テクニカルインフォメーション

2018 年 8 月 9 日

テーマ

三菱 FX5UC シリーズとの通信 (シリアル・Ethernet)

該当機種

V9 シリーズ

No. TI-M-0104

1／8

1. 目的
三菱電機製 PLCFX5UC シリーズの内蔵 RS-485 ポート（シリアル）、内蔵 LAN ポートと V9 シリーズを接続する際の設定手順を説明します。
本資料では、FX5UC-32MT/D との接続を例にして説明します。

2. 接続環境モニタッチ：V9 シリーズ

PLC：FX5UC-32MT/D

使用ソフト：V-SFT-6、GX Works3 version 1.040S

3. 設定方法■内蔵 RS-485 ポートとの接続（シリアル接続）
内蔵 RS-485 ポートに、以下の設定で接続します。
ボーレート：115200bps

データ長/ストップビット/パリティ：8 ビット/1 ビット/奇数

チェックサム：あり

局番：0

V-SFT-6 の設定①V-SFT-6 を起動し、新規画面を作成します。
［編集機種選択］でモニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、[PLC1 接続機器選択]で「三菱電機

FX5U/5UC シリーズ」を選択します。

テクニカルインフォメーション② ［PLC1 プロパティ］の「通信設定」で以下のように設定します。
信号レベル：RS-422/485

ボーレート：115K BPS

データ長：8 ビット

ストップビット ：1 ビット
パリティ：奇数

局番： 0

設定後、ハードウェア設定画面を閉じます。

V9 シリーズの通信設定は完了です。画面データを転送します。

No. TI-M-0104

2／8

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0104

3／8

GX Works3 の設定① GX Works3 を起動し、［プロジェクト］→［新規作成］でプログラムを作成します。
② PC と FX5UC を Ethernet で接続します。[オンライン］→ ［現在の接続先］をクリックします。
アダプタを適宜選択し、［通信テスト］をクリックして通信できるか確認し、［OK］をクリックします。

③ V9 と内蔵 RS-485 ポートを接続する設定をします。 [ナビゲーション]アイコンをクリックします。
[パラメータ]→［FX5UCPU］→［ユニットパラメータ］→［485 シリアルポート］をダブルクリックします。
［ユニットパラメータ 485 シリアルポート］タブで、以下のように設定します。

＜基本設定＞＜固有設定＞

プロトコル形式：MC プロトコル

局番設定：0

データ長：8bit

伝文形式

：形式 5

パリティ：奇数

ストップビット

：1bit

ボーレート

：115,200bps

サムチェック：付加する

設定後、［適用］をクリックし、設定タブを閉じます。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0104

4／8④ ［オンライン］→［シーケンサへの書込み］へ進み、転送するデータ（パラメータやプログラム）を選択します。
［実行］をクリックして PLC へ転送します。

⑤ 以下のダイアログが表示されたら「はい」をクリックします。

⑥ 転送が終了すると、以下のダイアログが表示されます。
PLC の電源を再投入してください。

内蔵 RS-485 ポート側の設定は以上です。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0104

5／8■内蔵 Ethernet ポートとの接続
FX5UC の内蔵 LAN ポートと接続します。今回の例では V9 の内蔵 LAN ポートと UDP で接続します。
PLC の IP アドレス ：192.168.1.1、ポート 8000
V9 の IP アドレス ：192.168.1.100、ポート 10001
プロトコル：UDP

V-SFT-6 の設定① 「接続機器設定」で「三菱電機

FX5U/5UC シリーズ（Ethernet）」を選択します。

接続先ポートは、「LAN(UDP)」を選択します。

TCP/IP で接続する場合は「接続先ポート」を「LAN(TCP)」または「LAN2(TCP)」に設定してください。

②[プロパティ]の[通信設定]で、ポート No.を 10001 に設定します。

③ ［接続先設定］→［PLC テーブル］で、PLC の IP アドレスとポート No.8000 を設定し、［接続先］で設定した PLC
テーブル No.を選択します。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-01046／8④ 設定後、ハードウェア設定画面を閉じます。
⑤ V9 シリーズ本体の IP アドレスを設定します。
[システム設定]→[Ethernet 通信]→[自局 IP アドレス]で V9 シリーズの IP アドレスを設定します。

以上で V9 シリーズの設定は終了です。画面データを転送します。

GX Works3 の設定① GX Works3 を起動し、プログラムを作成、PC と FX5UC を通信するための設定をします。
P3 の手順①～②を参照してください。

② V9 と内蔵 Ethernet ポートを接続する設定をします。 [ナビゲーション]を表示します。
[パラメータ]→［FX5UCPU］→［ユニットパラメータ］→［Ethernet ポート］をダブルクリックします。
［ユニットパラメータ Ethernet ポート］タブで以下のように設定します。

＜自ノード設定＞
IP アドレス：192.168.1.1

サブネットマスク：接続環境にあわせる

デフォルトゲートウェイ：接続環境にあわせる
交信データコード：バイナリ

相手機器接続構成設定 ：SLMP 接続機器として登録（次頁参照）

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0104

7／8③ ［相手機器接続構成設定］で、「詳細設定」をダブルクリックします。
［Ethernet 構成（内蔵 Ethernet ポート］が表示されます。
［ユニット一覧］→［Ethernet 機器（汎用）］から「SLMP接続機器」を自局の下へドラッグ＆ドロップします。

ドラッグ

④

追加した「No.1 SLMP 接続機器」の設定をします。

プロトコル：UDP

ポート番号

：8000

IP アドレス：192.168.1.100※プロトコルが UDP の場合のみ設定が必要⑤ 設定が完了したら、［設定を反映して閉じる］をクリックし、Ethernet 構成画面を閉じます。
［ユニットパラメータ Ethernet ポート］に戻るので、「適用」をクリックします。
⑥ PLC に設定を転送します。P.4 の手順④～⑥を参照してください。

1 台の PLC に対し、最大 8 台の V9 を Ethernet 接続することができます。接続する V9 の台数分、上記の SLMP接続機器の登録が必要です。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-01048／8

４. 接続■内蔵 RS-485 ポートと接続する場合＜CN1＞
弊社製ケーブル型式

D9-MI4-0T-□M (□=2、3、5、10、15)＜MJ1/MJ2＞*V907W/V906 の MJ2 で接続する場合、信号切替用のスライドスイッチは RS-232C/485(上)に設定してください。

■内蔵 Ethernet ポートと接続する場合
市販の LAN ケーブルをご使用ください。
V9 は Auto-MDIX 対応なので、HUB の有無に関わらず、クロスケーブル・ストレートケーブルのいずれも使用することができます。

【お問い合わせ】

発紘電機株式会社

技術相談窓口フリーコール: 0120-128-220

FAX：076-274-5208