 アナログ入力モジュール___________________
はじめに

AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES71346JD00-0CA1)
1___________________
文書へのご案内2___________________
製品概要
SIMATICET 200SP
アナログ入力モジュール
AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF(6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル

3___________________
接続
4___________
パラメータ割り付け/アドレ
ス指定
割り込み、エラーおよびシ
ステムメッセージ

56___________________
技術データ
A___________________
パラメータデータセット

03/2012
A5E31290407-AA

法律上の注意
法律上の注意警告事項
本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ
ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注
意事項には表示されません。
危険
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
警告
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
注意
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サイン付き）。
注意
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サインなし）。
通知
回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します（安全警告サインなし）。
複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い（番号の低い）事項が表示されることになっています。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者
本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該
製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

シーメンス製品を正しくお使いいただくために
以下の事項に注意してください。
警告
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

商標®マークのついた称号はすべて Siemens AG の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

免責事項
本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。 記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ドイツ

A5E31290407-AAⓅ 07/2012 変更する権利を留保

Copyright © Siemens AG
2012.
無断複写・転載を禁じます

はじめに

本書の目的
この技術マニュアルは、システムマニュアル『ET 200SP分散型I/Oシステム』を補足します。 ET 200SPの一般的な機能は、システムマニュアルET 200SP 分散型 I/O システ
ム (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58649293)で説明しています。
このデバイスマニュアルとシステムマニュアルに記載されている情報を利用すると、ET 200SP システムをコミッショニングすることができます。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

3

はじめに

4

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA目次
はじめに ...........................................................................................................................................3
1

文書へのご案内.................................................................................................................................72

製品概要 ...........................................................................................................................................9
2.1

3

4

5

6

接続 ................................................................................................................................................13
3.1

ピン割り付け...................................................................................................................... 133.2回路概略図 ......................................................................................................................... 143.3

測定トランスデューサの接続............................................................................................. 14

パラメータ割り付け/アドレス指定 .................................................................................................15
4.1

測定タイプ ......................................................................................................................... 154.2

測定範囲............................................................................................................................. 20

4.3

パラメータ ......................................................................................................................... 22

4.4

パラメータの定義............................................................................................................... 30

4.5

アドレス空間...................................................................................................................... 33

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ .................................................................................35
5.1

ステータスおよびエラー表示............................................................................................. 35

5.2

診断メッセージ .................................................................................................................. 37

5.3

割り込み............................................................................................................................. 38

技術データ......................................................................................................................................41
6.1

A

AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-線式 HF のプロパティ ........................................................................ 9

技術データ ......................................................................................................................... 41

パラメータデータセット.................................................................................................................47
A.1

パラメータデータセットの設定および構造 ....................................................................... 47

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

5

目次

6

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

1

文書へのご案内概要
以下のセクションでは、アナログ入力モジュール AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF を使用する際に必要な上記以外の文書の概要を示します。

アナログ入力モジュール AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF を備えた分散型 I/O システム ET 200SP の文書
$,(763%DVH8QLWV

図 1-1




システム構造の例

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

7

文書へのご案内

表 1- 1

アナログ入力モジュール AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF を備えた分散型 I/O シス
テム ET 200SP の文書

番号

コンポーネ
ント

文書

最も重要な内容①

AI

ET 200SP 製品情報

アナログ値の表示(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58650430)

②

システム

ET 200SP 分散型 I/O システム

• 利用計画(http://support.automation.sieme • 取り付け
ns.com/WW/view/en/58649293)• 接続システムマニュアル• コミッショニング③

BaseUnit

デバイスマニュアルET 200SP

技術仕様

BaseUnit(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58532597/
133300)8

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

2

製品概要
2.1

AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-線式 HF のプロパティ

注文番号
6ES7134-6JD00-0CA1

モジュールの外観

図 2-1

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF モジュールの外観

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

9

製品概要
2.1 AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-線式 HF のプロパティ
プロパティ●

4 つの入力– 抵抗温度計– 抵抗の測定– 熱電対– 電圧測定●入力範囲(パラメータ化可能)– 抵抗温度計： Pt 100; Ni 100; Ni 120; Pt 200; Ni 200; Pt 500; Ni 500; Pt 1000;
Ni 1000; Cu 10; LG-Ni 1000; 最大分解能 16 ビット、符号を含む– 抵抗の測定： 150 Ω; 300 Ω; 600 Ω; 3000 Ω; 6000 Ω; PTC; 最大分解能 15 ビット– 熱電対： タイプ E, N, J, K, L, S, R, B, T, C, U, TXK, 分解能 16 ビット、符号を含む– 電圧測定： ± 50 mV; ± 80 mV; ± 250 mV; ± 1 V; 分解能 16 ビット、符号を含む●

3 線式接続でのケーブル抵抗の自動補正●

TC 測定での温度補正●

電源電圧 L+ から電子的に絶縁●センサ特性曲線の直線化●

許容共通モード電圧： 10 VSS●

チャンネルベースでプログラム可能な診断●

サポートされている機能– I&M 識別データ– ファームウェア更新– RUN モードでの設定

10

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

製品概要
2.1 AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-線式 HF のプロパティ
付属品
以下のコンポーネントをモジュールで使用できます：●

ラベル用ストリップ●

色識別ラベル●

基準識別ラベル●

シールドコネクタ

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

11

製品概要
2.1 AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-線式 HF のプロパティ

12

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

3

接続
3.1

ピン割り付け一般的な端子割り付け
表 3- 1

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF のピン割り付け

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)のピン割り付け
端子

割り付

端子

け

割り付

BaseUnit1 カラーコード

説明

け

ラベル

1

M0+

2

M1+

3

M2+

4

M3+

5

M0-

6

M1-

7

M2-

8

M3-

9

IC0+

10

IC1+

11

IC2+

12

IC3+

13

IC0-

14

IC1-

15

IC2-

16

IC3-

L+

DC24V

M

M

RTD 2 線接続

• Mn+: 測定リード(正)、チャン
ネル n

A0

---

A1

• Mn-: 測定リード(負)、チャンネ
ルn• ICn+: 定電流ライン(正)、チャ
ンネル n• ICn-: 定電流ライン(負)、チャンネル n

RTD 3 線接続

RTD 4 線接続

TC

0Q

0Q

0Q

0Q

0 Q

0 Q

0 Q

0 Q

, &Q

, &Q
, &Q

1

システムマニュアル『ET 200SP 分散型 I/O システム』も参照

下記も参照
ET 200SP 分散型 I/O システム
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58649293)

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

13

接続
3.2 回路概略図

3.2

回路概略図

回路概略図

ክአኌኴዉዙዐክኖ



(763ክአኌኴዉዙዐክኖ
㘴倩

$'8

08;






0 DQD

/
0

08;
␔捷⪉䄥
㘴䍈










%83$[[[7%3[[[$

図 3-1

3.3

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF の回路概略図

測定トランスデューサの接続

抵抗測定の 3 つの方法●

4 線接続： 定電流は、接続 IC+ および IC- を通じて、抵抗温度計/抵抗器に供給されます。 抵抗温度計/抵抗器の電圧上昇は、接続 M+ および M- を通じて測定されます。
こうして、4 線式接続によって非常に正確な測定が行われます。

●

3 線接続： 定電流は、接続 IC+ および M- を通じて、抵抗温度計/抵抗器に供給されます。 抵抗温度計/抵抗器の電圧上昇は、接続 M+ および M- によって測定されます。
ライン抵抗は補正されます。 こうして、3 線式接続によって非常に正確な測定が行
われます。

●

14

2 線接続： 2 線接続では、測定結果の正確性の低下を予想しなければなりません。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

4

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.1

測定タイプ

測定タイプ
以下の表には、それぞれの測定タイプに対して設定できる温度係数と測定範囲が一覧されています：
表 4- 1

測定タイプ

測定タイプ

温度係数

測定範囲

無効

–

–

抵抗器 4 線式トランスデューサ–

150 Ω / 300 Ω / 600 Ω / 3 kΩ / 6 kΩ

抵抗器 2 線式トランスデューサ–

PTC

熱抵抗 3 線式トランスデューサ

Cu 0.004271

Cu 10 気候範囲/

抵抗器 3 線式トランスデューサ
抵抗器 2 線式トランスデューサ

Cu 10 標準範囲
熱抵抗 4 線式トランスデューサ

Pt 0.003850 / Pt 0.003916 /Pt 100 気候範囲/

熱抵抗 3 線式トランスデューサ

Pt 0.003902 / Pt 0.003920 /Pt 100 標準範囲/

Pt 0.00385055

Pt 200 気候範囲/

熱抵抗 2 線式トランスデューサ

Pt 200 標準範囲/
Pt 500 気候範囲/
Pt 500 標準範囲/
Pt 1000 気候範囲/
Pt 1000 標準範囲

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

15

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.1 測定タイプ

測定タイプ

温度係数
Ni 0.006180 / Ni 0.006720

測定範囲
Ni 100 気候範囲/
Ni 100 標準範囲/
Ni 120 気候範囲/
Ni 120 標準範囲/
Ni 200 気候範囲/
Ni 200 標準範囲/
Ni 500 気候範囲/
Ni 500 標準範囲/
Ni 1000 気候範囲/
Ni 1000 標準範囲

Ni 0.005000

Ni 1000 気候範 2
Ni 1000 標準範囲 2

熱電対E, N, J, K, L, S, R, B, T, C, U, TXK

電圧±50 mV, ±80 mV, ±250 mV, ±1 V

1プリセットされた温度係数はヨーロッパで有効です。

2

Siemens Building Ltd (Landis & Stäfa)製のセンサ LG-Ni 1000

Cu10 センサの使用●

パラメータ割り付けで「熱抵抗(3 線式トランスデューサ)」と「Cu10」を選択します。

●

Cu10 センサを 3 線接続技術に配線します。

●

動作中、ケーブル抵抗が無くなったケーブル抵抗の自動補正が行われます。
注記
Cu10 による最適なケーブル補正を保証するために、以下を守ってください：• 正確な測定ができるのは、Cu10 センサへの正定電流ラインのケーブル抵抗と負測定ラインのケーブル抵抗が同一である場合だけです。
• 推奨： 測定ラインは、可能な限り短くします。
• 使用する方法によって、抵抗値が異なる場合もあります。

16

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.1 測定タイプ
PTC 抵抗器の使用
PTC は、温度のモニタリングおよび/または複雑なドライブやトランスの配線のデバイ
スの熱保護として最適です。
●

パラメータ割り付けで「熱抵抗(2 線式トランスデューサ)」と「PTC」を選択します。

●

PTC を 2 線接続技術に接続します。

●

DIN/VDE 0660、パート 302 に準拠の PTC 抵抗器、タイプ A (PTC サーミスター)を使用します。

●「アンダーフロー」診断が有効であれば、短絡を示す 18 Ω 未満の抵抗値に対して「下限違反」診断メッセージが生成されます。

●

PTC 抵抗のセンサデータ:

表 4- 2PTC 抵抗器の使用

プロパティ

技術仕様

コメント

切り替えポイン温度上昇の場合の動作

ト550 Ω 未満

正常範囲:
• SIMATIC S7: ビット 0 = "0"、ビット 2 = "0"(PII で)550 Ω～1650 Ω

事前警告範囲：• SIMATIC S7: ビット 0 = "0"、ビット 2 = "1"(PII で)1650 Ω 超過

アドレス指定可能範囲：• SIMATIC S7: ビット 0 = "1"、ビット 2 = "0"(PII で)温度下降の場合の動作
750 Ω 超過アドレス指定可能範囲：• SIMATIC S7: ビット 0 = "1"、ビット 2 = "0"(PII で)750 Ω～540 Ω

事前警告範囲：• SIMATIC S7: ビット 0 = "0"、ビット 2 = "1"(PII で)アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

17

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.1 測定タイプ

プロパティ

技術仕様
540 Ω 未満

コメント
正常範囲:
• SIMATIC S7: ビット 0 = "0"、ビット 2 = "0"(PII で)短絡に対する応答18 Ω 未満• SIMATIC S7: ビット 7 (EB x+1) = "1"、ビット 0 = "0" およびビット 2 = "0"(RRT-5) °C

最大 550 Ω

TNF = センサの定格応答温度(RRT+5) °C

最小 1330 Ω(DIN/VDE 0660 に準拠)

(RRT+15) °C

最小 4000 Ω

測定電圧/

最大 7.5 V1

PTC での電圧
123 kΩ 未満●SIMATIC S7 でのプロセスイメージ入力(PII)の割り付け,%[           䂻⸩ሺቂ䂸ㄵሯ㉫䷣⊳ቫቭₚቊሥቮ䂻⸩ሺቂ䂸ㄵሯ㉫䷣⊳␔ቊሥቮ䂻⸩ሺቂ䂸ㄵሯℚⓜ巵⛙乓⦁⮥ቊሥቮ䂻⸩ሺቂ䂸ㄵሯℚⓜ巵⛙乓⦁␔ቊሥቮ

,%[             䩼俰ቍሺ
䩼俰

図 4-1

●

プロセスイメージ入力(PII)の割り付け

プログラミングに関する注記
通知
プロセスイメージの評価に関連するのはビット 0+2 だけです。 たとえば、ビット
0+2 によって、モーターなどの温度をモニターできます。
プロセスイメージ入力のビット 0+2 は保存できません。 設定中、モーターの始動が制御されることを観察してください(確認によって)。
ビット 0+2 は同時に設定することはできません。1 つずつ設定します。
I/O モジュールの電源電圧の低下、接続されていない I/O モジュールの測定リードの断線や短絡は測定できないので、安全上の理由から、常にAI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF の診断入力を評価してください。

18

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.1 測定タイプ
例
下の図は、温度曲線と関連するスイッチングポイントを示しています。
5>˖@










7>r&@
㷲デ乓⦁

図 4-2ℚⓜ巵⛙乓⦁

ቿኦዉኖ㖖⸩♾厌乓⦁ℚⓜ巵⛙乓⦁

㷲デ乓⦁䩼俰

事前警告ゾーンがある温度曲線

補正スロットによる熱電対の補正。
アナログ入力モジュールAI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HFの誤差限界(技術データ (ページ 41)章を参照)に加えて、補正スロットの精度も考慮する必要があります。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

19

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.2 測定範囲

4.2

測定範囲

測定範囲
アナログ入力モジュール AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF には、以下の測定範囲がありま
す：
表 4- 3

測定範囲

測定タイプ

測定範囲

分解能

抵抗温度計

Pt 100

最大 16 ビット、符号を含Ni 100むNi 120
Pt 200Ni 200Pt 500Ni 500
Ptv1000
Ni 1000
LG Ni 1000
Cu 10
抵抗の測定

150 Ω

最大 15 ビット

300 Ω
600 Ω
3 kΩ
6 kΩ
PTC

20

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.2 測定範囲

測定タイプ

測定範囲

分解能

電圧

± 50 mV

16 ビット、符号を含む± 80 mV± 250 mV
±1V
熱電対

タイプ E

16 ビット、符号を含む

タイプ N
タイプ J
タイプ K
タイプ L
タイプ S
タイプ R
タイプ B
タイプ T
タイプ C
タイプ U
タイプ TXK
測定範囲の表、ならびにオーバーフロー、オーバーレンジなどはET 200SP 製品情報
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58650430)にあります。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

21

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

4.3

パラメータ

GSDML ファイルパラメータ
表 4- 4

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-線式 HF (GSDML ファイル)のパラメータ

パラメータ

値の範囲

診断

• 無効

電源電圧 L+ な

• 有効

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設
定

無効

あり

チャンネ
ル1

し
診断

• 無効

基準接点

• 有効

診断

• 無効

無効

あり

ル
無効

あり

オーバーフロー • 有効
診断

無効

あり

アンダーフロー • 有効
• 無効

断線

• 有効

チャンネ
ル

• 無効

診断

チャンネ

チャンネ
ル

無効

あり

チャンネ
ル

測定タイプ/範囲 • 無効
• 電圧 +/- 50 mV

熱抵抗(4 線式 あり

チャンネ

トランスデュルーサ) Pt 100• 電圧 +/- 80 mV

標準範囲• 電圧 +/- 250 mV• 電圧 +/- 1 V• 抵抗器(4 線式トランスデューサ) 150 Ohm• 抵抗器(4 線式トランスデューサ) 300 Ohm• 抵抗器(4 線式トランスデューサ) 600 Ohm• 抵抗器(4 線式トランスデューサ) 3 kOhm
• 抵抗器(4 線式トランスデューサ) 6 kOhm

22

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設定

• 抵抗器(3 線式トランスデューサ) 150 Ohm• 抵抗器(3 線式トランスデューサ) 300 Ohm• 抵抗器(3 線式トランスデューサ) 600 Ohm• 抵抗器(3 線式トランスデューサ) 3 kOhm
• 抵抗器(3 線式トランスデューサ) 6 kOhm
• 抵抗器(2 線式トランスデューサ) 150 Ohm• 抵抗器(2 線式トランスデューサ) 300 Ohm• 抵抗器(2 線式トランスデューサ) 600 Ohm• 抵抗器(2 線式トランスデューサ) 3 kOhm
• 抵抗器(2 線式トランスデューサ) 6 kOhm
測定タイプ/範囲 • 抵抗器(2 線式トランスデューサ) PTC

熱抵抗(4 線式 あり• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 100 気候 トランスデューサ) Pt 100
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 200 気候

チャンネ
ル

標準範囲

範囲
• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 500 気候
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 1000 気
候範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 100 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 200 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 500 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 1000 気
候範囲

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

23

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設定

• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 100 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 200 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 500 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 1000 気
候範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 100 標準
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 200 標準
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 500 標準
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Pt 1000 標
準範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 100 標準
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 200 標準
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 500 標準
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Pt 1000 標
準範囲
測定タイプ/範囲 • 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 100 標準 熱抵抗(4 線式 あり
トランスデュ

範囲

チャンネル• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 200 標準 ーサ) Pt 100
標準範囲
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 500 標準
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Pt 1000 標
準範囲

24

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設定

• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 100 気候
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 120 気候
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 200 気候
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 500 気候
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 1000 気
候範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 100 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 120 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 200 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 500 気候
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 1000 気
候範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 100 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 120 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 200 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 500 気候
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 1000 気
候範囲

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

25

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設定測定タイプ/範囲 • 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 100 標準 熱抵抗(4 線式 あり
トランスデュ
範囲

チャンネル• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 120 標準 ーサ) Pt 100
標準範囲
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 200 標準
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 500 標準
範囲• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) Ni 1000 標
準範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 100 標準
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 120 標準範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 200 標準
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 500 標準
範囲• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Ni 1000 標
準範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 100 標準
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 120 標準範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 200 標準
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 500 標準
範囲• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) Ni 1000 標
準範囲

26

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

パラメータ

値の範囲

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設定

• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) LG Ni 1000
気候範囲
• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) LG Ni 1000
気候範囲
• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) LG Ni 1000
気候範囲
• 熱抵抗(4 線式トランスデューサ) LG Ni 1000
標準範囲
• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) LG Ni 1000
標準範囲
• 熱抵抗(2 線式トランスデューサ) LG Ni 1000
標準範囲
測定タイプ/範囲 • 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Cu 10 気候 熱抵抗(4 線式 あり
範囲

トランスデュ

チャンネル• 熱抵抗(3 線式トランスデューサ) Cu 10 標準 ーサ) Pt 100
標準範囲
範囲• 熱電対タイプ B (PtRh-PtRh)• 熱電対タイプ N (NiCrSi-NiSi)• 熱電対タイプ E (NiCr-CuNi)• 熱電対タイプ R (PtRh-Pt)• 熱電対タイプ S (PtRh-Pt)• 熱電対タイプ J (Fe-CuNi)• 熱電対タイプ L (Fe-CuNi)• 熱電対タイプ T (Cu-CuNi)• 熱電対タイプ K (NiCr-NiAl)• 熱電対タイプ U (Cu-CuNi)• 熱電対タイプ C (WRe-WRe)• 熱電対 TXK

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

27

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設定

• Pt 0.00385055

Pt

あり• Pt 0.003916

0.00385055

パラメータ

温度係数

値の範囲

チャンネ
ル

• Pt 0.003902• Pt 0.003920• Pt 0.003850• Ni 0.006180• Ni 0.006720• LG Ni 0.005000• Cu 0.00427
平滑化

• なし

なし

あり

チャンネ
ル

• 弱
• 中
• 強
50 Hz

外乱周波数抑制 • 60 Hz

あり

チャンネ
ル

• 50 Hz2• 16.6 Hz
温度単位• 摂氏温度

摂氏温度

あり

チャンネ
ル

• 華氏温度• ケルビン
基準接点• 基準チャンネル動作なし

基準チャンネ• モジュールの基準チャンネル

ルモードなしあり

チャンネル• 内部基準接点• グループ 0 の基準チャンネル• 固定基準温度
ハードウェア割 • 無効
り込み上限 2

28

あり

• 有効

チャンネ
ル

• 有効

ハードウェア割 • 無効
り込み上限 1

無効

無効

あり

チャンネ
ル

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.3 パラメータ

パラメータ

値の範囲

ハードウェア割 • 無効
り込み下限 1

デフォルト

RUN モー 効率範囲
ドでの設
定

無効

あり

ル

• 有効

ハードウェア割 • 無効
り込み下限 2

• 有効

上限 2

• 値

チャンネ

無効

あり

チャンネ
ル

8500

あり

チャンネ
ル

上限 1

• 値

8500

あり

チャンネ
ル

下限 1

• 値

-2000

あり

チャンネ
ル

下限 2

• 値

-2000

あり

チャンネ
ル

供給電圧入力が • なし
ある BaseUnit

なし

なし

• あり

1

診断電源電圧 L+ なし： モジュール毎の認識またはチャンネル毎の通知

2

外乱周波数抑制: 400 Hz でのノイズは、自動的に 50 Hz に対するフィルタリングに含まれます。

モジュー
ル

注記
使用されないチャンネル
モジュールのサイクルタイムを改善するためのパラメータ割り付けで、「無効」で未使用のチャンネル。
無効なチャンネルは、必ず 7FFFH を返します。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

29

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.4 パラメータの定義
温度係数
温度係数（α-value)の訂正係数は、温度が 1 C 上昇した時に、特定の物質の抵抗が変化する量で示されます。
温度係数は、物質の化学組成に依存します。 ヨーロッパでは、センサのタイプ毎に １つの値(プリセット値)だけを使用します。
追加の値によって温度係数のセンサ固有の設定が可能となり、結果的により精度が向上
します。

4.4

パラメータの定義

電源電圧 L+なし診断
電源電圧 L+ の欠落や不足に関する診断メッセージを可能にします。

基準接点診断これが「熱抵抗 Pt100 気候範囲摂氏」として設定されている場合は、内部温度センサ(BU..T)、グループ 0 の基準チャンネルまたは I/O モジュールのチャンネル 0 を備えた
BaseUnit を、TC 測定の基準接点として使用できます。
可能な設定は以下のとおりです：
表 4- 5

RTD チャンネル

設定

詳細

基準チャンネル動作なし

チャンネル 0 での温度値は、モジュール全体の基準値として使用できます。

グループ 0 の基準チャンネル

チャンネルは、グループ 0 の基準接点温度のトランスミッターとして機能します。配分は、インターフェースモジュールを通じて行われます。

30

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.4 パラメータの定義
表 4- 6

TC チャンネル

設定

詳細モジュールの基準チャンネル対応する TC チャンネルは、同じモジュールのチャンネル 0 を基
準接点温度として使用します。 これは、必ず「熱抵抗 Pt 100 気候
範囲摂氏」および「基準チャンネル動作なし」としてパラメータ化される必要があります。そうしないと、診断基準接点がトリガされます。

内部基準接点

基準接点温度は、BaseUnit の内部温度センサから読み取られます。 診断基準接点は、BaseUnit の偽タイプによってトリガされます。

グループ 0 の基準チャンネル「TC」(熱電対...)の設定では、チャンネルはグループ 0 の基準接点温度のレシーバーとして機能します。
温度の補正はありません。 0 C の許容基準接点温度で直線化が行

固定基準温度われます。

注記
共有デバイスと「グループ 0 の基準チャンネル」
グループ 0 の基準接点温度のトランスミッターとレシーバーが異なる I/O コントローラに割り付けられている場合は、温度補正が故障なく動作するために両方の I/O コントロ
ーラが I/O デバイスとのデータ通信を行う必要があります。

オーバーフロー診断
測定値がオーバーレンジを超える場合、診断を有効化する。

アンダーフロー診断
測定値がアンダーレンジを下回るか、アンダーフローに達する場合、診断を有効化する。

断線診断
モジュールに電流が流れていない場合、あるいは対応するパラメータ化された入力で電流が測定するのに弱すぎる場合などの診断を可能にします。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

31

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.4 パラメータの定義
平滑化
個々の測定は、デジタルフィルタリングを使用して平滑化されます。 平滑化は 4 段階で構成され、平滑化係数 k に I/O モジュールのサイクルタイムを乗ずると平滑化フィル
タの時間定数に対応します。 平滑化が大きいほど、フィルタの時間定数が大きくなります。
以下の図は、モジュールのサイクルの数に応じた、異なる平滑化係数に対するステップ
応答を示しています。
㇀᧶N 

ቍሺ᧶N 

₼᧶N 

㇆᧶N 

 [ [[[ኖኣአኴ㉫䷣

















኿ንዂዙወቑኒኁኌወ

図 4-3

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF による平滑化

外乱周波数抑制アナログ入力モジュールで使用される AC 電圧ネットワークの周波数が原因で発生する外乱を抑制します。
AC ネットワークの周波数は、特に低電圧の範囲では、さらに熱電対を使用している場
合に、測定値に悪影響を及ぼす場合があります。 このパラメータで、ユーザーは自分のシステムにおける主電源の周波数を定義します。

ハードウェア割り込みの有効化
上限 1/2 または下限 1/2 に違反した場合、ハードウェア割り込みを有効化します。

32

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.5 アドレス空間
下限 1/2
違反があった場合にハードウェア割り込みをトリガするスレッシュホールドを指定します。

上限 1/2
超過した場合にハードウェア割り込みをトリガするスレッシュホールドを指定します。

供給電圧入力がある BaseUnit
供給電圧入力がある BaseUnit に I/O モジュールがあるかどうかを指定します(システムマニュアルET 200SP 分散型 I/O システム
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58649293)を参照)。

4.5

アドレス空間

アナログ入力モジュール AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF のアドレス空間
以下の図は、アドレス空間の割り付けを示しています。
ኴዊኘኖኁኾዙን⏴┪ 3,, ቑ━ቭⅧሴ       (%[(%[
(%[
(%[
(%[
(%[
(%[
(%[

図 4-4ኞዀዐኪወቊቑ⏴┪⊳ኞዀዐኪወቊቑ⏴┪⊳ኞዀዐኪወቊቑ⏴┪⊳ኞዀዐኪወቊቑ⏴┪⊳アナログ入力モジュール AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF のアドレス空間

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

33

パラメータ割り付け/アドレス指定
4.5 アドレス空間

34

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ
5.1

5

ステータスおよびエラー表示

LED ディスプレイ









①
②
③
④

DIAG (緑/赤)チャンネルエラー(赤)PWR (緑)チャンネルステータス(緑)

図 5-1

LED ディスプレイ

LED 表示の意味
以下の表は、ステータスとエラー表示の意味を説明しています。 診断レポートに関する対処法は、診断メッセージ (ページ 37)章に説明があります。

LED PWR
表 5- 1PWR

LED PWR の意味

意味
供給電圧 L+ がない

オフ
供給電圧 L+ がある
オン

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

35

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ
5.1 ステータスおよびエラー表示
LED DIAG
表 5- 2

LED DIAG の意味

DIAG

意味
ET 200SP のバックプレーンバス供給が OK ではない

オフモジュールが設定されていない
点滅モジュールはパラメータ化されているが、モジュールの診断はない
オンモジュールがパラメータ化されていて、モジュールの診断がある点滅

LED チャンネルステータス/チャンネルエラー
表 5- 3

LED チャンネルステータス/チャンネルエラーの意味

チャンネルステータス

チャンネルエ 意味ラー
チャンネル無効

オフ

オフ
チャンネル有効およびチャンネル診断なし

オン

オフ
チャンネル有効およびチャンネル診断あり

オフ

オン
許容されない(エラー)

オン

36

オン

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ
5.2 診断メッセージ

5.2

診断メッセージ

アナログモジュールのエラーのタイプ
モジュールのエラーは診断として示されます(モジュールのステータス)。
表 5- 4

エラーのタイプ

診断メッセージ

エラーコ
ード

意味

対処法

チャンネルが一時的 31D

ファームウェア更新が実行された。 -使用不能チャンネル 0 はモジュール全体に適用されます。 今回は、モジュー
ルは一切の測定を実行しません。

ハードウェア割り込 22D

ハードウェア割り込みをレポートで プログラム、プロセス、モジュ

みの脱落

きませんでした。

ールを訂正または調整する(TC のみ) 基準接点温度を決定でき

BaseUnit のタイプをチェックすませんでした。

る。

基準温度

21D

設定によって、正しい基準接点を選択する。
エラー

9D

内部モジュールのエラーが発生しま モジュールの交換した(チャンネル 0 の診断レポート
がモジュール全体に適用されま
す)。

下限違反*

8D

値がアンダーレンジを下回っていモジュールの訂正/センサの調整

る。
上限違反*

7D

値がオーバーライド範囲を上回って モジュールの訂正/センサの調整
いる。

断線

6D

センサへのラインが断線

プロセス配線を修正

負荷電圧なし17D

電源電圧 L+ が欠落または不足してBaseUnit の電源電圧 L+ をチェ

いる

ックする

*通知は診断を参照しており、設定されている測定範囲によります。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

37

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ
5.3 割り込み

5.3

割り込み

概要
割り込みは、I/O デバイスでの特定のイベントによってトリガされます。 割り込みは、使用している I/O コントローラに基づいて評価されます。

I/O コントローラによる割り込みの評価
アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF は、以下のハードウェア割り込
みをサポートしています：●

下限 1 を下回る●

上限 1 を上回る●

下限 2 を下回る●

上限 2 の違反

割り込みが発生すると、I/O コントローラの CPU で自動割込み OB が経過します。
エラーの発生に関する詳細情報は、命令「RALRM」のエラーOB (追加割り込み情報の読み取り)および STEP 7 のオンラインヘルプに説明があります。
ハードウェア割り込みをトリガしたモジュールのチャンネルが、OB40_POINT_ADDR
タグの OB40 の開始情報に記録されます。 下の図は、ローカルデータのダブルワード
8 のビットの割り付けを示しています。
/%

/%

/%

               
;

; ;

;

;

/%
 


ኰአእ䟹⚆
/'

ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢትእ዇኉ሺቂኞዀዐኪወ᧶
 +,2኿ንዂዙወቑኞዀዐኪወ
+,2኿ንዂዙወቑኞዀዐኪወ
+,2኿ንዂዙወቑኞዀዐኪወ
 +,2኿ንዂዙወቑኞዀዐኪወ
ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢትእ዇኉ሺቂኅ዆ዙኁ኶ዐእ᧶
 +ₚ棟ቑ拤♜ +ₙ棟ቑ拤♜ +ₚ棟ቑ拤♜ +ₙ棟ቑ拤♜

図 5-2

38

OB40_POINT_ADDR タグ

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ
5.3 割り込み
追加割り込み情報の構造
表 5- 5

USI の構造 = W#16#0001

データブロック名

内容

コメント

バイト

USI

W#16#0001

ユーザー構造識別子： I/O モジュールの 2
ハードウェア割り込みの追加割り込み情報

ハードウェア割り込みをトリガしたチャンネルに従います。
B#16#00 bis B#16#03

チャンネル

I/O モジュールのチャンネル 0～3

1

ハードウェア割り込みをトリガしたエラーイベントに従います。
エラーイベント

B#16#03

下限 1 を下回る

B#16#04

上限 1 を上回る

B#16#05

下限 2 を下回る

B#16#06

上限 2 の違反

1

診断メッセージ
診断メッセージおよびその対処法に関する情報は、診断メッセージ (ページ 37)章に説明があります。

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

39

割り込み、エラーおよびシステムメッセージ
5.3 割り込み

40

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

6

技術データ
6.1

技術データ

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF の技術仕様
表 6- 1

AI 4×RTD/TC 2-/3-/4-wire HF の技術仕様

外形寸法と重量
外形寸法 W x H x D (mm)15×73×58

重量

30 g

モジュールの固有データ
サポートしている等時性モード

なし

I&M 機能のサポート

あり

入力の数

4

使用可能な BaseUnit のタイプ

A0, A1ケーブルの長さ• シールドあり

抵抗/RTD/電圧： 200 m
TC:50 mパラメータ長さ

74 バイト

アドレス空間

4×2 バイト

電圧、電流、電位
定格負荷電圧 L+

DC 24 V

逆極性保護あり

トランスデューサの電源• 抵抗センサの定電流供給<2 mA• 短絡保護ありチャンネルとバックプレーンバス間で電

あり

気的に絶縁
チャンネルと負荷電圧 L+ の間で電気的に あり
絶縁

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

41

技術データ6.1 技術データ

以下のチャンネル間で電気的に絶縁

なし

最大電位差

DC 75 V、AC 60 V

絶縁テスト

707 V DC

電流消費量

最大 35 mA

電力損失

タイプ 0.75 W

ステータス、割り込み、診断
パラメータ化可能なプロセス割り込み

4

DIAG LED

緑/赤

PWR

緑

チャンネルエラー赤チャンネルステータス緑

読み取り可能な診断情報あり

アナログ値形成
測定原理

統合(シグマ-デルタ)

サイクルタイム/分解能
ms 単位の基本変換時間(AD コンバータの 外乱電圧抑制による：
16.6 Hz: 180 ms

変換時間のみ)50 Hz: 60 ms
60 Hz:50 ms
モジュールのサイクルタイム 1

基本変換時間と追加処理時間の合計(有効なチャンネルの設定による)

RTD/抵抗および TC のエリアでの断線チ

2 ms

ェックの追加処理時間• 3-/4-線式トランスデューサ RTD/抵抗

2 msの電源ラインの追加断線チェック
分解能(オーバーライド範囲を含む)

抵抗温度計： 16 ビット、符号を含む
抵抗器： 15 ビット
PTC: 15 ビット
熱電対： 16 ビット、符号を含む
電圧： 16 ビット、符号を含む

42

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

技術データ6.1 技術データ

RTD の誤差限界
f=n×(f1±1 %)、(f= 外乱周波数)の外乱電圧抑制• 共通モードの電圧

最大 10 VSS

• 共通モードの外乱(Uss)

最小 90 dB

• 差動モードの外乱

最小 70 dB

(外乱のピーク値 < 入力範囲の公称値)
入力間のクロストーク減衰

最小 50 dB

操作誤差限界(温度範囲全体で、入力範囲に対して)• 抵抗トランスミッター±0.1%• Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000 標準 ± 1.0 K• Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000 気候 ± 0.25 K• Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000

± 0.4 K

標準および気候• Cu 10± 1.5 K

抵抗トランスミッターの基本誤差限界(入力範囲に対する 25 ℃での動作誤差限界)• 抵抗トランスミッター±0.05%• Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000 標準 ± 0.6 K• Pt 100、Pt 200、Pt 500、Pt 1000 気候 ± 0.13 K• Ni 100, Ni 120, Ni 200, Ni 500, Ni 1000

± 0.2 K

標準および気候• Cu 10± 1.0 K

温度誤差(入力範囲に対して)± 0.0009 %/K

線形誤差(入力範囲に対して)±0.1%

繰り返し精度(25°C の安定状態、入力範囲 ±0.05%に対して)アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

43

技術データ6.1 技術データ

TC の誤差限界
f=n×(f1±1 %)、(f= 外乱周波数)の外乱電圧抑制• 共通モードの電圧

最大 10 VSS

• 共通モードの外乱(Uss)

最小 90 dB

• 差動モードの外乱

最小 70 dB

(外乱のピーク値 < 入力範囲の公称値)
入力間のクロストーク

最小 -50 dB

電圧入力の操作誤差限界(温度範囲全体±0.1%

で、入力範囲に対して)
熱電対の操作誤差限界(温度範囲全体で、± 1.5 K

入力範囲に対して)1タイプ C 熱電対の操作誤差限界(温度範囲 ± 7 K
全体で、入力範囲に対して)2
電圧測定の基本誤差限界(入力範囲に対す±0.05%る 25 ℃ での動作誤差限界)
熱電対の基本誤差限界(25 ℃ での動作限±1K

界、入力範囲に対して)1タイプ C 熱電対の基本誤差(25 ℃ での動±5K

作限界、入力範囲に対して)1
温度誤差(入力範囲に対して)± 0.005 %/K

線形誤差(入力範囲に対して)±0.01 %

繰り返し精度±0.05%(25°C の安定状態、入力範囲に対して)内部補正の使用に関する誤差限界全体• 動作誤差限界(安定熱状態での温度範囲 ± 2.5 K
全体で、周囲温度の変化 < 0.3K/分)3• 基本誤差限界(安定熱状態での 25°C の± 1.5 K

動作誤差限界、周囲温度の変化 < 0.3K/分)444

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

技術データ6.1 技術データ

トランスミッター選択データ
入力範囲(定格値/入力抵抗)> 1 MΩ

• 抵抗温度計

Pt 100, Ni 100, Ni 120, Pt 200, Ni 200, Pt
500, Ni 500, Pt 1000, Ni 1000, Cu 10, LG
Ni 1000/> 1 MΩ

• 抵抗器

150 Ω, 300 Ω, 600 Ω, 3000 Ω, 6000 Ω,
PTC/> 1 MΩ

• 熱電対

E, N, J, K, L, S, R, B, T, C, U, TXK/> 1 MΩ

• 電圧

±50 mV, ±80 mV, ±250 mV, ±1 V/10 MΩ

最大許容入力電圧(破壊限界)

30 V

測定値の平滑化あり、デジタルフィルタ
リングを使用する 4 ステージで設定可能
ステージ

時間定数

なし

1 × サイクルタイム

弱

4 × サイクルタイム中

8 × サイクルタイム

強

16 × サイクルタイム

1

3 線接続のケーブル補正には追加サイクルが必要です。

2

表示されている誤差限界は、以下の温度で適用されます：
熱電対タイプ T: -200 C
熱電対タイプ K: -100 C
熱電対タイプ B: +700 C
熱電対タイプ N: -150 C
熱電対タイプ E: -150 C
熱電対タイプ R: -200 C
熱電対タイプ S:+100 °C

3

熱電対タイプ C:± 8 K

4熱電対タイプ C:± 6 K

寸法図
デバイスマニュアルET 200SP BaseUnit(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/58532597/133300)を参照

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

45

技術データ6.1 技術データ

46

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

A

パラメータデータセット

A.1

パラメータデータセットの設定および構造

ユーザープログラムのパラメータの割り付け
実行時にモジュールを設定できます。

実行時のパラメータの変更
モジュールのパラメータはデータレコード 128 に含まれます。WRREC 命令で、変更可能なパラメータをモジュールに送信できます。 STEP 7 のパラメータセットは、この操作によって CPU で変更されません。

パラメータ割り付けの命令
以下の命令は、ユーザープログラムで I/O モジュールのパラメータを割り付けるためのものです：
表 A- 1

パラメータ割り付けの命令

命令

アプリケーション

SFB53 WRREC

ET 200SP の選択したモジュールへの変更可能なパラメータの転送。

エラーメッセージ
エラーが発生した場合、以下の戻り値がレポートされます：
表 A- 2

エラーメッセージ

エラーコード意味

80E0H

ヘッダー情報にエラー

80E1H

パラメータのエラー

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

47

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造
データレコード 128 の構造ክኁእኵአኝዙ㍔⫀

ክኁእኞዀዐኪወ
峉㠼ቑ㦘╈▥
ኞዀዐኪወ

ክኁእ

峉㠼ቑ㦘╈▥
ኞዀዐኪወ

ክኁእ

峉㠼ቑ㦘╈▥
ኞዀዐኪወ

ክኁእ

峉㠼ቑ㦘╈▥

図 A-1

データレコード 128 の構造

ヘッダー情報下の図は、ヘッダー情報の構造を示しています。
ክኁእ              ኻኁኧዙክዙንዄዐ
ኾንዀዙክዙንዄዐ

ክኁእ
図 A-2

48

             
ኞዀዐኪወ㹝ቑኮ዆ኾዙኜኤዙኜቑ栆ሸ 

ヘッダー情報

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造パラメータ
下の図は、チャンネル 0～3 のパラメータの構造を示しています。
対応するビットを「1」に設定することで、パラメータを有効にできます。

ክኁእ[       䂻⸩ኜኁኴᇬ䂻⸩ኜኁኴቑነዙኦቑ嫷ት♑䏶       ክኁእ[

ክኁእ[

䂻⸩乓⦁ᇬ䂻⸩乓⦁ቑነዙኦቑ嫷ት♑䏶       䂸ㄵ≑㟿ᇬ䂸ㄵ≑㟿ቑነዙኦቑ嫷ት♑䏶       ክኁእ[
㄂䅠▥᧶ ቍሺ ㇀ ₼ ㇆⮥℀⛷㽱㟿㔠Ⓟ᧶
 +] +] +]       ክኁእ[䂸ㄵ◧⇜᧶ 㛑㺞䂸ㄵ 噾㺞䂸ㄵ ኎ወኰዐ 㺦⊨䤓䂻⸩乓⦁䞷ቊቒቍሧ
℗侓䂗ቢ
℗侓䂗ቢ
⪉䄥㘴䍈ᇬ⪉䄥㘴䍈ቑ嫷ት♑䏶ክኁእ[       ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢቑ㦘╈▥ᇬₙ棟
ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢቑ㦘╈▥ᇬₚ棟
ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢቑ㦘╈▥ᇬₙ棟
ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢቑ㦘╈▥ᇬₚ棟

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

49

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造

ክኁእ[       峉㠼ቑ㦘╈▥榊䄟榊⦶/ቍሺ᧶㠼偩⪉䄥㘴䍈ቿዐኝዙኲዊዙ
ኇዙክዙኲዊዙ

ክኁእ[

ክኁእ[
ክኁእ[

ክኁእ[
ክኁእ[

ክኁእ[
ክኁእ[

ክኁእ[
ክኁእ[

ክኁእ[
ክኁእ[       ℗侓䂗ቢ              ℗侓䂗ቢ              ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢᇬₙ棟              ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢᇬₚ棟

              ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢᇬₙ棟              ኬዙኦኃኄቿ━ቭ手ቢᇬₚ棟

[  ኞዀዐኪወ㟿 ኞዀዐኪወ㟿 ᨺ

図 A-3

50

チャンネル 0～3 の構造バイト x～x+17

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造
測定タイプ
以下の表には、アナログ入力モジュールのすべての測定タイプが、コードと一緒に含まれています。 これらのコードを、バイト x に入力する必要があります(前の図を参照)。
表 A- 3

測定タイプのコード

測定タイプ

コード

無効

0000 0000

電圧

0000 0001

抵抗、4 線式トランスデューサ

0000 0100

抵抗、3 線式トランスデューサ

0000 0101

抵抗、2 線式トランスデューサ

0000 0110

熱抵抗、4 線式トランスデューサ

0000 0111

熱抵抗、3 線式トランスデューサ

0000 1000

熱抵抗、2 線式トランスデューサ

0000 1001

熱電対

0000 1010

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

51

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造
測定範囲
以下の表には、アナログ入力モジュールのすべての測定範囲が、コードと一緒に含まれています。 これらのコードを、バイト x+1 に入力する必要があります(前の図を参照)。
表 A- 4

測定範囲

測定範囲のコード

コード

電圧
50 mV

0000 0001

80 mV

0000 0010

250 mV

0000 0011

1V

0000 0101

抵抗

52

150 Ω

0000 0001

300 Ω

0000 0010

600 Ω0000 0011

3kΩ

0000 0100

6kΩ

0000 0101

PTC

0000 1111

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造

熱抵抗
Pt 100 気候範囲

0000 0000

Pt 200 気候範囲

0000 0111

Pt 500 気候範囲

0000 1000

Pt 1000 気候範囲

0000 1001

Pt 100 標準範囲

0000 0010

Pt 200 標準範囲

0000 1011

Pt 500 標準範囲

0000 0100

Pt 1000 標準範囲

0000 0101

Ni 100 気候範囲

0000 0001

Ni 120 気候範囲

0000 1101

Ni 200 気候範囲

0001 0001

Ni 500 気候範囲

0001 0011

Ni 1000 気候範囲

0000 1010

Ni 100 標準範囲

0000 0011

Ni 120 標準範囲

0000 1100

Ni 200 標準範囲

0001 0000

Ni 500 標準範囲

0001 0010

Ni 1000 標準範囲

0000 0110

LG Ni 1000 気候範囲

0001 1101

LG Ni 1000 標準範囲

0001 1100

Cu 10 気候範囲

0000 1110

Cu 10 標準範囲

0000 1111

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

53

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造

熱電対
タイプ B

0000 0000

タイプ N

0000 0001

タイプ E

0000 0010

タイプ R

0000 0011

タイプ S

0000 0100

タイプ J

0000 0101

タイプ L

0000 0110

タイプ T

0000 0111

タイプ K

0000 1000

タイプ U

0000 1001

タイプ C

0000 1010

タイプ TXK

0000 1011

温度測定の温度係数
以下の表には、アナログ入力モジュールのすべての温度係数が、コードと一緒に含まれています。 これらのコードを、バイト x+2 に入力する必要があります(前の図を参照)。
表 A- 554

温度係数のコード

温度係数

コード

Pt 0.00385055

0000 0000

Pt 0.003916

0000 0001

Pt 0.003902

0000 0010

Pt 0.00392

0000 0011

Pt 0.00385

0000 0100

Ni 0.00618

0000 1000

Ni 0.00672

0000 1001

LG-Ni 0.005

0000 1010

Cu 0.00427

0000 1100

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造
基準接点
以下の表には、基準接点の値が含まれています。
表 A- 6基準接点のコード

基準接点のソース

コード

基準チャンネル動作なし

0000 0000

モジュールの基準チャンネル

0000 0010

内部基準接点

0000 0011

グループ 0 の基準チャンネル

0000 1000

固定基準温度

0000 1111

ハードウェア割り込みの限度
以下の表には、ハードウェア割り込みの許容限度が含まれています。 限度値は、選択した測定タイプおよび選択した測定範囲によります。 オーバーフローの値は、アンダーフローの値より大きくなければなりません。
表 A- 7

抵抗および電圧の限度値

抵抗(すべての設定可能な測定範囲)

電圧

32511

32511

オーバーフロー-4864-32512

アンダーフロー

表 A- 8

熱電対タイプ B、C および E の限度値

熱電対
タイプ B
°C

F

タイプ C
C

°C

F

タイプ E
C

°C

F

C

20700 32766 23432 25000 32766 27732 12000 21920 14732 オーバーフ
ロー
-1200

-1840

1532

-1200

-1840

1532

-2700

-4540

32

アンダーフ
ロー

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

55

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造
表 A- 9熱電対タイプ R、S、J および L の限度値

熱電対
タイプ R、S
°C

F

タイプ J
C

°C

タイプ L

F

C

°C

F

C

20190 32766 22922 14500 26420 17232 11500 21020 14232 オーバーフ
ロー
-1700

-2740

1032

-2100

-3460

632

-2000

-3280

732

アンダーフ
ロー

表 A- 10

熱電対タイプ T、K および U の限度値

熱電対
タイプ T
°C
5400

タイプ K

F

C

10040 8132

°C

タイプ U

F

C

°C

16220 29516 18952 8500

F

C

15620 11232 オーバーフ
ロー

-2700

-4540

32

-2700

-4540

32

-2000

-3280

732

アンダーフ
ロー

表 A- 11

熱電対タイプ N および TXK の限度値

熱電対
タイプ N

タイプ TXK

°C

F

C

°C

F

C

15500

28220

18232

10500

19220

13232

オーバーフ
ロー

-2700

-4540

32

-2000

-3280

732

アンダーフ
ロー

56

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造
表 A- 12

熱抵抗の限度値

熱抵抗
標準

Cu

気候

°C

F

C

°C

F

3120

5936

5852

18000

32766

オーバーフ
ロー

-2400

-4000

332

-6000

-7600

アンダーフ
ロー

Pt

10000

18320

12732

15500

31100

オーバーフ
ロー

-2430

-4054

302

-14500-22900アンダーフ
ロー

Ni、Ni-LG

2950

5630

5682

29500

32766

オーバーフ
ロー

-1050

-1570

1682

-10500-15700アンダーフ
ロー

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA

57

パラメータデータセット
A.1 パラメータデータセットの設定および構造58

アナログ入力モジュール AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1)
マニュアル, 03/2012, A5E31290407-AA