住宅等
関連技術

性能検証結果開発目標に掲げた、（１）主材料の塗膜物性、（２）本工法の性能、（３）在来工法と比べた作業工程数の概要書削減による作業効率の向上、これら全項目を達成。本工法は、補強布入り密着工法（Ｘ−２・L−UFS）に立上り部補強布不要型1成分形ウレタンゴム系塗膜防水工法代わる防水工法である事を確認した。
（１）主材料の塗膜物性
ウレタンゴム系高伸長形（JIS A6021：2011 建築用塗膜防水材 屋根用）の性能を満足している事が確認された。

「エバーコートZero-1H ZHM-200L工法」

ウレタンゴム系高強度形（JIS A6021：2011 建築用塗膜防水材 屋根用）の規格である抗張積700N/㎜以上を満足している事が確認された。
（２）本工法の性能

JASS8 T-501-2014メンブレン防水の性能評価試験方法

第１ステップ試験

水密試験

漏水無し（水深80㎝）

第２ステップ試験

疲労試験

疲労Ａ４

第２ステップ試験

ふくれ試験

ふくれ４（３）在来工法と比べた作業工程数の削減による作業効率の向上
前頁に記載

技術内容に関するお問い合わせ先

本社☎03−5381−1555〒163−0825 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル25F 私書箱第6086号

東京支店☎03−5381−0231〒163−0825 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル25F 私書箱第6086号

大阪支店☎06−6292−0511〒531−0071 大阪府大阪市北区中津1−11−1 中津センタービル8F

名古屋支店☎052−735−3991〒464−0850 愛知県名古屋市千種区今池5−1−5 名古屋センタープラザビル8F

札幌営業所☎011−804−8050〒060−0809 札幌市北区北九条西3 丁目19−1 ノルテプラザビル3F

仙台営業所☎022−207−5010〒983−0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4−5−22 宮城野センタービル5F

新潟営業所☎025−365−3010〒950−0912 新潟県新潟市中央区南笹口1丁目2−16 新潟CDビル3F

千葉営業所☎047−436−1581〒273−0025 千葉県船橋市印内町584−1 中島ビル6F

さいたま営業所☎048−646−4870〒330−0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1−75−1 太陽生命大宮吉敷町ビル6F

多摩営業所☎042−402−5200〒183−0055 東京都府中市府中町1丁目14−1 朝日生命府中ビル11F

横浜営業所☎045−290−9751〒220−0023 神奈川県横浜市西区平沼1−1−3 合人社高島橋ビル9F

広島営業所☎082−568−6085〒732−0828 広島県広島市南区京橋町9−21 三共京橋ビル3F

福岡営業所☎092−432−9220〒812−0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3−1−1 博多南マークビル5Ｆ

本概要書は、一般財団法人ベターリビングが行った「建設技術審査証明事業（住宅等関連技術）」の結果を広く関係各位に紹介する目的で作成したものです。
一般財団法人ベターリビング https://www.cbl.or.jp/
建設技術審査証明協議会
https://www.jacic.or.jp/sinsa/

2022年3月

建設技術審査証明協議会会員

技術概要

特 徴

近年の課題である作業の効率化（省人化）を実現すべく、高性能な１成分形ウレタン防水材『エバーコート施工の効率化（以下：本工法）を開発した。
Zero−1H 立上り用』を用いた、補強布不要型の防水工法『ZHM−200L』

在来工法との作業工程数の比較

本工法は X−2 立上り／ L−UFS 立上り（以下：在来工法）に代わる防水工法である。

工程
１

本工法

在来工法
（X−2 立上り／ L−UFS 立上り）

２

プライマー

各種プライマー３
エバーコートZero-1H
立上り用

補強布ZHM−200L

○

○

○

不要

○

○

○

○

○

○

５工程

４工程

プライマー塗り
塗膜防水材塗り
補強布張り

各種トップコート

ウレタン防水材
立上り用

X−2立上り／L−UFS立上り

ウレタンゴム系（ZHM−200L）

トップコート

本工法

在来工法

（注 1）

４５

ウレタンゴム系
塗膜防水材塗り
ウレタンゴム系
塗膜防水材塗り
仕上塗料塗り
工程数

適用範囲（注１）出典元：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 28 年版

在来工法との作業工程数の比較

本工法

在来工法
工程
図の平場は通気緩衝工法 X-1、L-USS を想定しています。

１【開発目標】
２

本工法に用いる１成分形ウレタン防水材の塗膜物性が、ウレタンゴム系高伸長形（JIS A6021：2011

日数

人工日数

0.5―0.5―

塗膜防水材塗り63――42424242

111115.589.55

補強布張り

建築用塗膜防水材 屋根用）の性能を満たすこと。
更に、補強布を不要とする代わりに、ウレタンゴム系高強度形（JIS A6021：2011 建築用塗膜

３防水材 屋根用）の性能である、抗張積 700 N/ ㎜ 以上を満たすこと。
（2）本工法の性能

４

JASS8 T-501-2014 メンブレン防水の性能試験方法の第１ステップ試験（水密試験）に合格し、５更に第２ステップ試験（疲労試験・ふくれ試験）の結果区分が、最終段階（疲労 A4・ふくれ４）でウレタンゴム系塗膜防水材塗り
ウレタンゴム系塗膜防水材塗り
仕上塗料塗り合計あること。

〔設定条件〕
施工部位： 立上り（パラペット天端・パラペット立上り）
塗布面積： 200 ㎡（糸尺：80㎝、長さ：250m）
作業体系： ２人/１班
人工、日数は工法設計歩掛表（㈱ダイフレックス）による。

（3）作業工程数の削減による作業効率の向上（本工法）が（在来工法）と比較して、作業工程数の削減により作業効率の向上が図れること。

補強布の張り付けを必要としない（本工法）は、（在来工法）に対して①作業工程数が、１工程の削減（５工程⇒４工程）②作業員数が、６人工の削減（15.5人工⇒9.5人工）③施工日数が、３日の削減（8日⇒5日）

適用範囲【下地の種類】（１）現場打ち鉄筋コンクリート（２）プレキャスト鉄筋コンクリート部材（３）A L C パネル

人工ウレタンゴム系（1）塗膜物性【適用部位】
立上り相当部位（パラペット・笠木・庇・面台・側溝・巾木・基礎・役物など）全般

プライマー塗り

ZHM−200L

X−2立上り／L−UFS立上り

以上の内容から、本工法が在来工法と比較して、作業工程数の削減による作業効率の向上が図れると判断される。
18 ㎏／缶【主材料概要】
製品名： エバーコート Zero-1H 立上り用規

格： JIS A6021 ウレタンゴム系高伸長形認証品

入り目： 8 ㎏／缶、18 ㎏／缶

8 ㎏／缶

技術概要

特 徴

近年の課題である作業の効率化（省人化）を実現すべく、高性能な１成分形ウレタン防水材『エバーコート施工の効率化（以下：本工法）を開発した。
Zero−1H 立上り用』を用いた、補強布不要型の防水工法『ZHM−200L』

在来工法との作業工程数の比較

本工法は X−2 立上り／ L−UFS 立上り（以下：在来工法）に代わる防水工法である。

工程
１

本工法

在来工法
（X−2 立上り／ L−UFS 立上り）

２

プライマー

各種プライマー３
エバーコートZero-1H
立上り用

補強布

ZHM−200L

○

○

○

不要

○

○

○

○

○

○

５工程

４工程

プライマー塗り
塗膜防水材塗り
補強布張り

各種トップコート

ウレタン防水材
立上り用

X−2立上り／L−UFS立上り

ウレタンゴム系（ZHM−200L）

トップコート

本工法

在来工法

（注 1）

４
５

ウレタンゴム系
塗膜防水材塗り
ウレタンゴム系
塗膜防水材塗り
仕上塗料塗り
工程数

適用範囲（注１）出典元：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成 28 年版

在来工法との作業工程数の比較

本工法

在来工法
工程
図の平場は通気緩衝工法 X-1、L-USS を想定しています。

１【開発目標】２

本工法に用いる１成分形ウレタン防水材の塗膜物性が、ウレタンゴム系高伸長形（JIS A6021：2011日数人工日数

0.5―0.5―

塗膜防水材塗り63――42424242111115.589.55

補強布張り

建築用塗膜防水材 屋根用）の性能を満たすこと。
更に、補強布を不要とする代わりに、ウレタンゴム系高強度形（JIS A6021：2011 建築用塗膜

３防水材 屋根用）の性能である、抗張積 700 N/ ㎜ 以上を満たすこと。
（2）本工法の性能

４

JASS8 T-501-2014 メンブレン防水の性能試験方法の第１ステップ試験（水密試験）に合格し、５更に第２ステップ試験（疲労試験・ふくれ試験）の結果区分が、最終段階（疲労 A4・ふくれ４）でウレタンゴム系
塗膜防水材塗り
ウレタンゴム系
塗膜防水材塗り
仕上塗料塗り合計あること。

〔設定条件〕
施工部位： 立上り（パラペット天端・パラペット立上り）
塗布面積： 200 ㎡（糸尺：80㎝、長さ：250m）
作業体系： ２人/１班
人工、日数は工法設計歩掛表（㈱ダイフレックス）による。

（3）作業工程数の削減による作業効率の向上（本工法）が（在来工法）と比較して、作業工程数の削減により作業効率の向上が図れること。

補強布の張り付けを必要としない（本工法）は、（在来工法）に対して①作業工程数が、１工程の削減（５工程⇒４工程）②作業員数が、６人工の削減（15.5人工⇒9.5人工）③施工日数が、３日の削減（8日⇒5日）

適用範囲【下地の種類】（１）現場打ち鉄筋コンクリート（２）プレキャスト鉄筋コンクリート部材（３）A L C パネル

人工

ウレタンゴム系（1）塗膜物性【適用部位】
立上り相当部位（パラペット・笠木・庇・面台・側溝・巾木・基礎・役物など）全般

プライマー塗り

ZHM−200L

X−2立上り／L−UFS立上り以上の内容から、本工法が在来工法と比較して、作業工程数の削減による作業効率の向上が図れると判断される。
18 ㎏／缶【主材料概要】
製品名： エバーコート Zero-1H 立上り用規

格： JIS A6021 ウレタンゴム系高伸長形認証品

入り目： 8 ㎏／缶、18 ㎏／缶8 ㎏／缶

住宅等
関連技術

性能検証結果開発目標に掲げた、（１）主材料の塗膜物性、（２）本工法の性能、（３）在来工法と比べた作業工程数の概要書削減による作業効率の向上、これら全項目を達成。本工法は、補強布入り密着工法（Ｘ−２・L−UFS）に立上り部補強布不要型1成分形ウレタンゴム系塗膜防水工法代わる防水工法である事を確認した。
（１）主材料の塗膜物性ウレタンゴム系高伸長形（JIS A6021：2011 建築用塗膜防水材 屋根用）の性能を満足している事が確認された。

「エバーコートZero-1H ZHM-200L工法」

ウレタンゴム系高強度形（JIS A6021：2011 建築用塗膜防水材 屋根用）の規格である抗張積700N/㎜以上を満足している事が確認された。
（２）本工法の性能

JASS8 T-501-2014メンブレン防水の性能評価試験方法

第１ステップ試験

水密試験

漏水無し（水深80㎝）

第２ステップ試験

疲労試験

疲労Ａ４

第２ステップ試験

ふくれ試験

ふくれ４

（３）在来工法と比べた作業工程数の削減による作業効率の向上
前頁に記載

技術内容に関するお問い合わせ先

本社☎03−5381−1555〒163−0825 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル25F 私書箱第6086号

東京支店☎03−5381−0231〒163−0825 東京都新宿区西新宿2−4−1 新宿NSビル25F 私書箱第6086号

大阪支店☎06−6292−0511〒531−0071 大阪府大阪市北区中津1−11−1 中津センタービル8F

名古屋支店☎052−735−3991〒464−0850 愛知県名古屋市千種区今池5−1−5 名古屋センタープラザビル8F

札幌営業所☎011−804−8050〒060−0809 札幌市北区北九条西3 丁目19−1 ノルテプラザビル3F

仙台営業所☎022−207−5010〒983−0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4−5−22 宮城野センタービル5F

新潟営業所☎025−365−3010〒950−0912 新潟県新潟市中央区南笹口1丁目2−16 新潟CDビル3F

千葉営業所☎047−436−1581〒273−0025 千葉県船橋市印内町584−1 中島ビル6F

さいたま営業所☎048−646−4870〒330−0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1−75−1 太陽生命大宮吉敷町ビル6F

多摩営業所☎042−402−5200〒183−0055 東京都府中市府中町1丁目14−1 朝日生命府中ビル11F

横浜営業所☎045−290−9751〒220−0023 神奈川県横浜市西区平沼1−1−3 合人社高島橋ビル9F

広島営業所☎082−568−6085〒732−0828 広島県広島市南区京橋町9−21 三共京橋ビル3F

福岡営業所☎092−432−9220〒812−0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3−1−1 博多南マークビル5Ｆ

本概要書は、一般財団法人ベターリビングが行った「建設技術審査証明事業（住宅等関連技術）」の結果を広く関係各位に紹介する目的で作成したものです。
一般財団法人ベターリビング https://www.cbl.or.jp/
建設技術審査証明協議会
https://www.jacic.or.jp/sinsa/

2022年3月

建設技術審査証明協議会会員