3φ：1φ x 1 逆V トランス E Ʌ 型 設計例 1123456VP1(V)2-70-11E Ʌ 型カットコアでの逆V型電源トランスの設計例です。
同一コイルに 入力電圧、出力電流 を変えて測定をしました。
耐圧は 1.5KVAC 1分間、絶縁抵抗は 500VDC 100MΩ以上です。
測定回路は別紙の 逆V型 (1) E Ʌ 型 3φ：1φによります。
下記データーを ご確認の上、安全領域内での ご利用をお願い申し上げます。
下記の試作時実測データーを目安に特注品を承りますので ご下命をお待ち申し上げます。
VP2(V)

VP3(V)VP0 AP1 AP2 AP3 AP0(V) (mA) (mA) (mA) (mA)

WP(W)

PF

VS1 AS1 VS AS VP0AP0 ꜧ(V) (mA/A) (VA) (VA)(%)ε Temp-up(%)℃①3Ʌ6-02
3φ： 1φx 1
220V： 115V 83mA ( 9.5 VA 目安 ) 測定 (1)EɅ型 外形 EɅ 6.3-1 図
200.9 201.4 200.1 200.7 3.63 4.03 3.81 3.83 0.38 0.2880 122.8 0
210.5 211.0 209.9 210.6 19.98 46.80 26.86 31.18 8.72 0.7620 111.2 64.2 7.139 8.542 83.56 (16.3) 14/13
221.1 222.4 220.3 220.6 4.80 5.02 4.97 4.93 0.48 0.2573 135.7 0
225.2 227.1 225.5 226.0 25.93 60.18 34.37 40.13 11.93 0.7587 116.1 83.3 9.671 11.80 81.94 (20.0) 30/23245.3 246.2 245.4 245.5 9.26 7.92 9.52 9.32 0.73 0.1576 150.1 0246.1 248.1 245.2 246.4 30.24 75.39 45.50 50.51 16.45 0.7574 121.1 104.4 12.64 16.16 78.22 (23.9) 34/34
273.6 274.0 274.4 273.8 53.38 48.66 25.09 37.69 2.45 0.1191 169.8 0273.7 275.3 273.4 273.8 27.55 88.92 68.07 61.66 22.55 0.7679 129.7 124.0 16.08 22.67 70.93 (30.9) 53/56②3Ʌ16B-02
3φ： 1φx 1200V： 100V 0.2A ( 20 VA 目安 ) 測定 (1)EɅ型 外形 EɅ16B-1 図200.3 200.8 200.2 200.4 3.30 3.75 3.37 3.47 0.57 0.4758 111.6 0
209.9 212.7 208.6 210.5 68.36 141.4 73.12 94.22 25.87 0.7467 101.0 0.216A 21.81 25.79 84.58 (16.3) 30/34
220.7 220.1 220.8 220.8 4.05 4.59 4.18 4.25 0.70 0.4304 124.0 0
228.7 232.3 228.5 230.1 76.95 159.7 82.58 106.3 31.81 0.7471 109.4 0.245A 26.80 31.78 84.31 (18.6) 35/43
240.7 241.3 240.1 240.5 5.16 5.93 5.36 5.46 0.87 0.3789 134.8 0252.5 255.6 252.1 252.8 91.60 141.8 100.3 128.5 42.41 0.7484 118.4 0.296A 35.04 42.01 83.41 (19.9) 47/55
260.0 262.3 260.1 260.2 8.13 9.48 8.34 8.43 1.12 0.2983 144.9 0271.6 275.7 270.8 273.0 95.24 208.9 113.8 139.1 49.28 0.7492 124.9 0.318A 39.71 49.42 80.36 (21.8) 60/68③3Ʌ32-02
3φ： 1φx 1230V： 110V 0.37A ( 40.7 VA 目安 ) 測定 (1)EɅ型 外形 EɅ32-1 図
200.7 200.3 200.0 200.3 5.78 6.52 5.08 5.81 0.80 0.3955 110.2 0211.4 215.5 210.6 212.2 100.8 209.3 108.9 139.7 38.58 0.7450 103.2 0.328A 33.84 38.56 87.7 (13.3) 27/26
230.8 230.3 230.5 230.2 8.18 8.98 6.86 8.14 1.08 0.3369 127.1 0
230.2 234.7 230.4 232.2 116.1 242.8 126.7 161.9 48.83 0.7471 111.3 0.378A 42.07 48.86 86.09 (15.2) 38/35
250.5 250.6 250.2 250.7 10.85 11.81 9.37 10.79 1.34 0.2905 137.6 0
252.3 254.4 251.5 252.9 134.2 283.3 148.3 189.4 62.94 0.7492 120.7 0.442A 53.34 61.87 86.21 (15.3) 49/47
270.8 270.6 270.5 270.3 17.12 17.83 14.69 16.36 1.74 0.2238 148.7 0272.8 278.5 272.8 275.4 151.2 331.9 181.3 221.4 79.52 0.7481 125.7 0.517A 64.98 79.32 81.92 (20.6) 61/62

3φ：1φ x 1 逆V トランス E I 型 設計例 2123456VP1(V)2-70-12E I 型コア2個使いでの逆V型電源トランスの設計例です。
同一コイルに コア材質や入力電圧、出力電流 を変えて測定をしました。
耐圧は 1.5KVAC 1分間、絶縁抵抗は 500VDC 100MΩ以上です。
測定回路は別紙の 逆V型 (2) Ʌ E I 型 3φ：1φによります。
下記データーを ご確認の上、安全領域内での ご利用をお願い申し上げます。
下記の試作時実測データーを目安に特注品を承りますので ご下命をお待ち申し上げます。
VP2(V)

VP3(V)VP0 AP1 AP2 AP3 AP0(V) (mA) (mA) (mA) (mA)

WP(W)

PF

VS1 AS1 VS AS VP0AP0 ꜧ(V) (mA) (VA) (VA)(%)ε Temp-up(%)℃①3EɅ48-02U
3φ： 1φx 1 200V：95V 80mA ( 7.6 VA 目安 ) 測定 (2)ɅE I型 外形 FH4816BR x 2 図
200.2 201.4 200.5 200.4 9.09 15.17 9.20 11.12 1.85 0.4762 112.2 0205.5 206.7 205.1 205.7 27.81 60.83 33.63 40.79 11.10 0.7663 98.4 80.5 7.921 10.94 72.34 (17.2) 20/19230.1 231.0 230.2 230.8 12.77 20.93 12.85 15.53 2.44 0.3912 123.0 0229.0 231.6 229.5 230.2 35.52 78.11 43.24 52.23 15.86 0.7604 106.9 106.0 11.33 15.70 72.14 (20.3) 30/33
240.4 241.7 240.3 240.4 14.82 24.13 14.71 17.81 2.68 0.3641 134.2 0245.0 247.6 244.6 245.9 39.96 88.83 49.65 59.44 19.21 0.7541 112.4 121.0 13.60 19.08 71.26 (22.3) 36/40
260.1 260.4 260.6 260.1 21.09 34.02 21.65 25.57 3.37 0.2903 145.6 0263.2 265.0 263.6 263.5 46.00 103.2 58.24 69.14 23.83 0.7547 117.5 142.0 16.68 23.79 70.12 (25.6) 48/51②3EɅ48-02G
3φ： 1φx 1 220V：105V 0.1A ( 10.5 VA 目安 ) 測定 (2)ɅE I型 外形 FH4816BR x 2 図
200.5 200.4 200.3 200.5 6.45 9.61 5.85 7.37 0.53 0.2060 112.9 0207.6 209.0 206.9 207.9 25.76 55.79 30.36 37.34 10.09 0.7492 101.0 82.2 8.302 10.10 82.14 (16.1) 13/17
220.8 221.4 220.1 221.7 9.64 14.02 8.46 10.67 0.70 0.1717 123.7 0222.8 224.4 222.6 222.8 31.94 69.72 38.09 46.68 13.67 0.7478 106.4 104.0 11.06 13.51 81.87 (17.7) 22/25
240.6 242.1 240.8 241.3 13.92 20.95 12.89 15.95 1.00 0.1488 135.0 0245.9 249.1 245.8 247.2 38.07 84.57 47.21 56.60 18.08 0.7443 113.5 124.0 14.07 18.25 77.08 (22.5) 28/33
260.5 261.2 260.2 260.9 19.45 29.41 18.07 22.10 1.37 0.1383 146.2 0264.9 268.3 265.8 266.3 43.62 98.46 55.82 66.05 22.51 0.7413 119.2 143.0 17.04 22.93 74.32 (25.6) 37/43③3EɅ57-02U
3φ： 1φx 1 200V：100V 0.21A ( 21 VA 目安 ) 測定 (2)ɅE I型 外形 FH5725BR x 2 図
200.2 201.9 200.3 200.8 19.04 31.56 19.32 23.20 3.87 0.4781 112.6 0
211.1 213.4 209.2 211.2 71.48 156.4 86.08 104.9 29.08 0.7533 106.2 213 22.62 28.61 79.05 (11.9) 33/31
220.4 221.5 220.5 220.9 23.21 39.03 24.28 28.81 4.66 0.4212 123.3 0
230.3 233.4 229.4 230.7 85.46 187.8 103.9 126.1 37.90 0.7499 114.3 260 29.71 37.54 79.14 (13.1) 38/39
240.3 242.8 240.9 241.3 29.11 48.79 30.65 36.09 5.58 0.3705 134.7 0
250.2 254.2 250.1 251.5 97.48 216.9 121.1 145.0 47.47 0.7454 123.8 301 37.26 47.24 78.87 (14.0) 52/49
260.3 261.6 260.7 260.7 40.32 66.12 42.11 48.41 6.69 0.3092 146.5 0270.4 274.6 270.2 271.1 105.2 239.8 137.8 161.2 55.50 0.7361 133.1 326 43.39 56.31 77.05 (14.7) 60/65

3φ：1φ x 1 逆V トランス E I 型 設計例 3VP1(V)VP2(V)

VP3(V)VP0 AP1 AP2 AP3 AP0(V) (mA) (mA) (mA) (mA)

WP(W)

PF

2-70-13
VS1(V)AS1 VS AS VP0AP0 ꜧ(A) (VA) (VA)(%)ε Temp-up(%)℃④3EɅ57-02G
3φ： 1φx 1 220V： 100V 0.21A ( 21 VA 目安 ) 測定 (2)ɅE I型 外形 FH5725BR x 2 図
200.6 200.5 200.7 200.9 10.29 15.81 10.14 11.89 0.89 0.2154 112.6 0
207.4 209.0 206.1 207.1 65.53 138.9 73.66 92.86 24.92 0.7457 105.5 208 21.944 24.92 88.03 (10.5) 18/18
220.4 220.9 220.9 220.0 14.97 23.69 14.47 17.55 1.16 0.1712 123.7 0
227.4 230.2 221.7 228.3 77.31 166.2 89.5 110.6 32.5 0.7418 114.5 250 28.62 32.87 87.05 (12.1) 25/29
240.3 241.7 240.8 241.1 19.68 31.57 20.17 23.81 1.50 0.1513 135.0 0246.9 250.6 247.1 248.0 91.21 198.3 108.0 132.1 42.24 0.7391 122.6 296 36.28 42.61 85.16 (13.7) 34/38
260.6 260.9 260.5 260.5 27.16 43.30 28.79 33.92 2.02 0.1356 145.7 0270.4 275.2 270.8 272.3 105.4 235.1 130.8 156.6 54.37 0.7322 132.7 348 46.17 55.47 83.24 (14.9) 45/49⑤3EɅ60-02U
3φ：1φx 1 200V：100V 0.31A ( 31 VA 目安 ) 測定 (2)ɅE I型 外形 FH6030BR x 2 図200.0 201.3 202.2 201.8 26.32 42.21 25.70 31.45 5.40 0.4917 110.0 0209.7 213.7 211.1 211.5 104.2 226.3 123.2 151.1 42.42 0.7569 105.4 0.318 33.51 41.67 80.42 (10.3) 34/41
220.2 222.2 222.6 222.4 33.84 52.68 31.76 39.38 6.52 0.4310 121.0 0
233.5 238.7 234.2 235.8 103.0 228.3 127.3 152.8 46.82 0.7492 117.9 0.315 37.13 47.05 78.92 (10.0) 45/44
240.0 241.8 241.5 241.2 42.39 65.76 40.22 49.76 7.71 0.3748 131.8 0252.7 258.6 253.5 255.0 123.0 267.8 156.7 185.5 61.24 0.7426 126.9 0.384 48.72 61.81 78.83 (10.3) 53/59
260.3 262.5 264.4 262.0 62.73 100.2 66.58 78.52 9.51 0.2679 143.4 0271.5 277.5 273.6 273.3 140.9 326.0 193.6 220.6 75.33 0.7194 134.4 0.443 59.53 79.19 75.17 (12.1) 65/72⑥3EɅ60-02G
3φ：1φx 1 220V：110V 0.35A ( 38.5 VA 目安 ) 測定 (2)ɅE I型 外形 FH6030BR x 2 図
200.7 200.9 200.8 200.2 18.24 27.15 17.10 20.65 1.26 0.1741 110.2 0213.5 218.0 212.9 215.2 80.56 177.0 97.79 118.2 32.56 0.7349 109.1 0.266 29.02 33.46 87.28 (8.7) 21/19
220.3 221.3 221.3 220.9 27.27 41.29 26.29 31.44 1.68 0.1398 121.1 0230.3 235.5 230.5 231.1 107.1 235.6 130.4 157.5 46.64 0.7335 115.4 0.358 41.31 47.55 86.86 (10.2) 32/31
240.3 242.0 242.4 241.3 38.39 58.51 37.10 44.68 2.27 0.1216 132.5 0
253.4 258.1 253.5 254.2 123.4 278.3 158.6 187.2 60.78 0.7280 125.9 0.415 52.24 62.11 84.11 (11.4) 41/40
260.1 262.3 263.5 261.9 52.75 82.07 52.38 62.33 3.12 0.1103 143.9 0273.0 280.4 274.9 276.8 149.3 341.7 198.4 231.1 80.53 0.7205 134.6 0.511 69.58 83.37 83.46 (13.8) 52/55