新規事項は下線部＜福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ＞（10 月 28 日 午後３時現在）
平 成 23 年 10 月 28 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所は全号機（１～６号機）停止しています。
１号機（停止中）・ ３月 12 日午後３時 36 分頃、直下型の大きな揺れが発生し、１号機付近で大きな音があり白煙が発生しました。水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 25 日午後３時 37 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
現在の注水量は給水系配管から約 3.9ｍ３／時です。
・ ４月７日午前１時 31 分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ ８月 10 日午前 11 時 22 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
２号機（停止中）・ ３月 15 日午前６時頃に圧力抑制室付近で異音が発生、同室の圧力が低下しました。
・ ３月 26 日午前 10 時 10 分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ ９月 14 日午後２時 59 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 2.9ｍ ３ ／時、炉心スプレイ系注水配管から約 7.1ｍ ３ ／時です。
・ ５月 31 日午後５時 21 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ ６月 28 日午後８時６分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
・ 10 月 27 日午前 10 時 30 分、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの設置工事の一環として、系統漏えい試験を実施し、系統へのインリーク量に問題がないことを確認しました。また、仮運転試験を実施し、同日午後２時 30 分、電気ヒーター、排気ファンの運転状態に問題がないことを確認しました。
10 月 28 日午後０時 53 分、原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの排気ファンを起動し、試験運転を開始しました。
３号機（停止中）・ ３月 14 日午前 11 時１分頃、１号機同様大きな音とともに白煙が発生したことから、水素爆発を起こした可能性が考えられます。
・ ３月 25 日午後６時２分より原子炉への淡水の注入を開始し、現在は外部電源から受電した電動ポンプで淡水の注入を行っています。
・ ９月１日午後２時 58 分、給水系配管からの注水に加え、炉心スプレイ系注水配管から原子炉への注水を開始しました。
現在の注水量は給水系配管から約 2.7ｍ３／時、炉心スプレイ系注水配管から約８ｍ３／時です。
・ ６月 30 日午後７時 47 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ ７月 14 日午後８時１分、原子炉格納容器内へ窒素ガスの注入を開始しました。
1４号機（定期検査で停止中）
・ ３月 15 日午前６時頃、大きな音が発生し、原子炉建屋５階屋根付近に損傷を確認しました。
・ ７月 31 日午後０時 44 分、使用済燃料プール冷却浄化系の代替冷却装置によるプール水の循環冷却を開始しました。
・ ８月 20 日午前 11 時 34 分、４号機の使用済燃料プールにおいて塩分除去装置の運転を開始しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
５号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しております。
・ ３月 19 日午前５時、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後２時 30 分、原子炉は冷温停止状態となりました。
・ ７月 15 日午後２時 45 分、本設の残留熱除去海水系(Ｂ系)ポンプによる残留熱除去系（Ｂ系）の運転を開始しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
６号機（定期検査で停止中）
・ 安全上の問題がない原子炉水位を確保しています。
・ ３月19 日午後10 時14 分、残留熱除去系ポンプを起動し、使用済燃料プールの冷却を開始しました。
・ ３月 20 日午後７時 27 分、原子炉は冷温停止状態となりました。
・ ９月 15 日午後２時 33 分、原子炉は残留熱除去系、使用済燃料プールは補機冷却系および燃料プール冷却系、各々の系統による冷却を開始しました。
・ 現時点において、原子炉格納容器内での冷却材漏えいはないものと考えています。
その他
・ ６月 13 日午前 10 時頃、２、３号機スクリーンエリアに設置した循環型海水浄化装置の運転を開始しました。
・ ６月 17 日午後８時、水処理設備において滞留水の処理を開始しました。また、７月２日午後６時、水処理設備による処理水を、バッファタンクを経由して原子炉へ注水する循環注水冷却を開始しました。
・ ８月 19 日午後７時 41 分、セシウム吸着装置から除染装置へのラインと第二セシウム吸着装置の処理ラインの並列運転による滞留水の処理を開始しました。
・ 10 月７日午後２時６分、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的とした構内散水を、５、６号機滞留水浄化後の水を利用し、開始しました。
・ 10 月 20 日午前 10 時から 10 月 28 日午前９時 16 分まで、３号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋への溜まり水の移送を行いました。
・ 10 月 20 日午前 10 時 12 分、２号機タービン建屋地階から集中廃棄物処理施設プロセス建屋への溜まり水の移送を開始しましたが、10 月 28 日午前９時 32 分、移送を一旦停止し、系統構成を確認後、同日午前９時 54 分、移送先を集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋に変更しました。
・ 10 月 28 日午前 10 時、仮設タンクからメガフロートへの溜まり水の移送を開始しました。
・ 10 月 27 日、協力企業にて使用済燃料共用プール建屋にある使用済燃料キャスク等を取り扱う天井クレーンの年次点検を行っていた際に、当該クレーンの走行用車軸の連結部ケーシングに割れが発生していることを確認しました。今後、当該連結部の状況等の詳細について、点検を行ってまいります。

2

・ 10 月 28 日午前９時 30 分、１号機の原子炉注水ラインにおいて、注水量の制御性向上のため流量調整弁の追設作業を行うにあたり、１号機および２号機の原子炉への注水について、常用注水ラインから非常用注水ラインへの切り替えを実施しました。
その後、同作業終了に伴い、午後１時 30 分、非常用注水ラインから常用注水ラインへの切り替えを実施しました。なお、切り替えにあわせ、１号機原子炉への注水について、給水系からの注水量を約 3.9ｍ３／時に調整、２号機原子炉への注水について、給水系からの注水量を約３ｍ３／時、炉心スプレイ系からの注水量を約７ｍ３／時に調整しました（午後２時、流量安定を確認）。
・ 10 月 24 日午前 11 時 30 分頃、水処理設備淡水化装置の逆浸透膜処理ユニット内のポンプグランド部より、水漏れ（約 20Ｌ）しているのを確認したため淡水化装置を停止しました。
その後、水漏れの停止を確認するとともに、同日午後２時 30 分、同ポンプを使用している系列を除外して、その他の淡水化装置を起動し、午後４時 20 分、定常流量（約 50ｍ３／時）に到達しました。その後、10 月 27 日から 10 月 28 日にて、同ポンプの取り替えを実施しました。
・ 10 月 28 日午後２時 20 分頃、当社社員１名が事務本館にて書類の確認作業を行っていたところ
全面マスクを締め過ぎたため気分が悪くなり、嘔吐した際に一時的に全面マスクを外したことから、念のため、ホールボディカウンタを受検します。なお、顔面に放射性物質の付着はありません。

以 上3