ＭＥ05-0051-R3

SHVダイアフラムセットの交換要領
ダイアフラム交換の際は、本書をよくお読みになり、作業を行ってください。

目次
１．交換時の注意事項

・・・・・・・・・・・・・・

P1ⅰ） 事前確認事項ⅱ） 各部の名称

２．交換手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2～P4ⅰ）ダイアフラムセットの取り外し
ⅱ）ダイアフラムセットの取付け

３．参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5ⅰ）ダイアフラム、ダイアフラムサポートの交換目安※この交換要領書は、各サイズ、NC/NO弁とも共通です。
※ダイアフラムセットは、ダイアフラムとダイアフラムサポートの2部品で構成されています。
※内容に関するお問い合わせ先

マイクロゼロ株式会社
東京都立川市錦町1-8-7 立川錦町ビル7F
TEL：042-548-5855
FAX：042-528-0212

ME05-0051-R3
マイクロゼロ株式会社
ＳＨＶ 取扱説明書－ダイアフラムセットの交換要領書＜１．交換時の注意事項＞
ⅰ）事前確認事項
・バルブを取り外す際には、バルブに接続されているエア配管及び計装線の長さに、ある程度のゆとりが必要になります。交換作業を行うのに十分なゆとりがあることを確認してください。作業中にエア配管が外れてしまうとバルブが誤動作し、危険を伴う場合があります。
・ボディ内に残圧や残液がないことを確認してください。アクチュエータを取り外す
際に危険を伴う場合があります。
・交換作業は本書に従い正しい手順で作業くださいます様、お願い申し上げます。
正しい手順で実施されなかった場合、取付不良になりますと事後での破損原因になる場合や、バルブとしての機能不全等の原因になる可能性が御座います。

ⅱ）各部の名称
固定ボルト
ダイアフラムサポート

シート面

ダイアフラム膜部

アクチュエータ
連結ボルト

ボディ※バルブの仕様により、実際の形状とは異なる場合があります。
注意！
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀには強力なｽﾌﾟﾘﾝｸﾞが内蔵されていますので、絶対に分解しないでください。危険な事故原因となります。分解点検や修理が必要な場合は、弊社へお問い合わせください。

1/5ME05-0051-R3＜２．交換手順＞※弊社HP上に動画もございますので、本書と合わせて御確認下さい。
http://www.microzero.co.jp/ⅰ）ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｾｯﾄ（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄ）の取り外し① ﾊﾞﾙﾌﾞを開状態にします。
注意！

写真１

●ﾎﾞﾙﾄを緩める前に、必ずﾊﾞﾙﾌﾞが開いていることを確認してください。
●閉状態での作業は、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑのｼｰﾄ面を傷つけ破損やﾘｰｸの原因となります。
●ＮＣは操作ｴｱの供給、ＮＯは操作ｴｱの排出でﾊﾞﾙﾌﾞ開となります。

② ﾎﾞﾃﾞｨとｱｸﾁｭｴｰﾀとの固定ﾎﾞﾙﾄ(4箇所）を取り外します。
注意！

写真２

●ﾎﾞﾙﾄを外す際に、ﾎﾞﾃﾞｨ内の残圧や残液が無い事を再確認ください。
ｱｸﾁｭｴｰﾀが勢いよく外れたり、残液が飛散する事故リスクがあります。
●ｱｸﾁｭｴｰﾀは重いので、しっかり支えながら作業を行ってください。
●固定ﾎﾞﾙﾄを外す際、ﾜｯｼｬが脱落しないようご注意ください。

③ ｱｸﾁｭｴｰﾀをﾎﾞﾃﾞｨから真っ直ぐ引き抜いてください。
注意！
●ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑをぶつけて傷つけますと、ｼｰﾄﾘｰｸや亀裂の原因となりますのでご注意ください。

写真３④ ﾊﾞﾙﾌﾞを閉状態にしてください。
注意！

写真４

●開閉動作の際は、ｱｸﾁｭｴｰﾀ上部のｼｬﾌﾄも連動します。怪我の原因となりますので、手や指を挟まない様に十分注意してください。
●閉動作によってﾀﾞｲｱﾌﾗﾑがせり出してきますので、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑが周囲の物に接触しないように注意してください。怪我や破損のﾘｽｸとなります。

⑤ ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄ（ｺﾞﾑ部品）を必ず指で押さえながら、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑを手でしっかり掴み、反時計回りに回転させてねじを緩める要領で取り外してください。
注意！

写真５

●ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄを押さえずにﾀﾞｲｱﾌﾗﾑを緩めようとすると、ｱｸﾁｭｴｰﾀの連結ﾎﾞﾙﾄが外れてくる可能性がありますのでご注意ください。万が一連結ﾎﾞﾙﾄが緩んでしまった場合は、再度締め直してください。

2/5

ME05-0051-R3⑥ ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑが外れたら、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄを引き抜いてください。
注意！

●ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄが金属部品（連結ﾎﾞﾙﾄ）に固着している場合には、上下にこじりながら、少しずつ外していってください。
●万が一連結ﾎﾞﾙﾄが緩んでしまった場合は、再度締め直してください。
●ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄは、連結ﾎﾞﾙﾄの突起にはめ込まれていますので、回転できません。力をかける方向により連結ﾎﾞﾙﾄ緩みのﾘｽｸとなります。

写真６⑦ ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ及びﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄに損傷が発生していないか確認してください。損傷が認められる場合は新品と交換してください。
（交換の目安は末項の参考資料を参照してください。）

写真７ⅱ）ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｾｯﾄ（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄ）の取付け⑧ 取付けるﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは、膜部を閉状態の形にしてください。
写真8の様に両手の人差し指と中指でﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの膜部を押さえ、中央部(雌ねじ付近)を親指で押すと、手で変形させられます。
（変形の癖により開形状に戻ってしまう場合は、そのまま作業を続けて構いません。）
注意！

●開形状のままの場合閉形状の場合に対して、以後の締め込み作業で締め込む際に、膜の変形に必要な分の強い締付けが必要になります。

写真８閉形状開形状※付根溝⑨ ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄを装着します。（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは後で装着します。）
ﾊﾞﾙﾌﾞの閉状態を確認し視認性の良い状態で作業して下さい。
連結ﾎﾞﾙﾄにある2か所の突起とﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄの溝位置を合わせて、奥まで差し込んでください。連結ﾎﾞﾙﾄねじ部付根の溝が見えるまで差し込めていることを、必ず確認してください。
(突起と付根溝が無いﾀｲﾌﾟの連結ﾎﾞﾙﾄを使用しているﾊﾞﾙﾌﾞも※突起 ございます。その場合は普通に奥まで差し込んでください。）
注意！

写真９

●ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄとﾀﾞｲｱﾌﾗﾑを重ねた状態でﾊﾞﾙﾌﾞに装着すると、連結ﾎﾞﾙﾄの突起と位置が合わずに取付け不良となり、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの緩みや破損の原因となります。ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑとﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄは、必ず別々に装着して下さい。
●突起のある連結ﾎﾞﾙﾄには、溝が無い従来型ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄは装着できません。形状をよくご確認の上ご使用ください。
3/5

ME05-0051-R3⑩ ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの装着は、ﾊﾞﾙﾌﾞ閉状態で必ずﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄのつばを指で押さえつけて、時計回りに回して締め込んでください。
軽く回して行き、奥まで突き当ったらﾀﾞｲｱﾌﾗﾑを増し締めしてください。ｺﾞﾑの潰れにより、しっかりと締まります。
注意！

写真１０

●ﾊﾞﾙﾌﾞ閉状態で取付作業してください。ﾊﾞﾙﾌﾞ開状態で取付ると、確実に奥までに締め込めない場合があります。
●ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄを押さえずに締め込むと、奥まで十分に締め込めない場合があります。取り付け時の締め込みが不十分ですと、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ緩みの原因となり、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ破損に至る可能性があります。

⑪ ﾊﾞﾙﾌﾞを開状態にします。
注意！

写真１１

●ﾊﾞﾙﾌﾞ動作の際、手や指を挟まないように注意してください。
●⑫の作業に入る前に、必ずﾊﾞﾙﾌﾞが開いていることを確認してください。
閉状態で作業を続けると、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑのｼｰﾄ面を傷つける原因となります。
●ＮＣは操作ｴｱの供給、ＮＯは操作ｴｱの排出でﾊﾞﾙﾌﾞ開となります。

⑫ ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑをぶつけない様に注意し、ｱｸﾁｭｴｰﾀをﾎﾞﾃﾞｨに真っ直ぐ差し込んでください。
注意！

●ｱｸﾁｭｴｰﾀを差し込む際、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑをぶつけて傷が付くと、ｼｰﾄﾘｰｸや破断の原因となりますので、ご注意ください。

写真１２⑬ 固定ﾎﾞﾙﾄ(4箇所)を締付けてください。（下記参考ﾃﾞｰﾀ参照）
NC弁の場合は固定ﾎﾞﾙﾄを締め付けた後、操作圧を排気してﾊﾞﾙﾌﾞを閉じてください。
注意！

写真１３

●固定ﾎﾞﾙﾄは全て、ｱｸﾁｭｴｰﾀとﾎﾞﾃﾞｨの隙間が無くなるまでしっかり締めてください。緩んでいると、外部ﾘｰｸの原因となります。
●ﾊﾞﾙﾌﾞ動作の際、可動部で手や指を挟まない様に注意してください。

⑭ 交換作業は完了です。数回ﾊﾞﾙﾌﾞを開閉させて正しく動作することを確認してください。
参考ﾃﾞｰﾀ 「固定ﾎﾞﾙﾄ 締付け締付けﾄﾙｸ目安」●15A(210)・・・3 [N m] ●15A(200)、1.0S(210)、1.5S(210) ・・・5 [N m]●1.5S(200)・・・25 [N m] ●2.0S、2.5S (M12)・・・43 [N m]●3.0S、4.0S (M16)・・・106 [N m]※ は目安です。と の間に隙間が残っている場合には、隙間が無くなるまで、確実に増し締めを行ってください。
･････

写真１４ﾄﾙｸｱｸﾁｭｴｰﾀ

4/5

ﾎﾞﾃﾞｨ

ME05-0051-R3＜３．参考資料＞
ⅰ）ダイアフラム、ダイアフラムサポートの交換目安（例１）
ダイアフラムの膜部付近に著しい白化が発生している場合。
白化がさらに進行すると、亀裂が生じる可能性が高まりますので、早めの交換を推奨致します。
（例２）
ダイアフラムサポートの液抜き穴が著しい変形をしている。若しくは亀裂が発生している場合。
サポート自体は接液しないため、亀裂が生じてもリーク等の心配は御座いませんが、ダイアフラムの耐久性が低下する要因となりますので、早めの交換を推奨致します。
（例３）
ダイアフラムのシート部にキズや打痕等がある※写真は従来ﾀｲﾌﾟのﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｻﾎﾟｰﾄ場合。

シール性能を損なう可能性が有りますので、交換を推奨致します。

（例４）
ダイアフラムサポートの外周つば部が著しく潰れて薄くなっている。段差が目印。
外周つば部はその弾力をもってダイアフラムの外周取付部をシールしています。
滲み込み等のリスクとなる為、早めの交換を推奨致します。

新品

明らかな段差注意！

●上記はあくまでも代表例です。この例以外にも異常が確認された場合は、新品に交換頂きます様お願い申し上げます。
●ご使用状況に応じて、定期的な でして頂きます様お願い申し上げます。
※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。
ｻｲｸﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ

マイクロゼロ株式会社〒190-0021 東京都立川市錦町1-8-7 立川錦町ﾋﾞﾙ7F
TEL：042-548-5855 FAX：042-528-0212
URL：http://www.microzero.co.jp/
5/5