テクニカルインフォメーション
テーマ該当機種

日立Ｈシリーズ

２００４年６月２３日

Ethernet 通信

モニタッチ：V7i ｼﾘｰｽﾞ, V706 ｼﾘｰｽﾞ+DU‑01, V7/V6 ｼﾘｰｽﾞ+CU‑03
PLC：H シリーズ（LAN‑ETH2、EH‑ETH）

No. TI‑M‑0030‑1

１．目的
H ｼﾘｰｽﾞに Ethernet ユニットを装着し、V シリーズと Ethernet 通信する。

２．接続環境モニタッチ: V7i ｼﾘｰｽﾞ, V706 ｼﾘｰｽﾞ+DU‑01, V7/V6 ｼﾘｰｽﾞ+CU‑03

PLC: H‑702 + LAN‑ETH2
EH‑150 + EH‑ETH

使用ソフト: LAN‑ETH2 の場合のみ

ETH2̲IP̲Address(Version:2.00)･･･日立産機

HP よりダウンロード

３．PLC の IP アドレス設定
LAN‑ETH2 の場合
IP アドレス設定ソフト ETH2̲IP̲Address を使用して、Port1 経由で設定します。
①

PLC の電源を OFF します。

②LAN‑ETH2 前面の Port1 と PC の COM ポートを接続します。

③LAN‑ETH2

前面の MODE1スイッチ 5 を ON します。

LAN-ETH2

LEDMODE1Port1④

PLC の電源を ON します。

⑤LAN‑ETH2

前面の POW LEDが点灯後消灯するまで待ちます。

⑥LAN‑ETH2

前面の POW LEDが消灯するのを確認後、PC で ETH2̲IP̲Address を起動します。

10BT

現在の設定内容が表示されます。

Hakko Electronics Co., Ltd.

1/7

テクニカルインフォメーション⑦

No. TI‑M‑0030‑1

以下の設定をして、「送信」ボタンをクリックします。
03.自局 IP アドレス
06.タスクポート 1 自局論理ポート番号
07.タスクポート 1 サービス種別：UDP（固定）（タスクポート 2 に V シリーズを接続する場合、08./09.を設定）⑧

完了ダイアログが表示されます。
「OK」をクリックします。

⑨PLC の電源を OFF します。

⑩LAN‑ETH2⑪

PLC の電源を ON します。PLC の IP アドレス設定は完了です。

前面の MODE1スイッチ 5 を OFF します。

EH‑ETH の場合
EH‑ETH 内蔵の Web サーバ機能を使用します。
①

パソコンと PLC を LAN ケーブルで接続します。

②

パソコンの設定を確認、設定します。
「コントロールパネル」から「ネットワーク接続」を開きます。
「ローカルエリア接続」の「プロパティ」で「TCP/IP」を選択します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

2／7

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0030‑1

3／7「プロパティ」をクリックします。IP アドレス（192.168.0.x）、サブネットマスク（255.255.255.0）を設定します。

IP アドレスの上位 3 バイトは192.168.0 にしてください。
最下位バイトは PLC の最下位バイト（ディップスイッチ設定）と重複しないように設定してください。

「OK」をクリックします。パソコンの指示に従って再起動してください。
以上でパソコンの IP アドレス設定終了です。
③

PLC の電源を OFF します。

④

EH‑ETH のディップスイッチを設定します。
12ONOFF

3456

7

81〜63

192.168.0.0 は特別な意味を持つ IP アドレスなので、ディップスイッチ 1 のみ ON の状態には

IP アドレス最下位バイト:x192.168.0.x⑤

しないでください。

（x＝1〜63）

PLC の電源を ON します。
EH‑ETH の STATUS LED が点灯、または点滅状態になります。

⑥

パソコンの WEB ブラウザを起動します。

⑦

アドレスに PLC の IP アドレスを入力します。
例：

http://192.168.0.1

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0030‑1

4／7

EH‑ETH の現在の IP アドレスが表示されます。

＊

エラーが出る場合

Internet Explorer のプロパティの設定を確認してください。

1.

「ツール」→「インターネットオプション」をクリックします。

2.

「接続」タブをクリックします。

3.

ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定

4.

プロキシサーバーのチェックを入れないでください。の「LAN の設定」をクリックします。

⑧「Setting」をクリックし、IP アドレス、サブネットマスク、必要ならばデフォルトゲートウェイを設定します。

⑨「Set」をクリックします。

⑩「Task Code」をクリックします。

各ポートの設定が表示されます。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション⑪

No. TI‑M‑0030‑1

5／7「Setting」をクリックし、モニタッチを接続するタスクポートの設定をします。
Protocol：UDP/IP（固定）、Port No.

⑫「Set」をクリックします。

⑬

PLC の電源を OFF します。

⑭

ディップスイッチを全て OFF にします。

⑮

電源を ON します。以上で PLC の設定は完了です。

４．V‑SFT 設定①[システム設定]→[PLC ﾀｲﾌﾟ選択]で、「HIDIC‑H (Ethernet)」を選択します。

②[システム設定]→[ネットワークテーブル設定]で、ネットワークテーブル編集をします。
以下の様に、PLC と V7 を登録します。

PLC 側で設定した IP アドレス、ポート No.
を正しく設定する

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0030‑1③[システム設定]→[通信パラメータ設定]で、接続先の PLC を選択します。

④

V7 本体のネットワーク No.設定を行います。

6／7

本体の操作でネットワーク No.設定をする場合はここで設定せず、⑤へ進みます。

[システム設定]→[本体設定]で「本体設定」ダイアログが表示されます。
「IP ｱﾄﾞﾚｽ設定」タブで V7 が登録されているネットワークテーブル No.を設定します。

⑤

画面データを転送します。

⑥

V7 本体のネットワーク No.設定を本体で行います。
④の「IP ｱﾄﾞﾚｽ設定」でネットワークテーブル No.を設定した場合は必要ありません。

「ローカルメイン」画面から[Ethernet]スイッチで、「Ethernet」画面に入ります。
[IP アドレス設定]スイッチを押します。
スイッチ上の文字が[IP アドレスをネットワークテーブルから選択する]に変わり、ネットワークテーブル No.を選択できる状態になります。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0030‑1

V7 に割り当てたネットワークテーブル No.を設定し、[設定完]スイッチを押します。
[戻る]スイッチで「ローカルメイン」画面に戻ります。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076‑274‑5130 FAX：076‑274‑5208

Hakko Electronics Co., Ltd.

7／7