屋外防水型 圧力スイッチ

型式 PU 72(W)(ベロローズ 式 ) シリーズ
【 はじめに 】
この度は､当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご希望通りの製品であるかお確かめのうえ､この取扱説明書を良くお読みになり､正しいご使用をお願い致します。

【概 要】
ＰＵ７２(Ｗ)(ベローＷ)(ベローズ)シリーズは
シリーズは､､ 屋外防水型で圧力差固定型の高圧制御を主体とした圧力スイッチです。屋外雨ざらしや湿気の多い環境でご使用いただけます。とした圧力スイッチです。
大変コンパクトで､､ 圧力設定値の変更も容易に調整出来ます。
大変コンパクトで上限警報検出や下限警報検出に適しております。
・PU72 (ベローズ式)シリーズ
屋内防塵･防滴型
・PU72W(ベローズ式)シリーズ
屋外防水型【 外観図面 】【 ご使用上の注意点 】□ 通電中は感電の恐れがありますので､通電中は感電の恐れがありますので､内部端子には絶対内部端子には絶対触れないで下さい。電気配線される場合は､必ず電源を触れないで下さい。電気配線される場合は､必ず電源をお切りになり作業をおこなって下さい。

圧 力調 整ノノブ
ブラ ケットト□ 配管においては､スパナ等にて流体受圧部の六角部分をまわして固定願います□ 本製品は通常垂直に取付けしますが､スペースの関係で水平､横倒しも可能です。但し､この場合圧力設定値に若干変化がみられる場合があります。
なお､逆さには取付け出来ません。
□ 設置の際､誤って高所からの落下や外部からの大きな衝撃を受けてしまった場合､内部部品の脱落や破損の恐れがありますので､当社での再検査が必要です。
電線 取出 口メネジ

□ ご使用流体が水や油等の液体の場合は､脈動脈圧が受圧部に加わらない様にご注意願います。
影響を受けますと寿命が著しく低下します。

メネジ□ 受圧部に耐圧力以上の圧力が加わった場合､センサー部分のベローズ破損､および受圧部変形の恐れがあります
ので､当社での再検査または部品交換が必要です。
< 接点構成 >1a b(b(11C ) 単極双投 ( S.P.D.T
S.P.D.T )
N.O.

③

N.C.

② ↑
P.

① - ③ は圧力上昇にてON
は圧力上昇には圧力降下にてOFF① COM. ① - ③ は圧力降下に① - ② は圧力上昇にては圧力上昇に て OFF① - ③ は圧力降下には圧力降下にてて ON※PU72(W)(ベローズ式)シリーズの外観寸法は同じです。

□ 本製品は､本体周囲温度 - 5 ～75℃以内､流体温度(標準品の場合)-55 ～90℃以内(凍結なきこと)の環境下でご品の場合使用下さい。
□ 本製品の保護等級はIP65(IEC529)相当ですが､本体とカバー間のネオプレンパッキンがずれない様､確実に固定願います。また､配線の際に電線取出口付近のシールドが不十分ですと十分な防水効果が得られない場合もございます。

【 ご使用上の制限 】
本製品は､人命に関わるような状況下でご使用される機器またはシステムに用いることを目的として設計・製造されたものではありません。また､特に安全性が要求される用途にご使用する場合は､あらかじめ当社へご確認下さい。

【 製品保証規定 】
本製品は､当社の厳密な製品検査に合格したものです。お客様の正常なご使用のもとで万一故障した場合､本保証規定に従い､故障箇所の修理を無償で致します。なお､保証期間内においても次の場合には有償修理となります。
１．取扱説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合。
２．当社以外での改造､または修理によって生じた故障・損傷の場合。
３．天災､災害､争乱その他不可抗力およびご使用中の異常圧力､異常電圧､異常電流､結線上の配線ミス等による故障・損傷の場合。
また､ここでいう保証とは本製品単体での保証を意味し､本製品の故障により誘発される損害は除かさせていただきます。

【 製品仕様 】※ 標準品の場合
型 式
PU772(W)-- 0 3-RC2KB
PU772(W)-- 0 6-RC2KB
PU772(W)-- 1 0-RC2KB
PU772(W)-- 2 0-RC2KBPU772(W)-- 3 0-RC2KB

圧力調整範囲開閉圧力差範囲(Ra nge) MPa( 固定固定式式 ) MPa

最 低

最 高

最 小

最 大

000 .1
0.2
20.5
50.3
30.6
6
1. 0
2.00
3.0
0

0.002
0.003
0.035
035
0.0
09
0.14

0.006
0.008
0 .1
0.2
20.28

耐圧力
M Pa

1. 0
1. 0
1. 5
2.55
3.55

□ 耐電圧試験
商用周波数 A.C.2000V １分間

受圧部材質

電気定格容量表□ 絶縁抵抗試験
100MΩ以上(D.C.500Vメガー)・リン青銅

電 圧24(V)48110
220440□ 耐久性
電気的機械的寿命 30万回以上

ベローズ・真鍮□ 本体保護構造
ＩＰ65(( IEC5299 )相当

ハウジング
接続ネジ・NBR□ 重 量
約 0.855 kg

ゴムパッキン

交流(A.C) 直流(D.C)(A)

101053 (A)1. 50. 50. 25※ 開閉圧力差(ON-OFFの幅)は固定式の為､調整範囲内でメーカーにて調整致します。

【 製品構造図 】①②③①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑦⑧⑨④⑩⑤⑥⑪⑫【 圧力設定値変更方法 】

圧力調整ノブロックナット
目盛板(スケール)
指針(インジケーター)
主作動レバー
ﾍﾞﾛｰｽ
ｽﾞｱｯｾﾝﾌﾌﾞﾘｰ Rc1/4(PT1/44 ﾒﾈｼﾞ)) ※ 標準品
本体取付足(ブラケット)
圧力調整スプリング
1ab(1C)型スナップスイッチ ※ 標準品
アース端子ネジｽｲｯﾁﾎﾎﾞｯｸｽ･ｶﾊﾊﾞｰ (ｱﾙﾐﾀﾀﾞｲ ｶ ｽﾄ)
電線取出口(PF11/2 ﾒﾈｼｼﾞ) JIS F8801-A-15C【 型式表示説明 】

圧力調整範囲内で圧力制御用途に応じて圧力設定値を以下の方法で設定変更する事が出来ます。

PU772 W - 10 - R C2 S L2 K B M(A))□ 初めに､スイッチ本体上部のロックナット(②)をゆるめます。
□ 圧力調整ノブ(①)を指針(④)を見ながら廻します。

(A))※ 指針(④)と圧力調整ノブ(①)は連動しています。

( B))

( C))

(D)) (E))

記号無 = 屋内防塵･防滴型
Ｗ = 屋外防水型

設定値は時計方向に廻すと低くなり､反時計方向に廻すと高くなります。
設定値は時計方向に廻すと低くなり､反時計方向に廻すと高くなります。
なお､目盛板(③)上の指針(④)はあくまでも目安ですので圧力計にて正確な設定値をご確認願います。

(B))※ 開閉圧力差(ON-OFFの幅)は固定式のため､変更は出来ません。

(C))

ＲＣ２ = 接続口径 Rc
Rc 1/44( PT 1/44 ﾒﾈﾒﾈｼﾞ))ＲＣ３ = 接続口径 Rc
Rc 3/88( PT 3/88 ﾒﾈﾒﾈｼﾞ) 注１
Ｒ２ = 接続口径 R 1/44( PT 1/44 ｵﾈｵﾈｼﾞ) 注１
Ｒ３ = 接続口径 R 3/88( PT 3/88 ｵﾈｵﾈｼﾞ) 注１
Ｆ６ = 接続口径
接続口径 φ6 mm 銅管用ﾌﾚｱ継手 注１ 注２(D))

記号無 = ﾍﾞﾛｰ
ﾛｰｽｽﾞ･ ﾊｳﾊｳｼﾞﾝﾝｸﾞ 材質：ﾘﾝ青
材質：ﾘﾝ青銅･ 真鍮 ※ 標準品
Ｓ = ﾍﾞﾛｰ
ﾛｰｽｽﾞ･ ﾊｳﾊｳｼﾞﾝﾝｸﾞ 材質：ｽﾃﾝﾚｽ(材質：ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)(E))

記号無 = 表示灯無し
表示灯無し ※ 標準品
Ｌ２ = 表示灯付き(表示灯付き( AC 100/200V
100/200V ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾟ
ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾟ)
Ｌ９ = 表示灯付き(表示灯付き( DC 2424VV LE
LEDD )(F))

記号無 = 取付足(取付足( ﾌﾞﾗﾗ ｹｯｹｯﾄﾄ )無し
Ｂ = 取付足(取付足( ﾌﾞﾗﾗ ｹｯｹｯﾄﾄ )付き(G))

記号無 = 1ab(1C)型
型 ｽﾅｯﾌﾌﾟｽ ｲｯ ﾁ ※ 標準品
Ｍ = ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ内蔵品
ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ内蔵品
ＤＣＭ = 低電圧微電流仕様品
低電圧微電流仕様品 注3□ 設定値の変更後は､必ずロックナット(②)をしめてご使用下さい。
ロックナット(②)をしめる際に圧力調整ノブ(①)も一緒に廻ってしまい
ロックナット(②)をしめる際に圧力調整ノブ(①)も一緒に廻ってしまい､設定値が変わってしまう場合もございますのでご注意下さい。
※ 設定値の変更は､各々圧力調整範囲内にてお願いします。
また
また､､ PU72(W)(ベロー
PU72(W)(ベローズ 式 )シリーズでは､開閉圧力差(ON-OFFの幅)が固定式の為､お客様での変更は出来ません。メーカーにて製品出荷時に調整致します。

【 表示灯結線図 】■ L2
AC100/200V(兼用)ﾈｵﾝﾗﾝﾌﾌﾟ
赤色コード(F)) (G))

１０ = 圧力調整範囲の最高値 1.0 M Pa

■ L9

注１ 接液部材質はは ､ リン青銅 仕 様 のみの対応となります。
。

DC24V LED
赤色コード ＋極(( ｶｿｰﾄﾄﾞ)
黒色コード －極(( ｱﾉｰﾄﾄﾞ)

注２ 接続部がが φ6フレアタイプ
プ の場合
合 ､ 本体取付足(ブラケッット)付き
き の 仕 様 に なります。

【 接液部材質および使用流体温度について 】

注３ 低電圧微電流仕様品の場合､電低電圧微電流仕様品の場合､電圧圧 DC 6 ～ 24 Vにおい
Vにおいてて 0 .1A(1A(1100mAA )以)以下下 でご使用下さい。これを超えてご使用されますと接点が破壊されてしまいますのでご注意下さい。

株式会社 植田製作所
UEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

圧力検出には金属ベローズを用いており､標準品は材
圧力検出には金属ベローズを用いており､標準品は材質：リン青銅でリン青銅で90℃以下で腐食性のない空気･水等の気体･液体に適しております。
100℃を超える蒸気や腐食性のある液体には､100℃を超える蒸気や腐食性のある液体には､材質：ステンレス(SUS316)
ス(SUS316)
仕様もオプションにてご用意しております。

2020.06.004