テクニカルインフォメーション
テーマ

三菱製インバータ FR-E700 シリーズとの接続

該当機種

V9 シリーズ2018 年 6 月 13 日

No. TI-M-1224

1／9

1. 目的
V9 シリーズと三菱製インバータ FR-E700 を三菱インバータプロトコル/MODBUS RTU プロトコルで接続する。
2. 接続環境モニタッチ：V9 シリーズ

インバータ：FR-E700

使用ソフト：V-SFT-6

3. 設定方法
FR-E700 の PU コネクタに以下の設定で接続します。
ボーレート：19200BPS

データ長：8 ビット

ストップビット ：2 ビット（PLC 機種で MODBUS RTU 選択時は 1 ビット）
パリティ：偶数

V-SFT-6 の設定■三菱インバータプロトコルで接続する場合①

V-SFT-6 を起動し、新規画面を作成します。
［編集機種選択］でモニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、［PLC1 接続機器設定］に進み、「温調/サーボ/インバータ」から「三菱電機［完了］をクリックします。

FR-E700」を選択し、テクニカルインフォメーション②③［PLC1 プロパティ］の「通信設定」を以下のように設定します。
信号レベル：RS-422/485

ボーレート：19200BPS

データ長：8 ビット

ストップビット：2 ビット

パリティ：偶数[CR/LF]の[設定...]をクリックし、「CR/LF」ダイアログを表示します。
[CR]が選択されていることを確認し、[OK]スイッチでダイアログを閉じます。

以上で V-SFT-6 の通信設定は完了です。
続けて画面データを作成します。作成後、画面データを本体へ転送します。

No. TI-M-1224

2／9

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

3／9■MODBUS RTU プロトコルで接続する場合①

V-SFT-6 を起動し、新規画面を作成します。
［編集機種選択］でモニタッチの機種を選択し、［OK］をクリックします。
次に、［PLC1 接続機器設定］に進み、「温調/サーボ/インバータ」から「その他MODBUS RTU」を選択し、［完了］をクリックします。
*接続機器「PLC」または「温調/サーボ/インバータ」のどちらからでも選択できます。

②③［PLC1 プロパティ］の「通信設定」で、以下のように設定します。
信号：RS-422/485

ボーレート：19200BPS

データ長：8 ビット

ストップビット：1 ビット

パリティ：偶数[PLC1]プロパティを閉じます。

以上で V-SFT-6 の通信設定は完了です。
続けて画面データを作成します。作成後、画面データを本体へ転送します。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

4／9

FR-E700 の設定
インバータ側のパラメータ設定を以下のようにする必要があります。
（ここで説明する内容は、NET 運転モード（運転周波数・運転指令をタッチパネルより行う）で運転する際の内容です。
必要に応じて、設定内容を変更してください。
）【パラメータ変更方法】①

操作パネルの[MODE]キーを押し“パラメータ設定モード”（「P .」）にします。

②[M ダイヤル]を回し、変更するパラメータ番号を表示させます。
（例えば「P.79」）③[SET]キーを押し、設定値を表示させ、[M ダイヤル]で変更する値にします。

④[SET]キーを押すと、設定値とパラメータ番号が交互に表示されます。交互に表示中に再度[SET]キーを押すと、設定値が更新されます。

1） パラメータ書込み禁止選択（Pr.77）

各種パラメータへの書込みの可否が選択できます。

パラメータ番号77

内容パラメータ書込み禁止選択

設定値

工場出荷時設定値

0,1,20V シリーズと接続する際の設定
2＊* 必要に応じて 1,2 を設定します。

Pr.77 設定値

機能0

停止中のみ書込みが可能

1

パラメータの書込み不可能（Pr.22,Pr.75,Pr.77,Pr.79,Pr160 には書込み可能）

2

運転中の場合も、パラメータの書込みが可能テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

2） 電源投入時の運転モード選択

5／9（Pr.79、Pr.340）

インバータの運転モードをネットワーク運転に設定します。
V シリーズからの指令はネットワーク運転（NET 運転モード）時に可能となります。

パラメータ番号

内79

運転モード選択340

容V シリーズと接続

設定値

工場出荷時設定値

0～4,6,70

2 ＊0,1,100

1 ＊通信立ち上がり
モード選択する際の設定* 必要に応じて変更します。
Pr.340

Pr.79

設定値

設定値

0*1 *2

V シリーズからの周波数書込

外部運転モード

外部/PU/NET 切替可

1

PU 運転モード

PU 運転モード固定

×*2

△2

外部運転モード

外部/NET 切替可

3,4

外部/PU 併用モード切替不可

7△×

外部/PU/NET 切替可*2△

X12 ON：外部運転モード

外部/PU/NET 切替可*1 *2△

X12 OFF：外部運転モード

外部運転モード固定

外部運転モード×*1 *20

NET 運転モード

外部/PU/NET 切替可

1PU 運転モード

PU 運転モード固定

×*2○2

NET 運転モード

外部/NET 切替可

3,4

外部/PU 併用モード

切替不可

6

NET 運転モード

710運転モードの切替え

061

電源投入時の運転モード○×

外部/PU/NET 切替可*2○

X12 ON：NET 運転モード

外部/PU/NET 切替可

*1 *2

○

X12 OFF：外部運転モード切替不可

×*3 *4○0

NET 運転モード

PU/NET 切替可

1

PU 運転モード

PU 運転モード固定

×2

NET 運転モード

NET 運転モード固定○

3,4

外部/PU 併用モード切替不可

67×

外部/PU/NET 切替可

*3 *4

○

X12 ON：PU 運転モード

外部/PU/NET 切替可

*3 *4

△

X12 OFF：外部運転モード

外部運転モード固定

NET 運転モード△×

起動後、運転モードの切り替えが必要*1 PU 運転モードとネットワーク運転モードを直接切り替えることはできません。
*2 外部端子により運転モードを切り替えられます。
X66 ON：ネットワーク運転モード

X66 OFF：外部運転モード*3 外部端子により運転モードを切り替えられます。
X65 ON：PU 運転モード

X65 OFF：ネットワーク運転モード*4 操作パネル「PU/EXT」スイッチでネットワーク運転モードと PU 運転モードを切り替えられます。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

6／93） 運転指令権と速度指令権の設定（Pr338、Pr.339、Pr.550、Pr.551）
パラメータの書込みや運転の指令権を通信運転に設定します。
パラメータ番号

内容338

通信運転指令権339

通信速度指令権

設定値
0

運転指令権通信1

運転指令権外部

0

速度指令権通信1

速度指令権外部

2

速度指令権外部

0550

NET モード操作権2

選択

V シリーズと接続

時設定値する際の設定

0

0

0

09999

0 以外

*199992 以外*2NET 運転モード操作権
通信オプション
NET 運転モード操作権
PU コネクタ
通信オプション自動認識

9999

工場出荷

・通常は PU コネクタ有効・通信オプション装着時は通信オプションが有効234551

PU モード操作権

PU 運転モード操作権
PU コネクタPU 運転モード操作権
USB コネクタ
PU 運転モード操作権
操作パネルUSB 自動認識

選択・通常は操作パネル有効・PU コネクタにパラメー9999

タユニットが接続されている場合、PU コネクタ有効・USB が接続されている場
合、USB 有効。

*1 FR-E700 に通信オプションを装着している場合は Pr.550＝2 と設定してください。
*2 Pr.550=2 と設定した場合、Pr.551＝2 と設定していると、NET 運転モードへの切替ができなくなります。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

7／94） 通信パラメータの設定 （Pr.117～124）インバータとＶシリーズを RS-485 通信させるために必要な設定を行います。
■三菱インバータプロトコルで接続する場合
パラメータ番号117

118

119120

内容

設定値

局番0～31484800bps

969600bps

192

19200bps

384

38400bps

0

1 ﾋﾞｯﾄ/8 ﾋﾞｯﾄｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長/1

2 ﾋﾞｯﾄ/8 ﾋﾞｯﾄ

ﾃﾞｰﾀ長

101 ﾋﾞｯﾄ/7 ﾋﾞｯﾄ112 ﾋﾞｯﾄ/7 ﾋﾞｯﾄ

0なし1奇数ﾊﾟﾘﾃｨあり

2偶数ﾊﾟﾘﾃｨあり

通信速度

ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ有無

工場出荷

V シリーズと接続

時設定値する際の設定

00

192

192

1

122

19999

09999

9999

9999

1

100

通信異常発生時のﾘﾄﾗｲ回数を0～10
121

ﾘﾄﾗｲ回数設定します。この回数を超えるとｲﾝﾊﾞｰﾀはｱﾗｰﾑ停止します。

9999

通信異常が発生してもｲﾝﾊﾞｰﾀはｱﾗｰﾑ停止しません。
RS-485 通信可。操作権のある

0

運転モードにした瞬間に通信エラー（E.PUE）が発生します。

122

交信ﾁｪｯｸ時間[s]の間隔を設ﾁｪｯｸ時間間隔0.1～999.8定します。
ここで設定した時間、通信が行われない場合、ｲﾝﾊﾞｰﾀはｱﾗｰﾑ停止します。

123

124

549

待ち時間
設定CR,LF 命令
有無

*1

9999

交信ﾁｪｯｸ中止

0～

ｲﾝﾊﾞｰﾀから V ｼﾘｰｽﾞへ送信す

150

るﾚｽﾎﾟﾝｽの遅延時間。

9999

通信ﾃﾞｰﾀで設定可能

0

CR・LF なし

1

CR あり、LF なし

2CR・LF ありプロトコル

0三菱インバータプロトコル

選択

1Modbus-RTU プロトコル*1 交信チェック時間間隔以内に V シリーズから通信を行わなかった場合、インバータは異常停止します。
異常停止させたくない場合は、転送テーブルの定期読み込みを行うなど定期的にインバータと通信を行うようにしてください。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

8／9■MODBUS RTU プロトコルで接続する場合
パラメータ
番号117118

内容

局番

通信速度

設定値
0

ブロードキャスト通信

1～247

局番指定

484800bps

969600bps

19219200bps

38438400bps

0120

ﾊﾟﾘﾃｨﾁｪｯｸ有無

12

工場出荷時

V シリーズと接続設定値する際の設定

0

1192

192

2

2

19999

09999

9999

9999

0

1

*1

ﾊﾟﾘﾃｨなし
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長 2bit
奇数ﾊﾟﾘﾃｨあり
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長 1bit
偶数ﾊﾟﾘﾃｨあり
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ長 1bit
通信異常発生時のﾘﾄﾗｲ回

0～10
121数を設定します。この回数を超えるとｲﾝﾊﾞｰﾀはｱﾗｰﾑ停止します。

ﾘﾄﾗｲ回数通信異常が発生してもｲﾝ9999

ﾊ ﾞｰ ﾀは ｱ ﾗｰ ﾑ停 止 し ま せん。
RS-485 通信可。操作権の0ある運転モードにした瞬間に通信エラー（E.PUE）が発生します。

122

ﾁｪｯｸ時間間隔

交信ﾁｪｯｸ時間 [s]の間隔
0.1～999.8を設定します。
ここで設定した時間、通信が行われない場合、ｲﾝ*2

ﾊﾞｰﾀはｱﾗｰﾑ停止します。
9999
123

待ち時間設定

0～150
9999

549

プロトコル選択

0
1

交信ﾁｪｯｸなし
ｲﾝﾊﾞｰﾀから V ｼﾘｰｽﾞへ送信するﾚｽﾎﾟﾝｽの遅延時間。
通信ﾃﾞｰﾀで設定可能
三菱インバータプロトコ
ルModbus-RTU プロトコル*1 ブロードキャスト通信の場合、インバータはマスタへ応答メッセージを送信しません。
データの読込が不可となりますので、「0」以外を設定してください。
*2 交信チェック時間間隔以内に V シリーズから通信を行わなかった場合、インバータは異常停止します。
異常停止させたくない場合は、転送テーブルの定期読み込みを行うなど定期的にインバータと通信を行うようにしてください。
5） FR-E700 の電源を入れ直してください。

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1224

9／94. 接続■V9 シリーズ CN1 ポートと接続する場合
V9 シリーズ （CN1）

FR-E700 (PU)D-sub 9pin（Male:凸）

RJ-45

ＦＧ

１ＳＧ＋ＲＤ

１３

ＲＤＡ－ＲＤ

２４ＳＤＢ－ＳＤ

３５ＳＤＡ＋ＳＤ

４６ＲＤＢ

ＳＧ

５７ＳＧ

＊ツイストシールド線使用■V9 シリーズ MJ ポートと接続する場合
V9 シリーズ （MJ1/2）

FR-E700 (PU)

RJ-45

RJ-45

ＦＧ

１ＳＧ＋SD/RD

１３ＲＤＡ-SD/RD

２４ＳＤＢ

ＳＧ

５５ＳＤＡ

６ＲＤＢ

７ＳＧ

＊ツイストシールド線使用■V907W/V906 シリーズ MJ2 ポートと接続する場合
V907W/V906 シリーズ （MJ2）

FR-E700 (PU)

RJ-45

RJ-45

ＦＧ

ＳＧ＋ＲＤ

７３

ＲＤＡ－ＲＤ

８４ＳＤＢ－ＳＤ

２５ＳＤＡ＋ＳＤ

１６ＲＤＢ

ＳＧ

５７ＳＧ

V907W/V906
スライドスイッチ
RS-422（下）【お問い合わせ】

１発紘電機株式会社＊ツイストシールド線使用

技術相談窓口フリーコール: 0120-128-220

FAX：076-274-5208