テクニカルインフォメーション
テーマ

安川MP2400（218IFA）との通信モニタッチ：V8 ｼﾘｰｽﾞ

該当機種

2009 年 10 月 15 日

No. TI-M-1054-1

PLC：MP2400（218IFA）

１．目的
モニタッチと安川電機のマシンコントローラ MP2400 の 218IFA モジュール（Ethernet）を接続します。
通信プロトコルは、拡張メモバス（UDP/IP）、または MODBUS/TCP を使用します。
２．接続環境

拡張メモバス（UDP/IP）の場合
モニタッチ: V8i シリーズ、V8 シリーズ+CU-03-2 または CU-03-3

PLC: MP2400 の 218IFA

使用ソフト: MPE720 Ver.6 LiteMODBUS/TCP の場合
モニタッチ: V8i シリーズ（CU-03 使用不可）

PLC: MP2400 の 218IFA

使用ソフト: MPE720 Ver.6 Lite

３．接続例
【MP2400】
IP 192.168.1.1
ポート 1000
コネクション番号 1
自動受信 あり【V8i】
IP 192.168.1.3
ポート 10001
拡張メモバス（UDP/IP）
またはMODBUS （TCP/IP）

Ethernetz

218IFA の自動受信機能を使って、モニタッチを接続します。

z

218IFA の自動受信機能は、コネクション番号 1 のみ有効のため、1：1 通信となります。
複数台の接続はできません。

z

通信速度を上げるには、拡張メモバス（UDP/IP）を使用します。

z

通信ユニット CU-03 は UDP/IP のみ対応しています。
MODBUS/TCP で通信する場合は V8i シリーズの内蔵 LAN ポートをご利用ください。

Hakko Electronics Co., Ltd.

1/7

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1054-1

４．PLC（218IFA）の設定


拡張メモバス（UDP/IP）通信の場合①

モジュール構成定義画面［セットアップ］→［モジュール構成定義］を開き、モジュール構成の設定を行います。

No.2 に 218IFA の詳細定義が表示されます。設定は変更しません。

②

218IFA モジュール詳細画面
モジュール構成定義画面の No.2 をダブルクリックして、218IFA モジュール詳細画面を開きます。
「パラメータ設定」タブで以下の設定をします。

ダブルクリック【伝送パラメータ設定】
IP アドレス：218IFA の IP アドレスを設定

サブネットマスク：218IFA のサブネットマスクを設定

Hakko Electronics Co., Ltd.

2／7

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1054-1【コネクションパラメータ設定（メッセージ通信）】
自局ポート：256～65535（9998､10000 除く）他のコネクション番号との重複不可

相手局 IP アドレス

：V8 の IP アドレスを設定

相手局ポート

：V8 のポート No.を設定

コネクションタイプ：UDP

プロトコルタイプ：拡張メモバス

コード：BIN

自動受信：有効ダブルクリック

コネクションパラメータは［簡単設定］ボタンからも行えます。

③

モジュール構成定義の設定を終了します。

④

設定を FLASH 保存して、PLC の電源を再投入します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

3／7

テクニカルインフォメーション
No. TI-M-1054-1

MODBUS/TCP 通信の場合①

モジュール構成定義画面［セットアップ］→［モジュール構成定義］を開き、モジュール構成の設定を行います。

No.2 に 218IFA の詳細定義が表示されます。設定は変更しません。

②218IFA モジュール詳細画面
モジュール構成定義画面の No.2 をダブルクリックして、218IFA モジュール詳細画面を開きます。
「パラメータ設定」タブで以下の設定をします。

ダブルクリック【伝送パラメータ設定】
IP アドレス：218IFA の IP アドレスを設定

サブネットマスク：218IFA のサブネットマスクを設定

Hakko Electronics Co., Ltd.

4／7

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1054-1

5／7【コネクションパラメータ設定（メッセージ通信）】
自局ポート：256～65535

他のコネクション番号との重複不可

相手局 IP アドレス：000.000.000.000（Unpassive open モード）

相手局ポート：0000（Unpassive open モード）

コネクションタイプ：TCP

プロトコルタイプ：MODBUS/TCP

コード：BIN

自動受信：有効MODBUS/TCP プロトコルの場合は、「Unpassive open モード」で接続します。
Unpassive open モード：
サブネットマスクで指定されたネットワークの範囲内であれば、相手局の IP アドレスの設定に関わらず相手局からの接続要求に応える

ダブルクリック③

モジュール構成定義の設定を終了します。

④

設定を FLASH 保存して、PLC の電源を再投入します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1054-1

6／7

５．V-SFT-5 設定①［システム設定］→［接続機器設定］で接続機器を設定します。
拡張メモバス（UDP/IP）の場合「CP/MP 拡張メモバス（UDP/IP）」を選択します。

※ 接続先ポート：内蔵 LAN または Ethernet ユニット(CU-03)のいずれかを指定します。

MODBUS/TCP の場合「MP2300（MODBUS TCP/IP）」を選択します。

※ TCP/IP は接続先ポート：内蔵 LAN のみ対応しています。

②［接続機器設定］画面の設定を行います。
［通信設定］でモニタッチのポート No.を設定し、［接続先設定］で PLC の IP アドレス・ポート No.を設定します。

■ 通信設定■ 接続先設定

定[PLC テーブル]で PLC の IP アドレスとポート No.を登録し、接続先として指定します。

モニタッチのポート No.

［接続機器設定］画面を閉じます。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション③

No. TI-M-1054-1

7／7［システム設定］→［Ethernet 通信］→［自局 IP アドレス］で、モニタッチの IP アドレスを設定します。

モニタッチの IP アドレス設定

PLC 通信用のポート No ではないので、デフォルト:10000 のままとします。
（このポート No は、モニタッチ間の読書き(EREAD/EWRITE)等を行う場合のポートで、PLC 通信には関係ありません。
）④

モニタッチに画面データを転送します。

６．接続
市販の LAN ケーブルをご使用ください。
HUB を使用して接続する場合：ストレートケーブル

HUB 未使用で 1：1 接続の場合：クロスケーブル

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

Hakko Electronics Co., Ltd.