます。

標準施工手順鉛ドレン

a. 既存目地材の飛び出し部分・異物等を除去し、目地材の欠損部はバックアップ材を入れシール材などで充填します。

メルトーチ● 下地スラブコンクリートの亀裂、欠損部はユービーカチオンK

又は樹脂モルタル等を塗布し平滑にします。

● 防水層をドレン端部から 300mm 程度を四角形に撤去します。

雨仕舞が不十分の場合

工
各法
工概
法要
説明

露出防水のドレン回り

モルタルで平滑に仕上げる

メルテープ
既存防水層

官公庁仕様

メルトーチ

メルトーチ

≒300

● 既存の仕様が露出防水の場合、立上り面の防水層は原則とし既存防水層を残す場合● 既存ドレンの老化状態により、撤去または二重ドレン方式を採用することもあります。鉛ドレンを下地の形状に沿って合
わせます。
メルテープ

● 既存防水層表面を十分に清掃します。
● 既存アスファルトのふくれ、浮きはいったん切開して、トーチバー

メルトーチ

鉛ドレン

良好な雨仕舞ナーでよくあぶり、下地の水分を乾燥後張り戻して融着させます。

安全管理指針て撤去しますが、残すときには、改修防水層の末端部が良好な雨仕舞となるような処置をします。

架台︑
役物回り複合工法

ドレン

既存防水層
メルトーチ

難な個所は、カッターで除去して樹脂モルタル等を塗布し平滑に仕上げます。
ドレン● 既存防水層が合成高分子系ルーフィング防水（塩化ビニル樹脂※ 下層シートに R Aシート SS15R を使用する場合は、RAテープ
SU1520 又は WT120 で増張りします。

15

16

注意事項

系シート）の場合は、原則として全面撤去するか、または機械固定工法をお勧めします。

立 ち 上 り 納 まり 図 例● 防水層のふくれ、浮きおよび劣化の激しい個所や張り直しが困工法概要
保護断熱防水（複層仕様）

MTS-101W

MTS-401W

工 法一覧 表保護打設防水（複層仕様）

製 品 構 成・規 格

乾式保護材など

乾式保護材など
メルトーチ
SB25B
保護層

プライマー

保護層

プライマー

絶縁

下地調整材

ボン
ド

下地調整材

シー
ト

断熱

材 絶縁シ
ート

既存防水層

技術資料

既存防水層

※図の納まりは一例です

用

MTS-401W• 歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、
ＰＣa下地）

1 下地調整材（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

0.8〜1.5

メルテープ T2520S

増張り（役物回り）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

0.2

メルテープ T2520S

適• 歩行用屋上（アスファルト防水下地）用• 歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、
ＰＣa下地）（単位：kg/ ㎡）

1 下地調整材
増張り（役物回り）

RAペーストⅡ又はカリボウベース（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

0.8〜1.5

メルテープ T2520S

増張り（役物回り）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR
メルテープ T2520S

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目） メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目） メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目） メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目） メルトーチ SB25B

4 絶縁層

絶縁シート

4 絶縁層

絶縁シート

4 接着剤

RA 水性ボンド

5 保護層

モルタル又はコンクリート（別途工事）

5 保護層

モルタル又はコンクリート（別途工事）

5 断熱材

RA 水性ボンド

ポリスチレンフォーム JIS A9521
3 種 bA( スキン層あり )5 断熱材

ポリスチレンフォーム JIS A9521
3 種 bA( スキン層あり )

6 絶縁層

絶縁シート

6 絶縁層

絶縁シート

7 保護層

モルタル又はコンクリート（別途工事）

7 保護層

モルタル又はコンクリート（別途工事）

0.3※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

（注）
１. 立上りは工程4〜6までを省略します。
２. 立上りの既存防水層は原則撤去します。

平場の納まり図

平場の納まり図■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

注意事項■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長

立 ち 上 り 納 まり 図 例（注）
１. 立上りは工程4の絶縁層を省略します。
2. 立上りの既存防水層は原則撤去します。

● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。
● 断熱材の張り付けは、
接着面と断熱材の両方にＲＡ水性ボンドをローラー刷毛又はゴムベラ等で塗布し、タックが少し残る程度まで乾燥させてから張り付けます。

第2層目

17

第1層目

第2層目

18

安全管理指針

4 接着剤

0.3

架台︑
役物回り複合工法

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

0.2

官公庁仕様

増張り（役物回り）

RAペーストⅡ又はカリボウベース

用

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

適TS-401W

改 修 時の処 理

適• 歩行用屋上（アスファルト防水下地）

新築
改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

TS-101W

標準施工手順MTS-101W
用※図の納まりは一例です

新築改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

適

副 資 材一覧 表

メルトーチ
SB25B

第1層目

露出防水（単層仕様）

露出防水（複層仕様）
工 法一覧 表MTA-321

MTA-321W

メルトーチ
AP40M

メルトーチ
AP40M

メルトーチ
SB25B

仕上げ塗料

プライマー

下地調整材

下地調整材

既存防水層

既存防水層

技術資料

プライマー

仕上げ塗料

※図の納まりは一例です

用改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

TA−311（TS−311）工法は、3 仕上げ塗料の工程を省略します。

MTA−311W（MTS−311W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

TA-321 (TS-321)

MTA−311（MTS−311）工法は、3 仕上げ塗料の工程を省略します。
適

新築
改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時）

適• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）用• 非歩行用屋上（ＲＣ、ＰＣa、
ＡＬＣパネル下地）

1 下地調整材

2 防水層
3 仕上げ塗料

1 プライマー

0.8〜1.5

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M（メルトーチ SB40M）

2 防水層
0.5
0.5

3 仕上げ塗料

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

0.2

メルテープ T2520S

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

1 下地調整材• 非歩行用屋上（ＲＣ、ＰＣa、
ＡＬＣパネル下地）（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

0.8〜1.5

メルテープ T2520S

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M

メルテープ T2520S

メルトーチ AP40M

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
0.5
0.5

4 仕上げ塗料

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
3. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

安全管理指針（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
3. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

0.2

架台︑
役物回り複合工法

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コートメルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
4 仕上げ塗料※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

RAペーストⅡ又はカリボウベース

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B
0.5
0.5

用

（単位：kg/ ㎡）

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M（メルトーチ SB40M）

適• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）（単位：kg/ ㎡）

メルテープ T2520S

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

用

TA−311W（TS−311W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

官公庁仕様

増張り（役物回り）

RAペーストⅡ又はカリボウベース

適TA-321W (TS-321W)

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

MTA-321W (MTS-321W)

新築
改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時）

改 修 時の処 理

MTA-321 (MTS-321)※図の納まりは一例です

標準施工手順改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

副 資 材一覧 表

メルテープ

官公庁仕様は P31
を参照ください。

製 品 構 成・規 格

官公庁仕様は P32
を参照ください。

平場の納まり図立 ち 上 り 納 まり 図 例■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

注意事項

第2層目

19

20

第1層目

露出点張り防水（単層仕様）

露出点張り防水（複層仕様）
工 法一覧 表MTA-322

MTA-322W

メルトーチ
AP40M

メルトーチ
SB25B

仕上げ塗料

プライマー

仕上げ塗料

プライマー
部分的に
下地に接着

下地調整材

部分的に
下地に接着

下地調整材

技術資料

既存防水層

既存防水層
※図の納まりは一例です

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

TA−312（TS−312）工法は、3 仕上げ塗料の工程を省略します。

MTA−312W（MTS−312W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

TA-322 (TS-322)

MTA−312（MTS−312）工法は、3 仕上げ塗料の工程を省略します。
用新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地適用• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa、ＡＬＣパネル下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地

1 下地調整材

2 防水層
3 仕上げ塗料• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地（単位：kg/ ㎡）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

1 プライマー

0.8〜1.5

メルテープ T2520S

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M
点張り（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

用

メルテープ T2520S

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

3 仕上げ塗料

1 下地調整材

RAペーストⅡ又はカリボウベース• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa、ＡＬＣパネル下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地（単位：kg/ ㎡）

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M

0.2

メルテープ T2520S
点張り

メルトーチ AP40M

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
0.5
0.5

4 仕上げ塗料

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。
● メルトーチの裏面フィルムに部分接着する場所が印刷されていますので、この部分を良く炙り下地へ接着させます。

メルトーチ

500

mm

完全

● 点張りする範囲は出入隅の約５００㎜手前までとし、その他の範囲は密着張りとします。

点張り

加熱融着部分

● 点張り工法によって下地との絶縁が図れ、下地亀裂追従性が更に高まります。

密着

21

22

注意事項

メルトーチの裏面フィルムに部分接着する場所が印刷されていますので、この部分を良く炙り下地へ接着させます。
● 点張りする範囲は出入隅の約５００㎜手前までとし、その他の範囲は密着張りとします。
● 点張り工法によって下地との絶縁が図れ、下地亀裂追従性が更に高まります。

■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長●

立 ち 上 り 納 まり 図 例

立ち上がりの納まり図■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長（注）１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
3. 立上りは、2 が密着仕様になります。
4. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
5. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

安全管理指針（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
3. 立上りは、2 が密着仕様になります。
4. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
5. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

架台︑
役物回り複合工法

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コートメルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

点張り

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
4 仕上げ塗料※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

用

1 プライマー

0.8〜1.5

メルテープ T2520S

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B
0.5
0.5

適

（単位：kg/ ㎡）

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M
点張り（メルトーチ SB40M）

2 防水層
0.5
0.5

0.2

TA−312W（TS−312W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

官公庁仕様

増張り（役物回り）

RAペーストⅡ又はカリボウベース

適TA-322W (TS-322W)

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

MTA-322W (MTS-322W)

新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

改 修 時の処 理

MTA-322 (MTS-322)※図の納まりは一例です

標準施工手順改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

適

副 資 材一覧 表

メルトーチ
AP40M

メルテープ

製 品 構 成・規 格

官公庁仕様は P34
を参照ください。

粘着シート併用露出密着防水（複層仕様）

部分粘着シート併用露出絶縁防水（複層仕様）
工 法一覧 表MTA-323W

MTA-326W

メルトーチ
AP40M

RA シート

仕上げ塗料

SS15R

プライマー

下地調整材

下地調整材

既存防水層

既存防水層

技術資料

プライマー

RA スポット※図の納まりは一例です

用改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

TA−313W（TS−313W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

MTA−316W（MTS−316W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

TA-323W (TS-323W)

MTA−313W（MTS−313W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。
適

新築
改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時又は既存防水層が加硫ゴムシートの場合）

適• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）用• 非歩行用屋上（RC、PCa、ALCパネル下地）

増張り（役物回り）

RAペーストⅡ又はカリボウベース

用• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地での脱気工法（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

0.8〜1.5

RAテープ SU1520

増張り（役物回り）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

0.2

RAテープ SU1520

1 下地調整材
増張り（役物回り）

RAペースト (Ⅱ) 又はカリボウベース
RAテープ SU1520

メルトーチ AP40M
3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

メルトーチ AP40M
3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

メルトーチ AP40M

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

0.2

平
場 RAスポット SM15C
2 防水層（一層目） 密着部及び立上り R A シ ート SS15R

4 仕上げ塗料

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート（単位：kg/ ㎡）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR
RAテープ SU1520

メルトーチ AP40M

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
0.5
0.5

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

4 仕上げ塗料

0.5
0.5※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長

RAスポットの張り方
10cm● １層目のＲＡスポットは離型紙を剥しながら下地へ張り付けます。

● ２層目のメルトーチはトーチバーナーで加熱しながら張り付けます。

● ＲＡスポットの張り付け範囲は出入隅の約５００㎜手前とします。

● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

● ＲＡスポットのジョイント処理はサイドラップ部はそのまま１００㎜重ねますがエンドラップ部は● 常温自着工法のＲＡシートとトーチ工法のメルトーチを併用した複合工法です。

5cm

突き付けてその上に２００㎜のメルテープを張り付けます。

● 既存防水層が高分子系（塩化ビニル樹脂系シートを除く）、塗膜系で撤去しない場合は、必ずユービー● ２層目のメルトーチはトーチバーナーで加熱しながら張り付けます。

カチオンや樹脂モルタルなどで下地処理を行ってからプライマーを塗布して施工してください。

● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。
● 部分粘着型通気シートのＲＡスポットとトーチ工法のメルトーチを併用した複合工法で、フクレ防止が可能、下地亀裂追従性が更に高まります。
● 既存防水層が高分子系（塩化ビニル樹脂系シートを除く）、塗膜系で撤去しない場合は、必ず

第2層目

23

第1層目

ユービーカチオンや樹脂モルタルなどで下地処理を行ってからプライマーを塗布して施工してください。

24

5cm

RAスポット
エンドラップ突きつけ注意事項● １層目のＲＡシートは離型紙を剥しながら空気を抱きこまないように下地へ張り付けます。

立 ち 上 り 納 まり 図 例

平場の納まり図■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長（注）１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. ＲＡシートＳＳ15Rの３枚重ね部は水みちになり易いのでＲＡシール処理を行なってください。
3. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
4. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
5. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
6. 工程２の密着部及び立上りのRAシートSS15RはメルトーチSB25Bへの変更が可能です。

安全管理指針（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. ＲＡシートＳＳ15Rの３枚重ね部は水みちになり易いのでＲＡシール処理を行なってください。
3. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
4. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）
への変更が可能です。ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
5. 工程２の立上り RAシートSS15RはメルトーチSB25Bへの変更が可能です。

架台︑役物回り複合工法

4 仕上げ塗料• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa、ＡＬＣパネル下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地での脱気工法

増張り（役物回り）平
場 RAスポット SM15C
2 防水層（一層目） 密着部及び立上り R A シ ート SS15R

0.5
0.5

用

1 プライマー

0.8〜1.5

2 防水層（一層目） RA シート SS15R

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

適（単位：kg/ ㎡）

2 防水層（一層目） RA シート SS15R

4 仕上げ塗料

TA−316W（TS−316W）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

官公庁仕様

1 下地調整材

適TA-326W (TS-326W)

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

MTA-326W (MTS-326W)

新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

改 修 時の処 理

MTA-323W (MTS-323W)※図の納まりは一例です

標準施工手順改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

副 資 材一覧 表

SS15R

仕上げ塗料

製 品 構 成・規 格

メルトーチ
AP40M

RA シート

官公庁仕様は P33
を参照ください。

粘着シート併用露出断熱密着防水（複層仕様）

部分粘着シート併用露出断熱絶縁防水（複層仕様）
工 法一覧 表MTA-423W

MTA-426W

製 品 構 成・規 格

官公庁仕様は P35
を参照ください。

ACG 材塗布

RA シート
SS15R
プライマー

断 熱 材

下地調整材

下地調整材

既存防水層

既存防水層

TA−413W（TS−413W）工法は、5 仕上げ塗料の工程を省略します。

MTA−416W（MTS−416W）工法は、6 仕上げ塗料の工程を省略します。

適用• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、
ＰＣa下地）（単位：kg/ ㎡）

2 接着剤

アクアシャッターACG材 点張り
1.5（断熱材 1 枚につき 5ヶ所以上点張り）

3 断熱層

硬質ウレタンフォーム
GFボードまたは同等品

増張り（役物回り）

0.8〜1.5

1 下地調整材

硬質ウレタンフォーム
GFボードまたは同等品

2 接着剤

ＲＡテープ SU1520

3 断熱層

RA 水性ボンド

2 断熱層

0.3

3 防水層（一層目） RA シート SS15R

増張り（役物回り）

メルトーチ AP40M

メルトーチ AP40M

5 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

5 仕上げ塗料
0.5
0.5

0.5
0.5

水性プライマー MR

0.2

アクアシャッターACG材 点張り
1.5（断熱材 1 枚につき 5ヶ所以上点張り）

2 接着剤※

RA 水性ボンド

0.3

硬質ウレタンフォーム
GF ボードまたは同等品

3 断熱層

硬質ウレタンフォーム
GFボードまたは同等品

増張り（役物回り）

ＲＡテープ SU1520（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 断熱材の厚みは標準で30㎜としていますが、省エネ基準、次世代省エネ基準に基づく地域区分毎の断熱材の熱抵抗値により施工時の採用厚みは変化します。
3. 立上りは、下地調整材、接着剤、断熱層の工程を省略し、ＲＡプライマー塗布後、増張り以降の工程を行います。
4. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
5. 改修の場合、立上りの既存防水層は原則撤去します。
平場の納まり図6. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
7. 工程4の立上り RAシートSS15RはメルトーチSB25Bへの変更が可能です。

0.5
0.5

6 仕上げ塗料

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

※ 工程2 の接着剤を下地の不陸が大きい場合は、アクアシャッターＡＣＧ材1.5㎏／㎡
点張りに変更可能です。

（注）
１. （ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
２. 断熱材の厚みは標準で30㎜としていますが、省エネ基準、次世代省エネ基準に基づ
く地域区分毎の断熱材の熱抵抗値により施工時の採用厚みは変化します。
３. 原則として立上りの防水層（１層目）
は、下地調整材、接着剤、断熱層の工程を省略してプライマー塗布後、メルトーチＳＢ２５Ｂを用います。

4. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
5. 改修の場合、立上りの既存防水層は原則撤去します。
（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）
への変更が可能です。
6. メルトーチＡＰ４０Ｍ
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
7. 防湿層設置の場合は、弊社販売担当者にお問い合わせください。
8. 工程4の立上り RAシートSS15RはメルトーチSB25Bへの変更が可能です。

■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長● 断熱材の張り付けは接着面と断熱材の両方にＲＡ水性ボンドをローラー刷毛、ゴムベラ等で塗布し、タックが少し残る程度まで乾燥させて張り付けます。
● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。
● アクアシャッターＡＣＧ材による点張りに替えてＲＡ水性ボンドを塗布して張り付ける場合は、
ユービーカチオンや樹脂
モルタルなどで表面の段差や凹凸を平滑にしてください。
（既存が高分子系防水層の場合は必須）
第2層目

25

第1層目

● 断熱材の張り付けは接着面と断熱材の両方にＲＡ水性ボンドをローラー刷毛、ゴムベ● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

ラ等で塗布し、タックが少し残る程度まで乾燥させて張り付けます。
● 出隅及び入隅は、
改質アスファルトシート張付けに先立ち、ＲＡテープ（SU1520）を用いて増張り処理を行います。
● １層目のＲＡスポッ
トのジョイント処理はサイドラップは１００㎜重ねますがエンドラップ
は突き付けてその上に２００㎜幅のＲＡシート（SS20R）
又はメルテープを張り付けます。

● アクアシャッターＡＣＧ材による点張りに替えてＲＡ水性ボンドを塗布して張り付ける

26

場合は、ユービーカチオンや樹脂モルタルなどで表面の段差や凹凸を平滑にしてください。
（既存が高分子系防水層の場合は必須）

注意事項■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長

メルトーチ AP40M

5 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

立 ち 上 り 納 まり 図 例※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

メルトーチ AP40M

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

ＲＡテープ SU1520

平 場 RAスポット SM15C
4 防水層（一層目） 立上り R A シ ート SS15R

5 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
6 仕上げ塗料（単位：kg/ ㎡）

安全管理指針※ 工程1の接着剤を下地の不陸が大きい場合は、アクアシャッターＡＣＧ材1.5㎏／㎡
点張りに変更可能です。

• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、
ＰＣa下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地

1 プライマー

0.8〜1.5

平 場 RAスポット SM15C
4 防水層（一層目） 立上り R A シ ート SS15R

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

用架台︑
役物回り複合工法

4 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

適（単位：kg/ ㎡）

メルベース又はカリボウベース

1 接着剤※

増張り（役物回り）

ＲＡテープ SU1520

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地（単位：kg/ ㎡）

4 防水層（一層目） RA シート SS15R

6 仕上げ塗料

用

TA−416W（TS−416W）工法は、6 仕上げ塗料の工程を省略します。

官公庁仕様

1 下地調整材

メルベース又はカリボウベース

適TA-426W (TS-426W)

工
各法
工概
法要
説明

• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• ＲＣ、デッキプレート、
ＰＣa下地

MTA-426W (MTS-426W)

新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

改 修 時の処 理

改 修 （既存アスファルト防水層非撤去時）

標準施工手順用※RAスポットの張り方はP24を参照ください。

新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

TA-423W (TS-423W)

MTA−413W（MTS−413W）工法は、6 仕上げ塗料の工程を省略します。

※図の納まりは一例ですスポット

アクアシャッター
ACG 材※図の納まりは一例です

MTA-423W (MTS-423W)

RA

仕上げ塗料

技術資料

断 熱 材

改 修 （既存アスファルト防水層非撤去時）

メルトーチ
AP40M

プライマー

アクアシャッター
ACG 材

適RA シート
SS15R

仕上げ塗料

副 資 材一覧 表

メルトーチ
AP40M

機械的固定工法（単層仕様）

機械的固定工法（複層仕様）
工 法一覧 表TA-321M

TA-321MW

メルトーチ
SB25B

仕上げ塗料

プライマー

メルトーチ
AP40M

プライマー

既存防水層

固定金具
※図の納まりは一例です

固定金具の標準割付• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa下地）（単位：kg/ ㎡）

3 仕上げ塗料• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa下地）

立上り回りを密着する場合1 プライマーメルトーチ AP40M
固定金具 ディスク
クロウプラグ（メルトーチ SB40M）

300

パラペット

300

（例2）

メルテープ T2520S

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

用

0.5
0.5

5.4〜5.5

ゴムシート、塩ビシート

Y-530

Aタイプ

5.4〜5.5

熱アスファルト防水（断熱材なし）

Y-650

Bタイプ

6.5

AY-550Aタイプ

5.4〜5.5

露出断熱防水増張り（役物回り）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR（立上り及び立上り周辺のみ）

推奨自動釘打ち機：
エアロスミス

0.2

専用エアーピンAタイプ

メルテープ T2520S

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

固定金具 ディスク
クロウプラグメルトーチ AP40M

4 仕上げ塗料

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5

立上り回りを機械固定で納める場合

メルトーチ接合部の固定金具の位置
メルトーチ

メルトーチ

メルトーチ接合部の固定金具の位置
メルトーチ

メルトーチ
25mm

固定金具

■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長● 固定金具の下穴は、使用する金具に応じて所定の直径と深さを確保します。

● 部分固定工法ですので下地との絶縁が図れ、下地亀裂追従性が更に高まります。

● 複層仕様の２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

● 機械的固定工法の為、湿潤面下地での施工も可能です。

● 部分固定工法ですので下地との絶縁が図れ、下地亀裂追従性が更に高まります。
● 機械的固定工法の為、湿潤面下地での施工も可能です。

28

注意事項

● 固定金具の取り付けはメルトーチの割り付けや風荷重の分布等を考慮して固定金具の種類や間隔を決定します。

● 固定金具の下穴は、使用する金具に応じて所定の直径と深さを確保します。

立 ち 上 り 納 まり 図 例

25mm

（注）
１.（ ）内のＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 工程1のプライマーは下地へ密着張りする立上り及び役物回りのみ塗布します。
3. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
4. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
5. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
6. ALC下地の場合は適用できません。

● 固定金具の取り付けはメルトーチの割り付けや風荷重の分布等を考慮して固定金具の種類や間隔を決定します。

27

断熱材の厚みにより使用するアンカーとディスクが異なります。断熱材の厚みをご確認ください。

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

固定金具■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長

ドリルの径

Aタイプ

安全管理指針（注）
１.（ ）内のＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 工程1のプライマーは下地へ密着張りする立上り及び役物回りのみ塗布します。
3. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
4. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
5. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
6. ALC下地の場合は適用できません。

ディスク

Y-530

架台︑
役物回り複合工法

300ピッチ（立上がりから1m以内）

アンカーの種類（単位：kg/ ㎡）

300

2 防水層

500mm密着

0.2

適

下地の種類
コンクリート

官公庁仕様

増張り（役物回り）

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR（立上り及び立上り周辺のみ）

TA-321MW (TS-321MW)
TA−311MW（TS−311MW）工法は、4 仕上げ塗料の工程を省略します。

500 500 500

1 プライマーアンカーの種類

工
各法
工概
法要
説明

300

用

300

TA−311M（TS−311M）工法は、3 仕上げ塗料の工程を省略します。

500 500 500

300

TA-321M (TS-321M)

300

パラペット

新築
改 修 （既存保護層又は露出防水層を残す場合）※図の納まりは一例です

改 修 時の処 理

500mm
密着

（例１）

固定金具

標準施工手順新築
改 修 （既存保護層又は露出防水層を残す場合）

技術資料

既存防水層

適

仕上げ塗料

副 資 材一覧 表

メルトーチ
AP40M

製 品 構 成・規 格

メルテープ

保護打設駐車場防水（複層仕様）

工

乾式保護材など

アスファルトコンクリート

下地調整材

防水層

メルトーチ AP40M (SB40M)

4.0mm 厚R A コート又は R A コートⅡ

0.5kg/ ㎡

R A 高反射コート

0.5kg/ ㎡

用

RAペーストⅡ又はカリボウベース（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

0.8〜1.5

3 防水層（二層目） メルトーチ SB25B

0.2

メルテープ T2520S

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

点張り

点張り

3 防水層（二層目） メルトーチ SB25B

防水層（下層）

メルトーチ SB25B

2.5mm 厚防水層（上層）

メルトーチ AP40M (SB40M)

4.0mm 厚R A コート又は R A コートⅡ

0.5kg/ ㎡

R A 高反射コート

0.5kg/ ㎡

TA-323W (TS-323W) 粘着シート併用露出複層仕様
工程※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

製品

使用量、厚み下地処理

メルトーチプライマー又は水性プライマー MR

0.2kg/ ㎡

防水層（下層）R A シート SS15R

1.5mm 厚防水層（上層）

メルトーチ AP40M (SB40M)

4.0mm 厚R A コート又は R A コートⅡ

0.5kg/ ㎡

R A 高反射コート

0.5kg/ ㎡

仕上げ塗料

アスファルトコンクリート
50mm 厚以上（別途工事）

4 保護層

0.2kg/ ㎡（注）１. 立上りの既存防水層は原則撤去します。

工● メルトーチの裏面フィルムに部分接着させる場所が印刷されていますのでこの部分を良く

メルトーチ

500
完全

mm

点張り

品

下地処理

メルトーチプライマー又は水性プライマー MR

0.2kg/ ㎡

防水層（下層）

メルトーチ SB25B

2.5mm 厚防水層（上層）

メルトーチ SB25B

2.5mm 厚保護層

乾式保護材又はモルタル、コンクリート等（別途工事）

加熱融着部分密着

29

使用量、厚み注意事項

炙り、下地へ接着させます。
● 点張りする範囲は出入隅の約５００㎜手前までとし、その他の範囲は密着張りとします。
● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。
● 点張り工法により下地との絶縁が図れます。

製

立 ち 上 り 納 まり 図 例

立ち上がりの納まり図■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長

程

安全管理指針TS-101W 非露出（保護打設）複層仕様

架台︑役物回り複合工法

アスファルトコンクリート
50mm 厚以上（別途工事）

メルトーチプライマー又は水性プライマー MR

官公庁仕様

増張り（役物回り）

メルテープ T2520S

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

使用量、厚み

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

品

下地処理

仕上げ塗料

• 一般駐車場• RC、デッキプレート版下地製

改 修 時の処 理

適程標準施工手順TS-502W• 一般駐車場• RC、デッキプレート版下地

技術資料

MTS-502W

4 保護層

0.2kg/ ㎡

工新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層非撤去時）

増張り（役物回り）

メルトーチプライマー又は水性プライマー MR

TA-321W (TS-321W) 露出複層仕様※図の納まりは一例です1 下地調整材

使用量、厚み

部分的に
下地に接着

既存防水層

用

品

下地処理

仕上げ塗料

プライマー

製

副 資 材一覧 表

メルトーチ
SB25B

程

製 品 構 成・規 格

TA-321 (TS-321) 露出単層仕様

MTS-502W

適

工 法一覧 表立上り工法一覧表

30

官公庁仕様 露出防水（複層仕様）

官公庁仕様 露出防水（単層仕様）
工 法一覧 表

AS-T1

AS-T2
製 品 構 成・規 格

メルトーチ
AP40M

メルテープ

メルテープ

仕上げ塗料

メルトーチ
AP40M

副 資 材一覧 表

メルトーチ
SB25B

仕上げ塗料

プライマー
プライマー

下地調整材
既存防水層

既存防水層

※図の納まりは一例です

用• 非歩行用屋上（ＲＣ、ＰＣa、
ＡＬＣパネル下地）

増張り（役物回り）

RAペーストⅡ又は
メルベース

1 プライマー

0.8〜1.5

増張り（役物回り）

メルテープ T2520S

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

0.2

メルトーチ AP40M

4 仕上げ塗料

1 下地調整材

3 仕上げ塗料

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5

RAペーストⅡ又は
メルベース（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

0.8〜1.5

増張り（役物回り）

メルテープ T2520S
メルトーチ AP40M（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

2 防水層
0.5
0.5

3 仕上げ塗料※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
3. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

平場の納まり図

0.2

メルテープ T2520S
メルトーチ AP40M（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5

安全管理指針（注）
１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
3. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

架台︑
役物回り複合工法

0.5
0.5• 非歩行用屋上（ＲＣ、ＰＣa、
ＡＬＣパネル下地）（単位：kg/ ㎡）

2 防水層

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）

用

官公庁仕様

メルトーチ AP40M

適• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）

増張り（役物回り）

メルテープ T2520S

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート用（単位：kg/ ㎡）

2 防水層（一層目） メルトーチ SB25B

4 仕上げ塗料

適TA-321 (TS-321)

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

1 下地調整材

MTA-321 (MTS-321)

改 修 時の処 理

適• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）

新築
改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

TA-321W (TS-321W)

標準施工手順MTA-321W (MTS-321W)
用※図の納まりは一例です

新築改 修 （既存保護層、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

適

技術資料

下地調整材

立 ち 上 り 納 まり 図 例■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

注意事項

第2層目

31

第1層目

32

官公庁仕様 部分粘着シート併用露出絶縁防水（複層仕様）

官公庁仕様 露出絶縁防水（穴あきシート＋単層仕様）
工 法一覧 表

AS-T4

AS-T3

製 品 構 成・規 格

メルトーチ
SB25B

プライマー

プライマー

下地調整材

下地調整材

仕上げ塗料

部分的に
下地に接着

既存防水層
※図の納まりは一例です• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地での脱気工法

適用• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa、ＡＬＣパネル下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地での脱気工法

増張り（役物回り）

RAペーストⅡ

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

1 プライマー

0.8〜1.5

メルテープ T2520S

増張り（役物回り）• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地

1 下地調整材

0.2

メルテープ T2520S

増張り（役物回り）

2 防水層
3 仕上げ塗料

メルトーチ AP40M

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

4 仕上げ塗料

RAペーストⅡ又は
メルベース

メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR

1 プライマー

0.8〜1.5

増張り（役物回り）

メルテープ T2520S
メルトーチ AP40M
点張り（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート（単位：kg/ ㎡）

メルテープ T2520S
メルトーチ AP40M
点張り（メルトーチ SB40M）

2 防水層
0.5
0.5

0.2

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

3 仕上げ塗料

0.5
0.5※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

0.5
0.5

※工程 2 の平場用シート RAスポット SM15C をメルトーチ AP25B の部分溶着工法に変更できます。
（TA-322W 工法）（注）１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 脱気筒は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
3. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
4. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長

RAスポットの張り方
10cm● １層目のＲＡスポットは離型紙を剥しながら下地へ張り付けます。
● ＲＡスポットの張り付け範囲は出入隅の約５００㎜手前とします。

5cm
RAスポット

メルトーチ

エンドラップ突きつけ● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。

500● 部分粘着型通気シートのＲＡスポットとトーチ工法のメルトーチを併用した複合工法で、
フクレ

完全

密着

防止が可能、下地亀裂追従性が更に高まります。

33

mm

34

点張り

加熱融着部分

注意事項

突き付けてその上に２００㎜のメルテープを張り付けます。

メルトーチの裏面フィルムに部分接着する場所が印刷されていますので、この部分を良く炙り下地へ接着させます。
● 点張りする範囲は出入隅の約５００㎜手前までとし、その他の範囲は密着張りとします。
● 点張り工法によって下地との絶縁が図れ、下地亀裂追従性が更に高まります。
●

5cm● ＲＡスポットのジョイント処理はサイドラップ部はそのまま１００㎜重ねますがエンドラップ部は● ２層目のメルトーチはトーチバーナーで加熱しながら張り付けます。

立ち上がりの納まり図

立 ち 上 り 納 まり 図 例（注）１.（ ）内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
2. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
3. 立上りの既存防水層は原則撤去します。
4. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）は、４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）への変更が可能です。ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。

安全管理指針※工程 2 の平場用シート RAスポット SM15C をメルトーチ AP25B の部分溶着工法に変更できます。
（TA-322W 工法）※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、ＰＣa、ＡＬＣパネル下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地

架台︑
役物回り複合工法

0.5
0.5

用

官公庁仕様

メルトーチ AP40M

適（単位：kg/ ㎡）

平場 RAスポット SM15C
2 防水層（一層目） 密着部及び立上り メルトーチ SB25B

3 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート用（単位：kg/ ㎡）

平場 RAスポット SM15C
2 防水層（一層目） 密着部及び立上り メルトーチ SB25B

4 仕上げ塗料

適TA-322 (TS-322)

工
各法
工概
法要
説明

（単位：kg/ ㎡）

1 下地調整材

MTA-322 (MTS-322)

改 修 時の処 理

用新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

TA-326W (TS-326W)

標準施工手順MTA-326W (MTS-326W)
適※図の納まりは一例です

新築改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

改 修 （既存アスファルト防水層を残す場合）

技術資料

RA スポット

既存防水層

メルトーチ
AP40M

メルテープ

仕上げ塗料

副 資 材一覧 表

メルトーチ
AP40M

メルテープ

官公庁仕様 部分粘着シート併用露出断熱絶縁防水（複層仕様）●ＵＲ都市機構（都市再生機構保全工事共通仕様書）

5cm

ASI-T1

屋根防水部分修繕工事
10cm
5cm

RAスポット
エンドラップ
突きつけ

メルトーチ
SB25B
RA シート

SS15R

プライマー
断 熱 材

※図の納まりは一例です

用• 非歩行用屋上（ＲＣ、デッキプレート、
ＰＣa下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地（単位：kg/ ㎡）

1 プライマー

水性プライマー MR

0.2

アクアシャッターACG材 点張り
1.5（断熱材 1 枚につき 5ヶ所以上点張り）

2 接着剤※

RA 水性ボンド

0.3

硬質ウレタンフォーム
GF ボードまたは同等品

3 断熱層

硬質ウレタンフォーム
GFボードまたは同等品

0.8〜1.5

増張り（役物回り）

ＲＡテープ ST020

メルトーチＡＰ４０Ｍ

ＲＡシール

屋根外断熱等部分修繕工事

アスファルト防水常温工法●指定工法名 「ＴＡ−３１１ＣＫ」

程

①

②

③

④

4

メルトーチ AP40M

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

ＲＡテープ ST020

RAコート (Ⅱ)
RA高反射コート

0.5
0.5（注）1. メルトーチＡＰ４０Ｍ相互間の接合幅は、幅方向 １００㎜、長手方向 １５０㎜とします。
２. 既存成型板のシワ、反りなどを補強する場合は新品と交換するか、凹凸を平滑処理後、メルベースを塗布します。

脱気絶縁複合防水工事（非歩行用）●指定工法名 「ＴＡ−３１６ＷＫ」

工

程

②

③

④

⑤

メルトーチＡＰ４０Ｍ

ＲＡコート又はＲＡコートⅡ
0.3kg／㎡

ＲＡスポット SM15C（注）1. メルテープによる増張りの範囲は、改修用ドレンの中心から周囲５００㎜、伸縮目地上、出入隅角、配管回りなどの役物回りです。
2. メルトーチＡＰ４０Ｍ相互間の接合幅は、幅方向 １００㎜、長手方向 １５０㎜とします。
3. 架台など役物の周囲５００㎜は、密着部のため、パーフォベース及びＲＡスポットＳＭ15Ｃは張りません。
4. ルーフドレンには周囲を補修した後、改修用ドレンを設置します。

屋根外断熱露出防水工事●指定工法名 「ＴＡ−42６DＫ」

工

程

断熱部
4. 脱気筒を設置する場合は「２５〜１００㎡に１個」を目安に設置します。
5. 改修の場合、立上りの既存防水層は原則撤去します。
6. メルトーチＡＰ４０Ｍ（ＳＢ４０Ｍ）
は、
４.５㎜厚のＡＰ４５Ｍ（ＳＢ４５Ｍ）
への変更が可能です。
ＡＰ４５Ｍは受注生産品となります。詳しくは弊社販売担当者にお問合せください。
7. 防湿層設置の場合は、弊社販売担当者にお問い合わせください。

非断熱部①〈既存防水撤去部〉
メルトーチプライマー
０.２㎏／㎡〈既存防水残存部〉
カリボウベース
1.0㎏／㎡②〈増張り用シート〉
メルトーチSB25B

③

④

〈接着剤〉
〈断熱材〉
ＲＡスポット SM15C
アクアシャッターACG
GFボード
1.0㎏／㎡
RAテープ MTS-205

メルトーチＡＰ４０Ｍ

ＲＡコート● 断熱材は硬質ウレタンフォーム、
１層目はＲＡスポットＳＭ15Ｃを用います。

なお、立上りから500㎜はＲＡシート（SS15R）
を用い密着張りになります。

● 断熱材の張り付けは接着面と断熱材の両方にＲＡ水性ボンドをローラー刷毛、ゴムベ● ２層目の接合部は１層目の接合部と同一箇所にならないように平行に張り付けます。
● 部分粘着型通気シートのＲＡスポッ
トとトーチ工法のメルトーチを併用した複合工法です。

ラ等で塗布し、タックが少し残る程度まで乾燥させて張り付けます。
● 出隅及び入隅は、
改質アスファルトシート張付けに先立ち、ＲＡテープ（ST020）
を用● フクレ防止が可能で、下地亀裂追従性が更に高まります。

いて増張り処理を行います。
●１層目のＲＡスポッ
トのジョイント処理はサイドラップは１００㎜重ねますがエンドラップは突き付けてその上に２００㎜幅のＲＡシート（SS15R）
又はメルテープを張り付けます。

● アクアシャッターＡＣＧ材による点張りに替えてＲＡ水性ボンドを塗布して張り付ける

場合は、ユービーカチオンや樹脂モルタルなどで表面の段差や凹凸を平滑にしてください。
（既存が高分子系防水層の場合は必須）

35

36

⑥

⑦

メルトーチＡＰ４０Ｍ

ＲＡコート又はＲＡコートⅡ
0.3kg／㎡

注意事項（注）1. 増張り用のメルトーチSB25Bの張る範囲は、仕様書および特記によります。
２. メルトーチＡＰ４０Ｍ相互間の接合幅は、幅方向100mm、長手方向150mmとします。
3. 特記により水抜きシート設置が必要な場合は、非断熱部にＲＡスポットを使用します。

■ 施工上のチェックポイント及び工法の特長⑤

立 ち 上 り 納 まり 図 例

（注）
１.（ ）
内のＴＳ・ＭＴＳ工法No.は寒冷地仕様です。その場合メルトーチＳＢ40Ｍを用います。
２. 断熱材の厚みは標準で30㎜としていますが、省エネ基準、次世代省エネ基準に基づ
く地域区分毎の断熱材の熱抵抗値により施工時の採用厚みは変化します。
３. 原則として立上りの防水層（１層目）
は、下地調整材、接着剤、断熱層の工程を省略してプライマー塗布後、メルトーチＳＢ２５Ｂを用います。

①

安全管理指針※ 工程2 の接着剤を下地の不陸が大きい場合は、アクアシャッターＡＣＧ材1.5㎏／㎡
点張りに変更可能です。

※立上り及び既存防水層を撤去した下地には、メルトーチプライマー又は
水性プライマー MR を塗布します。

ＲＡコート又はＲＡコートⅡ
0.3kg／㎡

密着部

平 場 絶縁部 RAスポット SM15C
密着部 R A シ ート SS15R
防水層
（一層目）
立上り メルトーチ SB25B

6 仕上げ塗料

RAシートSS15R

メルトーチプライマー メルテープＴ２５２０S
０.２㎏／㎡（増張り）

5 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）
0.5
0.5

メルトーチＡＰ４０Ｍ〈既存防水層残存部〉
カリボウベース
1.0〜1.5㎏／㎡

脱気絶縁部

メルトーチ AP40M

5 防水層（二層目）（メルトーチ SB40M）〈既存防水撤去部〉 メルテープＴ２５２０S
メルトーチプライマー（増張り）
０.２㎏／㎡

ＲＡコート又はＲＡコートⅡ
0.3kg／㎡

架台︑
役物回り複合工法

平 場 絶縁部 RAスポット SM15C
密着部 R A シ ート SS15R
防水層
（一層目）
立上り メルトーチ SB25B

6 仕上げ塗料

カリボウベース
1.0〜1.5㎏／㎡

官公庁仕様

4

一般部

工
各法
工概
法要
説明

増張り（役物回り）

ＲＡシール

改 修 時の処 理

3 断熱層

メルトーチＡＰ４０Ｍ

標準施工手順適（単位：kg/ ㎡）

2 接着剤

メルテープＴ２５２０S

成型板表面補強部

TA-426W (TS-426W)• 非歩行用屋上（アスファルト防水下地）• 施工後にフクレの生じ易い下地

メルベース

メルトーチプライマー
０.２㎏／㎡

断熱部

新築
改 修 （既存保護層を残す場合、防水層全面撤去時）

MTA-426W (MTS-426W)
1 下地調整材

絶縁帯部

露出部

改 修 （既存アスファルト防水層非撤去時）

用

④

工

アクアシャッター
ACG 材

適

③

技術資料

RA スポット

既存防水層②

プライマー塗布後にメルテープＴ２５２０Sを張り付けます。
（注）1. 絶縁帯を設ける部分は、既存防水層を２００㎜幅で撤去し、
２. 絶縁帯を超えてメルトーチＡＰ４０Ｍを既存防水層に張りかける接合幅は「１５０㎜」、
メルトーチＡＰ４０Ｍ相互間の接合幅は
「幅方向：
１００㎜、
長手方向：
１５０㎜」
とします。

仕上げ塗料

下地調整材

①

副 資 材一覧 表

メルトーチ
AP40M

程

アスファルト防水Ｐ型・常温工法

製 品 構 成・規 格

ST020

工

工 法一覧 表RAスポットの張り方

架台、役物回り複合工法

工程表

防水にて施工を行う場合、施工手間が多く掛かる上、漏水の危険性の高い部分となっておりました。
「メルトーチ」と「アクアシャッターAC」の架台、役物回り複合工法は、平場部はシート防水、架台、役物
回りは耐久性が高く評価されているポリマーセメント系塗膜防水材「アクアシャッターＡＣ」を施工する

2

メルテープ T2520S

3

メルトーチ AP40M or SB40M

4ASプライマー

5

材料名

荷 姿

メルトーチプライマー
水性プライマーMR

15kg/缶17kg/缶メルテープ T2520S

200mm x 15m

塗膜面

0.20

(立上り100mm迄)仕様による
1m x 8m

0.20

ASプライマー18kg/缶(AC原液：AC混和材 = 18 : 18)
+

1.30

AC原液

18kg/缶

6

AC材

1.00

AC混和材

18kg/袋

7

AC材

1.00

ASクロス

幅 : 1050mm
長さ : 100m

RAコート (Ⅱ) グレー、グリーン

15kg/缶

AC材

ASクロス

8

RAコート (Ⅱ) (2回塗り)

シルバーは不可

0.50

0.30

改 修 時の処 理

2 メルテープアクアシャッターAC製品一覧

1 メルトーチプライマー、

コンクリート下地への浸透性に優れたプライマーです。
下地コンクリートに塗布し、防水層の膨れやピンホールを防止します。

耐亀裂性、耐疲労性に優れたアクリル樹脂エマルジョンです。
ＡC混和材と混練して防水材(AC材)として使用します。

〈仕様〉18kg／缶〈仕様〉18kg／缶〈外観〉白色乳液〈外観〉白色乳液〈固形分濃度〉54%

5 AC材＋ASクロス
6 AC材
7 AC材
8 RAコート(Ⅱ)
3 メルトーチ(Mタイプ)

ASクロス(不織布) 防水層補強用不織布

耐特殊セメント系混和材です。
ＡC原液と混練して防水材(AC材)として使用します。
〈仕様〉18kg／袋〈外観〉灰色粉体ナイロン ・ ポリエステル繊維からなる不織布です。
補強性が高く、下地亀裂追従性に優れます。
〈荷姿・容量〉幅 ：1050mm
長さ： 100m

注意事項

1 メルトーチプライマー、
水性プライマーMR(注)露出断熱工法(新規・既存)の場合は適用出来ません。

37

立 ち 上 り 納 まり 図 例

2 メルテープ

AC混和材 防水用混和材

安全管理指針4 ASプライマー

架台︑
役物回り複合工法

立上りの防水施工

官公庁仕様

水性プライマーMR

AC原液 防水用原液

工
各法
工概
法要
説明

ASプライマー アクアシャッターAC専用プライマー

3 メルトーチ(Mタイプ)

標準施工手順メルトーチ AP40M, SB40M

技術資料

4 ASプライマー

シート面

メルトーチプライマー or
水性プライマーMR

5 AC材＋ASクロス

8 RAコート(Ⅱ)

2

1

7 AC材
6 AC材

使用量 (kg/m )材料名

副 資 材一覧 表

ことで、それぞれの防水材の持つ特徴を合わせもつことが出来ます。

仕様材料一覧
製 品 構 成・規 格

工程

近年、屋上防水改修工事においては配管や各種通信機器の架台が多く設置されるようになり、シート

ACR-3T 工法

工 法一覧 表架台、役物回り複合工法

メルトーチ(Mタイプ)/ACR-3T工法

38

安 全 管 理 指針
工 法一覧 表●プロパンガスボンベは垂直に立てて使用してください。

●

ガスに点火する前に石鹸水を用いてレギュレーター、ガスホー

救急処置

ス、トーチバーナーの接合部をプロパンガスの漏洩が無いか検溶剤系のメルトーチプライマーは消防法による規制を受けます

トーチ工法による防水施工にあたっては一般的な安全基準を守るが、この他にも、防水下地へ塗布する作業においては労働安全衛生の面からも注意しなければなりません。長時間にわたってプライと共に防水工事現場の状況に合わせて安全帽、安全帯、作業靴、る恐れのあるものを近付けたり、又、加熱したりすると火災等を引●より酷くしてしまうので、皮手袋を着用してください。
作業靴については防水施工時に改質アスファルトルーフィング●

プライマーを扱う時には必ず通風をよくして作業してください。

●

ピット内など通風の悪い所では防爆型の通風機で室内の換気に努め、必ず２人以上で作業を行い、お互い連絡を取り合いながの表面を痛めないような工夫をした靴底をお勧めします。
長袖シャツ、長ズボンなどトーチバーナーを取扱うのに適した服装を着用してください。
●

手ぬぐい等は首に巻かないできちんと折りたたみ、腰に挟み込●

プライマー塗布作業時には火気に万全の注意をしてください。

●

プライマーの保管には直射日光を受ける所を避け、一度に多量のプライマーを現場に持ち込まないでください。

んでください。

●

万一の事故発生に備えて消火器を風上側に設置してください。

プロパンガス（LPG）ボンベ、
卜一チバーナー取扱い上の注意事項

万一の場合の災害にあっても、冷静な判断ができるよう防災

創面を不潔な指、紙、布切れで拭いたり、汚れた水で洗わない●消毒して、創面に消毒ガーゼをあて軽く包帯を巻いて医師の処でください。

注意してください。トーチバーナーを使用している以外の人は、
トーチバーナーに近付かないようにしてください。
●

置を受けてください。

長時間使用しているとプロパンガスの気化熱によりボンベに霜が付着しガスの噴出圧力が下がりますが、この場合には別のボン

捻挫、脱臼

ベに切り替えてください。決してトーチバーナーで霜の付いたボンベを灸り、溶かしながら作業はしないでください。
●●

捻挫は打撲症と同様に局部を安静にして冷湿布をします。

●

脱臼は動かさない様に副木で固定し冷湿布をし、医師の処置をプロパンガスボンベのバルブを持って、ボンベを持ち上げたり移患部を揉んではいけません。

動させてはいけません。
防水施工が終了しトーチバーナーの火焔を消した後は、ボンベ受けてください。

圧力を下げてください。
●

消防法では LPG を 300kg 以上貯蔵し、又、取扱う場合には所種々の施設、機械工具、材料等の不安全状態を無くし、常に轄消防署長に届け出が必要になるため、一度に多量の LPG を現

整理整頓を心掛けてください。

場に持ち込まない様にしてください。又、取扱いに当たっては次

パラペットが低い場合、墜落の危険の恐れがあるので、丈夫の事項に注意して、安全に作業ができる様心掛ける事が必要です。

作業前の点検万一の火災に備えて消火器の設置場所、救急用具の置き場所をあらかじめ確認しておいてください。

●

許可された容器に充填されているプロパンガスボンベを使用しプロパンガスボンベの火災発生時にはボンベには近付けなくなるので消火器はプロパンガスボンベの近くに置かないでくだ

できるだけ早く水で冷し続けます。

●

水膨れを生ずる場合には軟膏など塗らないで、水膨れを破らない様にして消毒ガーゼをあて軽く包帯を巻いて早く医師の処置を受けてください。

防水施工時

溶剤・ガス中毒、酸欠

プライマーを塗布中又は未乾燥の場合にはトーチバーナーの使用は避けてください。

●

プロパンガスボンベはトーチバーナーの火焔より少なくとも５ m●

空調設備吸入口、開口部（点検口）、ドレン回りなどで作業する●

空気呼吸器、ホースマスク等を着用して救助活動を行ってください。

ガス圧力で使用してください。

の表面が溶融したり燃えたりするので、直接ルーフィングの上に●プロパンガス専用の指定ホースを使用してください。

置かない様にしてください。

●

ガスホースが痛み摩耗していないか点検し、異常があれば直ちます。

密閉した室内等でガスが外気に発散しにくい箇所で作業をする

立 ち 上 り 納 まり 図 例●

風通しの良い所に頭を低くして寝かせ衣服を緩め、できるだけ早く医師の処置を受けてください。必要が有れば人工呼吸をしトーチバーナーはその熱によって改質アスファルトルーフィング

プロパンガス圧力調整用のレギュレーターを通して減圧し最適の●●安全管理指針場合には炎が中に入り込まない様に注意してください。

●

有毒ガスによる急性中毒に掛かった作業者を救助する場合には無防備で現場に入ってはいけません。状況を十分確認してから以上離した所に設置して作業してください。

てください。

に指定のガスホースに取り替えてください。

●

さい。

●

傷

架台︑
役物回り複合工法ください。

火に残っているプロパンガスを使い切るか、又は危険の無いように現場の安全標識を良く見て、現場安全意識の高揚に努めてな保護棚を設置し安全帯を使用してください。
●

●

官公庁仕様

●

トーチバーナーの炎は晴天時など見えにくい事もあるので十分

傷

工
各法
工概
法要
説明

●

●

危険な場所、安全通路、避難通路をあらかじめ確認してくだ訓練等には積極的に参加してください。
●

創

僅かでもガス漏れしている部品の使用は危険です。

の元栓をしっかりと閉め、レギュレーターとホース、バーナー間

さい。
●

ボンベの元栓を閉めた後、全ての部品をチェックしてください。

●

作業時の心掛け●トーチバーナー使用中プロパンガスの臭いがしたらプロパンガス

改 修 時の処 理●ら短時間で交替してください。

おく事が大切です。

標準施工手順や溶融したコンパウンドが手袋を溶かし皮膚に食い込み火傷を●●踏まえて、ここでもう一度具体的に注意事項を列記いたします。

火を使う作業で合成繊維の布製手袋（軍手）はトーチバーナー実施すると共に、適当な救急処置を平素からできる様に訓練してて点火できるものを使用してください。

き起こして非常に危険です。取扱いに当たってはこれらの状況を全く着用の意味がありません。

とは正しく区別されなければなりません。常日頃安全対策を十分いると着火時に火傷の恐れがあるので、手元が着火口より離れ物であるプライマー等の塗布作業に当たっては火気、点火源とな

安全帽は脱落しないように顎紐をしっかり結んでおかなければが開始されるまで、応急的に行う手当てで、医師の行う診療行為

プロパンガスヘの点火には、マッチ、使い捨てライター等を用

●

技術資料

●

着火時

マーの蒸気を吸入すると急性疾患に係わることもあります。危険

皮手袋等の着用の他作業に適した服装をしなければなりません。

防水工事現場において作業員が怪我をしたり、急性の中毒に罹ることがあります。救急処置とはこれらの被災者に対して医師の診療

副 資 材一覧 表

査、チェックしてください。

保護具

製 品 構 成・規 格

危険物取扱い上の注意事項

安全作業時には、換気を十分に行ってください。

注意事項

39

40

立上り納まり図例

注意事項

AP40M

AP40M

露出防水工法（複層）

勾配をとって水はけをよくすることが重要です。
露出防水工法で1／50以上、保護打設防水工法で1／50〜1／100の勾配をとります。

AP40M

SB25B

AP40M

SB25B

AP40M

ル ー フド レ ン

ループドレンのつばは、水密性の確保の為、防水層の張掛け幅が100mm以上確保できる形状にしてください。

貫 通 パ イ プ

パイプなどの貫通管はツバまたはアンカーをとりつけた後、軀体の中に埋め込み、動かないよう
固定します。

ALCパネル・PCa

ALCパネル、PCaは、部材間の挙動をできるだけ小さくし、部材接合部は平坦に仕上げます。

メルテープ

AS-T1・AS-T3・AS-T4仕様

露出断熱防水工法

AP40M

SB25B

AP40M

RAテープ
(ST020)

工法の選択

断熱材

ASI-T1仕様

保護打設防水工法

ラス・ 金網工事

防水層の直ぐ上にラスや金網を置いたり立てかけたりして、防水層を傷つけないようにします。
ラスを直接防水層の上に敷いて踏付けないようにします。

モルタル・
コンクリート打設工事

一輪車などでモルタルを搬入する場合、ベニヤ板で仮設通路を作ります。
ポンプ圧送する場合、木製台座（木馬）などをコンクリート用ホースの下に置きます。

左 官 ・タイルエ事

左官ゴテで傷つけないよう注意します。
水系張りのための釘打ちを防水層の上から行わないようにします。

配管工事・溶接溶断工事

41

配管を移動してパイプ回りの水仕舞部分を損傷しないようにします。
防水工事後、防水層を貫通させて新しい配管工事を行わないようにします。

42

注意事項

メルテープ

SB25B

2. 防水工事完了後の注意事項

立 ち 上 り 納 まり 図 例

SB25B

一般地仕様は、TA工法、寒冷地及びムーブメントが大きいと予想される場合、TS工法を用います。

安全管理指針

SM15C

SB25B

壁面立上り端末部は水切りを設け、防水層の端末部は金物で固定させます。

架台︑
役物回り複合工法

SS15R
断熱材

り

AP40M
SS15R

SS15R
断熱材

ま

官公庁仕様

納
SB25B

工
各法
工概
法要
説明

下 地 の 勾 配

AS-T2仕様改 修 時の処 理

下 地 の 乾 燥

下地は充分乾燥させます。
下地はコンクリート打設後1ヶ月以上養生が必要です。
デッキプレート型枠コンクリートの場合、乾燥が悪いので養生期間を長くとります。

標準施工手順

下地の表面は金ゴテで凹凸なく平滑に仕上げます。
PCa、ALCパネルの目地は段違いのないようにモルタルを充填し平滑に仕上げます。

技術資料

下 地 の 作 成副 資 材一覧 表

メルテープ

SB25B

現場打ちコンクリート（RC、SRC）、
デッキプレート型枠コンクリート、PCa構造の場合は露出及び保護打設防水工法が適用でき、ALCパネル構造の場合は露出防水工法が適用できます。

製 品 構 成・規 格

下地構造と防水仕様
AP40M

工 法一覧 表1. 設計段階での注意事項

露出防水工法（単層）