蓄める

電 気 を蓄電システム

特徴

ハイブリッド蓄電システム

1

パワーコンディショナと蓄電池の無駄のない一体型蓄電システム

補助金適用製品

ハイブリッド蓄電システムは、太陽光発電システムにダイレクト接続できるシンプル仕様。
もしもの停電時でも丸一日分の電力をカバーできる大容量。

※

高速充電が可能
入力が大きいので高速充電が可能！

パワフル充電により、効率的な充電が可能。
太陽光発電システムとの相性も抜群！

remixbattery

最大6.0kW※1と3.9kW※2のパワフル充電なので、太陽光発電システムで冷蔵庫、照明器具、テレビ、スマホの充電など24〜34時間連続使用が可能 です。
※（電気を大量に使用するシーズンに最適な機能です）

3.9kW

6.0kW

最大

※RAC-01HB58Xは令和5年度よりSII登録予定

RAC-01HB58X

最大

発電した電気を無駄なく高速で蓄電池に蓄えることができます。

※11.5kWhの蓄電池にフル蓄電された状態で、1時間あたりの電力消費量を冷蔵庫100〜150W、照明50〜100W、テレビ100〜150W、スマホ5〜10Wとした場合の計算

remixbattery

RAC-01HB115※1：RAC-01HB115 ※2：RAC-01HB58X

ライフスタイルに応じて、選べる2タイプ
特徴

2

パワフル放電で“電気を買わない生活”に！

パワフル放電だから、太陽光発電でつくった電気を無駄なく使用可能。

一般的な蓄電池
太陽光発電

昼間

※

“電気を買わない生活”を強力サポート！

最大5.9kW※1と3.0kW※2のパワフル放電だから、太陽光発電で作って蓄えた安価な電気を利用し、多くの機器を同時に使用することができます。
ライフスタイルに応じて、できるだけ“電気を購入しない生活”の実現をサ

夜間放電性能が低いので、足りない分の電気を電力会社から購入

電力
会社

放電性能が低い

remixbattery

パワフル放電だから、電力会社から電気をあまり買わなくてすむ

電力会社

太陽光発電

昼間

※

ポートします。

夜間

放電性能が高い※1：RAC-01HB115 ※2：RAC-01HB58X※：グリーンモード・安心モードでお使いの場合。
経済モードでは昼間に太陽光発電から充電いたしません。

特徴3RAC-01HB58X

外形寸法（蓄電システム本体）

外形寸法（増設用蓄電池ユニット）

H1,627 W749 D290mm

H1,627 W749 D290mm

H897 W640 D290mm

5.8 kWh

充放電回数

12,000 回

全負荷・特定負荷対応

高性能蓄電池搭載

電池搭載容量※11.5 kWh

全負荷・特定負荷対応

災害に備える

安定性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池は、停電を検知すると自動的に停電モードに切り-10℃〜55℃で動作する高い耐久性と充分替わります。災害や停電に備えて一定の電力な容量を持ち、12,000サイクル※の長期運転を常に蓄電池に蓄えておくこともできます。

一日中効率よく電気を使えます。

※

1回目の充電

7：00

買電

18：00

放電

23：00

設定放電時間帯

自給自足

売電
2回目の充電

自給自足

買電

放電

remixbattery

一般的なハイブリッド／全負荷型蓄電システムに必要な機器

RAC-01HB58Xの場合ごちゃごちゃ配線さようなら。
住宅の外観を損ないません。

が可能です。

200V機器を使うための全負荷対応ともなれば、様々な機器の設置や配10年間の容量保証がついています。

線が必要になります。
しかし本製品は設置に必要な機器が本体1台※なの※試験条件：蓄電池が25℃の環境温度で充放電電流0.5C(25A)により毎回50%の容量を消耗し、12,000サイクル終了時、バッテリー残量は定格容量の60％。

PVと蓄電池から負荷へ供給

PVから負荷へ供給

これによりいっそうお得に生活できます。

スッキリ設置！

充電電力

系統から負荷へ供給

設定夜間充電時間

4

負荷消費電力量

余剰電力を売電

PVと蓄電池から負荷へ供給電力を蓄めて朝にも使うことができます。

特徴※7時から23時をピーク電力量と想定
太陽光発電量

太陽光発電でつくった電気を蓄めて夜につかうだけでなく、割安な深夜

充放電回数

12,000 回●グリーンモードの場合“蓄める” “使う”を1日２回繰り返して使えるから外形寸法（蓄電システム本体）

電池搭載容量3

RAC-01HB115

1日2回の充放電が可能で、住宅へのスッキリした設置が可能です。
※RAC-01HB58Xの場合。
RAC-01HB115は本体と増設蓄電池の2台となります。

本体だけのスッキリ外観！

太陽光発電用パワー
コンディショナ
トランス
ユニット

蓄電池用
パワー
コンディショナ
蓄電池

配線を隠せばさらにスッキリ！

蓄電システム本体

4SPEC

その他の特徴太陽電池モジュール特徴

5 4つの運転モード

メーカー

ライフスタイルに合わせて、太陽光発電や深夜電力の運転モードを室内リモコンから設定できます。ライフスタイルや電力の消費パターンに合わせた運用が可能です。停電時には自動的に停電モードに切り替わり、蓄電池から電気の供給を開始します。
室内リモコン

ネクストエナジー

型式

NER072M275F-MD

NER120M375D-MCH

NER108M415B-MD

公称最大出力

275W

375W

415W

590W

Solax Cloud

公称最大出力動作電流(Imp)

13.12A

10.95A

13.13A

13.17A

公称最大出力動作電圧(Vmp)

20.98V34.28V

31.61V44.80V

公称短絡電流(Isc)

13.99A

11.46A

14.02A

13.93A■グリーンモード

公称開放電圧(Voc)

24.90V41.50V37.45V53.30V

太陽光発電での充電を優先し、できるだけ電気を自給自足するモジュール変換効率※モードです。

20.7%

20.5%

21.2%

21.1%

最大システム電圧

1500VDC

公称質量■経済モード

公称サイズ（H/W/D）

太陽光発電の売電を優先するモードです。

■安心モード遠隔監視システム「Solax Cloud」は、蓄電池の充放電状況や電力の機械的耐荷重14.5kg21.1kg19.5kg33.4kg1735 765 30mm

1755 1038 35mm

1722 1134 30mm

2465 1134 35mm
5400Pa

最大積雪荷重5400Pa

8000Pa

5400Pa

最大風圧荷重

2400Pa4000Pa

2400Pa

2400Pa248,050円（税込）

408,375円（税込）

374,330円（税込）

649,000円（税込）

もしもの停電に備え、常に一定の充電量を残しておくモードです。

消費状況、太陽光の発電状況などのデータをクラウドに転送して、遠希望小売価格■停電モード（停電時自動で停電モードへ切替 ）隔地からリアルタイムでモニターするサービスです。

＊掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。 ＊弊社指定の方法で設置した場合に限ります。
設置方法により耐荷重値は変化しますので、詳細については取扱･設置説明書をご参照ください。

PCではWebブラウザから、スマホではアプリを使用してどこからで※モジュールの面積をもとに計算。
試験条件：日射照度1000W／㎡、モジュール温度25℃、AM＝1.5※

停電時に宅内の特定のコンセントまたは家庭内全体に電気を供給もSolax Coudにアクセスできます。遠隔で設定の変更も行えます。

する運転モードです。

※Solax Cloudのサービスをご利用になるにはインターネットへの接続環境が必要です。

※自動切換えは別途自動切替盤が必要です。

ハイブリッド蓄電システム
型番

RAC-01HB58X

RAC-01HB115

構成

蓄電システム本体（1台）

蓄電システム本体（1台）増設蓄電池ユニット（1台）

太陽光直流入力特徴

特徴

6 100V・200V家電対応

7 全負荷・特定負荷対応

100V/200Vの電圧を供給可能でクッキングヒーターやエアコンなどの蓄電システムから家全体に電力を供給する全負荷型と、特定の機器だけに供200Vハイパワー家電にも対応します。

給する特定負荷型が選べます。ライフスタイルや消費電力量に合わせて、電力

特定負荷型

全負荷型

最大入力電圧（DC）

450V／回路MPPT回路数

3回路定格入力電圧（DC）

330V

最大入力電流（DC）

14A／回路最大短絡電流（DC）

16A／回路MPPT追従範囲
連系運転時出力の供給先を選択できます。

自立運転時出力70〜450V

定格出力電圧

単相３線式

5.9kW（力率0.95時は5.6kW）

定格出力周波数50/60Hz（自動判別）

定格出力電流29.2A

定格出力電圧AC 101/202V

定格出力有効電力
IH 調理器具

電子レンジ

蓄電池モジュール

5.9kW（力率0.95時は5.6kW）

8 停電時自動運転切り替え蓄電システムが停電を自動で検知し、即時に電力供給を開始するため、有事の際も安心です。

50/60Hz（自動判別）

電池種類

リン酸鉄リチウムイオン電池

電池搭載容量5.8kWh蓄電池初期実効容量（JEM1511準拠）

4.8kWh

環境条件

お家の一部の電気のみが使用できます

お家全体で電気が使用できます※全負荷⇔特定負荷の変更は配線工事を伴います。販売店へご相談ください。
※全負荷は主幹容量60Aまでとなります。

※自動切り替えは別途自動切替盤が必要です。

サイズ／重量9.7kWh
12000

耐塩害対応

有（ただし「重塩害エリア（別途規定）」には設置不可）

使用標高

2000m以下

PCS使用温度範囲-25℃〜60℃

電池使用温度範囲-10℃〜55℃（45℃以上はディレーティング）

充放電温度範囲

充電範囲 0℃〜55℃、放電範囲 -10℃〜55℃

冷却方法

強制空冷

騒音レベル

＜30db （環境温度35℃以上でファン自動回転 ＜40db）

蓄電システム本体（W H D）

749 1,627 290（mm）

増設蓄電池ユニット（W H D）

ー

希望小売価格／157㎏
640 897 290（mm）

3,520,000円（税込）

／

97.5㎏

4,620,000円（税込）※：試験条件：蓄電池が25℃の環境温度で充放電電流0.5C(25A)により毎回50%の容量を消耗し、12000サイクル終了時、バッテリー残量は定格容量の60％保証

製品保証

容量保証

1010年

ソーラーカーポート【Dulight】
2台用寸法（奥行 全長）：4,921mm 5,763mm

ご購入から10年間、蓄電池製品の公称容量の60％以上を保持すること※１なります。

※１を保証します。

※２・3
5年間の延長保証制度（有償・制限有）もご利用いただけます。

5年間の延長保証制度（有償・制限有・公称容量50％以上を保持）もご利

架台本体
ボルト類

※１：製品の付属品・外部部品・交換工事費用は保証対象外です。保証期間内の製品瑕疵による交換の場合でも、工事費はお客様負担となります。基本的に修理対応はいたしません。全てセンドバック方式による本体交換となります。また保証登録されていない製品は保証対象となりません。
※２：延長保証ご希望の場合は注文時にお申込みください。
※３：延長保証の保証限度額は5.8kWh:60万円、11.5kWhは70万円となります。

4台用寸法（奥行 全長）：4,921mm 10,339mm

設置条件
材質

年

ご購入から10年間、製品に起因する故障は無償にて交換の対象と3台用寸法（奥行 全長）：4,921mm 8,051mm

製品仕様

アルミニウム合金（A6005CS-T5）
ステンレスSUS304

表面処理
陽極酸化複合皮膜A1種
SUS素地

耐風圧性能
耐積雪性能

設計基準風速38m/s以下
最大積雪60cm以下（積雪単位荷重20N/㎡・cm）
最大積雪99cm以下（積雪単位荷重20N/㎡・cm）
2台用：W5630mm

芯々寸法

3台用：W5103mm＋W2815mm

梁下高さ最下部高さGL+2400mm

4台用：W5103mm＋W5103mm※２・3
用いただけます。

511.5kWhサイクル寿命※特徴

AC 101/202V

定格出力有効電力

定格出力周波数
エアコン

NER156M590B-MDD

遠隔監視システム【Dulightの取り扱いに関して】●本カタログに掲載の製品は、日本国内専用です。
●使用用途や設置地域により建築確認申請が必要になりますので、建築設計者様にご確認ください。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地域での施工は避けてください。
●積雪が60cmを超えないうちに、必ず雪下ろしをしてください。
●施工時・メンテナンス以外は、絶対に屋根の上に乗らないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。

6