追加事項は下線部＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞（４月５日 午後７時現在）
平 成 23 年 ４ 月 ５ 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所は全号機（１～６号機）停止しております。
１号機（停止中）・ ３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 23 日午前２時 30 分頃、給水系から原子炉への海水注入を開始しました。
・ ３月 25 日午後３時 37 分より原子炉への淡水の注入を開始しました。
・ ４月２日、タービン建屋の一部の照明が点灯しました。
・ これまで原子炉への淡水注入用の電動ポンプの電源は仮設電源より供給しておりました
が、電源を外部電源から受電するようにするため、４月３日午前 10 時 42 分から午前 11時 52 分、一時的に消防ポンプに切り替えて淡水の注入を行いました。現在は、外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っております。
２号機（停止中）・ ３月 15 日午前６時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下。
・ ３月 26 日午前 10 時 10 分より淡水の注入を開始しました。
・ ４月２日、タービン建屋の一部の照明が点灯しました。
・ これまで原子炉への淡水注入用の電動ポンプの電源は仮設電源より供給しておりました
が、電源を外部電源から受電するようにするため、４月３日午前 10 時 22 分から午後０時６分、一時的に消防ポンプに切り替えて淡水の注入を行いました。現在は、外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っております。
３号機（停止中）・ ３月 14 日午前 11 時１分頃、１号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 25 日午後６時２分より原子炉への淡水の注入を開始しました。
・ ４月２日、タービン建屋の一部の照明が点灯しました。
・ これまで原子炉への淡水注入用の電動ポンプの電源は仮設電源より供給しておりました
が、電源を外部電源から受電するようにするため、４月３日午前 10 時 03 分から午後０時 16 分、一時的に消防ポンプに切り替えて淡水の注入を行いました。現在は、外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っております。
４号機（定期検査で停止中）
・ ３月 15 日午前６時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認。
・ ３月 31 日、タービン建屋の一部の照明が点灯しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないと考えております。

1

５号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
・ ３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプ（Ｃ）を起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後２時 30 分、原子炉は冷温停止状態となりましたが、３月 23 日午後５時
24 分ごろ、仮設の残留熱除去海水系ポンプの電源を切り替えた際、自動停止しました。
その後、３月 24 日午後４時 14 分頃、交換したポンプを起動し、同日午後４時 35 分頃、原子炉の冷却を再開しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないと考えております。
６号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
・ ３月 19 日午後 10 時 14 分頃、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後７時 27 分、原子炉は冷温停止状態となりました。
・ 代替の残留熱除去海水系ポンプ２台について、３月 25 日午後３時 38 分および午後３時42 分に仮設の電源から本設の電源に切り替えを行いました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないと考えております。
本日の使用済燃料プールの冷却作業
・ ４月５日午後５時 35 分から午後６時 22 分まで、コンクリートポンプ車による４号機への放水を行いました。
・ 今後も使用済燃料プールの状況を確認しながら、必要に応じて放水・注水したいと考えております。
タービン建屋地下の排水作業
・ ４月３日午後１時 55 分、１号機の復水器から復水貯蔵タンクへの移送を開始しました。
・ ４月２日午後５時 10 分頃、２号機の復水器から復水貯蔵タンクへの移送を開始しました。
その他
・ モニタリングカーによる発電所構内（屋外）の放射性物質（ヨウ素等）の測定値が通常値より上昇しており、以下のとおり、原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したと判断しています。
・３月 12 日午後４時 17 分に判断（ＭＰ４付近）
・３月 13 日午前８時 56 分に判断（ＭＰ４付近）
・３月 13 日午後２時 15 分に判断（ＭＰ４付近）
・３月 14 日午前３時 50 分に判断（ＭＰ６付近）
・３月 14 日午前４時 15 分に判断（ＭＰ２付近）
・３月 14 日午前９時 27 分に判断（ＭＰ３付近）
・３月 14 日午後９時 37 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午前６時 51 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午前８時 11 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午後４時 17 分に判断（発電所正門付近）
・３月 15 日午後 11 時５分に判断（発電所正門付近）
2

・３月 19 日午前８時 58 分に判断（ＭＰ５付近）
なお、測定値が 500μSv/h を超過した後、500μSv/h 付近で下降、上昇を繰り返した
場合、同一事象が継続していると考え、改めて原子力災害対策特別措置法第 15 条第１項の規定に基づく特定事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したという判断は行わないこととします。ただし明らかに異常な値が計測され、同一事象でないことが明らかな場合は、速やかに判断するとともにお知らせしてまいります。
・ 放射性物質放出の恐れがあるため、半径 20ｋｍ以内の地域住民に対して国から避難指示が出されており、また半径 20ｋｍから 30ｋｍまでは屋内退避指示が出されています。
・ 使用済燃料プールへの放水および原子炉への注水に使用している消防車は、東京消防庁の他にも各地消防本部＊から 12 台の貸与を受けております。また、新潟市消防局および浜松市消防局からは、大型除染システムの設置、運用に関するご指導を受けております。
＊ 郡山地方広域消防組合消防本部、いわき市消防本部、須賀川地方広域消防本部、米沢市消防本部、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部、宇都宮市消防本部、さいたま市消防局、新潟市消防局
・ ３月 22 日までに１～６号機の外部電源の受電を開始しました。
・ ４月１日午前 11 時 35 分頃、米軍のはしけ船のホース手直し作業のため、岸から船に乗り込む際、作業員１名が海に落下しました｡すぐに周囲の作業員に救助され、けがおよび外部汚染はありませんでしたが、念のため、ホールボディカウンタによる内部取り込みの確認を行います。
・ ４月２日より、集中環境施設の建屋内に溜まった水を４号機のタービン建屋内に移送しておりましたが、４月４日、３号機のトレンチの立坑の水位が４月３日より約 15ｃｍ上昇しており、経路は不明であるものの、４号機のタービン建屋内の水が３号機のトレンチに流れている可能性も否定できないことから、念のため、４月４日午前９時 22 分、４号機のタービン建屋内への移送を停止しました。なお、現在の３号機のトレンチの立坑の水位は、移送停止時の水位から大きな変化はなく、安定しております。
・ ４月２日午前９時 30 分頃、２号機の取水口付近にある電源ケーブルを納めている立坑内に 1000mSv/h を超える水が貯まっていること、および立坑側面のコンクリート部分に長さ約 20ｃｍの亀裂があり、当該部分より立坑内の水が海に流出していることを発見しました。
（４月２日お知らせ済み）
同日中に、当該立坑内にコンクリートを注入しておりますが、海への水の流出量に変化はみられませんでした。
このため、新しい止水方法について検討した結果、吸水ポリマーなどを活用することとし、それに必要な資機材と、止水の専門家を現地へ送り、４月３日、現場確認を行った
後、止水作業を継続実施しております。
また、４月４日午前７時８分から７時 11 分、立坑からトレーサ液を投入し、水の流れの調査を開始しました。さらに、立坑周辺に２カ所の穴を開けてトレーサ液を注入したと
ころ、４月５日午後２時 15 分、トレーサ液が立坑周辺の隙間を通じて亀裂から海へ流出していることを確認しました。このため、４月５日午後３時７分、立坑周辺の穴から凝固剤の注入を開始しました。
・ タービン建屋内には多量の放射性廃液が存在し、特に２号機の廃液は極めて高いレベルの放射性廃液であり、これを安定した状態で保管するには、集中廃棄物処理施設に移送することが必要と判断しました。しかし、同施設内には、現状、１万トンの低レベル放射性廃液が既に保管されており、新たな液体を受け入れるには、現在保管されている低3レベルの廃液を排出する必要があります。また、５号機および６号機では、サブドレンピットに低レベルの地下水が溜まり、建屋の内部に地下水の一部が浸入してきており、原子炉の安全確保上重要な設備を水没させるおそれがあります。このため、極めて高い放射性廃液をしっかりと管理貯蔵するために、集中廃棄物処理施設内に溜まっている低レベルの滞留水（約１万トン）と、５号機および６号機のサブドレンピットに保管されている低レベルの地下水（延べ 1,500 トン）を、原子炉等規制法第 64 条１項に基づく措置として、準備が整い次第、海洋に放出することとしました。
なお、この低レベル滞留水等の海洋放出にともなう影響としては、近隣の魚類や海藻などを毎日食べ続けると評価した場合、成人の実効線量は、年間約 0.6 ミリシーベルトと評価しており、これは、一般公衆が自然界から受ける年間線量（2.4 ミリシーベルト）の４分の１であります。
（４月４日お知らせ済み）
４月４日午後７時３分より、集中廃棄物処理施設内に溜まっている低レベルの滞留水（約１万トン）について、海洋への放出を開始しました。
また、同日午後９時より、５号機および６号機のサブドレンピットに保管されている低レベルの地下水（延べ 1,500 トン）について、海洋への放出を開始しました。
・ 安全の確保に向け全力を尽くしてまいるとともに、引き続き周辺環境のモニタングを継続・監視してまいります。
以 上4