テクニカルインフォメーション

1.

テーマ

日立

該当機種

モニタッチ：V７シリーズ、PLC：EHV

２００６年１０月１１日

EHV CPU との通信
No. TI‑M‑0049‑1

1/7

目的
EHV CPU とシリアル通信、Ethernet 通信する場合の設定手順について説明します。

2.

接続環境
モニタッチ

3.

シリアル通信: V7 シリーズ、 V706 シリーズ＋DU-01

Ethernet 通信: V7i シリーズ、V7 シリーズ+CU-03-2、V706 シリーズ+DU-01

PLC: EHV-CPU128

PLC ツール: Control Editor

PLC の仕様
ポートSERIAL

ポート種別

通信プロトコル

RS‑232C

備考

伝送制御手順 1(1:1)
伝送制御手順 2(1:1)

RS‑422

伝送制御手順 1(1:1)

RS‑422/485

伝送制御手順 2(1:1)
伝送制御手順 1(1:N)
伝送制御手順 2(1:N)

ETHERNET

UDP/IP

ポート 4 つV シリーズは各ポートと 1:1 通信のため最大 4 台接続

4.

PLC の設定■

SERIAL ポート
以下のパラメータで通信する場合
専用プロトコル
信号レベル：RS-232C

ボーレート：57600bps

伝送形式：手順 1（1:1）

1.

パソコンと PLC を USB ケーブルで接続します。

2.

「Control Editor」を起動します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション■

No. TI‑M‑0049‑1

2／7

3.

［ツール］→［CPU 設定］→［シリアル通信設定］を選択し、［CPU 通信設定］ダイアログを設定します。

4.

PLC の電源を入れ直します。

ETHERNET ポート
以下の設定で接続する場合
IP アドレス：172.16.200.178

サブネットマスク：255.255.0.0

ポート No.

：3004

プロトコル：UDP/IP

1.

パソコンと PLC を USB ケーブルで接続します。

2.

「Contorl Editor」を起動します。

3.

［ツール］→［CPU 設定］→［IP アドレス設定］を選択し、IP アドレスを設定します。

4.

［ツール］→［CPU 設定］→［イーサネット通信（タスクコード）設定］を選択し、ポート No.とプロトコルを設定します。

V7 と通信するポートのプロトコルは必ず UDP/IP に設定します。

5.

PLC の電源を入れ直します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
5.

No. TI‑M‑0049‑1

V-SFT、V7 設定■シリアル通信の場合
1.

［システム設定］→［PLC タイプ選択］で、「HIDIC-EHV」を選択します。

2.

［システム設定］→［通信パラメータ］で、ボーレートと信号レベルを選択します。

必ず PLC 側の設定と合わせます。
ボーレート：57600BPS
信号レベル：RS232C

3.

［細かい設定］タブを選択し、伝送形式を選択します。

必ず PLC 側の設定と合わせます。
伝送形式：手順 1 局番なし
その他のパラメータ
データ長：7 ビット
ストップビット：1
パリティ：偶数は PLC の仕様が固定です。
変更しないでください。

送信遅延時間は 2ms 以上の設定をお奨めします。

4.

画面データを転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

3／7

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0049‑1

4／7■Ethernet 通信の場合
1.

［システム設定］→［PLC タイプ選択］で、「HIDIC-EHV(Ethernet)」を選択します。

2.

［システム設定］→［ネットワークテーブル設定］でネットワークテーブル編集を開き、PLC と V７を登録します。

V7
IP アドレス：172.16.200.117
ポート No.
：10000PLC
IP アドレス：172.16.200.178
ポート No.
：3004（PLC 側で設定した IP アドレス、ポート No.を正しく設定する）

3.

［システム設定］→［通信パラメータ］で、接続先の PLC を選択します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

4.

No. TI‑M‑0049‑1

5／7

V7 本体のネットワーク No.設定を行います。本体の操作でネットワーク No.設定をする場合はここで設定せず、「手順 5」へ進みます。
［システム設定］→［本体設定］で［本体設定］ダイアログが表示されます。
［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］タブで V7 が登録されているネットワークテーブル No.を設定します。

5.

画面データを転送します。
V7 本体のネットワーク No.設定を本体で行います。「手順 4」の「IP ｱﾄﾞﾚｽ設定」でネットワークテーブルNo.を設定した場合は必要ありません。

「ローカルメイン」画面から［Ethernet］スイッチで、「Ethernet」画面に入ります。［IP アドレス設定］スイッチを押します。スイッチ上の文字が［IP アドレスをネットワークテーブルから選択する］に変わり、ネットワークテーブル No.を選択できる状態になります。

［+/-］スイッチで V7 に割り当てたネットワークテーブル No.を設定し、［設定完］スイッチを押します。
［戻る］スイッチで「ローカルメイン」画面に戻ります。

以上で V7 の設定は終了です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション
6.

No. TI‑M‑0049‑1

6／7接続◆

ＲＳ‑２３２Ｃ◆

Ｖシリーズ

PLC

D‑sub 25pin(Male:凸)

MJ8pinピン No. 信号名

ピン No. 信号名

1FG

1SG

2SD

3ER

3RD

5SD

5CS

6RD

7SG

7DR

8RS

PLC

SERIAL＊ツイストシールド線使用◆SERIAL

ＲＳ‑４２２PLC モジュール正面図
SERIAL PORT
18ピン No.の向きに注意◆Ｖシリーズ
D‑sub 25pin(Male:凸)

MJ8pinピン No. 信号名

ピン No. 信号名

1FG

1SG

7SG

4TX

12+SD

5TXN

13‑SD

6RXN

14+RS

7RX

17‑RS18‑CS

19+CS

24+RD

25‑RD

PLC モジュール正面図
SERIAL PORT
18ピン No.の向きに注意＊ツイストシールド線使用
伝送制御手順 1 局番なしの場合
14‑19、17‑18 の短絡が必要です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション◆ＲＳ‑４８５

No. TI‑M‑0049‑1

◆

Ｖシリーズ

◆PLC

SERIALD‑sub 25pin(Male:凸)

MJ8pinピン No. 信号名

ピン No. 信号名

1FG

1SG7

SG

4TX

12+SD

5TXN

13‑SD6RXN

14+RS

7RX

17‑RS

18‑CS

19+CS

24+RD

25‑RDEthernet

7／7

PLC モジュール正面図
SERIAL PORT
18ピン No.の向きに注意＊ツイストシールド線使用
伝送制御手順 1 局番なしの場合
14‑19、17‑18 の短絡が必要です。

◆市販の LAN ケーブルをご使用下さい。
※

モニタッチと PLC を１：１で接続する場合はクロスタイプの LAN ケーブル、HUB を介して接続する場合はストレートタイプの LAN ケーブルをご使用下さい。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076‑274‑5130 FAX：076‑274‑5208

Hakko Electronics Co., Ltd.