■仕様一覧項

もしもの時に頼れる暮らし。
身の周りの電気を活用し、低コストで停電に備える。

■外形寸法

目

内容

分電盤セット品番

ENS01

製品名

エネシフト（非常用負荷 電源切替盤）

定格周波数50/60Hs

分電盤本体品番ENS20N-SP

単相二線式 AC100V

定格電圧5W未満

定格消費電力優先①100V/20A 優先②優先③100V/15A※

定格入力

AC100V/20A

定格周波数50/60Hz

相線式
分岐ブレーカー 系統数
2P1E
定格

前面

単相二線式AC100V
5系統

AC100V/20A

サーキットプロテクタ 定格

AC100V/15A

相線式

出力428mm

1系統325mm機能付）

単相二線式

単相二線式AC100V

系統数

5系統

定格（5系統合計） 2.0kVA（AC100V/20A）
定格周波数

形状

外形寸法

使用温度範囲50/60Hz4×径4.5
木ねじ378（取付ピッチ）

W428mm×H325mm×D124mm
4.5kg

周囲温度−５〜40℃

使用湿度

湿度90%RH以内（湿度変化で結露しないこと）
特許第7045091号※接続する電源の出力に因ります。

■本体セット品 セット品番 :ENS01
非常用負荷 電源切換盤（ENS20N-SP）

エネシフトがあれば、停電しても…

（扉開D407mm）

重量280（取付ピッチ）

ブ レー カ ー

相線式
主幹
ブレーカー 系統数
2P2E
定格（漏電遮断屋外電源用接続ケーブル
アースケーブル（IBSM11）

中継用アース端子 M5×2
差込式端子 5P

屋外電源入力BOXスリム（PMIB03）
W75×H185×D56.5

蓄光式コンセントシール（CHI06）

（407）

6枚入

12430

側面309

オプション品

非常用コンセントカバー（RDS4000W）

停電時接続ユニット（PMUK01）

W70×H140×D18.5

太陽光モジュール

パワーコンディショナー

優先③

サーキット
プロテクタ

出力

ブレーカー20A

非常用負荷⑤屋外電源入力
ボックススリム優先②15A

非常用負荷④発電機または100V
コンセント付自動車

優先①15A

非常用負荷③住宅分電盤

非常用負荷②

電力会社

非常用負荷①■配線図（推奨電源例）※非常用負荷①〜⑤の合計容量は、電源の出力容量に応じた負荷容量にてご使用ください。

例）自動車のACコンセント100V15Aから給電中→1,500W以下の負荷容量
太陽光自立コンセント 100V15Aから給電中→1,500W以下の負荷容量〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 5-12-6 TEL:042-851-3841

https://www.smartpowersystem.co.jp/●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カタログ発行 2023年7月 0718 -K01-T500

製品カタログもしものときの停 電に備える暮らし

エネシフトは停 電すると、太陽光発電システムからHV車･EV車･PHEV車 ※1から発電機から

停電時

蓄電池から太陽光発電システムや※1：AC100V1500Wコンセントついている自動車に限ります。

接続した電気を自動的に宅内に供給するシステムです。
Point

1

屋外電源などから様々な回路へ電 気供給

車や太陽光発電システム以外にも、様々な電源から電気を供給できます。

シャワーが使える！※4

スマホが使える！

照明が使える！

テレビ、PCが使える！

太陽光発電だけでは、停電時1か所のコンセントしか使えないって、知りませんでした。

太陽光発電システム
自立運転出力AC100V15Aコンセント付自動車

正弦波インバータ
100V発電機（HV車・EV自動車・PHEV車など）

ポータブル蓄電池

給電可能な電源

通電時

扇（温）風機が使える！

優先回路

※2

2.0kVA（100V/20A） 停電時 １.5kVA（100V/15A）まで設備機器自立※２ 優先①電力会社からの給電中は2.0kVA(100V/20A)までご使用いただけます。
優先②および優先③からの給電中は、最大1.5kVA(100V/15A)までですが、各種電源の出力容量にあわせてご指示ください。

Point

2

突然の停電にも停 電 時、復旧時の切替は、エネシフトが自動で行います。※3系統

コンセントを差し替えずに自動で切り替わってくれるのは便利だね。

切替スイッチなどの操作を必要としません。停電したら、エネシフトが自動で接続した電気の供給元を切替えるので、簡単にお使いいただけます。
※3：太陽光発電や屋外電源BOXから電気を供給する際、レバーやスイッチの操作は不要で自動で切り替わります。停電復旧後も自動で切り替わります（屋外電源BOXより電気を供給する場合は、ケーブルの接続と機器の電源作動が必要です）
。

Point

3

3

優先回路

1

電力会社

冷蔵庫が使える！

パワーコンディショナ

外部

非常用コンセントコンセントにシールを貼付してください

停 電 時に電気を使える場所が広がります。※4

例えば太陽光発電システムのみ導入した場合、停電時に使えるコンセントは通常1カ所のみとなります。

分電盤

エネシフトがあれば、太陽光発電システムや、100Vコンセント付自動車や発電機などの電気を、優先回路宅内の様々な場所で使えるようになります。

屋外電源※4：停電時に使える電気回路をあらかじめ5回路合計2.0kVA以下・100Vで回路設定してください。ただし、優先②および③からの電気供給中は、電源の出力に合わせて使用量を抑えてください。※4：ガス給湯器の場合（エコキュートはご利用できません）。

太陽光発電システムのみの場合

AC100V/15A
発電機・ポータブル蓄電池など

太陽光＋エネシフトの 場合

コンセント一ヶ所のみ

スマホ充電、テレビやPC、各照明
ガス給湯器※エコキュートは200Vのため使用できません

屋内PCSの場合

屋外PCSの場合

冷蔵庫

ウォシュレット

災害時でも食品が腐らず食事が可能

TV・ルーター
非常用コンセント

非常用コンセントその他リビング・ダイニング ・脱衣室・階段・廊下／照明（使える箇所は案件によって異なります。）

AC100V/15A
HV車・EV車・PHEV車

屋外電源入力BOX
スリム

シャワーも使えるなんて知りませんでした。

情報源であるTV・ルーター用
コンセント

停電時の使用を加味し、綿密な回路設計を行う事を前提としたエネシフト。同じ出力でも、様々な負荷で使用可能。
自立運転コンセント

2主寝室コンセント1箇所

エネシフト（以下、本製品）は、電力ラインの自動切り替え器です。戸建て住宅へご採用の場合、接続する電源の構成は、以下を推奨しております。
優先①電力会社、優先②屋外電源、優先③設備機器自立
非常時の電力安定性については、接続された電源と、使用いただく電気機器に依存しています。通常時は電力会社からの電気を優先的に使用し、停電時には自動的に屋外電源入力（100Vコンセント付自動車またはインバーター発電機100V）または、太陽光発電の自立出力（100V）のいずれかが負荷回路に供給される仕組みになっています。また、停電が復帰した場合は自動的に電力会社からの電気に切り替わります。電力会社の電気、屋外電源、太陽光発電自立電源の全ての電気が供給された場合の優先順位は、①電力会社の電気、②屋外電源、③太陽光発電自立電源となっています。
※安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。