多素子電力マルチ変換器
ＴＷＰ５Ｍ・ＴＷＰ３Ｍ

取扱説明書

！ご注意
◇本取扱説明書を十分にお読み頂き、ご使用ください。
◇本体は精密機器ですので、落とさないようにしてください。
◇本体を分解・改造はしないでください。
◇本体に雨水等が直接かからないようにしてください。
◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとってください。
◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとってください。
◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないでください。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにしてください。
◇本体を直射日光が当たる場所・温度の異常に高い場所・異常に低い場所・湿気や塵挨の多い場所へ設置しないでください。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めてください。
◇定格を超えた電圧や電流を加えないでください。
◇補助電源が停電時、表示は消え、通信できません。
◇活線状態では端子部に手を触れないでください。感電の危険性が有ります。
◇活線状態ではＶＴ２次側からの入力線は決してショート(短絡)しないでください。
◇通信線は動力ケーブル・高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置してください。
◇電圧入力端子のいずれかの端子は接地するようにしてください。

目

次【１】概 要 ...................................................................................................................................................................................................................................... 3【２】品 名 ...................................................................................................................................................................................................................................... 3【３】形 名 ...................................................................................................................................................................................................................................... 3【４】オプション品 ......................................................................................................................................................................................................................... 3（１）マルチ電流レンジ専用クランプＣＴ（別売り）............................................................................................................................................................... 3（２）専用ＣＴ延長ケーブル ....................................................................................................................................................................................................... 3【５】設定値について ..................................................................................................................................................................................................................... 4【６】操作パネル ............................................................................................................................................................................................................................. 5【７】エラーランプ ......................................................................................................................................................................................................................... 5【８】受信・送信ランプ .................................................................................................................................................................................................................. 5（１）受信ランプ（RDランプ） ................................................................................................................................................................................................... 5（２）送信ランプ（SDランプ） ................................................................................................................................................................................................... 5【９】LCDバックライト.................................................................................................................................................................................................................... 5【１０】補助電源ＯＮ時の動作 ....................................................................................................................................................................................................... 6【１１】キー操作 ............................................................................................................................................................................................................................. 6【１２】計測値表示 ......................................................................................................................................................................................................................... 7（１）計測値の切替え方法 .......................................................................................................................................................................................................... 7（２）電力量（無効電力量）表示 ............................................................................................................................................................................................... 8（３）電流・電力・無効電力・デマンド電流・最大デマンド電流・デマンド電力・最大デマンド電力 .................................................................................. 8（４）電圧表示............................................................................................................................................................................................................................. 8（５）力率 表示 ........................................................................................................................................................................................................................... 8（６）周波数 表示 ....................................................................................................................................................................................................................... 8【１３】設定モード ......................................................................................................................................................................................................................... 9（１）設定値の表示・変更方法 ................................................................................................................................................................................................... 9（２）設定変更時の注意 ............................................................................................................................................................................................................ 13【１４】接続例（5Ａ ＣＴを使用する場合） ............................................................................................................................................................................... 14（１）三相３線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 14（２）単相３線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 14（３）単相２線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 14（４）三相４線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 14【１５】接続例（80Ａ、120Ａ、300Ａ、500Ａ ＣＴを使用する場合） ....................................................................................................................................... 15（１）三相３線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 15（２）単相３線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 15（３）単相２線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 15（４）三相４線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 15【１６】接続例（通信線の接続） ................................................................................................................................................................................................. 16【１７】専用クランプＣＴ ............................................................................................................................................................................................................ 17【１８】外形図 .............................................................................................................................................................................................................................. 18【１９】取付け方法 ....................................................................................................................................................................................................................... 19（１）ＤＩＮレールに取付ける場合 .......................................................................................................................................................................................... 19（２）ねじ止めする場合 ............................................................................................................................................................................................................ 19【２０】ＣＴ・ＶＴ設定表示一覧表 ............................................................................................................................................................................................. 20（１）単相３線、三相３線、三相４線の場合 ........................................................................................................................................................................... 20（２）単相２線の場合 ................................................................................................................................................................................................................ 21― 2 ―【１】概 要本装置は、同系統５フィーダ（三相４線の場合は３フィーダ）の電圧、電流や電力量等、電路の諸データを計測し、センターへ通信する機能を持つ電力マルチ変換器です。

【２】品 名
多素子電力マルチ変換器【３】形 名ＴＷＰ①Ｍ－② ③－

④

－⑤

①素子数
５：５素子

３：３素子

※ ５素子の場合、②相線式を「０：単相２線」「１：単相３線」「３：三相３線」よりご指定ください。
※ ３素子の場合、②相線式は「４：三相４線」固定となります。
②相線式
０：単相２線１：単相３線３：三相３線４：三相４線③電圧
１：１１０Ｖ（単相３線時は１１０－２２０Ｖ）
２：２２０Ｖ（単相３線時は選択不可）
４：４４０Ｖ（三相３線、三相４線時のみ選択可能）※開発中
④電流
１：５Ａ

２：８０Ａ

３：１２０Ａ

４：３００Ａ※ TWP5M の場合は、５チャンネル分を指定してください。
（例：CH1～3 が１２０Ａ、CH4 及び CH5 が３００Ａの場合、「３３３４４」となります）※ TWP3M の場合は、３チャンネル分を指定してください。
（例：CH1～3 まで全て１２０Ａの場合、「３３３」となります）⑤通信出力
２：ＲＳ－４８５（タケモトプロトコル）
Ｍ：ＲＳ－４８５（Ｍｏｄｂｕｓ）【４】オプション品（１）マルチ電流レンジ専用クランプＣＴ（別売り）
定格電流
５Ａ
８０Ａ
１２０Ａ
３００Ａ
５００Ａ

ＣＴ形式
ＣＴＬ－１０－ＣＬＳ３５

適用最大電線径
１０φ以下

ＣＴＬ－１６－ＣＬＳ３４

１６φ以下

ＣＴＬ－２４－ＣＬＳ１７
ＣＴＬ－３６－ＣＬＳ１０

２４φ以下
３６φ以下

（２）専用ＣＴ延長ケーブル
・１．５ｍ（標準品）
・５ｍ（別売り）・１０ｍ（別売り）※５ｍまたは１０ｍをご指定の場合、１．５ｍは付属されません。

― 3 ―５：５００Ａ【５】設定値について各設定値と初期値は下記の通りです。ご指定がある場合は、ご指定のとおり設定し、出荷します。
尚、相線式、電圧入力定格、CT の種類、通信出力はご注文時の指定事項となります。(【３】形名の項を参照ください。)
設定
番号

設定項目

設定範囲

初期値

01

相線式

表示のみで設定変更不可。
1P2W,1P3W,3P3W,3P4W

形名による

02

ＶＴ二次側定格値

表示のみで設定変更不可。
110V,220V,440V

形名による

ＶＴ一次側定格値

110V,220V,440V,3300V,6600V

電圧入力定格が 110V の場合：110V
電圧入力定格が 220V の場合：220V
電圧入力定格が 440V の場合：440V

ＣＴの種類

表示のみで設定変更不可。
1～5 の数値を表示
1:5A,2:80A,3:120A,4:300,5:500A

形名によるCT の種類が 5A の場合
5A,10A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A,80A,100A,120A,
150A,200A,250A,300A,400A,500A,600A,750A,800A,1000A,
1200A,1500A,2000A,2500A,3000A,4000A,4500A,5000A,
6000A,7500A,8000A

5A

CT の種類が 5A 以外の場合
CT の一次定格と同じ値になります。
（右欄参照）
設定変更はできません。

CT の種類が 80A の場合：80A
CT の種類が 120A の場合：120A
CT の種類が 300A の場合：300A
CT の種類が 500A の場合：500A

03

04

05

ＣＴ一次側定格値

06

積算乗率

電力量及び無効電力量の通信データの乗率を設定します。
自動,0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000

自動(CT,VT 比より自動計算)

07

計測周波数

50Hz,60Hz

60Hz

08

デマンド電流時限

09

デマンド電力時限10

通信速度

1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps

9600bps11

通信局番桁数

2 桁,4 桁（Ｍｏｄｂｕｓの場合は 2 桁固定）

2桁

12

通信局番

13

パリティ

14

ストップビット15

データ長

0 秒,10 秒,20 秒,30 秒,40 秒,50 秒,1 分,2 分,3 分,4 分,5 分,
10 分
6 分,7 分,8 分,9 分,10 分,15 分,20 分,25 分,30 分
0 秒,10 秒,20 秒,30 秒,40 秒,50 秒,1 分,2 分,3 分,4 分,5 分,
15 分
6 分,7 分,8 分,9 分,10 分,15 分,20 分,25 分,30 分

タケモトプロトコルの場合
16 進数で設定します。
2 桁の場合：00h～F5h 、4 桁の場合：A000h～AFF5h
最下位桁は 0 または 5 のみ設定可能です。
設定した値から 1 チャンネルにつき 1 局番が割り当てられます。
Ｍｏｄｂｕｓの場合
16 進数で設定します。01h～FBh。
最下位桁は 1 または 6 または B が設定可能です。
設定した値から 1 チャンネルにつき 1 局番が割り当てられます。
通信用設定値です。以下から設定します。
NONE:パリティ無し、ODD:奇数、EVEN:偶数
タケモトプロトコルの場合、表示のみで設定変更不可。
通信用設定値です。以下から設定します。
1bit,2bit
タケモトプロトコルの場合、表示のみで設定変更不可。
通信用設定値です。
表示のみで設定変更不可。

― 4 ―

00h

01h

タケモトプロトコル：EVEN
Ｍｏｄｂｕｓ：NONE
1bit

タケモトプロトコル：7bit
Ｍｏｄｂｕｓ：8bit

【６】操作パネル
液晶ディスプレイ
電源ランプ

受信ランプ

エラーランプ

送信ランプ

ＣＨランプ

TWP5M

機器記号
ＣＨキー

ＭＯＤＥキー

電源ランプ

電源 ON 中は点灯します

エラーランプ

機器異常発生時に点灯します

ＣＨランプ
機器記号

△キー

受信データ検出時に点灯します

送信ランプ

データ送信時に点灯します

ＳＥＴキー

液晶ディスプレイ 計測値や設定値を表示します
表示または設定中のＣＨ番号を切り
ＣＨキー
替えます
設定を行う時や、電力量の積算確認に
ＭＯＤＥキー
使用します
表示項目や設定値の変更に使用しま△キー
す表示項目や設定値の変更に使用しま
▽キー
す
ＳＥＴキー
設定を行う時に使用します

表示または設定中のＣＨ番号が点灯
します（TWP3M の場合は 3 点）
製品用途を記号で明記。
（押しボタンではありません。）

受信ランプ

▽キー

【７】エラーランプ
本体の設定値異常を検知した場合に点灯します。
設定値を再度確認してください。正常な設定値になると消灯します。
エラーランプWh
00000.0kWhx1【８】受信・送信ランプ（１）受信ランプ（RD ランプ）
通信電文を正常に受信した場合、受信ランプが点灯します。
（自機の局番号以外のデータを受信した場合も点灯します）
通信端子を接続したにもかかわらず、受信ランプが点灯しない場合は、①センター側からの受信データが無い。（センター側が動作していない。通信線の接続が間違っている。
）②受信したデータにエラーがある。（パリティ・オーバーラン・フレーミングエラーが発生している）
等が考えられます。通信線の接続、通信関係の設定値等を再度確認してください。
受信ランプ（RD ランプ）Wh
00000.0kWhx1（２）送信ランプ（SD ランプ）
受信した電文に対してデータを返信した場合、送信ランプが点灯します。
Wh
00000.0kWh

送信ランプ（SD ランプ）x1

【９】LCD バックライト
・補助電源を ON すると、液晶ディスプレイのバックライトが点灯します。
・5 分間を超えてキー操作が無いとき、自動的に消灯します。
・バックライトが消灯している時、[CH]・[MODE]・[△]・[▽]・[SET]のいずれかのキーを押すと、バックラ
イトが再び点灯します。（この時、他の動作はしません）
・バックライトが消灯していても、液晶ディスプレイの表示は維持します。
― 5 ―【１０】補助電源ＯＮ時の動作
補助電源をＯＮすると、約１秒間全てのランプを点灯、液晶ディスプレイにテストパターンを表示し、その後約１秒間バージョン表示した後、電力量表示画面になります。
TAKEMOTO DENKI Corp.
TWP5M
Ver.X.XX

補助電源ＯＮ
全てのランプを点灯
LCD にテストパターンを表示

全てのランプを点灯
LCD にバージョンを表示

約１秒

約１秒

Wh
00000.0kWhx1

計測値表示：電力量【１１】キー操作
・[△]または[▽]で、計測値や設定項目の表示を切替えることができます。
・通常モードにおいて[△]と[▽]を同時押ししている間は、バージョン表示をします。
・通常モードにおいて[MODE]と[SET]を長押しすると、設定モードになります。
・説明書に記載している以外のキー操作は行わないでください。

Wh
00000.0kWh[△]

TAKEMOTO DENKI Corp.
TWP5M
Ver.X.XX
x1[△]と[▽]同時押ししている間

[▽]

varh
00000.0kvarh x1[△]

バージョン表示

[▽]

計測値表示

01.ｿｳｾﾝｼｷ
3P3W[MODE]と[SET]長押し

[△]

[▽]

02.VTﾆｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
110V[MODE]

[△]

[▽]

設定モード

― 6 ―

【１２】計測値表示（１）計測値の切替え方法
・[△]または[▽]で、計測値の表示を切替えることができます。（例は三相３線の場合）
最大デマンド電力表示へ[△][▽]※ 電力量、無効電力量、電流、電力、無効電力、力率、デマWh00000.0kWh[△]x1

無効電力量表示（受電・Lag 側） ※電流表示 ※[▽]

Vr-s Vs-t
Vt-r
0.0V 0.0V 0.0V
[△]

替えます。

[▽]

Ar
As
At
0.00A 0.00A 0.00A[△]

ド電力の表示中は、[CH]にて、表示中のチャンネルを切り

[▽]

varh
00000.0kvarh x1[△]

ンド電流、最大デマンド電流、デマンド電力、最大デマン

電力量表示 ※

電圧表示

[▽]

W
0.000kW[△]

電力表示 ※[▽]

var
0.000kvar[△]

無効電力表示 ※[▽]PF
100.0%[△]

力率表示 ※[▽]

Hz
60.0Hz
[△]

周波数表示
[▽]

DAr
DAs
DAt
0.00A 0.00A 0.00A
[△]

[▽]

MDAr MDAs
MDAt
0.00A 0.00A 0.00A[△]

デマンド電力表示 ※[▽]MDW
0.000kW[△]

最大デマンド電流表示 ※[▽]DW
0.000kW[△]

デマンド電流表示 ※最大デマンド電力表示 ※[▽]電力量表示へ― 7 ―（２）電力量（無効電力量）表示
・表示中に[MODE]を押すと、押している間、電力量（無効電力量）の下位桁を表示します。電力量（無効電力量）の積算の確認等に使用します。
・[CH]を押すと、表示中のチャンネルを切り替えます。
Wh
12345.6kWh[MODE]

Wh
5.67890kWhx1x1[CH]にてチャンネル切り替え
表示中のチャンネルのランプが点灯

・電力量（無効電力量）を表示中は画面右側に乗率を表示します。
乗率はＶＴ一次側定格値、ＣＴ一次側定格値の設定値により変化します。（巻末のＣＴ・ＶＴ設定表
示一覧表を参照）小数点位置は固定です。
表示例 1
Wh12345.6kWh

表示例３

表示例２
Wh
12345.6kWhx112345.6×1kWh=12345.6kWhx1012345.6×10kWh=123456kWh

Wh
12345.6kWhx10012345.6×100kWh=1234560kWh（３）電流・電力・無効電力・デマンド電流・最大デマンド電流・デマンド電力・最大デマンド電力
・表示中に[MODE]を押すと、押している間、表示中の計測項目の定格値を表示します。設定の確認等に使用します。
・[CH]を押すと、表示中のチャンネルを切り替えます。
Ar
2.2A

As
At
1.3A 3.2A[MODE]

Ar
As
At
200.0A 200.0A 200.0A[CH]にてチャンネル切り替え
表示中のチャンネルのランプが点灯

・最大デマンド電流、最大デマンド電力は、[SET]の長押しにて、記録値をクリアします。
MDAr
MDAs
MDAt
4.12A 4.35A 4.56A[SET]長押し

MDAr
MDAr MDAs
MDAs MDAt
MDAt
0.00A
4.12A 0.00A
4.35A 0.00A
4.56A（４）電圧表示・表示中に[MODE]を押すと、押している間、定格値を表示します。設定の確認等に使用します。
Vr-s
Vs-t
Vt-r
99.0V 98.2V 100.5V[MODE]

Vr-s
Vs-t
Vt-r
110.0V 110.0V 110.0V（５）力率 表示・[CH]を押すと、表示中のチャンネルを切り替えます。
PF
100.0%[CH]にてチャンネル切り替え
表示中のチャンネルのランプが点灯（６）周波数 表示
・測定点の周波数を表示します。電圧が 30V 以下の時は、0Hz となります。
Hz
60.0Hz― 8 ―【１３】設定モード（１）設定値の表示・変更方法
計測値表示中に[MODE]と[SET]を同時に１秒程度長押しすると、設定モードの表示になります。
[△]または[▽]操作にて設定項目を切り替え、各設定値の表示で[SET]を押すと、設定値を変更するモードに入ります。[MODE]を押すと、計測値表示に戻ります。
データ長設定へWh
00000.0kWh

[△]

x1

[△]

[▽]

01.ｿｳｾﾝｼｷ
3P3W[MODE]と[SET]長押し

varh
00000.0kvarh x1
[△]

[▽]

[▽]

[△]

①相線式設定[▽]02.VTﾆｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
110V
[△]

[MODE]

[△]

[▽]

[▽]

[△]

時限、デマンド電力時限の設定画面表示中は、[CH]にて、

[▽]

[△]

⑤CT 一次側定格値設定 ※１[SET]

設定値の変更へ[SET]

設定値の変更へ⑦計測周波数設定[▽]

08.ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾘｭｳｼﾞｹﾞﾝ
10ﾌﾝ

表示中のチャンネルを切り替えます。

設定値の変更へ⑥積算乗率設定 ※１

07.ｹｲｿｸｼｭｳﾊｽｳ
60Hz※１： CT の種類、CT 一次側定格値、積算乗率、デマンド電流

[SET]

[▽]

06.ｾｷｻﾝｼﾞｮｳﾘﾂ
ｼﾞﾄﾞｳ
[△]

③VT 一次側定格値設定

設定値の変更不可

05.CTｲﾁｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
5.00A
[△]

設定値の変更不可④CT の種類設定 ※１

04.CTﾉｼｭﾙｲ
1[△]②VT 二次側定格値設定[▽]

03.VTｲﾁｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
220.0V

計測値表示

設定値の変更不可

[▽]

[SET]

設定値の変更へ⑧デマンド電流時限設定 ※１[SET]

設定値の変更へ※２： Ｍｏｄｂｕｓ仕様の時、通信局番桁数、データ長設定は09.ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾘｮｸｼﾞｹﾞﾝ
15ﾌﾝ

変更できません。固定値となります。

△※３： タケモトプロコトル仕様の時、パリティ、ストップビッ▽

10.ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ
9600bps

ト、データ長設定は変更できません。固定値となります。

[△]

[▽]

[▽]

[▽]

13.ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ
EVEN
[△]

[▽]

[▽]

15.ﾃﾞｰﾀﾁｮｳ ｾｯﾃｲ
8ﾋﾞｯﾄ
[△]
相線式設定へ
― 9 ―

[SET]

設定値の変更へ⑪通信局番桁数設定 ※２[SET]

設定値の変更へ[SET]

設定値の変更へ⑬パリティ設定 ※３

14.ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ ｾｯﾃｲ
1ﾋﾞｯﾄ
[△]

設定値の変更へ⑫通信局番設定

12.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝ
00h
[△]

[SET]

⑩通信速度設定

11.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝｹﾀｽｳ
2ｹﾀ[△]⑨デマンド電力時限設定 ※１[SET]

設定値の変更へ⑭ストップビット設定 ※３[SET]

設定値の変更へ⑮データ長設定 ※２・３[▽]

①相線式設定（表示のみ）
・本機器の相線式を表示します。
設定確認のみで、設定を変更することはできません。

01.ｿｳｾﾝｼｷ
3P3W②ＶＴ二次側定格値設定（表示のみ）
02.VTﾆｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
110V

・本機器の VT 二次側定格値を表示します。
設定確認のみで、設定を変更することはできません。

③ＶＴ一次側定格値設定

03.VTｲﾁｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
220.0V[SET]

03.VTｲﾁｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
220.0V
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

・ＶＴの一次側定格値を設定します。
・110V,220V,440V,3300V,6600V の設定ができます。ただし、ＶＴ比とＣＴ比の組合せで電力定格が 120MW を超えるものは設定できません。

④ＣＴの種類設定（表示のみ）

04.CTﾉｼｭﾙｲ
1・本機器で使用するＣＴの種類を表示します。
設定確認のみで、設定を変更することはできません。

[CH]で CH 番号を切り替えます。

⑤ＣＴ一次側定格値設定（設定値の変更）
05.CTｲﾁｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
5.00A

[SET]

05.CTｲﾁｼﾞｶﾞﾜﾃｲｶｸﾁ
5.00A
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

[CH]で CH 番号を切り替えます。

CT の種類が 5A の場合
・既設ＣＴの二次側を測定する場合、既設ＣＴの一次側定格値を設定します。
・5A,10A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A,80A,100A,120A,150A,200A, 250A,
300A,400A,500A,600A,750A,800A,1000A,1200A,1500A,2000A,2500A,3000A,
4000A,4500A,5000A,6000A,7500A,8000A の設定ができます。
CT の種類が 5A 以外の場合
・CT の一次定格と同じ値（下記参照）になります。設定変更はできません。
‣ CT の種類が 80A の場合：ＣＴ一次定格値設定は 80A‣〃
120A の場合：
〃
120A
‣
〃
300A の場合：
〃
300A
‣
〃
500A の場合：〃
500A(「ＣＴの種類」･･･【３】形名の項を参照ください。)― 10 ―

⑥積算乗率設定
06.ｾｷｻﾝｼﾞｮｳﾘﾂ
ｼﾞﾄﾞｳ

[SET]

06.ｾｷｻﾝｼﾞｮｳﾘﾂ
ｼﾞﾄﾞｳ
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

[CH]で CH 番号を切り替えます。

・電力量及び無効電力量の通信データの乗率を設定します。
・自動,0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000 の設定ができます。
自動(表示は「ｼﾞﾄﾞｳ」)に設定した場合は、ＶＴ比とＣＴ比から計算します。

⑦計測周波数設定
07.ｹｲｿｸｼｭｳﾊｽｳ
60Hz

[SET]

07.ｹｲｿｸｼｭｳﾊｽｳ
60Hz
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

[CH]で CH 番号を切り替えます。

・計測点の周波数を設定します。
・50Hz,60Hz の設定ができます。

⑧デマンド電流時限設定
08.ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾘｭｳｼﾞｹﾞﾝ
10ﾌﾝ

[SET]

08.ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾘｭｳｼﾞｹﾞﾝ
10ﾌﾝ
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

[CH]で CH 番号を切り替えます。

・デマンド電流の時限を設定します。
・ 0 秒,10 秒,20 秒,30 秒,40 秒,50 秒,1 分,2 分,3 分,4 分,5 分,6 分,7 分,8 分,9 分,
10 分,15 分,20 分,25 分,30 分の設定ができます。

⑨デマンド電力時限設定
09.ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾘｮｸｼﾞｹﾞﾝ
15ﾌﾝ

[SET]

09.ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾃﾞﾝﾘｮｸｼﾞｹﾞﾝ
15ﾌﾝ
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

[CH]で CH 番号を切り替えます。

・デマンド電力の時限を設定します。
・0 秒,10 秒,20 秒,30 秒,40 秒,50 秒,1 分,2 分,3 分,4 分,5 分,6 分,7 分,8 分,9 分,
10 分,15 分,20 分,25 分,30 分の設定ができます。

― 11 ―

⑩通信速度設定

10.ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ
9600bps

10.ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ
9600bps[SET]

点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

・通信速度を設定します。
・1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps の設定ができます。

⑪通信局番桁数設定

11.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝｹﾀｽｳ
2ｹﾀ

11.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝｹﾀｽｳ
2ｹﾀ

[SET]

点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

・通信局番（アドレス）の桁数を設定します。
・2 桁,4 桁の設定ができます。
・Ｍｏｄｂｕｓ仕様の場合、設定を変更することはできません。

⑫通信局番設定
12.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝ
00h

12.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝ
00h

[SET]

点滅する桁の数値を[△]または [▽]で変更[MODE]で設定キャンセルします。

[SET]を押すと点滅する桁が右隣に移動。

12.ﾂｳｼﾝｷｮｸﾊﾞﾝ
00h
点滅する桁の数値を[△]または [▽]で変更[MODE]で設定キャンセルします。

最後の桁で[SET]を押すと、設定完了

・通信局番（アドレス）を設定します。
・本装置のチャンネル毎に１つの局番を使用し、先頭局番から連番となります。
・タケモトプロトコルの場合：
局番桁数２桁で 00h～F5h、4 桁で A000H～AFF5H を設定します。
F5h または AFF5 に設定した場合、F9h または AFF9h までの局番が有効になります。
・Ｍｏｄｂｕｓの場合：
01h～FBh を設定します。
FBh に設定した場合、FFh までの局番が有効になります。

― 12 ―

⑬パリティ設定

13.ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ
EVEN

[SET]

13.ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ
EVEN
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

・通信用設定値です。通信する相手側の機器に合わせて設定してください。
・NONE(パリティ無し)、ODD（奇数パリティ）、EVEN（偶数パリティ）の設定ができます。
・タケモトプロトコル仕様の場合、設定を変更することはできません。

⑭ストップビット設定

14.ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ ｾｯﾃｲ
1ﾋﾞｯﾄ

[SET]

14.ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ ｾｯﾃｲ
1ﾋﾞｯﾄ
点滅中、[△]または [▽]で設定値選択[SET]で設定登録します。
[MODE]で設定キャンセルします。

・通信用設定値です。通信する相手側の機器に合わせて設定してください。
・1 ビット,2 ビットの設定ができます。
・タケモトプロトコル仕様の場合、設定を変更することはできません。

⑮データ長設定（表示のみ）

15.ﾃﾞｰﾀﾁｮｳ ｾｯﾃｲ
8ﾋﾞｯﾄ

・通信用設定値のデータ長を表示します。
設定確認のみで、設定を変更することはできません。

（２）設定変更時の注意
全ての設定値の変更が終わったら、必ず一度、計測値表示画面に戻してください。
（P.9 参照）
設定モードのまま補助電源を OFF にすると、変更した設定が反映されない場合があります。

― 13 ―

【１４】接続例（5Ａ ＣＴを使用する場合）
測定ｶﾃｺﾞﾘⅢ 使用ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 汚染度 1
使用回路電圧(COMMON MODE VOLTAGE)※但し電流回路はｸﾗﾝﾌﾟ CT1 次側
AC110V 定格:AC150V(max.)
AC220V 定格:AC300V(max.)
AC440V 定格:AC500V(max.)

110V、220V を計測する場合、ＶＴは必要ありません。
低圧回路の場合、ＶＴ、ＣＴの二次側接地は不要です。
ｸﾗﾝﾌﾟ CT は確実にかみ合わせてください。

（１）三相３線の場合
ﾌｨｰﾀﾞ 1
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 2RST（３）単相２線の場合
ﾌｨｰﾀﾞ 3
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 4
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 5
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 1
1 2

ﾌｨｰﾀﾞ 2
1 2

ﾌｨｰﾀﾞ 3
1 2

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)
母
線 12
側

（２）単相３線の場合（４）三相４線の場合

ﾌｨｰﾀﾞ 2
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 3
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 4
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 5
1 2

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)

母 R
線 S
側 T

ﾌｨｰﾀﾞ 1
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 4
1 2

ﾌｨｰﾀﾞ 5
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 1
NRST

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)

ﾌｨｰﾀﾞ 2
NRST

ﾌｨｰﾀﾞ 3
NRST

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)

母 1
線 N
側 2

母 R
線 S
側 T
N

― 14 ―

【１５】接続例（80Ａ、120Ａ、300Ａ、500Ａ ＣＴを使用する場合）
測定ｶﾃｺﾞﾘⅢ 使用ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 汚染度 1
使用回路電圧(COMMON MODE VOLTAGE)※但し電流回路はｸﾗﾝﾌﾟ CT1 次側
AC110V 定格:AC150V(max.)
AC220V 定格:AC300V(max.)
AC440V 定格:AC500V(max.)

110V、220V を計測する場合、ＶＴは必要ありません。
低圧回路の場合、ＶＴ、ＣＴの二次側接地は不要です。
ｸﾗﾝﾌﾟ CT は確実にかみ合わせてください。

（１）三相３線の場合
ﾌｨｰﾀﾞ 1
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 2RST（３）単相２線の場合
ﾌｨｰﾀﾞ 3
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 4
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 5
RST

ﾌｨｰﾀﾞ 1
1 2

ﾌｨｰﾀﾞ 2
1 2

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)

ﾌｨｰﾀﾞ 3
1 2

ﾌｨｰﾀﾞ 4
1 2

ﾌｨｰﾀﾞ 5
1 2

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)
母1
線2
側

母 R
線 S
側 T

（２）単相３線の場合
ﾌｨｰﾀﾞ 1
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 2
1N2（４）三相４線の場合
ﾌｨｰﾀﾞ 3
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 4
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 1
NRST

ﾌｨｰﾀﾞ 5
1N2

ﾌｨｰﾀﾞ 2
NRST

ﾌｨｰﾀﾞ 3
NRST

補助電源
(AC85～264V/DC85～143V)

補助電源(AC85～264V/DC85～143V)
母 1
線 N
側 2

母 R
線 S
側 T
N

― 15 ―

【１６】接続例（通信線の接続）

Ter 端子と RS+端子を接続することで、ターミネータ(100Ω)
接続にできますターミネータ接続

SL を１点接地

禁止事項（次の様な接続はしないでください）

ループ配線をしないでください。

分岐配線しないでください。

注意事項（中継端子を使用する場合）
誤った結線

正しい結線

（×）中継端子側で渡り配線
中継端子

中継端子

（○）計測器側で渡り配線

・ＡＷＧ２２～１８（0.32mm2～0.82mm2）の電線を使用し、むき線長さは５～６ｍｍとしてください。
電線を奥までしっかりと差し込んで、確実に固定してください。
・圧着端子を使用する場合、下記型式の物をご使用いただくか同等の物をご使用ください。
１．２５－ＡＦ２．３Ｂ（メーカ：日本圧着端子）
ＢＴ１．２５－１０－１（メーカ：ニチフ）― 16 ―

【１７】専用クランプＣＴ
・クランプ CT には本体とセットのものを組み合わせてご使用ください。
①ＣＴＬ－１０－ＣＬＳ３５（３０００Ｔ）
定格電流 ５Ａ用
23
26②ＣＴＬ－１６－ＣＬＳ３４（３０００Ｔ）
定格一次電流 ８０Ａ用・１２０Ａ用
29

30

白

白

黒

150

150

黒

45. 5

内径 １ ６φ27

3 8 .5

内径１０φ

31

コネクタ
コネクタ

③ＣＴＬ－２４－ＣＬＳ１７（３７５０Ｔ）
定格一次電流 ３００Ａ用④ＣＴＬ－３６－ＣＬＳ１０（７５００Ｔ）
定格一次電流 ５００Ａ用
57

46

49

80

内 径 ３ ６φ

黒

150

白

コネクタ

⑤ＣＴ接続ケーブル（１．５ｍ）
本体側端子
K 白

⑥ＣＴ接続ケーブル（５ｍ）
CT 側コネクタ

ＣＴ側コネクタ

本体側端子

L 黒

ｼｰﾙﾄﾞ線
約１．５ｍ

ケーブルは、ＡＷＧ２２ 白と黒の撚り線とします。

約５m⑦ＣＴ接続ケーブル（１０ｍ）
CT 側コネクタ
本体側端子ｼｰﾙﾄﾞ線

約１０m― 17 ―

【１８】外形図
・TWP5M

・TWP3M・測定電圧と電源用端子は、Ｍ３．５ネジ端子です。
・ＣＴとＲＳ－４８５用端子は、Ｍ２．５ネジ（ヨーロッパ端子）です。
(適合電線径：ＡＷＧ２２～１８（0.32mm2～0.82mm2）)― 18 ―

【１９】取付け方法（１）ＤＩＮレールに取付ける場合
１．下側のスライドフックを出す

２．上部をレールに引っ掛け取付ける（２）ねじ止めする場合
１．上下のスライドフックを出す

２．上下３箇所をねじ止めする※スライドフックが固い場合は、下図のようにして出してください。

１．マイナスドライバなどでスライドフックの爪を浮かす
２．爪が浮いたら、矢印の方向に押し出す― 19 ―

３．スライドフックをもとに戻す

【２０】ＣＴ・ＶＴ設定表示一覧表
CT･VT 比の設定及び定格入力を加えた時の電力表示と、定格電力を１時間入力した時の電力量を下記に示します。
（１）単相３線、三相３線、三相４線の場合
110.0V

220.0V

440.0V

3300V

6600V

5.00A

W
(var)
1.000kkWh(kvarh)
1.0

W
(var)
2.000kkWh(kvarh)
2.0

W
(var)
4.000kkWh(kvarh)
4.0

W
(var)
30.00kkWh(kvarh)
30.0

W
(var)
60.00kkWh(kvarh)60.0

10.00A

2.000k

2.0

4.000k

4.0

8.000k

8.0

60.00k

60.0

120.0k

120.0

15.00A

3.000k

3.0

6.000k

6.0

12.00k

12.0

90.00k

90.0

180.0k

18.0×1020.00A

4.000k

4.0

8.000k

8.0

16.00k

16.0

120.0k

120.0

240.0k

24.0×1025.00A

5.000k

5.0

10.00k

10.0

20.00k

20.0

150.0k

15.0×10300.0k

30.0×1030.0A

6.000k

6.0

12.00k

12.0

24.00k

24.0

180.0k

18.0×10360.0k

36.0×1040.0A

8.000k

8.0

16.00k

16.0

32.00k

32.0

240.0k

24.0×10480.0k

48.0×1050.0A

10.00k

10.0

20.00k

20.0

40.00k

40.0

300.0k

30.0×10600.0k

60.0×1060.0A

12.00k

12.0

24.00k

24.0

48.00k

48.0

360.0k

36.0×10720.0k

72.0×1075.0A

15.00k

15.0

30.00k

30.0

60.00k60.0

450.0k

45.0×10900.0k

90.0×1080.0A

16.00k

16.0

32.00k

32.0

64.00k

64.0

480.0k

48.0×10960.0k

96.0×10100.0A

20.00k

20.0

40.00k

40.0

80.00k80.0

600.0k

60.0×101200k

120.0×10

120.0A

24.00k

24.0

48.00k

48.0

96.00k

96.0

720.0k

72.0×101440k

14.4×100

150.0A

30.00k

30.0

60.00k

60.0

120.0k

120.0

900.0k

90.0×101800k

18.0×100

200.0A

40.00k

40.0

80.00k

80.0

160.0k

16.0×101200k

120.0×10

2400k

24.0×100

250.0A

50.00k

50.0

100.0k

100.0

200.0k

20.0×101500k

15.0×1003000k

30.0×100

300A

60.00k

60.0

120.0k

120.0

240.0k

24.0×101800k

18.0×1003600k

36.0×100

400A

80.00k

80.0

160.0k

16.0×10320.0k

32.0×102400k

24.0×1004800k

48.0×100500A

100.0k

100.0

200.0k

20.0×10400.0k

40.0×103000k

30.0×1006000k

60.0×100600A

120.0k

120.0

240.0k

24.0×10480.0k

48.0×103600k

36.0×1007200k

72.0×100750A

150.0k

15.0×10300.0k

30.0×10600.0k

60.0×104500k

45.0×1009000k

90.0×100800A

160.0k

16.0×10320.0k

32.0×10640.0k

64.0×104800k

48.0×1009600k

96.0×100

1000A

200.0k

20.0×10400.0k

40.0×10800.0k

80.0×106000k

60.0×100

12.00M

120.0×100

1200A

240.0k

24.0×10480.0k

48.0×10960.0k

96.0×107200k

72.0×100

14.40M

14.4×1000

1500A

300.0k

30.0×10600.0k

60.0×101200k

120.0×10

9000k

90.0×100

18.00M

18.0×1000

2000A

400.0k

40.0×10800.0k

80.0×101600k

16.0×100

12.00M

120.0×100

24.00M

24.0×1000

2500A

500.0k

50.0×101000k

100.0×10

2000k

20.0×100

15.00M

15.0×1000

30.00M

30.0×1000

3000A

600.0k

60.0×101200k

120.0×10

2400k

24.0×100

18.00M

18.0×1000

36.00M

36.0×1000

4000A

800.0k

80.0×101600k

16.0×1003200k

32.0×100

24.00M

24.0×1000

48.00M

48.0×1000

4500A

900.0k

90.0×101800k

18.0×1003600k

36.0×100

27.00M

27.0×1000

54.00M

54.0×1000

5000A

1000k

100.0×10

2000k

20.0×1004000k

40.0×100

30.00M

30.0×1000

60.00M

60.0×1000

6000A

1200k

120.0×10

2400k

24.0×1004800k

48.0×100

36.00M

36.0×1000

72.00M

72.0×1000

7500A

1500k

15.0×1003000k

30.0×1006000k

60.0×100

45.00M

45.0×1000

90.00M

90.0×1000

8000A

1600k

16.0×1003200k

32.0×1006400k

64.0×100

48.00M

48.0×1000

96.00M

96.0×1000― 20 ―

（２）単相２線の場合
110.0V

220.0V

440.0V

3300V

6600V

5.00A

W
(var)
0.500kkWh(kvarh)
0.5

W
(var)
1.000kkWh(kvarh)
1.0

W
(var)
2.000kkWh(kvarh)
2.0

W
(var)
15.00kkWh(kvarh)
15.0

W
(var)
30.00kkWh(kvarh)30.0

10.00A

1.000k

1.0

2.000k

2.0

4.000k

4.0

30.00k

30.0

60.00k

60.0

15.00A

1.500k

1.5

3.000k

3.0

6.000k

6.0

45.00k

45.0

90.00k

90.0

20.00A

2.000k

2.0

4.000k

4.0

8.000k

8.0

60.00k

60.0

120.0k

120.0

25.00A

2.500k2.55.000k

5.0

10.00k

10.0

75.00k

75.0

150.0k

15.0×1030.0A

3.000k

3.0

6.000k

6.0

12.00k

12.0

90.00k

90.0

180.0k

18.0×1040.0A

4.000k

4.0

8.000k

8.0

16.00k

16.0

120.0k

120.0

240.0k

24.0×1050.0A

5.000k

5.0

10.00k

10.0

20.00k

20.0

150.0k

15.0×10300.0k

30.0×1060.0A

6.000k

6.0

12.00k

12.0

24.00k

24.0

180.0k

18.0×10360.0k

36.0×1075.0A

7.500k

7.5

15.00k

15.0

30.00k

30.0

225.0k

22.5×10450.0k

45.0×1080.0A

8.000k

8.0

16.00k

16.0

32.00k

32.0

240.0k

24.0×10480.0k

48.0×10100.0A

10.00k

10.0

20.00k

20.0

40.00k

40.0

300.0k

30.0×10600.0k

60.0×10120.0A

12.00k

12.0

24.00k

24.0

48.00k

48.0

360.0k

36.0×10720.0k

72.0×10150.0A

15.00k

15.0

30.00k

30.0

60.00k60.0

450.0k

45.0×10900.0k

90.0×10200.0A

20.00k

20.0

40.00k

40.0

80.00k80.0

600.0k

60.0×101200k

120.0×10

250.0A

25.00k

25.0

50.00k

50.0

100.0k100.0

750.0k

75.0×101500k

15.0×100300A

30.00k

30.0

60.00k

60.0

120.0k

120.0

900.0k

90.0×101800k

18.0×100

400A

40.00k

40.0

80.00k

80.0

160.0k

16.0×101200k

120.0×10

2400k

24.0×100500A

50.00k

50.0

100.0k

100.0

200.0k

20.0×101500k

15.0×1003000k

30.0×100

600A

60.00k

60.0

120.0k

120.0

240.0k

24.0×101800k

18.0×1003600k

36.0×100

750A

75.00k

75.0

150.0k

15.0×10300.0k

30.0×102250k

22.5×1004500k

45.0×100800A

80.00k

80.0

160.0k

16.0×10320.0k

32.0×102400k

24.0×1004800k

48.0×1001000A

100.0k

100.0

200.0k

20.0×10400.0k

40.0×103000k

30.0×1006000k

60.0×100

1200A

120.0k

120.0

240.0k

24.0×10480.0k

48.0×103600k

36.0×1007200k

72.0×1001500A

150.0k

15.0×10300.0k

30.0×10600.0k

60.0×104500k

45.0×1009000k

90.0×100

2000A

200.0k

20.0×10400.0k

40.0×10800.0k

80.0×106000k

60.0×100

12.00M

120.0×100

2500A

250.0k

25.0×10500.0k

50.0×101000k

100.0×107500k

75.0×100

15.00M

15.0×1000

3000A

300.0k

30.0×10600.0k

60.0×101200k

120.0×10

9000k

90.0×100

18.00M

18.0×1000

4000A

400.0k

40.0×10800.0k

80.0×101600k

16.0×100

12.00M

120.0×100

24.00M

24.0×1000

4500A

450.0k

45.0×10900.0k

90.0×101800k

18.0×100

13.50M

13.5×1000

27.00M

27.0×1000

5000A

500.0k

50.0×101000k

100.0×10

2000k

20.0×100

15.00M

15.0×1000

30.00M

30.0×1000

6000A

600.0k

60.0×101200k

120.0×10

2400k

24.0×100

18.00M

18.0×1000

36.00M

36.0×1000

7500A

750.0k

75.0×101500k

15.0×1003000k

30.0×100

22.50M

22.5×1000

45.00M

45.0×1000

8000A

800.0k

80.0×101600k

16.0×1003200k

32.0×100

24.00M

24.0×1000

48.00M

48.0×1000― 21 ―

品質・性能向上のため、記載内容は改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

URL

本社・工場

www.hakaru.jp

E-mail eigyo11@hakaru.jp〒５３２－００２７ 大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６

改訂２
初版

ＴＫ－２３７６２― 22 ―

2023.9.19.
2019.3.27.