２ １ 教 健 第 ７ ０ ３ 号
平成２１年１１月２７日

愛知県学校薬剤師会長

様

愛知県教育委員会教育長（ 公 印 省 略 ）「教室等の空気」に係る環境衛生検査の実施について（依頼）日ごろから学校環境衛生の向上に御協力をいただきありがとうございます。
さて、平成２１年度の県立学校における「教室等の空気」に係る環境衛生検査（第２回）について、別記により実施することとします。
つきましては、本検査が円滑に実施されますよう、貴会会員に対する周知及び協力の依頼をお願いいたします。

担当健康学習課保健・給食グループ（鈴木）電話052-954-6794（ ダ イ ヤ ル イ ン ）ファックス

052-954-6965

別 記

平成２１年度「教室等の空気」に係る環境衛生検査（第２回）実施要領
１ 検査実施学校
全県立学校
２ 検査実施時期
平成２１年１２月１日から平成２２年２月２６日までの暖房期間（人工環境下）
３ 検査実施教室
普通教室及び特別教室 各１教室
４ 検査項目温度、相対湿度、換気、気流、浮遊粉じん
なお、外気については、温度、相対湿度及び二酸化炭素について行う。
５ 検査実施方法（１）検査は、学校職員（学校薬剤師を含む。
）が行う。
（２）拠点校（別表参照）に配備された検査機器は当該ブロック内で使用することを原則とするが、必要に応じブロック間で調整の上、他のブロックで使用することは差し支えない。
（３）教室内の検査場所は、一部の項目を除き、中央部の机上を原則とする。
（４）気流については別添１、浮遊粉じんについては別添２をそれぞれ参考にする。
６ 検査結果等
検査結果等について、別紙１及び２に記入する。
なお、検査の結果、「学校環境衛生基準」の基準値を超過した場合、適切な事後措置を行った後、再検査を実施し、その結果を記入する。
また、当初の基準値を超過した結果及び事後措置の状況については、備考欄に記入する。
７ 検査実施に当たっての留意事項（１）拠点校配備の検査機器については、ブロック内で日程調整の上、有効活用する。
（２）検査の実施に当たっては、学校薬剤師の助言を受け、適切に実施する。
（３）あらたな基準の制定に伴い、本年度から落下細菌、一酸化炭素、黒球温度を検査項目から除外しています。
８ 報告
検査終了後、別紙１及び２を速やかに健康学習課へ報告する。

別添１（「平成 15 年度愛知県学校薬剤師講習会兼学校保健研修会」資料より引用）

別添２

教室等の空気中の浮遊粉じん濃度について
学校環境衛生の基準で規定される教室等の空気中の浮遊粉じん濃度を求める場合、相対濃度計（デジタル粉じん計）の測定値から換算して算出する場合に使用する係数（質量濃度変換係数Ｋ）について、学校環境衛生管理マニュアル（平成 16 年 3 月文部科学省）で新たに下記１のとおり値が示されましたので、今後、教室等の空気中の浮遊粉じん濃度を求める場合は下記２を参考にしてください。
記１

質量濃度変換係数Ｋ（１）Ｐ型（光散乱方式）
アＰ－５Ｈ
Ｋ＝３．５１×１０ － ３

イＰ－５Ｌ
Ｋ＝３．５１×１０ － ２（２）ＬＤ－３型（レーザーダイオード使用）
Ｋ＝１．３０×１０ － ３２

浮遊粉じん濃度計算例（１）Ｐ－５Ｈ２（柴田科学）の場合
ア

質量濃度変換係数Ｋ
Ｋ＝３．５１×１０ － ３ （機器本体表記のＫ＝０．００１）

イ

バックグランド値（ＢＧ）
５（ＣＰＭ）

ウ

デジタル粉じん計の測定値から質量濃度への換算
５分間測定した場合のデジタル粉じん計の測定値が１２０ＣＰＭであった場合、浮遊粉じん濃度は以下のとおり、０．０６７（ｍｇ／ｍ ３ ）となる。
＜換算例＞{（１２０÷５）－５}×３．５１×１０ － ３ ≒０．０６７
※1
※2
※3
※4
※１

デジタル粉じん計の５分間の測定値※２

５分間の測定値から１分平均の測定値を求めるために５で割る※３

バックグランド値（ＢＧ）※４Ｐ－５Ｈ型（散乱方式）のＫ値（２）ＬＤ－３（柴田科学）の場合
ＬＤ－３は、Ｋ値（１．３）をあらかじめ機器にセットすることにより、測定結果をｍｇ／ｍ ３ の単位で表示することができる。

別 表

拠 点 校 及 び ブ ロ ッ ク 校
地区名 拠 点 校
名名尾北ロック校

明和 愛知工業、愛知商業、松蔭、名古屋西、中村、中川商業、名古屋養護千種 旭丘、旭陵、守山、東山工業、緑丘商業、名古屋盲、名古屋聾、千種聾

南 天
東ブ

白 瑞陵、惟信、昭和、熱田、南陽、鳴海、名古屋南、名南工業、港養護

春日井東

春日井、春日井西、春日井南、春日井商業、春日井工業、高蔵寺、春日台養護、春日井高等養護

瀬 戸 窯 業 豊明、東郷、日進、日進西、長久手、旭野、瀬戸西、瀬戸、瀬戸北
尾北

古 知 野 犬山、犬山南、丹羽、江南、尾北、岩倉総合
小 牧 南 小牧、西春、新川、小牧工業、小牧養護尾中

一宮 一宮北、一宮南、一宮工業、一宮養護、一宮東養護

一 宮 興 道 一宮西、一宮商業、一宮聾、木曽川、尾西、起工業
尾西

津 島 北 稲沢、稲沢東、杏和、佐織工業、佐織養護
佐屋 津島、津島東、五条、美和、海翔

半田工業
知多
横 須 賀

西三北

半田、半田東、半田農業、半田商業、阿久比、東浦、内海、武豊、半田養護、
ひいらぎ養護常滑、東海南、東海商業、大府、大府東、桃陵、知多翔洋、半田養護桃花校
舎、大府養護豊 田 西 豊田南、豊野、衣台、三好、豊田工業、豊田高等養護、三好養護豊 田 北 豊田、豊田東、松平、加茂丘、足助、猿投農林

西三東

岡崎 岡崎東、幸田、岡崎工業、岡崎盲、岡崎養護、みあい養護

岡 崎 北 岩津、岡崎西、岡崎商業、岡崎聾
安
西三南 刈
西東三南

谷 刈谷北、刈谷東、刈谷工業、知立、知立東
尾 西尾東、鶴城丘、一色、吉良

豊 橋 東 時習館、豊橋西、豊丘、豊橋工業、豊橋商業、豊橋養護、豊橋聾
成

東三北

城 安城東、安城南、安城農林、安城養護、碧南、碧南工業、高浜

章 豊橋南、福江、渥美農業

三谷水産
新

蒲郡、蒲郡東、御津、国府、小坂井、宝陵、豊川工業、豊川養護、豊川養護
本宮校舎

城 新城東、鳳来寺、作手、田口別紙－１「教室等の空気」（第２回）環境衛生検査結果表（全日・夜定・昼定・通信・特別支援） 学校番号（学校名電学校担当者職氏名）

話学校薬剤師氏名

１ 検査結果検 査 日 時 平成区分

年月日

普 通 教 室時分

特 別 教 室

天候
外 気

基 準

教 室 名 称教 室 位 置教 室 容 積縦棟階ｍ×横ｍ

×高さ

縦棟階ｍ×横ｍ

×高さｍｍ

在 室 人 員人人

温度℃℃℃

10～30℃

相 対 湿 度％％％

30～80％ppm

換
気 ①（二酸化炭素）②①始業時②15 分後③③30 分後
④終業時
④
気流

浮遊粉じん

２ 備考

ppm

①ppm

ppm

②ppm

ppm

③ppm

ppm

④ppm

1,500ppm 以下（参考：外気はｍ／秒

ｍ／秒

ｍｇ/ｍ３

ｍｇ/ｍ３

浮遊粉じん濃度の算出に当たっては別添２を参照
してください。

400ppm 前後）

0.5 m／秒以下

0.10 mg/m３以下

別紙－２「教室等の空気」（第２回）環境衛生検査状況表
学校番号（検査
前の状
況

普通教室

特別教室）

換 気 の状況（具体的に記入）

窓

検査
時の状
況の廊下側

全開・一部開・閉

全開・一部開・閉

開放状況

外気側

全開・一部開・閉

全開・一部開・閉

天窓の廊下側全開・一部開・閉

全開・一部開・閉

開放状況

外気側

全開・一部開・閉

全開・一部開・閉

稼動 ・ 停止

稼動 ・ 停止

授業の状況（授業の内容）暖 房 機 器稼 動 状 況そ参の考他事項

検査結果が基準を超過した場合、推定される原因

その他()

その他()