40118

日本建築学会大会学術講演梗概集（中国） 2008年 9 月

実験室における排水管の発生騒音･遮音性能に関する測定方法の検討−その１:検討方法概要−
発生騒音
測定方法

固体音
排水管

正会員
同
同

遮音性能
耐火二層管

○安岡安岡
寺垣博人*1
正人*2
拓志*4

同 高橋 央*1
同 岩瀬 昭雄*3
同 品川 肇*4

1.はじめに近年、建物の高気密化・高遮音化が進み、それに伴っ2.2.1 スピーカ管内放射-近傍音圧式(残響室)
測定概要図を図-1 に示す。測定方法を①〜③に示す。て室内の暗騒音レベルが低下し、これまでに問題にされ①2 つの残響室を隔てた PC 板(厚 200 ㎜)を貫通させて試ていなかった様な小さな音までもが騒音となりつつある。 験体を取付ける。②音源室側の管端部にｽﾋﾟｰｶを絶縁して排水管においても、他の建築材料と同様に遮音対策品が取付ける。受音室側の管端部に吸音材付ｷｬｯﾌﾟを取付ける。

求められている。また、遮音囲いや防振方法も複雑化し③管内部及び管外近傍(30 ㎜)の音圧レベル(15sec,Leq)を騒てきている。

音計で測定し、その音圧レベル差を評価値とする。

しかしながら現在のところ、排水管の遮音性能を比較音源室するための JIS 等による統一された測定方法が確立されて

× ： 管 外 近 傍 (3 0 ㎜ ) 測 定 位 置◎ ： 管 内 ( 中 心 )測 定 位 置

受音室

スピーカ
30 030 030 0② 30 0

おらず、各機関が独自の測定方法で比較試験を実施して30 030 0④ 90 0⑥ 1 50 0いる。その為、測定結果を単純に比較することが非常に油粘土

吸音材困難である。また、排水タワーにおいて流量調整しなが①③ 60 0

管内⑦端部

⑤ 1 20 020 0

ら実排水状況を再現させ、排水管からの放射音等を測定

10 02, 00 0

できる施設も数少なく、測定には多くの時間と費用がか

図-1 ｽﾋﾟｰｶ管内放射-近傍音圧式(残響室)測定概要図

かる。そこで今回、実験室で流水によらないで測定可能

2.2.2 管外ハンマー打撃式
測定概要を図-2 に、測定方法を①〜③に示す。
①ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布製吸音材(32kg/m3)の上に試験体を設置する。②図-2 に示す 6 点の測定点に振動ピックアップを取付ける。③管外の加振点をインパクトハンマーで打撃する。④加振力と振動加速度レベルを分析処理器で測定し、式-(1)を用いて伝達アクセレランス比を求め評価値とする。
a
伝達アクセレランス比 = 10 log 10 ( ) ［dB］･･･(1)式Fa : 振動加速度レベルな排水管の発生騒音･遮音性能測定方法を検討した。併せて排水タワーでの実験も実施し、両測定結果について比較し、代用の可能性について検討を行った。
本報では、検討方法の概要について報告する。
2.排水管試験体及び測定方法
2.1 試験体試験体一覧を表-1 に示す。試験体長さは 2,100 ㎜とした
表-1 排水管試験体№

試験体名

記号 外径(㎜) 内径(㎜) 厚さ(㎜)

1鋳鉄管

CIP

114.4105.44.5

実測値
単位長質量(kg/m)
11.1

2

塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

DVLP

114.4

104.8

4.88.53

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

VP

113.7

100.5

6.63.34

耐火二層管

TP

127.3

100.513.4※

6.0

F : 加振力加振点※耐火二層管の厚さは、被覆管､硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管､空気層の合計厚さ

ｽﾋﾟｰｶ管内放射近傍音圧式(残響室)2345

測定点①30 0

測定点④測定点③3 0030 0

測定点⑥測定点⑤

図-2 管外ハンマー打撃式測定概要図

表-2 測定方法及び評価項目
130 0

2, 10 02.2.1〜2.2.5 に示す。
測定方法名

30 0

測定点②
10 0

2.2 測定方法
検討した測定方法及び評価項目を表-2 に、測定概要を№

×：管外測定位置

30 0

音源

ﾌﾙﾚﾝｼﾞｽﾋﾟｰｶ(Fostex FE103E)
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾊﾝﾏｰ
管外ハンマー打撃式(Endevco 2302-5)
ｽﾋﾟｰｶ管内放射ﾂｲｰﾀｽﾋﾟｰｶ
近傍音圧式(吸音･遮音箱) (Fostex FT48D)
管内鋼球打撃式
鋼球(吸音･遮音箱)(φ10㎜)
流水
排水ﾀﾜｰ式(400㍑/min)

測定項目

評価項目

管内外音圧ﾚﾍﾞﾙ

音圧ﾚﾍﾞﾙ差加振力
伝達ｱｸｾﾚﾗﾝｽ比
振動加速度ﾚﾍﾞﾙ
管内外音圧ﾚﾍﾞﾙ

音圧ﾚﾍﾞﾙ差

管外音圧ﾚﾍﾞﾙ

音圧ﾚﾍﾞﾙ

振動加速度ﾚﾍﾞﾙ 振動加速度ﾚﾍﾞﾙ

注：鋳鉄管については№1,2の測定結果なし

2.2.3 スピーカ管内放射-近傍音圧式（吸音･遮音箱）
測定概要を図-3 に、端部処理状況を写真-1 に、測定方法を①〜③に示す。
①ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布製吸音材(32kg/m3)を充填した吸音･遮音箱を音の回り込みを防止する目的で、排水管の両端に取付ける。②排水管の一端にスピーカを絶縁させて取付け、もう一端に吸音材付キャップを取付ける。③スピーカを音源として、管内部及び管外近傍(10 ㎜)の音圧レベル(5sec,Leq)を騒音計で測定し、その両者の音圧レベル差を求め評価値とする。

Method for laboratory measurement of sound insulation of drainage pipe

YASUOKA Hirohito, YASUOKA Masahito, IWASE Teruo,- Part1 : An outline of method for measurement-

TAKAHASHI Hisashi, TERAGAKI Takuji, SHINAGAWA Hajime―251―

1,50 0

吸音材

スピーカ

10 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 10 0

吸 音 ･遮 音 箱× ： 管 外 近 傍 測 定 位 置 (管 か ら 10㎜ )○ ： 管 内 部 測 定 位 置 (管 中 心 )右 か ら 順 に 1〜 162.2.5 排水タワー式
測定概要図を図-5 に示す。測定方法を①〜⑥に示す。
①1〜9F まで排水管を配管する。②3F 部分に試験体を配管する。④試験体外皮に振動ピックアップを取付ける⑤上層 3 フロアー(7〜9F)から合計 400 ㍑/min の清水を自然落下させる。⑥流量が安定したのを確認し、振動加速度レベル(4sec,Leq)を振動計で測定する。

吸 音 ･遮 音 箱

４Ｆ200

図-3 ｽﾋﾟｰｶ管内放射-近傍音圧式(吸音･遮音箱)測定概要

詳細

2,700

スピーカ
測定位置

1,200

振 動 ﾋﾟ ｯｸ ｱｯ ﾌ ﾟ

吸音材付キャップ

写真-1

吸音･遮音箱内試験体端部処理状況
３Ｆ

ベル測定状況を写真-2 に示す。測定方法を①〜④に示す。

ﾓﾙ ﾀ ﾙ 埋 戻 し

200

2.2.4 管内鋼球打撃式(吸音･遮音箱)
測定概要を図-4 に、鋼球落下方法及び管外近傍音圧レ
図-5 排水タワー式測定概要図①2.2.3 ｽﾋﾟｰｶ管内放射-近傍音圧式(吸音･遮音箱)と同様に排水管の両端に吸音･遮音箱を取付ける。②一方の端部に3.各測定方法の特徴等
各測定方法特徴等を以下に示す。測定結果については吸音材付キャップを取付ける。③管内側にφ10 ㎜の鋼球
次報「その 2 測定結果(1)」「その 3 測定結果(2)」に示す。
(4.07g)を高さ 50 ㎜から自然落下さる。④管外近傍(10 ㎜)での鋼球打撃音の音圧レベル(Lmax)を騒音計で測定する。 ①スピーカ管内放射-近傍音圧式(残響室)
排水管の空気音遮音性能を想定した測定方法である。
1, 50 0吸音材
φ 10㎜ 鋼 球30 030030 030 030 0スラブで隔てられた 2 室間を想定したものである。
②管外ハンマー打撃式
固体音及び空気音を想定した測定方法である。
防音や結露対策で排水管に吸音材を巻付ける場合等には、適用出来ない可能性がある。
× ： 管 外 近 傍 測 定 位 置 (管 か ら 10㎜ )③スピーカ管内放射-近傍音圧式(吸音･遮音箱)
吸 音 ･遮 音 箱
吸 音 ･遮 音 箱
排水管の空気音遮音性能を想定した測定方法である。
省スペースで比較的容易に測定が可能である。
図-4 管内鋼球打撃式(吸音･遮音箱)測定概要④管内鋼球打撃式(吸音･遮音箱)
固体音及び空気音を想定した測定方法である。
省スペースで比較的容易に測定が可能で汎用性が高い。
水と鋼球の音源の相似性を検討する必要がある。
⑤排水タワー式
高さ 50 ㎜
実排水に近い状況を再現できるので最も望ましい測定方法であるが、流量依存性がある。
流量調整しながら測定出来る施設が少ない。
測定状況
写真-2 鋼球落下方法及び音圧レベル測定状況［謝辞］排水タワー式測定において、株式会社 小島製作所にご協力を頂きました。
ここに記して謝意を表します。

*1(財)ﾍﾞﾀｰﾘﾋﾞﾝｸﾞ つくば建築試験研究ｾﾝﾀｰ*1 Center for Better Living, Tsukuba Building Research and Testing Laboratory*2

東京理科大学 工学部 建築学科 教授［工博］*2 Prof., Dept. of Architecture Faculty of Eng., Tokyo University of Science, Dr. Eng.

*3新潟大学 工学部 建設学科 教授［工博］*3 Prof., Faculty of Eng., Niigata University, Dr. Eng.

*4(株)エーアンドエーマテリアル*4 A&A Material. Co.,Ltd―252―