テクニカルインフォメーション

2009 年 12 月 01 日

テーマ

三菱 FX シリーズ 専用プロトコルでの接続について

該当機種

V8 シリーズ

No. TI-M-1018-1

1／6

１．目的
FX シリーズに各リンクボードまたは通信アダプタを装備し、モニタッチＶ8 シリーズと接続する際の設定手順を説明します。

２．接続環境モニタッチ： V8 シリーズ、V8i シリーズ

PLC

： FX シリーズ CPU ＋ 各リンクボード・通信アダプタ

使用ソフト： モニタッチ：V-SFT Ver.5、PLC：GX Developer■ 各リンクボード、通信アダプタ対応表

CPU
FX0N (※1)
FX1NC
FX2NC

FX1S
FX1N

FX2N

FX3U
FX3UC

FX3G

リンクボード・通信アダプタ
FX0N-232ADPFX2NC-232ADP
FX0N-485ADPFX2NC-485ADPFX1N-232-BD
FX2NC-232ADPFX1N-485-BD
FX2NC-485ADPFX1N-422-BDFX2N-232-BD
FX2NC-232ADP
FX2N-485-BD
FX2NC-485ADPFX2N-422-BD
FX3U-232-BD
FX3U-232ADP
FX3U-485-BD
FX3U-485ADP
FX3U-422-BD
FX3U-232ADP
FX3G-232-BD
FX3U-485ADP
FX3G-485-BD
FX3G-422-BD

PLCポート形状
D-Sub 25pin
D-Sub 9pin
M3端子台
ヨーロッパ端子台

結線図 (CN1)
結線図4-C2
結線図3-C2

D-Sub 9pin

結線図3-C2

ヨーロッパ端子台

結線図1-C4 / 弊社製［D9-MI4-0T］ (※2)

MINI-DIN 8pin

弊社製［D9-MI4-FX］

D-Sub 9pin

結線図3-C2

ヨーロッパ端子台

結線図1-C4 / 弊社製［D9-MI4-0T］ (※2)

MINI-DIN 8pin

弊社製［D9-MI4-FX］

D-Sub 9pin

結線図3-C2

ヨーロッパ端子台

結線図1-C4 / 弊社製［D9-MI4-0T］ (※2)

MINI-DIN 8pin

弊社製［D9-MI4-FX］

D-Sub 9pin

結線図3-C2

ヨーロッパ端子台

結線図1-C4 / 弊社製［D9-MI4-0T］ (※2)

MINI-DIN 8pin

弊社製［D9-MI4-FX］

結線図1-C4 / 弊社製［D9-MI4-0T］ (※2)

※1 FX0Nの通信設定はP5を参照してください。
※2 弊社製［D9-MI4-0T］のPLC側はY端子になっています。ヨーロッパ端子台への接続時には加工が必要です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1018-1

2／6

３．設定方法
各リンクボード・通信アダプタに、以下の設定で接続します。
ボーレート： 19200bps

データ長： 7 ビット

ストップビット： 1 ビット

パリティ： 偶数

※FX3GCPU の場合には最大 38400bps での通信も可能です。

V-SFT の設定
① V-SFT を立ち上げ、新規画面を作成します。
［編集機種選択］でモニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、［PLC 接続機器選択］で「FX シリーズリンク(A プロトコル)」を選択し、［OK］をクリックします。
※ FX3U/3UC/3G + リンクボード･通信アダプタの場合には、「FX3U/3UC/3G シリーズリンク(A プロトコル)」を選択することで、R レジスタの設定が可能です(V-SFT Ver.5.4.5.0 にて対応)。

② ［接続機器設定］の［通信設定］で、パラメータの設定を行います。
以下の通り、通信パラメータを設定します。

【 通信パラメータ設定 】
信号レベル： RS-232C または RS-422/485
ボーレート： 19200BPS
データ長： 7 ビット
ストップビット ： 1 ビット
パリティ： 偶数
局番： 0
伝送形式
： 伝送形式 1【 補足 】
送信遅延時間は、2［msec］以上にすることをお奨めします。
※ デフォルト値：2［msec］［接続機器設定］ウィンドウを閉じて、モニタッチの通信設定は完了です。
モニタッチに画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1018-1

3／6

GX Developer の設定①

GX Developer を起動します。

②［パラメータ］→［PC パラメータ］をダブルクリックして［FX パラメータ設定］ウィンドウを開きます｡

ダブルクリック③［FX パラメータ設定］の［PC システム設定(2)］を開いて、パラメータの設定を行います。
［通信設定をする］にチェックを入れて、各項目を設定します。

【 通信パラメータ設定 】
プロトコル：専用プロトコル通信
データ長：7bit
パリティ：偶数
ストップビット：1bit
伝送速度：19200 (bps)
H/W タイプ：通常/RS-232C または RS-485
サムチェック ：チェックあり
伝送制御手順 ：形式 1(CR、LF なし)
局番④

設定が終了したら［設定終了］をクリックして、メイン画面に戻ります。

Hakko Electronics Co., Ltd.

：0 (H)

テクニカルインフォメーション⑤

No. TI-M-1018-1［オンライン］→［PC 書込］を選択し、設定した内容を転送します。
［PC パラメータ］にチェックを入れてから［実行］をクリックします。

⑥

転送が完了すると、以下のウィンドウが表示されます。
［OK］で閉じます。

PLC 電源をリセットして設定は完了です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

4／6

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1018-1※ FX0N の場合
FX0N の場合の通信フォーマットは、特殊データレジスタ D8120 によって設定します。
■ 通信フォーマット表 (D8120)
ビット
番号b0

内容
名称
0 (ビットが OFF)1 (ビットが ON)

7bit

8bit

データ長
b2 , b1b1b2

パリティ(0,0)：なし(0,1)：奇数(ODD)(1,1)：偶数(EVEN)b3

ストップビット

2bit

1bit
b7 , b6 , b5 , b4

b4
b5

ボーレート

b6(bps)b7(b7 , b6 , b5 , b4

0 , 0 , 1 , 1 )： 300(0 , 1 , 1 , 1 )： 4800

(0 , 1 , 0 , 0 )： 600(1 , 0 , 0 , 0 )： 9600

(0 , 1 , 0 , 1 )：1200(1 , 0 , 0 , 1 )：19200(0 , 1 , 1 , 0 )：2400

b8

ヘッダ

なし

あり

b9

ターミネータなし

あり

b11 , b10
( 0 , 0 )：なし< RS232C インタフェ−ス>
無手順
b10
b11

( 0 , 1 )：通常モード< RS232C インタフェ−ス>( 1 , 0 )：インタリンクモード< RS232C インタフェ−ス>

制御線( 1 , 1 )：モデムモード<RS232C/RS485 インタフェ−ス >計算機
リンクb11 , b10
( 0 , 0 )：RS485(RS422)インタフェ−ス( 1 , 0 )：RS232C インタフェ−ス

b12

使用不可

b13

サムチェック

付加しない

付加する

b14

プロトコル

使用しない使用する

b15

制御手順

形式 1

形式 4

FX0N-232/485ADP の通信設定
上表より、以下のように設定します。
FX0N-232ADP の場合 ： D8120＝6896(H)FX0N-485ADP の場合 ： D8120＝6096(H)Hakko Electronics Co., Ltd.

5／6

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1018-1

４．接続■ RS-232C【 結線図 3-C2 】(『V8 シリーズ 接続マニュアル』より)モニタッチ(CN1)【 結線図 4-C2 】

リンクボード・通信アダプタ(『V8 シリーズ 接続マニュアル』より)モニタッチ(CN1)

リンクボード・通信アダプタ■ RS-485【 結線図 1-C4 】(『V8 シリーズ 接続マニュアル』より)モニタッチ(CN1)

リンクボード・通信アダプタ※ V8 シリーズの MJ1/MJ2 で接続する場合の結線は、『V8 シリーズ 接続マニュアル』をご確認ください。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口

TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

Hakko Electronics Co., Ltd.

6／6