テクニカルインフォメーション
テーマ
該当機種

2020 年 6 月 26 日

異常コード受信時の簡単ガイド（三菱電機製 PLC、富士電機製 PLC 編）
V9、V8、V7、V6、TELLUS4、TELLUS3、TELLUS

No. TI-M-0062-2

1. 目的
V シリーズ上に表示される、「通信エラー 異常コードを受信しました <xxxx>」や「通信エラー 受信コード xxxx」は、PLC（接続機器）からのエラー（NAK）コードです。
よくあるエラーコードの原因と対処方法について紹介します。
例：V9 シリーズと三菱電機 Q03UD を接続

要求

通信異常処理：停止

エラー(NAK)
コード:4031

PLC:Q03UD

通信異常処理：継続

通信エラー
PLC1：異常コードを受信しました<4031>(スクリーン No:0)

エラーの発生するタイミングによって、原因の箇所を特定しやすくなります。以下の点にご留意ください。
一瞬画面を表示してエラー⇒ その画面に設定した PLC デバイスに原因がある (P.10 参照)



全く画面を表示せずエラー⇒ 以下の箇所に設定した PLC デバイスが原因の可能性がある (P.11 参照)



たまにエラー

読込エリア／書込エリア、制御エリア



バッファリングエリア、アラームサーバ、ロギングサーバ



マクロ設定（初期マクロ、イベントタイママクロ）⇒ ノイズやハード要因の可能性がある

1／11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

2／11

■参照先
2.

3.

4.

三菱電機(株) .................................................................................................................................. 3
2-1.

QnU/QnH シリーズ シリアル接続 ...................................................................................................... 32-2.

QnU/QnH シリーズ Ethernet 接続 .................................................................................................. 42-3.

FX シリーズ シリアル接続 ................................................................................................................ 52-4.

FX3U ENET-L Ethernet 接続 ...................................................................................................... 52-5.

FX5U シリアル接続...................................................................................................................... 52-6.

FX5U Ethernet 接続 ................................................................................................................. 62-7.

CC-LINK 接続 ........................................................................................................................... 62-8.

A シリーズリンク シリアル接続 ............................................................................................................ 7富士電機(株) .................................................................................................................................. 83-1.

MICREX-SX シリアル接続 ............................................................................................................. 83-2.

MICREX-SX Ethernet 接続......................................................................................................... 83-3.

MICREX-SX SX バス接続 ............................................................................................................ 83-4.

MICREX-SX T リンク接続 ............................................................................................................. 93-5.

MICREX-F T リンク接続 ............................................................................................................... 9

補足: デバイスの検索方法 （V-SFT-6 の場合） .................................................................................... 104-1.

画面上のアイテムのデバイスを表示して確認する方法 ................................................................................104-2.

[アイテム一覧]で、画面上に使われているアイテムを一覧表示する方法 ............................................................ 104-3.

[デバイス検索]で、画面データで使用しているデバイスを一覧表示する方法 ........................................................ 114-4.

画面上のアイテムを削除する ............................................................................................................11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

3／11

2. 三菱電機(株)2-1. QnU/QnH シリーズ シリアル接続
エラーコード一覧
コード4006

エラー項目
共通エラー

原因対処

シリアル通信の初期化に失V シリーズ

敗した

 V-SFT で選択している PLC 機種が合っているか、確認する
例：
Q00UJCPU と接続だが、「Q00J/00/01 CPU」を選択している⇒「QnU シリーズ CPU」に変更
PLC
 PLC ソフトで選択している CPU ユニットの形名が合っているか、確認する
 PLC ソフトにシリアルコミュニケーション機能を設定していれば、設定をやめる
 GOT トランスペアレント機能の使用をやめる*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です

4030

デバイス指定指定したデバイス名が扱え

V シリーズ

エラーない

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認

指定したデバイス No.が範し、設定し直す

4031

囲外である
4032

指定したデバイス修飾に誤りがある
以下のコマンドに使用できないデバイス名(TS,TC,SS,SC,CS,CC)を指定した
 ランダム読出/書込(ワード単位) モニタ登録 モニタコマンド

7167

RUN 中不可RUN 中書込み不可の設

PLC

定時に書込みコマンドを指[PC パラメータ]→[I/O 割付設定]→[スイッチ設定]で定した“RUN 中書込み”を許可にする

QJ71C24x の OS が、何PLC（CPU が QnUDE (内蔵 LAN ポートあり) 時のみ）らかの異常を検出した

 QJ71C24x が古いと発生*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
716C

システムエラー

シリアル No.：10042 機能 Ver. B 以降を使用する
 QJ71C24x、電源ユニット、CPU ユニットがベースユニットに正しく装着されているか確認する
 QJ71C24x の使用環境が、CPU ユニットの一般仕様の範囲内か確認する
 電源容量が足りているか確認する
 QJ71C24x、CPU ユニット、ベースユニットについて、各ユニットのマニュアルに従いハードウェアが正常か確認する*エラーが直らない場合、三菱電機にお問合せくださいテクニカルインフォメーション
7E47

No. TI-M-0062-2

連続要求

応答伝文を返す前に次のV シリーズ

エラー

要求を受信した [タイムアウト時間]を長くする

4／11

 [送信遅延時間]を長くする
PLC
PLC に設定したタイマ 1 の監視時間を V シリーズの[タイムアウト時間]と合わせる*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
7F01

バッファフル

受信データの処理が完了

V シリーズ

エラー

する前に次のデータを受信[タイムアウト時間]を長くする

した
1 つのチャンネルに対して同時に複数の要求があった＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『QCPU ユーザーズマニュアル（ハードウェア設計・保守点検編）』『Q 対応 シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル（基本編）』

2-2. QnU/QnH シリーズ Ethernet 接続
エラーコード一覧コード4031 0000

原因指定したデバイス No.が範囲外である

対処
V シリーズ
画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す

0055 0000

RUN 中にシーケンサ CPU が相手機器からPLCのデータの書込みを要求した[ネットワークパラメータ] →[動作設定]または[PC パラメータ]→[内蔵 Ethernet ポート設定]→[RUN 中書込を許可する]にチェックを付ける*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要ですC056 0000

最大アドレスを越える読出／書込要求がV シリーズあった

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認

アドレスが 0 である

し、設定し直す
PLC
先頭アドレスまたは読出／書込点数を修正し、再度 Ethernet ユニットへ送信する（最大アドレスを越えないようにする）*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要ですC059 0000

コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある

V シリーズ
PLC 機種を「QnH(Q)シリーズ(Ethernet)」の設定にし、QnU の CPU 内蔵 LAN ポート接続した場合に発生する
 PLC 機種を「QnU シリーズ(内蔵 Ethernet)」に変更する
 V-SFT-6 の場合[複数ブロック一括読出し]を「しない」に設定[ランダム読出し]を「する」に設定
 V-SFT-5 の場合[□複数ブロック一括読出し]のチェックを外し、[□ランダム読出し]にチェックするテクニカルインフォメーション
C05E 0000

No. TI-M-0062-2

Ethernet ユニットとシーケンサ CPU との交

PLC

信時間が CPU 監視タイマを越えたCPU 監視タイマを長くする

5／11

シーケンサ CPU が正常に動作しているか確認する*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要ですC070 0000

対象局に対しては、デバイスメモリの拡張

V シリーズ指定はできない

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『QnUCPU ユーザーズマニュアル（内蔵 Ethernet ポート通信編）』『Q 対応 Ethernet インターフェースユニット ユーザーズマニュアル（基本編）』

2-3. FX シリーズ シリアル接続
エラーコード一覧
コード06

エラー項目

原因

対処

キャラクタ部CPU に存在しないデバ

V シリーズエラー

イス番号を指定してい画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認

る

し、設定し直す＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『FX ユーザーズマニュアル』

2-4. FX3U ENET-L Ethernet 接続
エラーコード一覧
コード50 0000

原因

対処

サブヘッダのコマンド/レスポンス種別が規PLC

定以外のコードになっている

PLC の設定を[Ethernet オープン設定]→「コネクション NO.3」または「4」に登録する
No.3、4：MC プロトコル（No.1、2 は固定バッファ）*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『FX3U-ENET-L ユーザーズマニュアル』

2-5. FX5U シリアル接続エラーコード一覧
コード7143

原因

対処

デバイス番号エラー

V シリーズ

先頭デバイス番号が範囲外である

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す7164

要求内容エラー

V シリーズ

要求内容またはデバイス指定方法に誤り

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認がある

し、設定し直す＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『FX5 ユーザーズマニュアル(シリアル通信編)』

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

6／11

2-6. FX5U Ethernet 接続
エラーコード一覧
コード

原因

対処

C056 0000

最大アドレスを超える書込みおよび読出V シリーズ

し要求である

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す
PLC
先頭アドレスまたは読出／書込点数を修正し、再度 Ethernet ユニットへ送信する（最大アドレスを越えないようにする）*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要ですC059 0000

コマンド，サブコマンドの指定に誤りがあV シリーズる。

 V-SFT-6 の場合

CPU ユニットでは使用不可のコマンド，[複数ブロック一括読出し]を「しない」に設定サブコマンドである。

[ランダム読出し]を「する」に設定
 V-SFT-5 の場合[□複数ブロック一括読出し]のチェックを外し、[□ランダム読出し]にチェックする PLC 機種を「FX5U/5UC シリーズ(Ethernet)」に変更する＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『FX5 ユーザーズマニュアル(Ethernet 通信編)』

2-7. CC-LINK 接続
エラーコード一覧
コード

エラー項目

0000

原因
局番設定に誤りがある

対処
V シリーズ V9 シリーズの場合[ハードウェア設定]→[PLC1 プロパティ]→[通信設定]→[局番]を「0」にする V8 シリーズの場合-[接続機器設定]→[通信設定]→[局番]を「0」にする
 V7/V6 シリーズの場合[PLC 通信]→[通信パラメータ]→[細かい設定]→[相手先局番] を「0」にする
B404

要求先の局から監視時

PLC間内に応答が返ってこな [監視時間]の設定値を長くするい ノイズ対策を行う

モード設定

I/O モード時に自局シー

PLC

エラー

ケンサ CPU 宛のトランジ

PLC の電源を OFF し、条件設定スイッチの SW8 を OFF（インテリェント要求を受信したモード）にする

デバイス番号

デバイスの先頭番号が範V シリーズエラー

囲外、または画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確

ビットデバイスアクセス時

認し、設定し直す

応答エラー*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
B608

B807に、アドレスが 16 の倍数でないテクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

7／11＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『CC-LINK システムマスタ・ローカルユニット ユーザーズマニュアル（詳細編）』

2-8. A シリーズリンク シリアル接続
エラーコード一覧
コード06

エラー項目

原因対処

キャラクタ部CPU に存在しないデバイ

V シリーズエラー

ス番号を指定している

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認し、設定し直す＊ 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
『計算機リンク/マルチドロップリンクユニット ユーザーズマニュアル（計算機リンク機能・プリンタ機能編）』

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

8／11

3. 富士電機(株)3-1. MICREX-SX シリアル接続
エラーコード一覧
コード

原因対処

22

通信データ異常ノイズ対策をする

44

PLC 内の存在しないメモリにアクセスしよう

V シリーズ45とした

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す

A0

指定された PLC の CPU No.が存在

V シリーズしない 画面データに設定した PLC デバイス（CPU No.）を確認する
 画面データに X/Y（入/出力デバイス）を設定する場合、SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする＊

詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

3-2. MICREX-SX Ethernet 接続
エラーコード一覧
コード

原因

対処

44

PLC 内の存在しないメモリにアクセスしよう

V シリーズ45とした

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す

A0

指定された PLC の CPU No.が存在

V シリーズしない 画面データに設定した PLC デバイス（CPU No.）を確認する
 画面データに X/Y（入/出力デバイス）を設定する場合、SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする＊

詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

3-3. MICREX-SX SX バス接続
エラーコード一覧
コード

原因

対処

22

パラメータ異常ノイズ対策をする

28

PLC ソフトからのアクセス中で、V シリーズ

PLC ローダの処理を待って、再度通信開始するの処理ができない（主にプログラム転送中など）
44

PLC 内の存在しないメモリにアクセスしよう

V シリーズ45とした

画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
し、設定し直す

A0

指定された PLC の CPU No.が存在

V シリーズしない 画面データに設定した PLC デバイス（CPU No.）を確認する
 画面データに X/Y（入/出力デバイス）を設定する場合、SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする＊

詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

9／11

3-4. MICREX-SX T リンク接続
エラーコード一覧
コード
A0

原因

対処

指定された PLC の CPU No.が存在

V シリーズしない 画面データに設定した PLC デバイス（CPU No.）を確認する
 画面データに X/Y（入/出力デバイス）を設定する場合、SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする＊

詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

3-5. MICREX-F T リンク接続
エラーコード一覧
コード32

原因
PLC 内に該当するメモリがない

対処
V シリーズ
画面データに設定した PLC デバイス(BD、WM など)に範囲外のアドレスがないか確認し、設定し直す

36

モニタ登録の点数が足りない

PLC
各 CPU の制限に合わせて、モニタ登録の点数/台数以内になるように修正する*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です＊

詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

4. 補足: デバイスの検索方法 （V-SFT-6 の場合）
4-1. 画面上のアイテムのデバイスを表示して確認する方法[表示]→[表示環境設定]→[デバイス]にチェックします。

4-2. [アイテム一覧]で、画面上に使われているアイテムを一覧表示する方法[表示]→[ビュー]→[アイテム一覧]をクリックします。

デバイスが正しいか確認する

10／11

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2

4-3. [デバイス検索]で、画面データで使用しているデバイスを一覧表示する方法[ツール]→[検索]→[デバイス]で、「クロスリファレンス」だけチェックして実行します。

CSV 形式で出力可能デバイスが正しいか確認する

4-4. 画面上のアイテムを削除する
前述 4-1～4-3 の方法で、原因となるデバイスが見みつけられない場合は、次の方法をお試しください。
*

スクリーン編集エリア外に配置されている不要なパーツがあれば削除してください。
編集エリア外であっても、パーツにデバイスが設定してあると、PLC と通信します。

*

デバイスを設定したアイテムを、画面から少しずつ削除して転送する、を繰り返してください。
エラーが解消される直前に削除したアイテムに、原因となるデバイスが含まれている可能性があります。

【お問い合わせ】 発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

11／11