Rückenbreite 10 – 20 mm (1 Blatt = 0,106 mm für XBS)

Building Automation

E-Mail: info@moeller.net
Internet: www.moeller.net© 2004 by Moeller GmbH
Subject to alteration
AWB2528-1508GB IM-D/IM-D/Eb 05/04
Printed in the Federal Republic of Germany (06/04)
Article No.: 278500

Systems

ユーザマニュアル
easy500, easy700

Moeller GmbH
Industrial Automation
Hein-Moeller-Straße 7–11
D-53115 Bonn

Industrial Automation

easy500, easy700
プログラムリレー
スタートアップガイド

Ver.1104

4 *patpks#m,b- -*A
AThink future. Switch to green.

A

Think future. Switch to green.

Rückenbreite festlegen! (1 Blatt = 0,106 mm)

本書における全てのブランド名と商品名はMoeller または関係各社の商標または登録商標です。

イートン・エレクトリック・ジャパン株式会社
本社〒532-0003
大阪市淀川区宮原三丁目5番24号 新大阪第一生命ビル8F
Tel：06-6150-1281
Fax：06-6150-1285

横浜支店〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番9号 新横浜フジカビル5階
Tel：045-472-0490
Fax：045-472-0590

三島支店〒411-0801
静岡県三島市谷田61-1
Tel：055-972-1377
Fax：055-972-4590

easy500/700
プログラムリレー
スタートアップガイド
目次

概要
easy 基本ユニットの概観
形式の構成
easy の操作
メニューの構成13
5
9easy で回路を入力してみましょう
電源を入れる
メニュー言語の設定
easy の動作モード
回路図を入力してみる

17
18
19
20

easy での回路作成テクニック
easy での操作
接点とリレーの操作
ファンクションリレー
アナログコンパレータ/しきい値スイッチ
カウンタ
高速カウンタ easy-DA、easy-DC
テキストディスプレイ
週間タイムスイッチ
稼働時間カウンタ
タイマ
ジャンプ
年間タイムスイッチ
マスターリセット
基本回路
easy の設定
日付、時間、昼光節約時間の設定

29
37
51
58
71
79
91
97
103
108
125
128
135
137

145

概要

easy 基本ユニットの概観

햲

DEL

햳

ALT

햸

햴
햵

ESC
DEL

OK

ALT

햶
ESC

OK

햷

a 電源供給端子
b 入力端子c LEDランプd 操作ボタンe メモリカード/パソコン接続用のソケット
f 出力端子g LCD ディスプレイ

1

easy

easy基本ユニットとスタンドアロンMFD-80.., MFD-CP4-500 HMI ユニット

1

2

3
4
3

Figure 3: Overview with stand-alone HMI unita easy500 基本ユニット
b easy700 基本ユニット
c MFD 多機能ディスプレイ
d 電源と通信モジュール MFD-CP4-500 インターフェイス
ケーブル

2

概要

形式の構成
EASY - x x x - x x - x x x
LCD ディスプレイ: X = ディスプレイなし
タイムスイッチ: C = 可; E = 拡張ユニット
出力タイプ：
R = リレー（最大8A）
T = トランジスタ（0.5A、並列は2Aまで可）
電源、デバイスと入力
AB = 24 V AC (2, (4) 入力、また 0 から10 V アナログ入力可）
AC = 100, 120, 230, 240 V AC
DC = 24 V DC (2 (4) 入力、また.0.から10.V.アナログ入力可）
DA = 12 V DC (2 (4) 入力、また.0.から10.V.アナログ入力可）
入力/出力の数（＋拡張ユニット）
12 = 8 I/4 O
18 = 12 I/6 O
19 = 12 I/6 O + 拡張ユニット
20 = 12 I/8 O
21 = 12 I/8 O + 拡張ユニット
定格クラス (RC) スペースユニット (SU)2 = 35.5 mm (SU)4, 5 = 71.5 mm (4 SU), RC = 4 または56, 7= 107.5 mm (6SU), RC = 6 または7easy プログラムリレー

Table 1:easy400 と easy500 の互換性、
easy600 と easy700 の互換性

easy400, easy600

easy500, easy700–

EASY512-AB-RC–

EASY512-AB-RCX

EASY412-AC-R

EASY512-AC-R

EASY412-AC-RC

EASY512-AC-RC

EASY412-AC-RCX

EASY512-AC-RCX

EASY412-DA-RC

EASY512-DA-RC

EASY412-DA-RCX

EASY512-DA-RCX

EASY412-DC-R

EASY512-DC-R

EASY412-DC-RC

EASY512-DC-RC
3

easy

4

easy400, easy600

easy500, easy700

EASY412-DC-RCX

EASY512-DC-RCX

EASY412-DC-TC

EASY512-DC-TC

EASY412-DC-TCX

EASY512-DC-TCX–

EASY719-AB-RC–

EASY719-AB-RCX

EASY619-AC-RC

EASY719-AC-RC

EASY619-AC-RCX

EASY719-AC-RCX–

EASY719-DA-RC–

EASY719-DA-RCX

EASY619-DC-RC

EASY719-DC-RC

EASY619-DC-RCX

EASY719-DC-RCX

EASY621-DC-TC

EASY721-DC-TC

EASY621-DC-TCX

EASY721-DC-TCX

概要

easy の操作

ボタン
ALT

DEL

DEL: 回路図内のオブジェクトを削除。
ALT: 回路図内での特殊な機能、ステイタスディスプレイ
カーソルボタン ú í ÍÚ:
カーソルを動す。
メニューを選ぶ。

OK

ESC

接点数、接点、各値を設定。

OK: 次のメニューに進む。入力を保存。
ESC: 前のメニューに戻る。キャンセル。

メニュー間の移動、値の選択
システムメニューの呼び出しと次のメニューに進む
メニューを選ぶ。
入力を保存。
前のメニューに戻る。
最後に押したＯＫ以降の入力キャンセル。

ÍÚú í

メニューを変える
値を変える
位置を変える

P ボタン機能（可能な場合）
ú
í

入力
入力

P1
P3

Í
Ú

入力
入力

P2
P4

5

easy

メインメニューとシステムメニューの選択
ステイタスディスプレイ
easy500: 8入力、4出力
I .2..5.....
P1.2
MO 02:00
RS..34 .
RUN
MO.2 6..

とパスワードなし

現在選択されている
メニューが点滅します。

時刻設定メニューPROGRAM...
STOPå RUN
PARAMETER
INFO...
SET CLOCKSECURITY...
SYSTEM...
LANGUAGE...

最初のメニューレベル

最初のメニューレベル

メインメニュー

easy500 または easy700のシステムメニュー

SECURITY...
SYSTEM...
LANGUAGE...
CONFIGURATORCONFIGURATOR メニューはEASY204-DP (Profibus-DP バス
ゲートウェイ）のような設定可能な拡張モジュールが接続されたときに表示されます。

6

概要

日付時間表示とデータ表示の切り替え（時計つきのデバイスのみ）.2..5.......
PMO 11:50..34
RUN.2..5.......
P01.04.2004
..34
RUN

easy ステイタスディスプレイ
.2..5.......
PMO 11:50
Q ..34..STOP

Inputs
曜日/時間
出力

1.......9...
RS.2..5......
P01.04.2002
Q ..34..STOP

easy500: 入力1から8
easy700: 入力1から12

AC P-

MO 10:42

1.....7. RUN

On: 1, 2, 3, 4
/Off:…

あるいは曜日/日付
ＲＵＮ/ＳＴＯＰ モード
easy500: 出力1から4
easy700:出力1から６または８

ローカルな拡張のためのモジュール
入力
拡張
曜日/時間
出力

1.......9...
RS

AC P-

MO 10:42

1.....7. RUNあるいは曜日/日付

On: 1, 2, 3, 4/Off:…
RS = 正しい拡張機能
7

easy

アドバンスステイタスディスプレイ
12...6.89...

無電源保持性/デバウンス

RE

I

AC P-

17.03.04

AC 拡張ユニットOK/P ボタン

ST

スタートアップ動作

123.5.78 RUN

RE

:
:
AC :
DC :
GW :
I

無電源保持性（リテンティブ）オン
デバウンスオン
AC拡張機能正常
DC 拡張機能正常
バス接続モジュール検出
GW 点滅：easy200-easyのみが検出され、I/O拡張ユニットは検出されていない
17.03.04 実際のデバイスデータの表示ST: easyに電源が入ると STOP モードに切り替わる

easy LED ディスプレイ
easy512-..-..X, easy700 および easy-E タイプには１つのLEDランプが付いています。これにより
RUN / STOP モードや電源がはいっているかどうかを表示します（1ページの概観図参照）。

8

LED 消灯電源が入っていない

LED 点灯電源が入っている
STOPモード

LED 点滅電源が入っている, RUN モード

概要

メニューの構成
パスワード保護なしのメインメニュー
X OKボタンを押すとメインメニューが表示されます。
STOPモード時：回路表示
メインメニューPROGRAM....ÆSTOP å RUN
PARAMETER
INFO...
æSET CLOCK..

PROGRAM...
DELETE PROG
CARD

矢印は
さらに
項目が
続くこと
を表して
います。

Circuit diagram
パラメータ
表示画面
SAVE
CANCELPROGRAM...
DELETE PROG
CARD...

PROGRAM...
DELETE PROG
CARD...

Parameters

DELETE ?

DEVICE-CARD
CARD-DEVICE
DELETE CARD
DEVICE-CARD
CARD-DEVICE
DELETE CARD
DEVICE-CARDECARD-DEVICE
DELETE CARDREPLACE ?

REPLACE ?

DELETE ?

9easy

メインメニューPROGRAM....Æ
STOP
RUN å
PARAMETER
INFO...
æSET CLOCK..
PROGRAM....Æ
STOP
RUN å
PARAMETER...
INFO...
æSET CLOCK..

PROGRAM....Æ
STOP
RUN å
PARAMETER...
INFO...
æSET CLOCK..

PROGRAM...
STOP
RUN Æ
PARAMETER
INFO...
SET CLOCK.æ

10

パラメータ表示画面
T1 X
T2 Ü
C1 N
O1

S +
M:S +
+
+

T1 X
S +
S1 10.000
S2 +0T:

デバイスの情報画面
DC TC LCD
OS: 1.00.027
CRC: 02752

日付・時刻設定画面
SET CLOCK..
SUMMER
TIME..

HH:MM
DD.MM
YEAR

--:---.-____

HH:MM
DD.MM
YEAR

14:23
17.03
2004

概要

メインメニュー
選択は1つのみ可能です。
PROGRAM...
STOP
RUN Æ
PARAMETER...
INFO...
SET CLOCK.æ

SET CLOCK..
SUMMER TIME.

SET CLOCK..
SUMMER TIME.

SET CLOCK..
SUMMER TIME.

SET CLOCK..
SUMMER TIME.

NONE
RULE...
EU
GB
US

åÆ

NONE
RULE...
EU
GB
US

Æ

NONE
RULE...
EU
GB
US

Æ
å

NONE
RULE...
EU
GB
US

Æ
å

æ

æ

SUMMER START
SUMMER END

AM
WD:

--Æ
--DD.MM:00.00æ
HH:MM:00:00
DIFF: 0:00

æ

SUMMER START
SUMMER END

SUMMER START
SUMMER END

æ
AM
WD:

--Æ
--DD.MM:00.00æ
HH:MM:00:00
DIFF: 0:00

11

easy

パスワードで保護した場合のメインメニュー
メインメニュー

パスワードでPASSWORD.. Æ
STOP
RUN å
PARAMETER...
INFO...
æSET CLOCK..

保護解除

パスワード入力

例：プログラムにのみにかけたパスワード

DELETE ALL

Password

誤った入力

ステイタスディスプレイ
正しく入力

PASSWORD...
STOP RUN å

easy システムメニュー
DEL と ALTキーを同時に押すと表示できます。
パスワードの設定
パスワードの入力

System menu
SECURITY...
SYSTEM...
LANGUAGE...
CONFIGURATOR

Change/deletepassword

12

PASSWORD...
RANGE...

ENTER PASSW:XXXXCHANGE PW
ACTIVATE PW

ACTIVATE PWCHANGE PW

ENTER PASSW:XXXXCHANGE PW
ACTIVATE PWPASSWORD...
RANGE...

PROGRAM å Æ
PARAMETER
TIME
MODE
æ
INTERFACE
DEL PROG

PROGRAM å Æ
PARAMETER åTIME å
MODE
æ
INTERFACE å
DEL PROG
å概要

システムメニュー
SECURITY...
SYSTEM...
LANGUAGE...
CONFIGURATOR

DEBOUNCE å
P-BUTTONSRUN MODE å
CARD MODE

SECURITY...
SYSTEM...
LANGUAGE...
CONFIGURATORENGLISHÆDEUTSCHå
FRANCAISESPANOLæITALIANOPORTUGUESNEDERLANDSSVENSKA
POLSKITURKCECESKYMAGYAR

SECURITY...
SYSTEM...
LANGUAGE...
CONFIGURATOR

選択は１つのみ可能です。

これ以降のメニューは接続されている拡張デバイスによります。

13

easy

メニュー項目間のカーソル移動
カーソルÍ ÚPROGRAM...
STOPPARAMETER
INFO

選択

カーソル表示

14

HH:MM
DD.MM
YEAR

'4:23
17.03
2004

HH:MM
DD.MM
YEAR

14:23
17.03
2004

カーソル点滅カーソル全体Ê/:

場所の移動• ú íで移動• 回路図内ではÍ Ú で移動
値 M/M• ú í で場所の移動• Í Ú で値の変更
このマニュアルでは、点滅するメニューや値をグレー文字で表示しています。

概要

値の設定
HH:MM
DD.MM
YEAR

14:23
17.03
2004

値
桁
現在の値

Í Ú

ú í

値の選択

桁位置の選択ÍÚ その桁での値の変更

確定
直前の値に戻す15

easy で回路を入力してみましょう

電源を入れるeasy に電源を入れる前に、電源端末と入力端末に正しく接続されているか確認してください：● 24V AC easy-AB バージョン―端子 L：フェイズ電線 L―端子 N:ニュートラル電線 N―端子 I1 から I12：
同一のフェイズ電線 L によって使用。
● 230V AC easy-AC バージョン―端子 L：フェイズ電線 L―端子 N:ニュートラル電線 N―端子 I1 から I12、R1 から R12：
同一のフェイズ電線 L によって使用。
● 12V DC バージョン：―端子+12V：+12V 電圧―端子 0V:0V 電圧―端子 I1 から I12：
同一の＋12V によって使用。
● 24V DC バージョン：―端子+24V：電圧+24V―端子 0V:0V 電圧―端子 I1 から I12、R1 から R12：
同一の＋24V によって使用。
すでに easy をシステムに組み込まれている場合には、作動部分と接続している部分へのアクセスを防御してください。また、モータが突然稼動を始めるといった事故が起こらないようにご注意ください。

17

easy で回路を入力してみましょう

メニュー言語の設定

easy に最初に電源を入れると、まずメニュー言語
を選ぶ画面が表示されます。
►カーソルボタンˆ または ﹀ を使って言語を選択します。
－English－German－French－Spanish－Italian－Portuguese－Swedish－Polish－Turkish－Czech－Hungarian►OK ボタンを押して確定します。ESC ボタンでメニューからもとのステイタス表示に戻ります。
この設定をしなければ、easy の電源を入れるたびに言語選択の画面が表示されます。

18

easy で回路を入力してみましょう

easy の動作モード

easy には RUN と STOP の２つの動作モードがあります。
RUN モードでは常に easy 内に残っているプログ
ラムが実行されています。STOP モードにするか、電源を切ると実行されません。停電の場合でも、
easy 内に記録されている回路図、パラメータ、その他の設定は保存されます。バックアップタイムが経過した後でリアルタイム時計をリセットすればいいだけです。まお、回路図の入力は STOP モードのときのみ可能です。
注意！
easy が RUN モードの場合、電源が入ると同時にeasy 内に残っている回路プログラムが実行されます。STOP モードがスタートアップモードに設定されていない限り電源が入るとともに作動しますので、ご注意ください。RUN モードでは出力は回路
図のスイッチロジックに即して作動します。
回路図を記録しているメモリカードが LCD ディスプ
レイ付き easy に接続されても、easy 内に別の回路図が残っていれば、メモリカードの回路図は自動的に実行されません。回路図プログラムを実行
するにはまず、メモリカードから easy 本体へ転送される必要があります。
ディスプレイなしの easy-…-X モデルの場合、RUN モードでは自動でメモリカードの回路を読み込み直ちに実行します。

19

easy で回路を入力してみましょう

回路図を入力してみる

次のステップに従って、まずはシンプルな回路を入力してみましょう。この中で easy に回路を入力する際の全てのルールがわかり、すぐにでもユーザ独自の回路を入力することができるようになります。
従来の一番シンプルな回路を構築するには、接点とリレ ーを つなげ る必要がありました。 しかし、
easy では、それらのコンポーネントを一つ一つつなげていく必要はまったくありません。数回ボタンを押していくだけで、easy は回路の隅々まで作り上げてしまいます。後は、ユーザは easy にセンサ、ランプ、コンタクタなどを必要に応じて接続すればいいだけです。

上記のサンプルで easy は回路プログラムの全てを実行します。

20

easy で回路を入力してみましょう

スターティングポイント：ステイタス表示
easy に電源を入れるとステイタス表示が現れます。
ここでは easy の動作モードや入力や出力の状態が確認できます。

ここでの例は拡張ユニットがないものとして書かれています。もし拡張ユニットが接続されていると、ス
テイタス表示はまず基本ユニットの状態を表示して、次に拡張ユニットの状態を表示し、その後で最初の選択メニューを表示します。

21

easy で回路を入力してみましょう►OK ボタンを押してメインメニュー画面に切り替えます。
次の画面に映るには OK ボタンを押して下さい。一
つ前の画面に戻るには ESC ボタンを押します。
OK ボタンには他に 2 つの機能があります。
－修正した設定を確定・保存。
－回路図の画面では、接点やリレーコイルを入力、変更に使います。
この時、easy は STOP モードでなければ入力はできません。
►PROGRAM...が点滅している状態で再び OK ボ
タンを押すと、回路入力用の空白の画面が表示されます。
回路図ディスプレイ
現在の状態では、回路図の入力領域は空白になっています。カーソルは左上で点滅しています。この地点から回路図の入力を始めます。OK ボタンを押すと自動的に入力接点 1（I1）が入ります。
カーソルボタンˆ ﹀ 〈 〉を使って画面上を移動できます。
画面には非表示の行列があり、左から 3 列は接点領域で、一番右の 4 番目の列がコイルの入力領域になっています。各行に回路の分岐を表します。
easy は自動的に最初の接点に印加します。
►次の回路を実際に書いてみましょう。スイッチ S1と S2 は入力側にあります。I1 と I2 は入力端子用の接点です。リレーK1 はリレーコイル｛Q1 で表されます。｛ のマークはコイルファンクションを表します。Q1 は easy 基本ユニットの８つある出力のう
ちの 1 つを表しています。

22

easy で回路を入力してみましょう

最初の接点から出力コイルまで
easy では、まず入力側から作成します。最初の入力接点は I1 です。
►OK ボタンを押してください。
easy はカーソル位置に I1 を挿入します。
►この時点では I が点滅している状態で、変更ができることを表しています。例えばここでカーソルボタンˆ﹀を使うと P に変更することが可能です。ここではこのまま I にしておきましょう。
►OK ボタンを押すと I が確定し次に 1 が点滅します。もう一度 OK を押して１も確定し、2 列目のフィールドへ進みます。
カーソルボタン > を使ってさらに右の接点フィールドに進むこともできます。
►OK ボタンを押してください。
再び I1 が挿入されます。番号の部分を点滅させ、カーソルボタンˆで 2 に変更します。ｂ接点 S2 は入力端子 I2 に接続されました。
A

もしカーソル位置にある接点を消去したい場合はESC を押してください。
►OK ボタンを押して確定し、3 番目のフィールドに進んでください。
ここでは 3 列目のスイッチは必要ないので、直接 4列目のコイル領域と直接線をつなぐことができます。

23easy で回路を入力してみましょう配線easy で配線を描くには矢印機能で書き込みます。
ALT ボタンを押すと矢印 が現れます。矢印を動かして配線を描くにはカーソルボタンˆ ﹀ 〈 〉で移動します。
A

ALT ボタンにはカーソルの位置によって 2 つの機能があります。
－接点領域の左で ALT ボタンを押すと、新しい接点なしの線を描きます。
－接点にカーソルがある時に ALT ボタンを押すと、その接点をａ接点からｂ接点かに、またはその逆に変更できます。
描線矢印は接点とリレーの間を動きます。カーソ
ルが接点かリレーコイルの上に来ると、矢印は元のカーソルに戻ります。
easy は隣接した接点やリレーコイルを自動的に配線でつなぎます。
► ALT ボタンを押して、I2 からコイル領域まで線を引きます。
カーソルは点滅する矢印に変わり、自動的に適切な配線ポイントに移動します。
► > を押して、矢印を移動させてください。
配線を間違えたときには DEL ボタンで消去できます。線が交差しているところでは、まず垂直方向の線が消去され、もう一度 DEL ボタンを押すと水平方向の配線が消去されます。
►もう一度カーソルボタン > を押すと、接点 I2 はコ
イル領域まで接続されます。

24

easy で回路を入力してみましょう►ここで OK ボタンを押します。
easy は、自動的にリレーコイル Q1 を挿入します。
ここではコイルファンクション { と Q１はそのままで変える必要はありません。
最初に easy 描いた回路図は左図のようになりまし
たか？
ESC ボタンで回路図画面を抜けます。
左図のようなメニューが表れます。
►OK ボタンを押してください。
書き込んだ回路図は保存されました。CANCEL ボ
タンを押すと今までの変更が保存されずに回路図
画面から抜け出ます。
Aeasy に保存した回路は停電時や電源が切られているときもそのまま内部メモリに保存されています。
スイッチ S1 と S2 を投入すると、回路が実行されているかどうかチェックできます。

a回路プログラムのテスト►ESC ボタンを押してメインメニューに戻り、カーソ
ルで STOP ✓ RUN の行へ移動してください。
STOP ✓ RUN あるいは STOP RUN ✓でeasy の動作モードを選択できます。
RUN モードのときは RUN にチェックが入ります
STOP RUN ✓。
チェックマーク✓が右側についているモードやファンクションが有効です。

25

easy で回路を入力してみましょう►OK ボタンを押してください。チェックマーク✓が移動します：
STOP RUN ✓►ESC ボタンを押してステイタス表示に戻ると、モードが確認できます。ここで S1 と S2 を投入すると、Q1 に出力がされます。
電流フロー表示
RUN モードでは導通をチェックすることもできます。
プログラムを実行しながら表示ディスプレイで電流の流れを確認できます。
►RUN モードのまま OK ボタンを押してメインメニューに入り、PROGRAM...を選択（点滅させる）し、OK ボタンを押します。回路図が表示されますので、スイッチ S1 を投入してください。I1 と I2 の間の線が太くなり電流が流れていることを示します。
►次に S2 を投入すると I2 と Q1 の間が導通し Q1に出力されます。

A

26

easy は未完成の回路分岐をただ無視して実行していきますので、回路プログラムの各パートをテストしてから、全体の回路図を作成していくことをお勧めします。

easy で回路を入力してみましょう

回路図の消去►RUN モードにしたときと同じ要領で STOP モードに切り替えます。メインメニューで
STOP ✓ RUN と表示されます。
A
回路図の修正や拡張、または消去は STOP モード
でのみ行うことができます。
►PROGRAM…を点滅させて OK ボタンを押します。
左図のメニューが表示されますので、DELETE
PROGURAM を選択して OK ボタンを押してください。
easy はもう一度消去しますか「DELETE？」と聞いてきます。
►OK ボタンを押してプログラムを消去します。消去
したくない場合は ESC でキャンセルします。
ESC ボタンでステイタス表示画面に戻ります。
すばやく回路図作成
回路図を作成する上でいくつかの方法があります。
最初に各要素を全て入力してから、配線を引く方法が１つの方法です。もうひとつの方法は、easyの強力なオペレータガイダンスを使って、最初の接点から最後のコイルまで進んでいく方法です。
前者の方法では、いくつかの要素で選択する手間がかかりますが、後者の方法は上記の例のように
easy が自動で行ってくれる部分が多く、より早い
方法といえます。

27

28

easy での回路作成テクニック

easy での操作

回路図編集用のボタンと、ファンクションリレー
回路の分岐、接点、リレー、などを消去します。
ａ接点かｂ接点かを切り替えます。また、接点とリレー、回路内の分岐を結ぶ配線を描き、接続させます。
∧∨
値を変えます。
カーソルを上および下へ移動させます。

＜ ＞ 位置を変えます。
カーソルを左および右に移動させます。
Ｐボタンとしてのカーソルボタン：＜ インプット P1＞ インプット P3∧インプット P2∨インプット P4

直前に OK ボタンを押した以降の設定をキャンセルして元に戻します。また、現在の表示やメニューから抜け出します。
接点やリレーを挿入したり変更したりします。設定を保存します。

29

easy での回路作成テクニック

操作
easy のカーソルボタンには３つの機能があります。
点滅するカーソルの形状で現在のモードがわかります。
３つの機能：● 移動● 入力● 配線接続âI 1l

この移動モードでは、∧∨＜＞ボタンを使って回路の中を移動できます。選択したい接点
やリレー、配線分岐まで進みます。
接点やリレーにカーソルを移動させ OK ボタンを押すと入力モードに切り替わります。この入力モードで ESC を押すと直前の変更が取り消されます。
配線接続モードに切り替えるには、ALT ボタンを押してください。もう一度 ALT を押すと移動モードに変わります。
回路図ディスプレイから抜け出すには ESC ボタン
を押してください。

aeasy は効率化のため、部分的にこのカーソルモー
ド切替を自動で行い、業務をサポートします。例
えばこれ以上入力や配線接続ができない位置では、
自動で移動モードに切り替わります。
ファンクションリレーのパラメータ入力画面を開く
入力モードで接点かコイルにカーソルを移動して選択し OK ボタンを押すと、割り当てられたファンクションリレーのパラメータを入力する画面に切り替わります。＞ボタンを押すとパラメータを入力せずに次の接点かコイルに移動できます。
プログラム
プログラムとは、easy が RUN モードでサイクリッ
クに実行する連続した命令のことです。easy プロ
グラムの構成要素は、デバイスの設定、パスワー
ド、システム設定、回路図および/またはファン
クションリレーです。

30

easy での操作

回路図
回路図とは、接点同士が互いに配線で接続されているプログラムの一部です。RUN モードでは電流の流れやコイルファンクションよって、コイルのスイッチがオン/オフされます。
ファンクションリレー
ファンクションリレーとは特殊なリレー機能を持ったプログラム要素です。例：タイマ、タイムス
イッチ、カウンタなどです。ファンクションリレ
ーは接点やコイルとともに、あるいはなしでも挿入できます。RUN モードでファンクションリレー
は回路図に従って実行され、適宜アップデートされます。
例：
タイマ＝接点とコイルつきのファンクションリレー
タイムスイッチ＝接点とファンクションリレー
リレー
リレーは開閉機器で、easy 内では電子的にシミュレーションされます。割り当てられた機能によって接点を作動させます。リレーは少なくとも 1 つの接点と１つのコイルから成り立っています。
接点
接点によって電流の流れをコントロールできます。
ａ接点（メイク）の場合は、閉じたときに信号１を送り、開いているときは０を送信します。easy
内の接点は全て、メイクかブレイクかを選択、設定できます。

31

easy での回路作成テクニックコイル
コイルはリレーの動作メカニズムを担う部分です。
RUN モードでは配線の結果としてコイルがオン/オフされ、動作がコントロールされます。コイルには 7 つの機能が割り当て可能です。
接点

e a s yで の 表 示

メイク（ａ）接点

I, Q, M, N, A, Ö, Y, C, T, O, P, :,ブレイク（ｂ）接点

D, S, R, Z

i, q, m, N, a, ö, Y, c, t, O, p, D,
S, R, Zeasy では各種の接点をどのように配置しても、実行が可能です。
aeasy400 および 600 シリーズとの互換性を保つた
めに、easy500/700 では論理的に可能な全ての接点が用意されています。時計が付いていないデバ
イスでは接点の状態は常に０で、タイムスイッチのａ（メイク）接点は常に論理的０に設定されています。
このプロセスでのメリットは、easy500、easy700、
easy-AB、easy-AC、easy-DA、easy-DC シリーズの全ての製品でで同一の回路図を使用できることで
す。
メイク
接点

ブレイク easy500
接点

easy700ページ

アナログ値比較Aa

A1…A16

A1…A16

104

カウンタ

C

c

C1…C16

C1…C16

117

テキストマーカDD

D1…D16

D1…D16137

週間タイムスイッチ

Ö

ö

Ö1…Ö8

Ö1…Ö8

143

接点タイプ

32

easy での操作

接点タイプ

メイク
接点

ブレイク easy500
接点

easy700

ページ

easy インプット端子

I

i

83

I1…I8

I1…I12

0 信号

I13

I13

拡張ユニットの状態

–

I14

245

短絡/過負荷I16

I15…I16245

マーカ（補助リレー）

Mm

M1…M16

M1…M1691

マーカ（補助リレー）

NN

N1…N16

N1…N1691

作動時間カウンタ

O

O

O1…O4

O1…O4

149

カーソルボタン

P

p

P1…P4

P1…P4

89

easy アウトプット

Q

q

Q1…Q4

Q1…Q8

83

拡張ユニットインプット端子

R

R

–

R1…R12

83

R

R

–

R15…R16

245

S

S

S1…S8
(as
marker)

S1…S8

91

タイマ

T

t

T1…T16

T1…T16154

ジャンプラベル

:

–

:1…:8

:1…:8

171

年間タイムスイッチ

Y

Y

Y1…Y8

Y1…Y8

174

マスターリセット（中央リセット）

Z

Z

Z1…Z3

Z1…Z3

181

拡張ユニットの短絡/
過負荷
easy アウトプット(拡張ユニットまたはＳ補助
マーカ）

リレー、ファンクションリレー
easy には９種類のファンクションリレーが用意されています。

33

easy での回路作成テクニックaeasy400 および 600 シリーズとの互換性を保つた
めに、easy500/700 では論理的に可能な全てのリ
レーが用意されています。時計が付いていないデバイスではリレーの状態は常に０で、タイムスイッチのａ（メイク）接点は常に論理的０に設定されています。
このプロセスでのメリットは、easy500、easy700、
easy-AB、easy-AC、easy-DA、easy-DC シリーズの全ての製品でで同一の回路図を使用できることです。さらに物理的にマーカとして現れない出力も使用できます。

easy
表示

easy500

easy700

アナログ値比較A

A1…A16

A1…A16

–

j

カウンタ

C

C1…C16

C1…C16jj

テキストマーカD

D1…D16

D1…D16jj

週間タイムスイッチ

Ö

Ö1…Ö4

Ö1…Ö4

–

j

マーカ（補助リレー）

M

M1…M16

M1…M16j–マーカ（補助リレー）

N

N1…N16

N1…N16j–

作動時間カウンタ

O

O1…O4

O1…O4

j

j

easy 出力リレー

Q

Q1…Q8

Q1…Q8

j

–

easy 出力リレー拡張
補助マーカ

S

S1…S8

S1…S8

j

–

コイル

パラメータ

ファンクション

(as marker)

タイマ

T

T1…T16

T1…T16jj

条件付ジャンプ

:

:1…:8

:1…:8

j

–

年間タイムスイッチ

Y

Y1…Y8

Y1…Y8

–

j

マスターリセット（中央リセット） Z

Z1…Z3

Z1…Z3

j

–

これらのリレーの開閉動作はパラメータ入力で設定できます。
出力およびマーカリレーのオプションはそれぞれのコイルファンクションの項目で説明してあります。
34

easy での操作

コイルファンクションとパラメータのリストはは
ファンクションリレーの各項目で掲載しています。
回路図ディスプレイ
easy の回路図では接点やコイルは左から右へ入力、接続がされます。表示画面には非表示になっているグリッド線があり、接点領域、コイル領域、配線領域を形成しています。
●

スイッチ接点を３つの接接点領域に挿入できます。easy は自動で最初の投入接点を挿入します。
● コイル領域にリレーコイルを挿入します。
● 各線は回路内の分岐を形成します。1 つの回路図には 128 までの分岐線が書き込めます。

接点領域

コイル領域

I1-I2uT1-ÄQ1

回路分岐領域
電流経路

Q1-Ö1kêê êêêêê êê êê êêêêê êê êê êêê

分岐領域●

配線接続によって、各接点とコイルが電気的に結ばれます。いくつもの分岐にまたがって
線を引くこともできます。交差している部分は接続されています。

35

easy での回路作成テクニック

A

回路図ディスプレイには２つの機能があります：● STOP モードでは回路図の編集ができます。
● RUN モードでは電流の導通状態をチェックする画面になります。

回路図の保存とローディング
回路図を外部に保存する方法が２つあります：● メモリカードへ保存● EASY-SOFT-BASIC を使用してパソコンに保存。
保存されたプログラムはいつでも easy に再ロードされて編集、実行が可能です。
ロードされたプログラムの全てのデータは easy
内に保存されます。停電や電源がオフされた場合でも保存され、次に電源を入れて消去するまで消えません。
メモリカードeasy インターフェイスに挿しこまれたメモリカー
ド EASY-M-32K は１つの回路図を保存します。電源がオフになってもメモリカードの保存は消えません。
メモリカードの使用方法や保存方法は、248 ページの「メモリカード」の章（準備中）をご覧下さい。
A

easy400 用のメモリカード EASY-M-8K は easy500
シリーズでも読み込むことが出来ます。また
easy400 シリーズ用のメモリカード EASY-M-8K とeasy600 シリーズ用のメモリカード EASY-M-16K
は、easy700 で読み込むことが出来ます。
EASY-SOFT-BASIC
EASY-SOFT–BASIC はパソコン用のソフトウエア
で、easy の回路図を作成、保存、テスト（シミュレート）、編集が出来ます。
完成した回路図はパソコンから接続ケーブル経由
で easy に転送します。その後はパソコン画面からeasy を簡単にスタートさせることが出来ます。
詳細は 252 ページの「EASY-SOFT -BASIC」の章（準備中）をご覧下さい。

36

接点とリレーの操作

easy の回路図では、従来のスイッチ、ボタン、リレーの要素はインプット接点を使って配線接続されます。

接点とリレーの操作

easy での回路

従来の回路

easyの端子S1

K1

メイク接点 S1 をインプット端子
I2 につなぎます。
メイク接点S2 をインプット端子
I3 につなぎます。
負荷 H1 を出力 Q4 につなぎます。
S1 または S2 が H1を開閉します。

S2

H1

easy の回路図
I2u------ÄQ4
I3k

インプット接点とアウトプット接点
最初にどれがインプット接点でアウトプット接点かを定義しましょう。
形式とシステム構成によって easy は 8,12 あるいは 24 個のインプット端子を持ち、4,6,8,10,あるいは 16 個のアウトプット端子を持っています。イ
ンプット端子の信号伝達状態は回路図内のインプット接点 I１から I12 によって検出されます。R1
から R12 は拡張ユニットのインプット接点です。
アウトプットは回路図内の対応するアウトプット
リレーコイル Q1 から Q8 あるいは拡張ユニットでは S1 から S8 でコントロールされます。

37

easy での回路作成テクニック

I2

接点、リレーコイルの入力と変更
接点名と接点番号でスイッチ接点の選択ができま
す。

接点名
接点番号

ÄQ4

リレーコイルはコイルファンクション、名称、番号によって決まります。

コイルファンクション
リレー名
リレー番号

A

接点とリレーの全種類のリストは 78 ページから記載されています。

I1

接点やコイルの名称、番号は入力モードで変更できます。点滅させると変更が可能です。

A

フィールドがブランクの場合、easy は自動で接点
I1 かコイル｛Q1 を挿入します。
¾
¾
¾

¾

38

カーソルボタン∧∨＜＞を使って接点やコイル領域に移動します。
OK ボタンを押して入力モードに切り替えます。

＜＞ボタンを使って変更したい部分に移動します。または OK ボタンを押して横にジャンプします。
∧∨ボタンを変更したい文字や数値が出てくるまで押します。

接点とリレーの操作

ÄQ1 をÄQ8 に変更

I1 を I2 に変更
接点領域

I1

I1

M OK

3

Q í or

2

Í

コイル領域

I2

ÄQ1

ÄQ1

è

N OK

Å

N

4

È

Ö

.

S

A
Y
C
T
O
P
:
D
S

R

5

ä

.

R

.
.

ú

M í or
C
T
O
:

2

3

Ú

ÄQ8

4
5
.
.

D

.

Z

1

S

1

ÄQ1

.

2

2

í or

í or

OK

OK

Z

＜＞ボタンか OK を押して接点領域またはコイル領域を出ると入力モードはオフになります。
接点とリレーコイルの削除¾
カーソルボタン∧∨＜＞を使ってカーソルを消去したい接点やコイルまで移動させます。
¾
DEL ボタンを押します。
接点またはリレーコイルが消去され、それに伴う接続も削除されます。
ａ接点（メイク）とｂ接点（ブレイク）の変換
easy に入力する全ての接点はメイクかブレイクかを選択できます。

39

easy での回路作成テクニック¾¾¾

I2u------ÄQ4I3k

入力モードに切り替えてから、目的の接点の接点名称までカーソルを動かしてください。
ALT キーを押してください。接点がブレイク
接点に変わります。
OK ボタンを 2 回押して、変更を確定します。

I2u------ÄQ4
i3k

２×
l

i3kê

OK

配線接続の作成と修正
接点とリレーコイルは配線で接続されます。easy
では配線接続モードでカーソルが矢印に変わり、配線接続が可能です。
¾

A

I2u------ÄQ4∧∨＜＞ボタンを使って配線を描きた
い接点領域かコイル領域に、カーソルを移動させます。

左端の 1 番目の接点領域にカーソルがある場合、ALT キーを押しても配線接続モードにはなりません。別の機能に切り替わります。
¾

ALT ボタンを押してください。配線接続モー
ドに切り替わります。カーソルが斜め矢印に変わります。

¾＜＞ボタンを使って斜め矢印を移動させま¾

す。また∧∨で分岐間を縦に移動できます。
配線が済んだら、ALT ボタンを押して配線接続モードを終了してください。

すでに配線が済んでいる接点やコイルにカーソルがきた場合、easy は自動に配線接続モードを終了
します。
A

40

もし接点やコイルが隣接している場合は、easy は自動でその間を配線接続します。

接点とリレーの操作

後ろ向きに配線をしないで下さい。バックで配線接続が出来ない理由は、237 ページの「例：バッ
ク配線の禁止」の章（準備中）で説明してあります。

I1-Q4-i3oz-----khI2-I4-ÄQ2

I1-Q4-i3-ÄM1

３つ以上の接点を接続する場合、マーカ M か N を使用してください。

I2-I4-M1-ÄQ2

配線接続の消去¾
消去したい配線の右側にカーソルを移動させます。ALT ボタンを押して配線接続モードに切り替えます。
¾
DEL を押して消去します。

以上の方法で接続を消去できますが、隣接する要素間の接続は消去できません。

複数の分岐が交わる交差部分では、最初に垂直方向の接続が消去されます。２回目に DEL を押すと水平方向の接続が消去されます。

A

easy が自動で引いた配線は消去することができません。

ALT ボタンを押すか、接点領域やコイル領域に移動して消去作業を終了します。

41

easy での回路作成テクニック

分岐領域の挿入と消去
easy のディスプレイには回路の分岐線として４行の線が表示されます。分岐線は最大 128 行まで入力が可能です。カーソルを縦方向に移動させると、自動でスクロールされて、空白の領域でも見ることが出来ます。

次の方法で、接続交差点の下、あるいはカーソル位置の上に新しい分岐領域を挿入します。
I2u------ÄQ4
I3k

I2u------ÄQ4
Â n

I3k

¾
¾

挿入したい部分のすぐ下の、左端 1 番目の接点領域にカーソルを移動させます。
ALT ボタンを押します。

挿入前の配線が保持されたままで、最後の分岐線が下方へ移動します。カーソルは新しく出来た分岐領域に位置しています。

分岐領域の消去easy は空白の分岐領域のみ削除します。
¾¾¾

消去したい分岐線上の全ての接点やコイルを消去します。
空白になった分岐領域の左端 1 番目の接点領域にカーソルを移動させます。
DEL を押してください。

下方の分岐は上側に移動します。接続配線はそのまま保持されます。

42

接点とリレーの操作

カーソルボタンによる開閉
easy では４つのカーソルボタンはハードワイヤド
インプットとして使用できます。

P2
P1

P3
P4

4 つのボタンは回路図内では、接点 P1 から P4 として割り当てられています。P ボタンを有効・無効にするにはシステムメニューでできます。
P ボタンはまた、回路のテストや手動操作に使われます。これらのボタン機能はサービス機能や試運転機能にも有用です。

I1u------SQ1
P2k

I2u------RQ1

例 1：
出力 Q1 のランプはインプット接点 I1 および I2 ま
たはカーソルボタン∧∨で投入されます。

P4k

I5-------ÄM1
I1-m1u---ÄQ1
P1-M1k―

岐をマーカM1 経由で非導通にします。

A............
I

FR 15:59

例２：
端子 I1 は出力 Q1 をコントロールします。端子 I5
はカーソルボタンモードへの切り替えと、I1 の分

P2........STOP

P ボタンはステイタスメニューでスイッチとして検出されます。カーソルボタン自身はその他のメニューや導通状態表示やテキスト表示で他の機能を果たします。
ステイタスメニューでは回路図で P ボタンが使用されているかどうかを表示します。
●●

P: P ボタンが配線接続され有効
P2： P ボタンが配線接続され有効、かつ P2
ボタン∧が押されている。
● P- ： P ボタンは配線接続されているが、無効● 表示なし：P ボタンは使用されていない43

easy での回路作成テクニック

回路図動作の確認
easy には測定機器も内蔵されていて、プログラム
実行中に接点やコイルのスイッチ開閉状態がモニターできるようになっています。
I2---u---ÄQ4
I3---k¾¾

左図のような簡単な並列回路を書いてください。メインメニューで RUN モードに切り替えてください。
回路図表示画面に戻ります。

この状態では回路図の修正・変更は出来ません。

A

回路図を修正・変更する目的で回路図表示画面に入り、かつ修正が出来ない場合、STOP モードになっているかどうかをチェックしてください。
回路図表示画面は２つの機能を持っています：

I2---U---ÄQ4
I3---k

STOP モードの時：回路図の作成
RUN モードの時：電流導通状態の表示¾

I3 のスイッチを入れてください。

電流導通状態の表示では、電流が流れている配線が太くなります。
画面をスクロールして、回路全体の電流を確認で
きます。
A

44

●
●

この電流導通状態の表示画面では、ミリセコンド
単位の信号振動は表示しません。これは、LCD ディスプレイに固有の遅延によるものです。

接点とリレーの操作

コイルファンクション
コイルファンクションを選定して、リレーコイルの開閉特性を設定します。下図のコイルファンク
ションがリレーQ、M、S、D、〝：〝：に使用可能です。

Table 8:
回路記号

コイルファンクション
easy の
画面表示

コイル
ファンクション

Ä

コンタクタ機能

Å

è

È

ä

逆作用の
コンタクタ機能
単一パルス発生機能（立下り微分）単一パルス
発生機能（立上り微分）
インパルス
リレー出力

例

ÄQ1, ÄD2, ÄS4,
Ä:1, ÄM7

ÅQ1, ÅD2, ÅS4

èQ3, èM4, èD8,
èS7

ÈQ4, ÈM5, ÈD7,
ÈS3

äQ3, äM4, äD8,
äS7

（オルタネートリレー出力）S

R

ラッチリレー
出力（セットコイル）
ラッチリレー
出力（リセット
コイル

SQ8, SM2, SD3,
SS4

RQ4, RM5, RD7,
RS3

マーカ M と N はフラグとして使用できます。S リ
レーは拡張ユニットの出力として使用できますし、
また、拡張ユニットがない場合はマーカとして使用可能です。これらの出力リレーQ との違いは、出力端子を持たないことです。

A

ファンクションリレーのコイルファンクションについては、該当リレーの項で説明してあります。

45

easy での回路作成テクニックA

コイルファンクション Ä, Å, è, È,（コンタ
クタ、逆コンタクタ、単一パルス発生機能立上り
微分、立下り微分）は各リレーコイルに１回のみ使用されなければなりません。回路図の最後のコ
イルがリレーの動作を決定します。
コンタクタやリレーをコントロールする時は、コイルファンクションは 1 回のみ動作が出現します。
並列回路を作成する場合、Set と Reset をコイル
ファンクションとして使用してください。
リレーコイルを接続する際のルール
リレーの動作状態を明確にするためには、同一のコイルファンクションを 1 箇所のみに使用して重複を避けるほうがよいでしょう。しかしながら、
ä, S, R のような保持力のあるコイルファン
クションは回路論理に即して必要な場合は、何回でも使用できます。
例外：ジャンプファンクションは回路の中で、何度でも使用できます。
標準リレー出力 Ä
入力信号が入ると同時に直ちに出力されます。コンタクタとして動作します。
onon

easy での表示z
出力リレーQ：{Q1 から{Q8 まで（形式によって異なります）z
マーカ M,N：{M1 から{M16、{N1 から{N16z
ファンクションリレー（テキスト）D：{D1
から{D16z
出力リレーS：{S1 から{S8z
ジャンプ：{:1 から{:846接点とリレーの操作

逆標準リレー出力（逆コンタクタ機能） Å
出力信号は単純に入力信号の逆になります；信号
1 でトリガーされると、コイルは逆にメイク接点を 0 の状態へスイッチします。
ononeasy での表示z
出力リレーQ：}Q1 から}Q8 まで（形式によって異なります）z
マーカ M,N：}M1 から}M16、}N1 から}N16z
ファンクションリレー（テキスト）D：}D1
から}D16z
出力リレーS：}S1 から}S8z
ジャンプ：}:1 から}:8
単一パルス発生機能（立下り微分） è
入力信号が切れる立下り時にコイルに出力したい
時使用します。入力信号によってコイルの状態が1 から 0 に変わる時に、コイルのメイク接点が単一のパルス時間の間 1 になります。
ononeasy での表示z
マーカ M,N： èM1 to èM16, èN1 to èN16z
ジャンプ： è:1 to è:8A

単一パルスを発生させている間は、物理的出力を使用しないようにしてください。

47

easy での回路作成テクニック

単一パルス発生機能（立上り微分） È
入力信号が投入された立上り時にのみコイルの開閉を行いたい場合に使用します。入力信号によってコイルの状態が 0 から 1 に変わる時に、コイルのメイク接点が単一のパルス時間の間 1 になりま
す。

on

on

easy での表示z
マーカ M,N： ÈM1 to ÈM16, ÈN1 to ÈN16z
ジャンプ： È:1 to È:8
A

48

単一パルスを発生させている間は、物理的出力を使用しないようにしてください。

接点とリレーの操作

インパルスリレー出力（オルタネートリレー出力） ä
入力信号が 0 から 1 に変化する際に、コイルは開から閉へ、あるいは閉から開へスイッチします。

ononeasy での表示• 出力リレーQ: äQ1 からäQ8 (形式によります）• マーカ M: äM1 から äM16
• ファンクションリレー（テキスト） D: äD1 からäD8• リレーS: äS1 からäS8A

電源が切れたり STOP モードになったりした際には、コイルは自動的にスイッチオフになります。
ただし、保持力のあるコイルの場合はスイッチ状
態 1 を保ちます（⇒「保持性（無電源消滅型でないデータ保存）」230 ページ（準備中）を参照）。

49

easy での回路作成テクニック

ラッチリレー出力（自己保持リレー出力）
ラッチリレー（セットコイル S ）とアンラッチリ
レー（リセットコイル R）はペアで使用されます。
セットコイル S が入力されると、出力は 1 の状態を保ち、リセットコイル R でオフになります。
on

S

on

R

on
A

z
z

z

B

C

A 領域：セットコイルとリセットコイルは異なる時刻にとシガーされています。
B 領域：セットコイルとリセットコイルが同時に投入されています。セットコイルのほうが優先されています。
C 領域：電源オフ

easy での表示z
出力リレーQ：SQ1 から SQ8、RQ1 から RQ8（形式によって異なります）
z
マーカ M：SM1 から SM16、RM1 から RM16z
ファンクションリレー（テキスト）D：SD1
から SD8、RD1 から RD8z
出力リレーS：SS1 から SS8、RS1 から RS8
1 つのリレーに S と R のリレーファンクションを
1 回のみ使用してください。
I1-I2----SQ1

左図ではセットコイルとリセットコイルの両方が同時にトリガーされます。この場合、優先順位は
上記 B 領域で見られるように、回路図の上位にあります。

I2-------RQ1

A50

電源が切れたり STOP モードになったりした際には、コイルは自動的にスイッチオフになります。
ただし、保持力のあるコイルの場合はスイッチ状
態 1 を保ちます（⇒「保持性（無電源消滅型でないデータ保存）」230 ページ（準備中）を参照）。

ファンクションリレー

ファンクションリレー

ファンクションリレーによって、各種の従来の制御機器機能を回路図内でシミュレートできます。
easy には以下のファンクションリレー機能が用意されいています：easy 回路図記号

A1, A2

C1, CC1, DC1, RC1

D2, ÄD2
Ö1, Ö2
O1, ÄO2
T1,

TT1, RT1, HT1

X, ?X
T1,

TT1, RT1, HT1

â, ?â
T6,

ファンクションリレー

アナログ値比較、しきい値ス
イッチ（アナログ入力のある機種のみ）
カウンタ、アップ/ダウンカウンタ
高速カウンタ、周波数カウンタ
テキスト、出力ユーザ定義テキスト、入力値
タイムスイッチ、週間/時間
限界値入力付きの作動時間カ
ウンタ
タイマ、オンディレータイマ、
ランダムスイッチングによるオンディレータイマ
タイマ、オフディレータイマ、
ランダムスイッチングによるオフディレータイマ

TT6, RT6, HT6

Xâ, ?Xâ

タイマ、オン/オフディレータイマ
ランダムスイッチングによるオン/オフディレータイマ

T2,

タイマ、単一パルス

TT2, RT2, HT2ü51

easy での回路作成テクニック

easy 回路図記号

ファンクションリレー

T3,

タイマ、フラッシングタイマ

TT3, RT3, HT3

Ü

:2,

ジャンプ

Y3

年間タイムスイッチ、日付

Ä:2

Z1, Z3

マスターリセット、出力とマーカの中央リセットファンクションリレーはそのリレーコイルから、またはパラメータの読み込みから開始されます。割り当てられた機能やパラメータの設定値に従って開閉を行います。
Ah

電源がオフになったり、easy が STOP モードに切り替わったりした場合、実行電流値はクリアされます。ただし、保持力のあるコイルでは割り当てられた状態を保ちます。
（⇒「保持性（無電源消滅
型でないデータ保存）」230 ページ（準備中）を参照）。
注意！
easy は回路を一巡した後でファンクションリレー
を実行します。コイルの最後の状態がこれに反映します。
ファンクションリレーは 1 回だけご使用ください。
ただし、ジャンプ機能を使っている場合は、同一のコイル機能を何回でもご使用いただけます。

ファンクションリレータイマとカウンタの例
カウンタ値が 10 に達した時に警告ランプが点滅するシステムの例を見てみましょう。ファンクションリレーの C1 と T1 が使用されています。S1
プッシュボタンはカウント信号用に使われています。S2 はカウンタ P1 をリセットするボタンです。

52

ファンクションリレー

L01+

P1

S2

S1

K1T

R

C
P1

H1

K1T

L01–
2s

Counter
Value 10Figure 46: 従来のリレーの実際の配線
I5-------CC1
I6-------RC1
C1-------TT1
T1-------ÄQ1

easyを使用した場合の配線
L01+
L01–

S1

S2

+24 V 0 V
1

I5 I6
2

Q1
H1
L01–

Figure 47: easy の配線と回路図

カウンタP1はeasyではC1になります。
タイマKT1はeasyではT1になります。

53

easyでの回路作成テクニック

I5-------CC1h

X CC1まで配線を引きます。
CC1 はカウンタ1 ファンクションリレーのカウンタコイルです。

OK を押してパラメータ設定画面を呼び出します。
X CC1 の１にカーソルを移動させて OKを押します。

カウンタのパラメータ設定画面が表示されます。
C1 N
S

C1 N
S

00000

+

+

C1 N

+

S

00010

00010

X S (設定値）の右横のサインが＋になるまでカーソルボタンを押します。

X OK ボタンを押します。

C1 N
S

54

+0

+

X í ボタンを押します。

X í を使って十の位までカーソルを移動させます。

X Í Ú ボタンで値を変更します。
X OKボタンで確定します。

ファンクションリレー

I5-------CC1êhI5-------CC1

I6-------RC1

X ESC を押して回路図表示画面に戻りますｓ。設定値の0010 は保存されます。

easy ではファンクションリレー固有のパラメータ設定画面があります。各リレーの説明の項で、パラメータについて解説
してあります。
Xコイル TT1 タイマまで回路を入力します。
T1にパラメータを入力します。

C1-------TT1

T1 X

I1
I2

T:

T1 Ü

I1
I2

T:

T1 Ü
I1
I2

T:

T1 Ü
I1
I2

T:

+0

S

+

S

+

S

+

S

+

+0

+0

タイマはフラッシングリレーと同様に作動します。フラッシュ/
ブリンクリレーのeasyでの記号は Üです。パラメータ設定画面の左上に表示されます。S はここでは時間単位秒です。

X ∨ボタンで Ü の記号を選択します。

+0+0

Xí ボタンで I1まで移動します。

+000.000X OK ボタンを押します。
X í ボタンを押します。

+055

easyでの回路作成テクニック

T1 Ü
I1
I2

T:

T1 Ü
I1
I2

T:

S

01.000++0S01.000X Í Ú ú í ボタンを使って 01.000の値を入力。
X OKボタンで確定します。

設定値 I1はパルス間隔時間で１秒です。

+

X Ú ボタンを押して２つ目の設定値を入力します。
I2.

X 0.5 秒をセットして下さい。

00.500

これはパルスが発生している時間です。
X ESC を押して、パラメータ設定画面を抜けます。

設定値は保存されています。
I5-------CC1

X 回路図を完成させます。

I6-------RC1
C1-------TT1

T1-------ÄQ1
X ESC ボタンを押します。

SAVE

X OK ボタンで回路図を保存します。

CANCEL

X 導通状態表示画面で回路をチェックして見ましょう。
X easy をRUNモードに切り替え、回路図表示に戻ります。

この回路図表示画面から設定パラメータの確認もできます。
X C1 までカーソルを移動させて OKボタンを押します。
C1 N
S

0010

# C:0000

56+

カウンタにセットされているパラメータが実行値と共に表示されます。
X スイッチI5を投入してください。実行値がカウントを始めます。

ファンクションリレー

C1 N
S

0010

+

パラメータ表示画面は左図のようになります。最下行のC: 0007 が実行値で、７までカウント
されています。

+

実行値が設定値10に達した時、最下行の左端のマークがâに変わります。
カウンタC1 の接点がスイッチします。

# C:0007
C1 N
S

0010

â C:0010

カウンタ接点はタイマをトリガーします。これによって
出力 Q1に警報が発信されます。

I5-------CC1

回路図内の電流の流れです。

I6-------RC1
C1=======TT1

T1=======ÄQ1
T1 Ü
S1
S2

S

00.50000.250â T:00.200+

フラッシュの速度を2倍にします：
X 回路図内で T1を選択して下さい。
X OKを押します。

X I1 の設定値を00.500 に、
I2 の設定値を00.250(0.5 および 0.25 s)に設定してください。
X OKボタンで確定します。

最下行の左端のマークは接点の状態を表しています。

• # 接点はスイッチがオフ状態です（メイク接点が開）• â 接点はスイッチがオン状態です（メイク接点が閉）PARAMETER メニューオプションでパラメータの変更もできます。
A

別の人がパラメータを変更してしまうアクシデントを防ぐために、回路図を作成した際に、アクセス可能マーク
を＋からーに変更してください。パスワードで作成した回路プログラムを保護できます。

57

easyでの回路作成テクニック

アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

easy にはＡ１からＡ１６までの 16 個のアナログ比較機
能を持っています。これらはまた、しきい値スイッチとしても使用可能です。
アナログ比較機能やしきい値スイッチによって、入力ア
ナログ値と設定値や他のファンクションリレーの実行
値、また別の入力アナログ値とも比較をすることができます。これで 2 ポイントコントローラのような小さなコ
ントローラの機能を実行することができます。
easy- AB、easy- DA、easy- DC シリーズにアナログ入力が装備されています。
zeasy500 のアナログ入力は I7 と I8zeasy700 のアナログ入力は I7、I8、および I11 と I12

A

easy400 と easy600 シリーズとの互換性
easy400 と easy600 で作成した回路プログラムを新シリーズにロードしても、アナログ比較機能は同様に作動します。設定されている値は保持されます。ただし
easy500/ 700 シリーズではアナログの分解能がより細かくなっていますので、その基準に変換されます。例えば、easy400/ 600 での設定値 5.0 は 500/ 700 では 512に変換されます。

ファンクションリレー 比較機能の入力 I1 の値

ファンクションリレー

ファンクションリレー
入力I2 の値

におけるモード選択

アナログ入力 I7, I8,
I11, I12

アナログ入力 I7, I8,
I11, I12

設定値 0000 から9999

設定値 0000 から
9999

アナログ値
カウンタC1 から
C16

アナログ値
カウンタC1 から
C1658

アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

ファンクションリレー 比較機能

入力 I11

ファンクションリレー
におけるモード選択

アナログ値
タイマT1からT16

ファンクションリレー
入力

I2
実行値：
タイマT1 から
T16

未満

LT

以下

LE

イコール

EQ

以上

GE

より大きい

GT

Table 10: 比較例：
A1 ファンクションリレー
入力 I1

A1 ファンクションリレー
入力 I2

I7

GE
(greater than/equal
to)

I8

I7

LE
(less than/equal to)

I8

I7

GE
(greater than/equal
to)

設定値

I7

LE
(less than/equal to)

設定値

I8

GE
(greater than/equal
to)

設定値

I8

LE
(less than/equal to)

設定値

I1uA1----SQ1

アナログ比較機能の回路図

A3-------ÄM1

アナログ比較機能は接点として回路図内に挿入されます。

hA2----RQ1

59

easyでの回路作成テクニック

この回路図では、I1 は 2 つのアナログ比較器を作動させます。入力値が設定値より低いと A1 が出力 Q1 のスイッチを入れます。もし別の値が設定値を超えた場
合は A2 が出力 Q1 をオンにします。A3 はマーカ M1
を入り切りします。

A1 EQ
I1

+0

F1

+0

F2

+0

I2
OS
HY

+0

+

Æ
æ

A1
EQ

+0
+0

アナログ比較ファンクションリレー１
イコールモード
このファンクションリレーにあるモード
未満• LT: less than
• LE: less than/equal to 以下• EQ: equal toイコール• GE: great than/equal to 以上• GT:greater than
より大きい

+

+

I1

比較子 1 (正の値 I7, I8, I11, I12,
実行値 T1 からT16, C1 からC16)F1I1用の利得係数 (I1 = F1 x I1での実行値）；
F1 = 0 から 9999 までの正の値

I2

比較子 2 (正の値 I7, I8, I11, I12,
実行値 T1 からT16, C1 からC16)F2I2用の利得係数 (I2 = F2 x I2での実行値）；
F2 = 0 から9999 までの正の値

OS

I1 用のオフセット(I1 = OS + I1での＋実行値）
OS = 0 から9999 までの正の値-

HY

PARAMETER メニューの中に表示
PARAMETER メニューの中に非表示

I2 用のスイッチングヒステリシス

HY の値は正負両方のヒステリシスに適用できます。

• I2 = I2 での実行値+ HY;• I2 = I2 での実行値− HY;• HY= 0 から9999 までの正の値

h60

アナログコンパレータの時と同じように、アナログ入力と設定値を設定してください。

アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

easy400 と easy500 の互換性、easy600 と easy700の互換性
easy500/700 のパラメータ設定画面には、新しい機能が付け加わっています。以下のように
easy400/600 に対応しています。

ANALOG
AAw
n

BBy

$

easy400, easy600
parameters
g

AA

b +

A1

dA1

easy500, easy700
parameters

A1 GE

I1 AA

I1

+

=
=
=
=

A1

I2

$

=

GE

BB

h

I2 BB
+

Æ

BB

æ

F1

+0

F2

+0

OS
HY

+

AA

+0
+0

easy500 と 700 のアナログコンパレータは内部で以下の値の範囲で作動します。
-2147 483 648 から+2147 483 647
この範囲のおかげでどのような計算値でも正確に算出されます。掛け算の値に重要です（I1×F1 あるいは
I2×F2）。
例：
I1 = 9999、F! = 9999
I1×F1 = 99 980 001
作動範囲の中に納まっています。

h

もし F1 や F2 の値が空白ならば、I1 と I2 の値が使用
されます。

61

easyでの回路作成テクニック

コントロールリレーの値が 9999 を超える場合は、マ
イナス 10000 された値がアナログコンパレータの画面に表示されます。
例：カウンタの実行値＝10233
アナログコンパレータの表示：233（10000 は 0として表示されます）。

A1 EQ

+

I1

0249

Æ

I2

0350

æ

F1
F2
OS
HY

0000
0000
0000
0025

RUN モードでのパラメータ表示
RUN モードでのアナログコンパレータのパラメータ
表示やパラメータ設定画面は、実行値の表示画面にな
ります：
実行値：例アナログ入力
未使用ファクタ
実行比較値：例：定数未使用ファクタ未使用オフセット
スイッチングヒステリシス+/– 25

アナログ入力の分解能
アナログ入力 I7、I8、および 700 では I11 と I12 も含めて、分解幅は以下のようになっています。
0 から 10VDC のアナログ信号は 10 ビットの 0 から1023 までデジタル値に変換されます。デジタル値
100 は 1.0V(厳密には 0.98V)のアナログ値に相当します。

62アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

アナログ値コンパレータの機能
GT と GE,LT と LE の違いは、GE および LE では比較値と設定値がイコールな場合も開閉が行われるという点です。easy500 や easy700 では５つの比較モードがあります。easy400 から easy800 まで全てのバージョンで互換性があります。
注意！
アナログ信号はデジタル信号よりも干渉に敏感です。
信号伝達ラインを設置、接続する時は十分ご注意下
さい。
ある値にスイッチングヒステリシスを設定すると、干渉信号による誤開閉を防げます。0.2V（ゲインなしのちょうど 20 の値）の値が安全です。

63

easy での回路作成テクニック

未満（LT）比較機能
左はパラメータ表示および未満（LT）比較設定画面です。

アナログコンパレータの回路図。

との値は定義されていません。ここではゲインは使用されていません。またオフセットも未使用です。

１：I7 での実行値
２：設定値＋ヒステリシス値
３：設定値
４：設定値−ヒステリシス値
I7 の実行値が設定値＋ヒステリシス値を超えたらメ
イク接点はオフ状態になります。I7 の実行値が設定
値−ヒステリシス値を下回ったらメイク接点はオン状態になります。

64アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

以下（LE）比較機能
左はパラメータ表示および以下（LE）比較設定画面です。

アナログコンパレータの回路図。

との値は定義されていません。ここではゲインは使用されていません。またオフセットも未使用です。

１：I7 での実行値
２：設定値＋ヒステリシス値
３：設定値
４：設定値−ヒステリシス値
I7 の実行値が設定値＋ヒステリシス値を超えたらメ
イク接点はオフ状態になります。I7 の実行値が設定
値−ヒステリシス値とイコールになるか下回ったらメ
イク接点はオン状態になります。

65

easy での回路作成テクニック

イコール（EQ）比較機能
左はパラメータ表示およびイコール（EQ）比較設定
画面です。

アナログコンパレータの回路図。

との値は定義されていません。ここではゲインは使用されていません。またオフセットも未使用です。I8 のアナログ値でゲインファクター10が使われています。それに伴いヒステリシスが調整されています。

１：I8 での実行値、×ゲインファクターF2
２：設定値＋ヒステリシス値
３：設定値
４：設定値−ヒステリシス値
I8 の実行値（ゲインファクターF1 で乗算されている）
が設定値に達するとメイク接点はオン状態になります。もし設定値＋ヒステリシスの値を超えた場合、メイク接点はオフになります。I8 の実行値（ゲ66アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

インファクターF1 で乗算されている）が設定値を下回るとメイク接点はオン、設定値−ヒステリシス値を下回ったらメイク接点はオフ状態になります。
例：以上（GE）比較機能
左はパラメータ表示および以上（GE）比較設定画面です。

アナログコンパレータの回路図。

との値は定義されていません。ここではゲインは使用されていません。またオフセットも未使用です。

１：I7 での実行値
２：設定値＋ヒステリシス値
３：設定値
４：設定値−ヒステリシス値

67

easy での回路作成テクニック

I7 の実行値が設定値と等しくなるとメイク接点が開閉します。I7 の実行値が設定値−ヒステリシス値を下回ったらメイク接点はオフ状態になります。
例：より大きい（GT）比較機能
左はパラメータ表示およびイコール（EQ）比較設定
画面です。

アナログコンパレータの回路図。

との値は定義されていません。ここではゲインは使用されていません。またオフセットも未使用です。

１：I7 での実行値
２：設定値＋ヒステリシス値
３：設定値
４：設定値−ヒステリシス値68アナログコンパレータ/
しきい値スイッチ

I7 の実行値が設定値に達するとメイク接点が開閉します。もし設定値−ヒステリシスの値を下回った場合、メイク接点はオフになります。
例：２段動作コントローラとしてのアナログコンパレー
タ機能
２段動作制御とは、例えば、左の回路図で、温度がある値より下回ると I5 が投入され A1 が出力 Q1 をオンにします。もし温度が設定値を超えた場合は A2 がオフにします。動作信号がない場合は I5 によって常に出力 Q1 はオフ状態です。
２つのアナログコンパレータのパラメータ設定：

コントローラのスイッチングポイントがアナログ入力のデジタルスイッチングポイントに割り当てられるだけで、回路図はきわめてシンプルです。スイッチングポ
イントは easy-DA、easy-DC では 8V DC、easy-AB
では 9.5V の信号を持っています。
パラメータ設定：
スイッチポイントは I7 入力（デジタルスイッチ信号）によって実行されます。

69

easy での回路作成テクニック

例：アナログコンパレータ機能、動作状態検出
複数のアナログコンパレータを使って、異なる動作状
況の評価ができます。ここでは３つの動作状態の評
価をして見ましょう。
３つのアナログコンパレータのパラメータ設定：

70

カウンタ

例：アナログコンパレータ、２つのアナログ値比較
２つのアナログ値を比較するには、左の回路プログラ
ムで実行できます。ここでは I7 が I8 より小さいか否かを判定します。

アナログコンパレータのパラメータ設定

カウンタ

easy には C1 から C16 の 16 個のアップ/ダウンカウ
ンタが付いています。カウンタはイベントの数を数えます。上方のしきい値を比較値として定義することもできます。実行値に即して接点は開閉します。
高速カウンタ、周波数カウンタは最高周波数が１ｋHzです。
easy-DA および easy-DC には 4 つの高速カウンタ
C13 から C16 までがあります。モード選択によって機能が選べます。カウンタ入力は直接デジタル入力と接続されています。高速デジタル入力は I1 から I4 です。
可能な応用方法として、コンポーネント、長さ、イベン
トのカウント、あるいは周波数測定器として利用できます。
A

easy500/700 のカウンタ機能は easy400/600 とまっ
たく一緒になっています。easy400/600 で保存したカ
ウンタデータをそのまま使用することもできます。

71

easy での回路作成テクニック

カウンタの回路
カウンタを回路に組み込む場合、ひとつの接点とコイルという構成になります。カウンタリレーは異なる複数のコイルを持っています。
予想外の開閉動作を避けるために、各リレーコイルを一つの回路内で１回のみ使用するようにしてください。
高速カウンタ用の入力を回路内の接点としては使用しないでください。カウンタ周波数が高すぎると、回路
図内ではランダムな入力値しか有効になりません。
カウンタリレーの easy 回路
コイルと接点は下表のような意味があります。

72

カウンタ

カウンタリレーのパラメータ画面では、モード選択、設定値設定、パラメータ表示/非表示が選定できます。
easy400、easy600 シリーズと easy500、easy700
シリーズのカウンタパラメータ画面の互換対応
easy500/700 のパラメータ画面には新機能が搭載されています。400/600 との対応は以下のようになって
います。

73

easy での回路作成テクニック

カウンタ値の範囲
0 から 32000 までの範囲でカウントします。
カウンタ限界値まで達した時
easy が RUN モードの場合。
上限ではカウンタの値は 32000 のままです。カウン
ト方向が変更されるまで変わりません。下限ではカウンタ値は 00000 のままで、カウンタ方向が変更されるまでこの値を保持します。
RUN モードでのパラメータ表示画面

無電源保持性カウンタの実行値を無電源保持性（リテンション）にす る こ と が で き ま す 。 SYSTEM メ ニ ュ ー のRETENTION….で無電源保持性カウンタリレーを選択できます。C5 から C7、C8 および C13 から
C16 が選択できます。
カウンタが無電源保持性を持った時、RUN モードから STOP モードになった時や停電時にも、直前の動
作カウント値が残ります。
再び easy が RUN モードになった時や電源が復旧した時には、停止前の値からカウントが継続されます。
カウンタ周波数の決定
カウント周波数の最高値は、easy 内の回路図の長さによります。接点やコイルの数、分岐の数によってプログラム実行に必要なランタイム（サイクルタイ
ム）が決まります。
例：EASY512-DC-TC で、カウントとリセット、結果
出力の３つの分岐しかないプログラムを走らせた時、カウンタ周波数は 100Hz。

74

カウンタ

最大 カウント周波数は最大サイクルタイムによります。

以下の計算式によって代々カウンタ周波数が決まります。

75

easy での回路作成テクニック

2：カウント方向、方向コイル DC
3：リセットコイル RC におけるリセット信号
4：カウンタ設定値（図では設定値は 6）
5：カウンタの実行値
6：カウンタの接点 Cz
領域 A：実行値がカウンタの設定値 6 に達するとカウンタ接点 C が開閉します。
z
領域 B：もしこの領域でカウント方向が切り替わると、実行値が 5 の時に接点がリセットされます。
z
領域 C：カウントパルスがないのでカウント値は変化なし。
z
領域 D：リセットコイルがオンになり、カウンタを
0 にリセットします。
例：カウンタ、単体数のカウント、手動リセット
入力 I6 はカウンタ情報を含んでいて、カウンタのカウ
ントコイル CC1 をコントロールします。設定値に達す
ると Q4 が作動します。I7 がカウンタ C1 を RC1 コイ
ルでリセットするまで、Q4 はオン状態を保ちます。
回路図表示画面

カウンタ C1 のパラメータ

例：単体数のカウント、自動リセット
入力 I6 にはカウンタ情報が含まれていて、カウンタ 2のカウントコイル CC2 をコントロールします。設定値に達した時には M8 が１つのプログラムサイクルをオンにします。リセットコイル RC2 によってカウンタ C2は自動的にリセットされます。
回路図表示画面76

カウンタ C1 のパラメータカウンタ

例：2 つのカウンタのカスケード
前出の例にもうひとつカウンタを付け加えます。カウンタ C2 の接点は１つのプログラムサイクルのみにセットされているので、C2 の桁上げはカウンタ C3 に移行されるようにします。C3 は設定値を超えてのカウントを防ぎます。
回路図表示画面

カウンタ C1 のパラメータ

例：実行値＝0 スキャンつきアップ/ダウンカウンタ
入力 I6 にはカウンタ情報が含まれていて、カウンタ 6のカウントコイル CC6 をコントロールします。設定値に達した時にはマーカ N2 がセットされます。マーカ
N2 はカウンタ C6 の方向コイル DC6 をコントロール
します。N2 が 1（作動状態）ならば、カウント C6 は降順でカウントします。カウンタの実行値が 00000 にな
ると、アナログコンパレータ

77

easy での回路作成テクニック

A6 はマーカ N2 をにリセットします。カウンタ C6 の方向コイル DC6 がリセットされます。この時カウンタ C2
は昇順でカウントします。

a
上の例はゼロ値のスキャンプログラムです。しかしながら、アナログコンパレータの許容範囲内ならばどのような値でも入力できます。
例：実行値無電源保持のカウンタ
実行値を無電源保持的にしたい場合は、リテンティブ
カウンタを選択して下さい。RUN モードから STOP モ
ードに切り替えた際や不測の停電時でも、直前までのカウント値が保存されます。
►リテンティブ（無電源保持的）カウンタの選択：
SYSTEM…メニュー → RETENTION…メニュー78

高速カウンタ、easy-DA、
easy-DC高 速 カ ウ ン タ 、 easy-DA 、
easy-DCeasy には高速カウンタが多数備わっています。これらのカウンタファンクションブロックはダイレクトにデジタル入力とつながっています。
以下の機能が可能です：z
周波数カウンタ：C15 および C16z
高速カウンタ：C13 および C14

周波数カウンタ
easy には２つの周波数カウンタ C15 と C16 が用意されています。周波数カウンタは周波数測定に利用されます。高速周波数カウンタはデジタル入力 I3 と I4に固定で接続されています。
周波数カウンタ C15 と C16 はモータの速度決定やボリュームメータを使用したボリューム測定、あるいはモータの稼動決定などに使われます。

79easy での回路作成テクニック

周波数カウンタでは上限のしきい値を比較値として設定することができます。C15 と C16 はサイクルタイ
ムに依存していません。
カウンタ周波数とパルスシェイプ
最大カウンタ周波数は１kHz
最小カウンタ周波数は４Hz
信号は方形波。信号間隔１：１を推奨。もしこれ以外を適用の場合は、最小信号間隔 0.5ms です。

a周波数カウンタはプログラムサイクルタイムとは独立に作動します。実行値と設定値の比較結果は全てのプログラムサイクルに 1 度だけ転送されて処理されます。
従って設定値/実行値比較動作の時間は、1 つのサイクルの長さによります。
測定方法
サイクルタイムにかかわらず、入力に入ってくるパル
スが１秒間カウントされ、周波数が測定されます。測定結果は実行値として提供されます。
周波数カウンタの配線
デジタル入力の割り当ては以下のようになります：z
I3 カウンタ入力は周波数カウンタ C15 用z
I4 カウンタ入力は周波数カウンタ C16 用

80

高速カウンタ、easy-DA、
easy-DCa

周波数カウンタ C15 と C16 を使用した場合、コイル
DC15 と DC16 は無効になります。カウント信号はデジタル入力 I3 および I4 から直接カウンタに伝達されます。周波数カウンタは実行値を測定しますが、方向は測定しません。

a

周波数カウンタは必要な時に限り作動させることが可能です。これには、サイクルタイムが影響を受けるのは周波数測定機能が働いている時のみというメリットがあります。周波数カウンタが作動していなければ、サイクルタイムはより短くなります。

81easy での回路作成テクニック

カウンタリレーのパラメータ表示画面では、モード切替、設定値設定、パラメータ表示/非表示の設定ができます。
カウント値範囲
4 から 1000Hz です。
RUN モードでのパラメータ表示

無電源保持性
周波数カウンタは継続して周波数を測定するもので、無電源保持性は設定できません。

82

高速カウンタ、easy-DA、
easy-DC

１：カウンタ入力 I3 あるいは I4
２：上限設定値
３：作動コイル CC…
４：リセットコイル RC….
５：接点（メイク接点）C…：上限設定値に達した時作動。
tg：周波数測定用のゲートタイム
z

z

z
z

領域 A：カウンタ動作中。接点 C15（C16）は設定値を超える周波数が最初に測定された時にスイッチします。
領域 B：実行値が設定値を下回った場合、接点はリセットされてコイルが無効になるのでえ、実行値は 0 にリセットされます。
領域 C：再び周波数が設定値を上回ると接点 C15（C16）が投入され、コイルが作動します。
領域 D：リセットコイルが実行値を 0 にリセットします。

83

easy での回路作成テクニック

例：周波数カウンタ
異なるスイッチポイントを持った周波数カウンタ。
I3 入力で測定された周波数は異なる値レンジに分類されます。アナログコンパレータは追加の比較機能
オプションとして使用されます。
マーカ N3 によってカウンタはトリガーされます。C15に設定された上限値は 900 ですのでそれ以上の値は検出されます。これはマーカ N4 をトリガーします。
周波数が 600Hz を超えるとアナログコンパレータ A1
がこれを表示してマーカ N5 をトリガーします。
周波数が 400Hz を超えるとアナログコンパレータ A2
がこれを表示してマーカ N6 をトリガーします。

84

高速カウンタ、easy-DA、
easy-DC

高速カウンタeasy では高速の周波数信号も確実にカウントできる
高速カウンタが使用可能です。
easy の高速アップ/ダウンカウンタは C13 と C14 です。高速カウンタ入力は固定で I1 と I2 デジタル入力につながっています。このカウンタリレーはサイクル
タイムとは独立にイベントをカウントします。
高速カウンタには、上限のしきい値を比較値として設定できます。高速カウンタ C13 と C14 はサイクルタイ
ムにはよりません。
カウンタ周波数とパルスシェイプ
最大カウンタ周波数は１kHz
信号は方形波。信号間隔１：１を推奨。もしこれ以外を適用の場合は、最小信号間隔 0.5ms です。

a周波数カウンタはプログラムサイクルタイムとは独立に作動します。実行値と設定値の比較結果は全てのプログラムサイクルに 1 度だけ転送されて処理されます。
従って設定値/実行値比較動作の時間は、1 つのサイクルの長さによります。
周波数カウンタの配線
デジタル入力の割り当ては以下のようになります：z
I1 カウンタ入力は周波数カウンタ C13 用z
I2 カウンタ入力は周波数カウンタ C14 用85

easy での回路作成テクニック

a

周波数カウンタ C13 と C14 を使用した場合、それぞれコイル CC13 と CC14 で作動させなければいけません。

a周波数カウンタは必要な時に限り作動させることが可能です。これには、サイクルタイムが影響を受けるのは周波数測定機能が働いている時のみというメリットがあります。周波数カウンタが作動していなければ、サイクルタイムはより短くなります。

86高速カウンタ、easy-DA、
easy-DC

パラメータ表示画面では、モード切替、設定値設定、パラメータ表示/非表示の設定ができます。
カウンタ値の範囲
0 から 32000 までの範囲でカウントします。
カウンタ限界値まで達した時
easy が RUN モードの場合。
上限ではカウンタの値は 32000 のままです。下限に達した後は、カウンタ値は 00000 のままです。
RUN モードでのパラメータ表示画面

無電源保持性
高速カウンタの実行値を無電源保持性（リテンション ） に す る こ と が で き ま す 。 SYSTEM メ ニ ュ ー のRETENTION….で無電源保持性カウンタリレーを選択できます。C5 から C7、C8 および C13 から C16が選択できます。
カウンタが無電源保持性を持った時、RUN モードから STOP モードになった時や停電時にも、直前の動
作カウント値が残ります。
再び easy が RUN モードになった時や電源が復旧した時には、停止前の値からカウントが継続されます。

87

easy での回路作成テクニック

88

高速カウンタ、easy-DA、
easy-DC

7：カウンタの接点、C13（C14）
z

z

z

z
z

z
a

領域 A：カウンタの設定値が 512 のリレーの接点 C13（C14）は、実行値が 512 に達した瞬間に投入されます。
領域 B：新しいカウントパルスがないか、カウンタが作動していなければ、実行値が保持されます。
領域 C：カウント方向コイル DC13（DC14）により方向が切り替わります。511 に達した時点で接点はリセットされます。
領域 D：カウント方向が昇順になりました。
領域 E：リセットコイル RC13（RC14）はカウンタ
値を 0 にリセットします。ここではパルスはカウントされません。
領域 F：リセットコイルが無効になり、パルスがカウントされます。

z
上の例では設定値と実行値の比較から結果処理までタイムラグがあるかもしれないことにご注意ください。
これにより多少誤差が生じるかもしれません。
例：測定パルスのカウントと出力設定
測定パルスは長さや回転、角、その他の値を表すことができます。このようなプログラムは、例えば、袋やバック詰め、フォイルのカットなどに応用されます。
カウント信号は I1 に常時入力されます。高速カウンタ
C13 はこれらのパルス信号をカウントします。設定値に達した場合、自動で 0 にリセットされるようにします。
１つのプログラムサイクルで接点 C13 がセットされます。出力 Q13 を同時にセットします。I8 をリセット入力に使用します。

89easy での回路作成テクニック

例：モータの駆動あるいは並列スピンドル
アプリケーションによってはモータ制御や２つのデバ
イスを並行して制御するものもあります。これらのア
プリケーションでは誤差は極力小さいものしか許されません。制御機器の正確さが要求されます。
次のようなソリューションでタスクを実行できます。
I8 はデバイス駆動のスイッチです。I7 と I6 はモータ
保護サーキットブレーカからのフィードバック信号を伝達します。モータ保護サーキットブレーカがトリップ
するとモータは停止します。アナログコンパレータがパス距離の違いのコントロールをします。もしひとつの距離が許容範囲外であったら適切なデバイスが一時停止します。各コイルと接点の役割は以下のよう
です。
z
z
z
z

z

z

z

90

M8＝全てのデバイスを作動させる
Q1＝デバイス１、カウンタデバイス１は入力 I1と高速カウンタ C13 につながっています。
Q2＝デバイス 2、カウンタデバイス 2 は入力 I2と高速カウンタ C14 につながっています。
A1＝コンパレータ、C13 が C14 より小さい場合を設定。この場合デバイス 2 が早すぎることになります。
A2＝コンパレータ、C14 が C13 より小さい場合を設定。この場合デバイス 1 が早すぎることになります。
A3＝コンパレータ、C13 と C14 がイコールの場合を設定。この時２つのデバイスは運転が可能になります。
A1、A2、および A3 のヒステリシスは変換器の分解能と機械的システムによります。

テキストディスプレイ

テキストディスプレイ

easy500 と easy700 シリーズにはユーザ定義の 16までのテキストが表示できます。テキスト表示のトリ
ガーはタイマ、カウンタ、稼動時間カウンタ、アナログ
コンパレータ、データ、時間、あるいは測定アナログ
値などです。タイマ、カウンタ、稼動時間カウンタおよびアナログコンパレータの設定値は、テキストが表示された時に修正が可能です。テキストディスプレイの編 集 は 、 EASY-SOFT （ -BASIC,-PRO, バ ー ジ ョ ン
6.xx 以上）でのみ可能です。編集したテキストをEASY-SOFT ファイルに保存するか、easy500/700
用には EASY-M-32K メモリカードに保存できます。

91

easy での回路作成テクニックaeasy600 との互換性
easy600 で作成したテキストディスプレイ付きの回路
図をロードしても、なんの支障もなく easy500/700 で利用することができます。easy600 とまったく同じ処理が可能です。

テキストディスプレイの配線

テキストディスプレイは PARAMETER メニューの中でパラメータ表示画面はありません。

無電源保持性テキスト D1 から D8 はの実行値を無電源保持性（リテンション）にすることができます。
テキストディスプレイが無電源保持性を持った時、RUN モードから STOP モードになった時や停電時にも、直前の実行値が残ります。
再び easy が RUN モードになった時や電源が復旧した時には、テキストディスプレイ D1 から D8 は停止前の値から継続されます。

92

テキストディスプレイ

スケーリング
アナログ入力は以下のように拡大縮小できます。

機能
テキストディスプレイ（D）は、回路図の中では通常のマーカ M のような役割をします。コイルでの”1”信号が easy 内に保存されているテキストを表示させます。
これは easy が RUN モードであって、かつステイタス
表示画面になっていることが必要です。
D2 から D16：
もし複数のテキストが存在して同時にトリガーされた
場合は、各テキストが 4 秒ごとに自動で交代表示されます。これは以下の状態になるまで継続されます：z
テキストディスプレイファンクションブロックが”1”にセットされなくなった時
z
STOP モードになった時

93easy での回路作成テクニック

z
z
z
z

easy の電源が切れた時
OK、DEL、ALT を同時に押してメニュー画面に切り替えた時
設定値が入力された時
D1 テキストが表示された時

D1：
D1 は警報テキストとして設定されています。D1 が作動すると以下の状態になるまで、D1 用のテキストが表示され続けます。
z
D1 コイルが 0 にリセットされた時z
STOP モードになった時
zeasy の電源が切れた時
z
OK、DEL、ALT を同時に押してメニュー画面に切り替えた時

テキスト入力テキスト入力は EASY-SOFT（-BASIC,-PRO バージ
ョン 6.xx 以上）でのみ可能です。
文字セット
全ての ASCII の大文字・小文字が使用できます。

次の特殊文字も使用できます；

94テキストディスプレイ

テキストディスプレイに値を表示
テキストディスプレイには２つの値を表示できます。
実行値と、アナログ入力や時間、データなどのファン
クションリレーの設定値です。実行値と設定値の表示
場所は２，３行目の中央に固定されています。長さは表示される値によって決まります。PARAMETER メ
ニューが表示できない場合は、この方法が便利です。
また、動作状態を見ながら設定値を調整する時にも
便利です。

a

a

設定値を変えるためには、対応するテキストファンク
ションブロックが表示される必要があります。設定値
は定数でなければいけません。
設定値を入力してもテキストはディスプレイ上に残ります。実行値はアップデートされます。
次ページの例はタイマ T1 の設定値を 12 分からから
15 分に変更する手順を示しています。

95

easy での回路作成テクニック

z
z

96

2 行目：タイマ T1 の設定値
3 行目：タイマ T1 の実行値

週間タイムスイッチ

easy500 と easy700 の形式 EASY…-..-.C のタイプ
はリアルタイム時計内蔵です。これによりタイムスイッチが正確に作動します。

週間タイムスイッチ

A

時間の設定方法については、145 ページの「日付、時間、昼光節約時間の設定」に記載してあります。
easy には８つのタイムスイッチが準備されています。
最大 32 のスイッチタイムが扱えます。
各タイムスイッチには４つのチャンネルが用意されていて、４つのオン/オフタイムがセットできます。パラメ
ータ設定画面で設定可能です。
タイマはバックアップ電池を備えています。停電時やタイムスイッチリレーが入らない時も時計は作動し続けます。タイマの電源が切れると接点は開の状態を保ちます。電池のバックアップタイムに関しては 264
ページをご覧ください（準備中）。
easy400 と easy600 との互換性

a

なんらの支障なく、easy400/600 で週間タイムスイッ
チが組み込まれた回路プログラムをダウンロードして使用することができます。easy500/700 でも週間タイムスイッチは 400/600 と全く同様に作動します。

97easy での回路作成テクニック

週間タイムスイッチのパラメータ設定画面では、曜日、オンタイム/オフタイム、パラメータ表示/非表示の設定ができます。
easy400 と easy500 の 互 換 性 、 easy600 とeasy700 の互換性

500/700 ではパラメータ設定画面が新しくなっています。400/600 との対応は以下のようです。

98

週間タイムスイッチ

スイッチチャンネルの変更
RUN モードでも STOP モードでもタイムスイッチチャ
ンネルを変更することができます。カーソルボタンˆ
﹀でチャンネルを選択してください。

99

easy での回路作成テクニック

週間タイムスイッチの機能
次の例で週間タイムスイッチのワークを見て見ましょう。
ワークデイの例
タイムスイッチ
は月曜日から金曜日の 6：30 から 9：00 までと、17：00 から 22：30 までの間にオンに
なります。

週末の例
タイムスイッチ
は金曜日の 16：00 にオンになり、月曜日の 6：00 に切れます。

100

週間タイムスイッチ

ナイトスイッチの例
タイムスイッチ
は月曜日の 22：00 にスイッチがオンになり、火曜日の 6：00 にオフになります。

a
オフタイムがオンタイムの前にある場合は、easy は
翌日にスイッチをオフにします。

タイムオーバーラップの例
タイムスイッチオーバーラップの時間設定の例です。
月曜の 16：00 に時計がオンになり、一方火曜日と水
曜日は 10：00 にオンになります。月曜日から水曜日のオフタイムは 22：00 です。

101

easy での回路作成テクニックa

オン/オフタイムは常に最初にスイッチの入ったチャンネルに従います。
停電時の例
15：00 から 17：00 の間に停電が起こりました。リレーは離落して、オフ状態のままです。最初のオフタイム
が 16：00 ですので、電気が復旧してもオフのままです。

a

スイッチが入った時、easy は有効なスイッチングタイ
ムの設定を元に、スイッチング状態をアップデートします。
２４時間スイッチングの例
24 時間ごとに開閉をするタイムスイッチです。月曜日の 0：00 にオンになり、火曜日の 0：00 にオフになり
ます。

102

稼動時間カウンタ

稼動時間カウンタ

easy は４つの独立した稼動時間カウンタを持っています。これによってシステム、機械、機械部品の稼働時間をカウントできます。有効範囲内の設定値ならば可調整です。メンテナンスの時間も記録されます。
easy の電源が切れても直前のカウンタ値が残ります。
稼動時間カウンタのカウントコイルがアクティブになっている限り、easy は秒サイクルで稼動時間をカウントします。

稼動時間カウンタのパラメータ設定画面では時間単位で設定値を変更でき、またパラメータ表示/非表示の設定ができます。

103

easy での回路作成テクニック

稼動時間カウンタの有効値範囲
稼動時間カウンタは 0 時間から 100 年をはるかに越える時間をカウントできます。
稼動時間カウンタの精度
稼動時間カウンタのカウント最小単位は秒です。停電時の誤差は最大 999ms です。
稼働時間カウンタファンクションブロックの機能
稼働時間カウンタ O のコイルが１状態になると、カウンタは 1 秒ごとに値を１増やしていきます。
カウンタの実行値が設定 S に達した時、接点 O が投入され、設定値 S 以上である限り、オン状態を保ちます。
実行値はリセットコイル RO がトリガーされない限り、その値が保たれます。

104

稼働時間カウンタa以下の操作でも、稼働時間カウンタの実行値はクリアされません。RUN/STOP モードの切り替え、電源の オ ン / オ フ 、 プ ロ グ ラ ム 消 去 （ DELETE
PROGRAM ） 、 プ ロ グ ラ ム 変 更 (CHANGE
PROGRAM)、新規プログラムのロード(LOAD NEW
PROGRAM)。

稼働時間カウンタの例
機械の稼働時間を計る稼働時間カウンタです。機械（easy）に電源が入っている時間を計ります。

例：異なるマシンエリア用のメンテナンスメータ
各マシンエリアは異なる時間帯にメンテナンスされる必要があります。マーカ N1 と N2 は２つの異なるマシンエリアのオンマーカです。これらのマーカはそれぞ
れがつながっている稼働時間カウンタをコントロール
します。出力 Q4 は稼動時間カウンタの設定値に達した時に警報灯をオンにします。I8 のキースイッチがメンテナンス完了後、稼働時間カウンタの値をリセット
します。

105

easy での回路作成テクニック

例：テキスト表示付きの異なるマシンセクションのメン
テナンスメータ
機械の総稼働時間を計る必要性があります。また、各マシンエリアは異なる時間帯にメンテナンスされる必要があります。マーカ N1 と N2 は２つの異なるマシンエリアのオンマーカです。これらのマーカはそれぞ
れがつながっている稼働時間カウンタをコントロール
します。出力 Q4 は稼動時間カウンタの設定値に達した時に警報灯をオンにします。この警報灯は点滅がいいでしょう。I8 のキースイッチがメンテナンス完了
後、稼働時間カウンタの値をリセットします。
機械の総稼働時間は常時表示されます。マシンセク
ションのランタイムはメンテナンスでの休止が終了した後、1 度表示されるようにします。

106

稼働時間カウンタ

107easy での回路作成テクニック

easy には T1 から T16 までの 16 個のタイマが付いています。
タイマは開閉の継続時間や接点のメイク/ブレイク時
間を調節するのに使います。タイムディレーは 2ms
から 99 時間 59 分までの間で設定できます。設定できる値は、正の値、アナログ入力値、カウンタやタイ
マの実行値です。

タイマ

A
easy500/700 のタイマは easy400/600 のタイマと全く同じです。
例外：ただしフラッシング（点滅パルス）は
easy500/700 で は パ ル ス か ら 開 始 さ れ ま す が 、
400/600 ではポーズ（パルス間隔）から開始されます。
もしご希望ならば 400/600 の保存データで、同様のタイマがご使用いただけます。

不測の開閉状態になることを避けるために、各リレー
コイルは 1 つの回路で 1 回のみ使用してください。
a

108

タイマ

タイマのパラメータ設定画面では、モードの切り替え、
時間の単位の選択、設定時間 1,2 の設定およびパラ
メータ画面の表示/非表示の選択ができます。
easy400 と easy500 の 互 換 性 、 easy600 とeasy700 の互換性
500/700 ではパラメータ設定画面が新しくなっています。400/600 との対応は以下のようです。

109

easy での回路作成テクニック

無電源保持性タイマは実行値に無電源保持性を持たせることもできます。無電源保持的なタイマの選択は、
SYSTEM…メニューから RETENTION…メニューでできます。 T7,T8,および T13 から T16 が無電源保持的なリレーとして使用可能です。
タイマが無電源保持性を持つ時、RUN モードから
STOP モードに切り替わった時や｢電源が切れた時も直前の実行値が保持されます。
a

再び easy に電源が入ると、保存されていた実行値から再開されます。
easy が再び作動をはじめたとき、トリガーパルスの状態は停止前と同じでなければなりません。

110

タイマ

A
最小時間設定：easy のサイクルタイムより小さな値では、次のサイク
ルまで時間が認識されません。不測の開閉の原因になります。
A

設定時間としての変数値（I7,I8,I11,I12,実行値 T1
から T16、C1 から C16）
もし変数値が有効な時間設定の上限を超えていたら、
有効時間範囲の最大値が設定値となります。

111

easy での回路作成テクニック

アナログ入力値が不変ならば、アナログ入力値を設
定時間値として使用できます。変動するアナログ値
は時間値の再現を妨げます。

アナログ入力値などの変数値を使用する場合、以下の慣例ルールが適用されます。
時間単位：秒ルール：設定時間＝60 で割った値で、整数値＝分単位の時間、残り＝秒単位の時間112

タイマ

時間単位 H:M
ルール：設定時間＝60 で割った値で、整数値＝時間
単位の時間、残り＝分単位の時間

113easy での回路作成テクニック

タイマファンクションブロックの機能
タイマ、オンディレー、ランダム開閉付き/なし

１：トリガーコイル TTx
２：ストップコイル HTx
３：リセットコイル RTx
４：開閉接点（メイク接点） Tx
ts ：設定時間z
領域 A：設定時間が通常通り経過。
z
領域 B:設定時間前にトリガーコイルが離落した
ので設定時間はまだ経過していません。
z
領域Ｃ：ストップコイルがオンになるとタイマ内の時間経過がストップします。

114

タイマ

z
z
z

領域Ｄ：設定時間経過後は、ストップコイルは無効です。
領域Ｅ：リセットコイルがリレーと接点をリセットします。
領域Ｆ：リセットコイルはタイムアウトシーケンスの途中で時間をリセットします。リセットコイルが離落したあとは、通常通りタイマが作動します。

115

easy での回路作成テクニック

タイマ、オフディレー、ランダム開閉付き/なし
ランダム開閉：タイマの接点は設定時間の範囲内でランダムに開閉。

１：トリガーコイル TTx
２：ストップコイル HTx
３：リセットコイル RTx
４：開閉接点（メイク接点） Tx
ts ：設定時間z
領域 A：トリガーコイルが離落すると、タイマ内の時間が経過を始めます。
z
領域 B: ストップコイルはタイマ時間の経過を止めます。
z
領域 C：リセットコイルがリレーと接点をリセットします。リセットコイルが離落したあとは、タイマ
は再び時間経過を計り始めます。
z
領域 D：タイマの時間経過の途中でも、リセット
コイルは時間をリセットします。

116

タイマ

z

領域 E：トリガーコイルが 2 度離落しています。
実行値 t1 がリセットされて、2 回目に設定時間が経過しました（再トリガー可能機能）。

117

easy での回路作成テクニック

タイマ、オンディレーおよびオフディレー、ランダム開
閉
時間値 I1：オンディレータイム
時間値 I2：オフディレータイム
ランダム開閉：タイマの接点は設定値の範囲内でランダムに開閉します。

１：トリガーコイル TTx
２：ストップコイル HTx
３：リセットコイル RTx
４：スイッチ接点（メイク接点）Tx
ts1：投入時間
ts2：離落時間
z
z
z
z

118

領域 A：リレーは中断することなく通常通り作動しています。
領域 B：トリガーコイルはオンディレーが起こる
前に離落しています。
領域 C：ストップコイルがオンディレーの動作を中断しています。
領域 D：この領域ではストップコイルは無効で
す。

タイマ

z
z
z

z

領域 E:ストップコイルによってオフディレー動作が中断しています。
領域 F：オンディレー動作が完了したあとで、リセットコイルが作動しています。
領域 G:オンディレー動作中にリセットコイルが働くと、リセットされます。リセットコイル離落後は通常通りタイマが作動します。

領域 H：リセット信号がオフディレーの動作を中断しています。

119

easy での回路作成テクニック

タイマ、単一パルス

１：トリガーコイル TTx
２：ストップコイル HTx
３：リセットコイル RTx
４：スイッチ接点（メイク接点）Tx
z
z
z

z
z

120

領域 A：トリガー信号は短く、接点投入は長くなっています。
領域 B：トリガー信号は設定値より長くなっています。
領域 C：ストップコイルが設定値に基づくタイマ
動作を中断させています。

領域 D：リセットコイルがタイマをリセットしています。
領域 E: リセットコイルがタイマをリセットしています。この間とリセットコイルが離落したあともトリガーコイルはオン状態で、タイマの時間は作動し続けています。

タイマ

タイマ、フラッシング（点滅パルス）
パルス間隔は 1：1 あるいはそれ以外でも設定できます。
時間値 I1：パルス時間
時間値 I2：ポーズ（間隔）時間
パルス間隔＝1：1 点滅 S1 イコール S2
パルス間隔≠1：1 点滅 S1 イコール S2 ではない

１：トリガーコイル TTx
２：ストップコイル HTx
３：リセットコイル RTx
４：スイッチ接点（メイク接点）Txzzz

領域 A：トリガーコイルが投入されている限り、リレーは点滅パルスを発生し続けます。
領域 B：ストップコイルが動作を中断させてています。
領域 C： リセットコイルによってリセットされてい
ます。

121

easy での回路作成テクニック

タイマの例
例：タイマ、オンディレー
この例ではシステムに電源が入った 10 秒後にコンベイヤが稼動します。

例：タイマ、オフディレー
コンベイヤのランダウンにオフディレータイマを使います。

例：タイマ、オンおよびオフディレー
スタートアップとシャットダウンの両方にディレー動作が必要ならば、オン/オフディレータイマを使用しま
す。

122

タイマ

例：タイマ、単一パルス
パルス発生機能ではパルスの長さにばらつきが起こる可能性があります。easy では非常に簡単に均一なパルス発生機能を使用できます。

例：タイマ、フラッシング（点滅パルス）
この例では継続的な点滅パルス機能を示しています。
マーカ M8 および M9 の状態によって出力 Q3 と Q4が点滅します。

例：実行値が無電源保持的なオンディレータイマ
RUN モードから STOP モードに切り替えた時や電源を切ったときにも直前の実行値を保存したい場合は、
RETENTION（リテンション=無電源保持性）を選択してください。

123

easy での回路作成テクニック►SYSTEM…メニューから RETENTION…メニューで無電源保持性にしたいタイマを選択してください。
例では T7 と T8 が無電源保持的（リテンティブ）になっています。マーカＭ9 からＭ12 も無電源保持（リテンティブ）になっています。

１：電源
２：マーカＭ9 の状態とトリガー信号Ｔ8
３：Ｔ8 のメイク接点の状態

124

ジャンプ

ジャンプ

ジャンプファンクションは回路図の構成を効率よくするためや、セレクタスイッチ機能を実行するときに使用します。例えば手動/自動運転の選択、あるいは機械プログラムを選択する場合に使用できます。
ジャンプ機能は ：１ で表示され、接点とコイルの形
で回路図に組み込みます。ジャンプ機能はジャンプ
ロケーションとジャンプラベルから成っています。

ジャンプの役割
ジャンプコイルがトリガーされると、そのあとの回路プ
ログラムは無効になります。ジャンプする前の状態は保たれます。ジャンプで飛ばされない分岐に書き込
まれない限り、飛ばされたプログラムは実行されません。ジャンプ方向は常に前方です。すなわち、コイルと同じナンバーを持つ第一接点に飛びます。
z
コイル＝１状態でジャンプz
左端第一接点（これ以外は不可）＝ジャンプラ
ベル
ジャンプラベル接点ポイントは常に”1”に設定されて
います。

125

easy での回路作成テクニックAeasy では機能上後方へのジャンプはできません。
もしジャンプレベルが該当コイルの後方にない場合、回路の末尾にジャンプします。最終の分岐もスキップされます。
同一のジャンプコイルとジャンプ接点を複数回使うことができます。ペアが形成されていることが条件です。

注意！
ジャンプで飛び越されたプログラム分岐も保持されています。動作しているタイマの時間も、継続して計られます。
導通状態表示ジャンプ状態は導通状態表示のコイルで確認できます。
ジャンプコイルには全て : のマークが付いています。
例
セレクタスイッチでは 2 つの異なるシーケンスを設定
できます。
z
z

シーケンス１：モータ１のスイッチを直ちに入れまず。
シーケンス２：ガード２をスイッチオンにして、待ち時間をおいて、次にモータを始動します。

使用する接点とリレーz
I1 シーケンス１z
I2 シーケンス２z
I3 ガード 2 を解除
z
I12 モータ保護サーキットブレーカのスイッチオンz
Q1 モータ１z
Q2 ガード 2z
T1 待ち時間 30.00 秒、オンディレーz
D1 テキスト”モータ保護サーキットブレーカが
トリップ“

126

ジャンプ

ジャンプラベル１以降のプログラ
ムは実行されています。

ラベル 8 へジャンプ
これ以降からラベル 8 までのプロ
グラムはスキップされます。

ジャンプラベル 8 からのプログラ
ムが実行されます。

127

easy での回路作成テクニック

easy500 と 700 では、形式が EASY…-..-.C のもの
はリアルタイム時計が内蔵されていて、週間タイムス
イッチ同様、年間タイムスイッチとして使用できます。
休祝日や会社の休日、学校の休日、そして特別なイ
ベントの日に通常とは異なるスイッチの開閉を実行することができます。easy の年間タイムスイッチを使用すれば、簡単に行うことができます。

年間タイムスイッチA

リアルタイム時計の時間設定については 145 ページの「日付、時間および昼光節約時間」の章をご覧ください。

easy には８つの年間タイムスイッチＹ1 からＹ８があり、最大 32 までのスイッチタイムが扱えます。
各年間タイムスイッチには 4 つのチャンネルがあり、4つの異なるオン/オフタイムを設定できます。パラメー
タ設定画面より設定可能です。
停電時でも時間情報はバックアップされ、リアルタイ
ムの計測が続けられます。すなわちタイムスイッチリ
レーがオフになっても作動している状態です。easyに電源が入っていない時はタイマ接点は開の状態を保ちます。264 ページの定格事項（準備中）にはバファータイムについて記載があります。

A

時計モジュールは easy ワークスの中に内蔵されています。データレンジは 01.01.2000 から 31.12.2099
です。

年間タイムスイッチの配線
年間タイムスイッチは接点として回路図に組み込むことが可能です。
コイルと接点は以下のような意味を持っています。

128

年間タイムスイッチ

年間タイムスイッチのパラメータ表示画面で、オンタ
イム、オフタイム、パラメータの表示/非表示が選択・設定できます。

129

easy での回路作成テクニック

スイッチチャンネルの作成
RUN モードでも STOP モードでもスイッチチャンネルを変更することができます。カーソルボタン･･を使います。

a入力ルール《重要》
年間タイムスイッチは以下のルールに従った時のみ正確に作動します。
オンの年がオフの年より時間的に後になってはいけません。
また、オン/オフは必ず同じパラメータ構成であることが必要です。
例：ON＝年、off＝年；ON＝年/月、OFF＝年/月

入力ルール
以下の９つのルールが適用可能です。
表示形式：XX＝使用桁数130

年間タイムスイッチ

131

easy での回路作成テクニック

ルール９
オーバーラップチャンネル
最初の ON 日付でスイッチがオンになり、最初のOFF 日付でスイッチがオフになります。

年間タイムスイッチの機能
年間タイムスイッチは、ある期間、日ごと、月ごと、年ごと、あるいはそれらの組合せで開閉機能をもたせることができます。
年
ON：2002 から OFF：2010
2002 年 1 月 1 日 00：00 にスイッチが入り、2011 年
1 月 1 日 00：00 にスイッチが切れます。
月
ON：04 から OFF10
4 月 1 日 00：00 からスイッチが入り、11 月 1 日の 00：
00 にスイッチが切れます。
日ON：02 から OFF：25
2 日の 00：00 にスイッチが入り、26 日の 00：00 にス
イッチが切れます。
a132

必要事項は必ず入力してください。処理が実行されないか、不正確な作動をしてしまいます。

年間タイムスイッチ

例：年範囲を選択
2004 年 1 月 1 日の 00：00 にスイッチがオンになり、2005 年 12 月 31 日 23：59 にスイッチが切れる年間
タイムスイッチＹ１を作ってみましょう。

例：月範囲を選択
3 月 1 日の 00：00 にスイッチがオンになり、9 月 30
日 23：59 にスイッチが切れる年間タイムスイッチＹ２を作ってみましょう。

例：日にち範囲を選択
毎月の 1 日の 00：00 にスイッチがオンになり、28 日
23：59 にスイッチが切れる年間タイムスイッチＹ３を作ってみましょう。

133

easy での回路作成テクニック

例：祝日の選択クリスマスプログラム
毎年 12 月 25 日 00：00 にスイッチが入り 12 月 26
日 23：59 に切れる年間タイムスイッチＹ４を作ってみましょう。

例：ある期間の選択
オープンエアシーズンプログラム
毎年 5 月 2 日 00：00 にスイッチが入り 10 月 31 日
23：59 に切れる年間タイムスイッチＹ１を作ってみましょう。

例：オーバーラップ
年間タイムスイッチＹ１のチャンネル C は
5,6,7,8,9,10 月の 3 日 00：00 にオンになり、その月の 25 日の 23：59 に切れるようにします。
年間タイムスイッチＹ１のチャンネル D は
6,7,8,9,10,11,12 月の 2 日 00：00 にオンになり、その月の 17 日の 23：59 に切れるようにします。

134マスターリセット

上記のような回路を組むと、Ｙ１の動作は以下のようになります；
5 月 3 日の 00：00 にスイッチがオンになり、5 月 25
日 23：59 に切れます。
6,7,8,9,10 月には、2 日の 00：00 にオンになり、17日の 23：59 にオフになります。
11,12 月には 2 日の 00：00 にオンになり、17 日の23：59 にオフになります。

マスターリセット
ひとつのコマンドで全てのマーカや出力を 0 状態にリセットする機能も可能です。このマスター路セットには３つモードがあり、全てのマーカのみをリセット、全ての出力のみをリセット、あるいは両方をリセットすることができます。

135

easy での回路作成テクニック

動作モード
マスターリセットコイルにはそれぞれモードが割り当てられています。
z
Z1：出力 Q 用：Q1 から Q8、および S1 から S8をリセット
z
Z2：マーカ M,N 用：M1 から M16、および N1 から N16 をリセット
zZ3：出力とマーカ用：Q1 から Q8、および S1 から S8 をリセットし、また M1 から M16、およびN1 から N16 をリセット

マスターリセットファンクションリレーの機能
コイルの立上り信号か１信号で出力やマーカを動作モードにしたがってリセットします。回路図内でのコイルの位置にかかわらず、マスターリセットの機能は常に最優先されます。
接点 Z１から Z3 はそれぞれのコイルの状態に従います。
例：出力のリセット
プログラム内で使用した出力をいっぺんにリセットします。
コイル Z1 の立上り信号で全 Q と全 S がリセットされます。
例：マーカのリセット
プログラム内で使用したマーカをいっぺんにリセットします。
コイル Z2 の立上り信号で全 M と全 N がリセットされ
ます。

136

基本回路

例：出力とマーカをリセット
プログラム内で使用した全ての出力とマーカをいっぺ
んにリセットします。
コイル Z3 の立上り信号で全 Q と全 S および全 M と全 N がリセットされます。

基本回路

以下に示すロジック表の値には下記の意味があります。
接点に関しては；z
0＝メイク接点開、ブレイク接点閉z
1＝メイク接点閉、ブレイク接点開リレーコイルに関しては；
z0＝コイルには電源が入っていないz
1＝コイルに電源が入っている

否定（接点）“否定”とは通常の逆の動作を意味し、接点の場合は電源が入り有効になると閉にならずに、オープンします(NOT 回路)。

137

easy での回路作成テクニック

否定（コイル）
コイルの”否定”では、メイク接点が行こう担った時にコイルはオープンします(NOT 回路)
easy の回路内でコイルの機能種類を変更するだけで OK です。

保持接点
コイルに常時電源を投入するには、コイル左側の全ての接点フィールドに接続配線を引きます。

直列回路
Q1 は直列回路内の３つのメイク接点によってコントロールされています（AND 回路）。
Q1 は直列回路内の３つのブレイク接点によってコン
トロールされています（NOR 回路）。
easy では直列回路上に３つまでの接点を配置することができます。もしそれ以上の接点が必要な場合は、マーカを使用してください。

138

基本回路

並列回路
Q1 は並列回路内の複数のメイク接点によってコントロールされています（OR 回路）。
Q2 は並列回路内の複数のブレイク接点によってコン
トロールされています（NAND 回路）。

139

easy での回路作成テクニック

並列回路によるメイク接点の直列回路の代用
３つ以上のメイク接点を持つ直列回路を作りたい場
合は、否定コイルとブレイク接点のある並列回路で代用できます。
easy の並列回路では、必要なだけ、非常に多くの分岐を持つことができます。

140

基本回路

並列回路によるブレイク接点の直列回路の代用
３つ以上のブレイク接点を持つ直列回路を作りたい
場合は、否定コイルとメイク接点の並列回路で代用できます。
easy の並列回路では、必要なだけ、非常に多くの分岐を持つことができます。

ツーウェイ回路（切替回路）
ツーウェイ回路は、２つの直列回路を並列につなげることによって作成できます（XOR）。
XOR とは”Exclusive Or”の略です。１つの接点が働いている場合にのみ、コイルに電圧がかかります。

141

easy での回路作成テクニック

自己保持回路
自己保持回路は直列回路と並列回路を組み合わせて作ります。
自己保持のメカニズムは、I1 と並列につながっている接点 Q1 で作られます。I1 が投入され再び開になっても、電流は Q1 から I2 を経由して流れ続けます。

自己保持回路は機械のスイッチオン/オフに使用されます。機械のスイッチを入れるには、S1 メイク接点が使われ、S2 ブレイク接点でスイッチが切られます。

142

基本回路

S2 は機械のスイッチを切るために電源接続を切ります。これによって、たとえ断線が起こった際でも機械がスイッチオフできます。I2 はアクティブでない時は常に閉状態です。
断線モニタ付きの自己保持回路はセットコイルとリセ
ットコイル機能を使って配線できます。
I1 が投入されると Q1 がラッチします。I2 は S2 からのブレイク信号を実行し、S2 がアクティブにならない
限りスイッチはしません。この回路で配線が断線した
場合は機械が止まります。
必ず２つのコイルを順序正しく配置してください：最初
は S コイル、次に R コイルを持ってきてください。これにより I2 が投入された際には、たとえ I1 がオン状態でも確実に機械のスイッチはオフになります。

オルタネイト出力
オルタネイト出力リレーは照明システムによく使われます。特に階段の照明のコントロールに使われます。

143

easy での回路作成テクニック

サイクルパルス（立上り微分）発生機能
左の回路で、信号の立上りで発生するサイクルパル
スを作ることができます。
これはカウントパルスやジャンプパルスに大変便利です。

サイクルパルス（立下り微分）発生機能
左の回路で、信号の立下りで発生するサイクルパル
スを作ることができます。
これはカウントパルスやジャンプパルスに大変便利
です。

144

easy の設定
easy500 と 700 シリーズの形式 EASY-…-..-C.のタ
イプには、日付と時間を扱う機能用にリアルタイム時計が内蔵されています。これによってタイムスイッチの機能が実行されます。

日付、時間、昼光節約時間の設定

A

工場出荷時の設定
SA 0:01 01.05.2004
時間の設定
ユーザが時間の設定をまだされていないか、あるいはバッファータイムが経過したあとは、時計は“SA
0:01 01.05.2004”からスタートします。この場合、分、時、日、月、年の設定をする必要があります。
►メインメニューから SET CLOCK… を選んでください。
左画面が現れます。
►SET CLOCK を選択して OK ボタンを押してください。

►時間、日にち、月、年の設定を行います。
►OK ボタンで入力モードにします。
―＜＞で修正したいパラメータに移動します。
―･･でパラメータの数値を変更します。
―OK ボタンを押すと設定した日付を確定します。
―ESC ボタンを押すと以前の設定に戻ります。
設定が終わったら ESC ボタンで、設定画面を抜けます。

145

Easy の設定

夏時間の設定リアルタイム時計では、各種の夏時間の設定ができます（DST）。これはヨーロッパ、イギリス、アメリカの間で異なる夏時間に対応しています。
A

工場出荷時設定
自動 DST の設定なし

z
z
z
z
z

NONE：夏時間設定なし
RULE：ユーザ定義による夏時間
EU：EU 欧州共同体の規定による夏時間（3 月
最終日曜日から 10 月最終日曜日まで）
GB：イギリスで規定されている夏時間（3 月最終日曜日から 10 月第 4 日曜日まで）
US：アメリカ合衆国で規定されている夏時間（4月第一日曜日から 10 月最終日曜日まで）

以上の夏時間では以下の時間変更が行われます。
夏時間開始日：時計は 1 時間先に進みます；2：00 では 3：00 になります。
夏時間終了日：時計は 1 時間後に戻ります；3：00 では 2：00 になります。
設定方法
メインメニューから SET CLOCK…を選んでください。
左画面が表示されます。
►SUMMER TIME メニューオプションを選んでください。

146日付、時間、昼光節約時間の設定

DST のオプションが現れます。
最初は NONE が選択されています（チェックマーク✓がついています）。
A

夏時間設定は STOP モードの時のみ可能です。

►希望の DST を選んで OK ボタンを押してください。

ここでは EU バージョンを選んでみます。

ユーザ定義の夏時間設定
その他の各国の夏時間に関しては、お問い合わせください。

147