2017夏季号
vol.270
お客さま
対談

株式会社

アステムさまスポット
ライト1

ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理について

十和田奥入瀬渓流「平成の流れ」
（青森県）

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

電気と保安夏季号 vol.270

2017年

目次

C O N T E N T S

省エネルギー事例

空調機の自動制御システムの導入による電気料金の削減

お客さま対談株式会社アステムさま

検査員の現場報告1

停電は突然やってきます！

6Ｐ

2

急に水道の水が出ないと連絡が、水と電気に関係が ?!

7Ｐ

1ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理について

2

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要

3

８月は「電気使用安全月間」です

12Ｐ

電気安全セミナー

イーエヌ大塚製薬株式会社北上工場さま

13Ｐ

家庭での電気安全講座

電気の素人工事は大変危険

14Ｐ

地域活動紹介コーナー「阿賀野川あきはまつり」に電気安全移動相談所を開設しました

15Ｐ

information

ホームページのご紹介

16Ｐ

電気と保安クイズ16Ｐ

スポットライト

我が街紹介『きらめく人と自然

２-5Ｐ

十和田奥入瀬渓流「平成の流れ」10-11Ｐ

17Ｐ

至青

八甲田山

394

102

103

下田百石IC

八戸北IC

十和田湖

和雄

至青森

454

103
線 平
花輪 田八幡ン
十和 彩ライ
季
四

鉄道
青い森

小坂IC

青森県

二戸駅
浄法寺IC

鹿角八幡平IC

南郷IC

軽米IC

104

十和田南駅

）

八戸JCT

395

秋田県

十和田IC

（

４

454

八戸駅
八戸IC

東北
新幹
線

佐藤

六戸JCT

奥入瀬

岩手県

282

安代IC
至盛岡

102

森

４

102

車道
自動
東北

奥入瀬渓流は、十和田湖の子ノ口から焼山までの約14kmの流れで、豊かな樹木や十数ヵ所の滝と、千変万化の美しい流れや様々な奇岩・奇勝が見事な渓流美を作り出しています。
その奥入瀬渓流の中ごろに位置する「平成の流れ」は、平成11年に起こったがけ崩れで流れが狭められてできた新名所で、ダイナミッ
クな流れが楽しめます。

8-9Ｐ

あったか小野町』福島県小野町

今季号の表紙

撮影者
横手事業所 OB

1Ｐ

八

安代JCT

道

車

動

自

戸

一戸IC

４

九戸IC

340

東根事業所

空調機の自動制御システムの導入による電気料金の削減～株式会社チノー山形事業所さまの省エネの取組み～
今回ご紹介する株式会社チノー山形事業所さまは、温度計を始めとする工業向け計測機器の開発・生産を行っており、近年では、チノーグループで使用される各種計測機器の大半を山形事業所で生産しています。

〔システム導入の経緯〕

株式会社チノー山形事業所さまは、冷暖房を全て電動機駆動式のエアコン（ＥＨＰ）で賄っており、
特に暖房時のエアコンの稼働率が高く、年間のピー
ク電力は冬季に発生しています。株式会社チノー山
形事業所さまからデマンド値※を低減させ、契約電力及び電気料金を削減したいとのご相談があり、ピーク電力が冬季の一時期（特に暖房使用開始直後）に発生していることに着目し、デマンド監視装置を利用した「空調機の自動制御システムの導入」を提案いたしました。

〔システムの概要〕①‌デマンドの予測値が目標デマンド値を超過すると判断した場合、デマンド監視装置が警報を発報するとともに、空調室外機に取付けた制御機器に警報信号を送信します。
②‌警報を受信した制御機器は、空調室外機の圧縮機の運転を制御（一時的に制限）し、デマンド値の超過を防止します。
③‌空調室外機の制御により、実際のデマンドの予測値が目標デマンド値を下回ると、デマンド監視装置の警報が解除され、空調室外機の運転も警報発
生前の状態に自動的に戻ります。
なお、今回は、デマンド監視装置で警報が発生した
場合の空調室外機までの信号通信を、有線ではなく無線にすることで、工事費の削減を図りました。

株式会社チノー山形事業所さま〔導入の効果〕

契約電力の決定は電力会社との協議によることから、デマンド監視装置による自動制御の効果により導入前に比べて80kW 削減し、再契約することができました。（570kW →490kW）
また、これにより契約電力が500kW 以下となった
ため、電気料金の契約プランが変更となり、契約電力の基本料金単価も約30％安くなりました。（高圧
電力→高圧電力Ｓ）
この結果、基本料金を約40％削減することができました。
お客さまからは「デマンド警報発生時の人手による負荷制御（空調機）をする手間が省けて助かっている」と喜びの声をいただきました。

デマンド
監視装置
取引用電力量計

警報信号

無線ⅠO
ユニット
無線通信

警報信号を受信し室外機を制御

無線ⅠO
ユニット

空調室外機
システム概要図

自動制御している空調室外機※デマンド値：‌30分単位の平均需要電力の値。契約電力が500kW 未満の場合、その月（当月）の最大デマンド値と過去11か月の最大デマンド値のうち、いずれか大きい値が契約電力となる。電気料金の基本料金を決定するもととなる。

1

蔵王町に本社と工場を持つ株式会社アステム

今季号のお客さま

宮城県蔵王町株式会社アステム さま「アステム」さまは、空調設備の吹出口・ダクト・ダンパーなど関連製品を製造販売しています。かつて高度成長期の建設ブームの中で業績は拡大しますが、昭和49年の取引先大手企業の倒産で大きな打撃を受けます。さらにその後のバブル経済崩壊では、業績が悪化し、深刻な経営状況に陥りました。しかし決してモノづくりをあきらめなかった野口社長は、数々の苦難を乗り越え、現在では全国トップクラスのシェアを誇り、職場環境整備の面でも優れた評価のある、全国有数の企業へと成長させました。
本日は、株式会社アステム 野口敬志社長をお訪ねし、弊協会専務理事 山下弘二がお話しをう
かがいました。
株式会社アステム代表取締役社長

野口 敬志さま建設ブームで好調な空調設備

東北電気保安協会
専務理事

山下 弘二

野口：宮城県出身の役員が宮城県角田市との縁を取り持ってくれて、昭和52年（1977）に角田市

山下：アステムさまは、昭和37年（1962）の創業とに工場を建てました。しかし平成に入ってバうかがいましたが、経緯をお聞かせください。

ブル崩壊です。川崎の工場運営は最悪の状況

野口：前身の日野設備工業は、父の野口敬三が横浜となりました。父もさまざまな対策を模索し市内で空調設備の付属品を扱う商社として創業しました。
高度成長期で、モノは作れば売れる時代で、高層ビルやボーリング場など建設ブームでした。建物に納入する空調設備もよく売れました。４年後には川崎市に工場を開設し、自分たちで製造もするようになります。
山下：時代の背景を見て何にニーズがあるかを見越
して製品を選んだのは、先見性、企画力のよ
うなものがあったということですね。角田工場はいつごろできましたか。

2

自然豊かな環境の中にあるアステム蔵王工場

人を大切にしたモノづくり、お客さまを大切にしたサービス業であることました。別の商品を取扱い、業態変更すると部、作り方も考えないと、とても２日では無いう話も出ましたが、設備や代理店権料が高理ですよね。

額でとても無理と思いました。父はそれでも

野口：当時、私は都合１億円以上の保証を負っていやると言い、私はモノづくりに徹した方がいましたが、頭の中に破産という考えはありま

いと意見が分かれ、
結局、
私は平成７年（1995）

せんでした。絶対にやらなくてはいけないとに角田に異動となりました。その頃の角田は、思い、当時20数名の従業員を集めて「このた仕事も入らず、賞与も出ない、みんなが不安

いへんな時代に短納期の付加価値を付けた製

がっているという悲惨な状況でした。

品を作っていくので、何とか力を貸してくれ

北関東、東海、信越まで商圏に
山下：川崎もたいへんな時期、角田もたいへんな状
況だったわけですね。

ないか」と話し、みんな協力してくれました。
私は資材の代理店さん１店１店に「短納期にお応えします」という話をして回りました。
宮城から北関東、神奈川・静岡、名古屋手前

野口：結局、川崎の方もうまくいかず平成８年に不で北上して、長野、新潟から山形を通って戻渡りを出し、会社を売却するか、第三者割当るというルートでした。ちょうど長野では冬増資に乗ってもらうか実質上の再建計画を立季オリンピックを前にアイスアリーナを作ってるほかありませんでした。結果として、今ている時でした。工期をあせっている長野のは当社の株主ですが山形県のヤマケンマシナ
リーさんに多額の出資をしていただき救われました。その時に出した計画が、空調の吹出口・ダンパーの受注生産でした。私は、短納期それも中２日のようなビックリするほど短納期でいけば活路があると考え、実行することにしました。
山下：まさにジャストインタイムですね。
野口：そうです。建設現場では足場が組まれる期間が決まっていて、もし明日外すという時に製品がまだ来なかったら最悪です。だったら間に合うメーカーがあれば、１万円のところを３万円出してもいいぐらいだという価値観が生まれる。つまり、短納期という付加価値です。
山下：御社のビジネスモデルの特徴は何だろうと思っていたのですが、納期ですか。しかし、それを実現させるには工程からなにから全アステムが製造している空調関連機器

3

代理店さんに好評で、仕事がどんどん増えま

平成14年（2002）のことですが、社会保険労した。

務士さんが「社内アンケートの公共版があるのでそれをやってみませんか」と言うので、未来を語る思いを込めた社名

私とすれば売上が伸びてボーナスも出てい

山下：なるほど、その時に回られたところが現在のさせてみました。ところが社労士さんは「社商圏につながっているんですね。
「アステム」

長が思っているのと社員が思っていることはという会社の名前の由来を聞かせてください。

違いますよ」と話します。報告書を見たら、

野口：先ほどの出資の条件の１つが、社名の変更で手が震えるほどショックでした。「仕事優先した。「アステム」のアス（ＡＳ）は明日ので人間が軽視されている」「会社の経営が不アスです。資金繰りばかりをやっていて未来安だ」「給料安い、ボーナス安い」「残業時間を語れる会社じゃなかったので、何とか「明を減らしてほしい」などと書いてありました。

日こうしよう」という前向きな名前にしたい「このような調査をするのは会社が社員のこと思いました。「ＴＥ」はテクノロジー。かとを考えてくれている証拠だ」という１行だ

つて格別な技術がないために仕事がなくなりけは救いでした。

ましたが、これから技術だけは蓄えていきた

この時、私は本気で会社の改善策を考えよう

い、そういうメーカーにならなければというと決めました。それからは、ＩＳＯを取得しことで「Ｍ」を付けて「ASTEM」としました。

たり、コンプライアンスの遵守に取組んだり、

山下：最初は従業員ががんばってくれて納期を縮め労働安全衛生を重視する方向に一気に動き、て、みんな満足しているだろうと思って受けたということですが、そのやり方では当然限界が出てきますね。
野口：生産管理とか生産技術という考えをまったく理解していませんでした。そこで、吹出口でNo.1の福岡県の「空調技研工業」さんに「技術を教えてください」とお願いに行きました。
その時私は35歳、ＯＥＭ先として育てていこうと思っていただいたのか、平成９年の秋ご
ろ福岡県から指導者の方がいらしてダンパーという製品の作り方を教えてもらうことになります。この時初めてモノづくりとは何かということがわかり、超原始的なモノづくりから生産性を考えたモノづくりという考え方に飛躍的に変わっていくわけです。
山下：社長のお人柄がすごく率直で、だからこそ功を奏したという印象を受けます。従業員の教育とか接し方というものに対しては、何か特別な思いをお持ちですか。
野口：当社の企業体質が変わる起点がありました。

4

工場内では、一人ひとりが工夫をこらして作業管理に携わっている従業員満足度 No.1の会社に変えていこうといと愛和の精神で、互いの夢を実現できる活力う宣言をしました。

集団を目指します」と書いてありますが、ほんとうはこれがいちばん上だと思っています。

職場環境を整えて最高評価
山下：まさにそこから、いろいろなことを改善されていって、さらにもっと先に進んだものとしお客さまへの思いを持って
山下：ほんとうに親身になって従業員のことを考えて現在のアステムがあるわけですね。

ている経営者のいる企業というのは、さまざ

野口：トップセミナーに行っていろいろな講話を聴

まな面でもきちんと伸びていく、
事業成果も上きながら、安全衛生の大切さを勉強しました。

げることができるのではないかと思いました。

その後「事業体験者として事例発表してくだ

野口：当社は製造業ですが、お客さまのお手伝いをさい」と言われ各地で発表したり、宮城県のさせていただくサービス業の思いをもって仕中央労働災害防止協会主催のセミナーでも発事をしています。

表しました。この間、確実に会社と従業員の山下：弊協会も電気の保安に関わるひとつのサービ

意識も変わっていきました。そうして平成28

ス業ですので、今日のお話もたいへん感慨深

年度に仙台市で開催された「全国産業安全衛

く聞かせていただきました。アステムさまは生大会」において、おかげさまで今までの努

従業員の作業安全確保に熱心ですので、従業力が評価され中央労働災害防止協会会長賞を員の方が電気の安全も含めて体系立てて情報受賞することになったわけです。

がほしいということがあれば、無料でセミ

山下：全国でアステム、昭和電工、トヨタ自動車の３社ですから、すばらしいことですね。
野口：当社の経営理念の３番目に「私たちは、喜働

ナーもやらせていただいていますので、お役に立てることがあると思います。
野口：今後とも、いろいろご指導いただきますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。
山下：本日はお話をうかがって非常に感銘を受け、勉強になりました。たいへんありがとうございました。

職場のゼロ災害など安全管理の努力が評価され平成28年度「中央労働災害防止協会」会長賞を受賞。写真はその表彰状と副賞アステムでは約100名の従業員が元気に働いている

5

検査員の現場報告1

東

停電は突然やってきます！
水沢事業所 佐藤 昌巨
計画的に設備改修をすることで、未然に防止できたと思われる突然の停電事故を紹介します。

〔状況〕とある休日の午後３時30分、砂利などを生産しているお客さまから、弊協会の休日受付電話に、「構内のすべてが停電した。」と連絡がありました。受付当番から連絡を受けた休日当番の私は、高圧設備の事故と判断し、休日勤務の作業を終えて内勤していた職員２名と計３名でお客さまへ急行しました。

そして、応急処置として、ウエスとお客さまから現場に到着したところ「いつものように電気を使っお借りした木材を利用して多少の風では隙間ができていたら急に停電になった。原因が分からない。」

ないように再度ふさぎ、夕方の５時過ぎに復電すると慌てた様子のお客さまが待っておられました。

ことができました。

〔調査〕〔お客さまの声〕

電気設備の鍵をお借りし早速調査を開始したとこ「連絡してからの対応が早くて助かりました。まろ、引込柱にある高圧気中開閉器が開放しており、さかヘビが原因で停電になるとは思いませんでし

付属する地絡継電器に漏電したことを示す表示があた。前に説明があったときに、速やかに処置をしてりました。これは受電設備に何らかの異常が起きた

いればこのような停電事故にならなかったのでしょことを示しており、慎重に外観点検を実施しました。

うね。」と、私どもの迅速な対応を高く評価していまた、絶縁抵抗計を使用して調査しましたが、異常

ただき、感謝の言葉をいただきました。

はありません。原因が分からず困っていたそのときに、ふとキュービクルの片隅に目をやると長さ１メートルほどのヘビがいるではありませんか。「こ
いつか！」

〔原因〕
キュービクルには以前から穴が開いており、そこから内部に侵入して高圧機器に触れ、漏電したものと想定されます。お客さまにはこのような停電事故になるおそれがあることから、点検の折に触れご説明をしていたものです。また、定期点検時にウエスなどで仮にふさいでいましたが、風などの影響で隙間ができたものと思われます。

〔復旧〕
何と、そのヘビは感電したにもかかわらずまだ生きており、今回出動した者は私も含め皆ヘビが苦手でしたが、何とか同僚が捕獲して近くの川に放しま
した。

6

〔まとめ〕
今回の停電の影響で、お客さまは一時的に生産の停止を余儀なくされました。突然の停電で操業停止にならないように、私どもでは丁寧で分かりやすい
点検結果の報告を心掛けてまいりますので、お客さ
まにおかれましても計画的な設備改修をよろしくお願いいたします。

検査員の現場報告2

東急に水道の水が出ないと連絡が、水と電気に関係が ?! ～問診の重要性を実感～
燕三条事業所 小林 武志
調査をする前にお客さまから教えていただいた情報により、迅速に復旧することができた事例を紹介
します。

〔状況〕
月曜日の朝８時20分頃、お客さまから「先週まで出ていた水が急に出なくなったので見てもらいた
い」と連絡が入りました。日頃から点検に伺っているときに「何かあったら保安協会へ連絡してください」とお話をしているものの、電気とどんな関係が動開放する設計となっていることを思い出し、それあるのかと不思議に思いながら出動しました。

が原因と推定しました。ブレーカーの電源側電圧及約20分後にお客さまに到着して、連絡責任者の方

び負荷側に異常がないことを確認した後、ブレーにどのような状況かお伺いしたところ、「現在、水カーを投入して揚水ポンプの起動及び水が出ることが出ないことで飲料はもちろん、トイレにも支障がを確認しました。

生じている。一刻も早い復旧をお願いしたい」とのお話がありました。また、最近変わったことがなかったかお尋ねしたところ、「日曜日に消防用設備の点検を行った。凍結や停電もなく無事終了した」とのお話をいただきました。

〔調査〕
早速、給水設備から調査を開始しました。お客さまの給水設備は、１階に設置している受水槽タンク
から３階屋上の高架水槽へ揚水ポンプを使用して水を汲み上げ、落差を利用して各設備に給水する仕組みです。屋上に上がり高架水槽を覗いたところ、水槽が空になっているではありませんか。水を汲み上げ る 揚 水 ポ ン プ の 電 源 を 確 認 す る た め、 １ 階 のキュービクルの動力配電盤を確認したところ、揚水〔お客さまの声〕
連絡責任者の方に状況をお伝えしたところ、「転勤して初めての事象で知らなかった。迅速な復旧対応と非常時の回路構成を理解することができた」と感謝の言葉をいただきました。

〔まとめ〕
今回は、連絡責任者の方から教えていただいた情報
により、迅速に復旧することができた事例でした。
また、最初は水と電気で一見関係ないと思いまし
たが、貯水、揚水及び配水には「電気」が必須だということを改めて認識するとともに、非常時の回路構成、対応方法も事前にお客さまにご理解していただくことが大変重要だと感じました。

ポンプを含む一般動力主幹ブレーカーが開放状態になっており、揚水ポンプに電気が供給されていないことが判明しました。なぜブレーカーが開放になったのか？様々な原因を考えていると、問診のときに連絡責任者の方がお話をされていた、日曜日に消防用設備の点検を実施したことを思い出しました。

〔原因〕
消防用設備の火災信号が発報すると、消火栓ポン
プ等の非常電源を優先するため、一般動力回路を自開放状態になっていた揚水ポンプのブレーカー

71

ＰＣＢ含有電気工作物の早期処理について
1

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）とはＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）は、絶縁性（電気を通しにくい）、不燃性（燃えにくい）などに優れた特性を有することから、トランス（変圧器）・コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生してその毒性が社会問題化し、昭和47年にＰＣＢの製造は中止さ
れました。

変圧器

2

コンデンサ

ＰＣＢ特別措置法の改正

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理については、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年
法律第65号。以下「ＰＣＢ特別措置法」という。）に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）の全国５箇所の処理施設において、地元関係者の皆さまのご理解とご協力のもと、ＰＣＢ廃棄物の処理が行われており、その処分期間は最も早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末とされています。
計画的処理完了期限内の１日でも早い達成に向けて、必要となる制度的な措置を講じるため、ＰＣＢ特別措置法の一部を改正する法律（平成28年法律第34号）が平成28年８月１日に施行されました。

3

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間
ＪＥＳＣＯの処理施設

北海道（北海道室蘭市）

8

高濃度ＰＣＢ
廃棄物の種類

変圧器、コンデンサ等保管の場所の所在する区域

処分期間

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、 平成34年（2022年）
群馬県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県

３月31日まで

4

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理委託手続き

ＪＥＳＣＯへの処分機器登録申請
軽減制度対象者

中小企業者等軽減制度申請対象確認

中小企業者等軽減制度申請

軽減制度非対象者

ＪＥＳＣＯとの処理契約

運搬会社との運搬契約※運搬は、指定会社に限る

処分費用支払い

処分機器搬出処分完了

5

詳しくは、環境省「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理」又は弊協会ホーム
ページからのバナーをクリック。

高濃度ＰＣＢ含有電気工作物の管理状況届出

電気関係報告規則の改正により、前年度末に高濃度ＰＣＢ含有電気工作物を設置している又は予備として有している場合は、翌年度の６月30日までに管理状況の届出が必要となります。

6

低濃度ＰＣＢ機器の油分析

低濃度ＰＣＢ機器については、銘板等ではＰＣＢの含有の有無を判断することができません。そのため、絶縁油に含まれるＰＣＢ分析（有料）を行う必要性があります。低濃度ＰＣＢ機器の処分期間は、平成39年
３月31日ですので早めのＰＣＢ分析をおすすめします。弊協会にお気軽にご用命ください。

9

2

弊協会お客さま設備の指摘事項・指導事項の概要
弊協会では、お客さまの電気設備の点検を実施し、その電気設備に何らかの不具合や異常があった場合、大きく次の２つに区分して報告書に記載し、改修方法や事故防止のためにとるべき措置のご説明をしております。
１

指摘事項：電気設備の技術基準（法令）に抵触しているもの（感電や電気火災などの電気事故につながるおそれが大きいもの）

２

指導事項：法令等には抵触していないものの、そのまま使用すると電気事故につながるおそれがある
もの

今回は、受変電設備や負荷設備における指摘事項及び指導事項の概要についてご紹介します。

1

指摘事項・指導事項の件数の推移（過去５年）●指摘事項
指摘事項件数の過去５年の推移については、図１のとおりです。平成24年度は約58千件あったものが
平成28年度には約28千件であり減少傾向にあります。
また、平成28年度は、指摘件数の約28千件のうち、半数の約14千件を改修していただきました。

図１ 指摘事項の指摘数、改修数及び未改修数の推移（需要設備）（件）
70,00056,28540,53720,000

理解され、改修していただいたことがあげられます。

10,000

指摘事項のあるお客さま軒数は、平成28年度末で0

18,025

H24FY

全お客さま約54千軒のうち、13％にあたる約７千軒です。
（図２）
指摘事項は、経済産業省令である「電気設備の技術基準」に抵触（法令違反）するものであり、感電や電気火災などの大きな電気事故につながるおそれがありますので、早急な改修が必要です。

38,98436,40333,99828,33830,000

この要因には、指摘事項の危険性をお客さまがご

図２

17,301

H25FY

19,574
14,424

14,757
13,581

H27FY

H28FY

16,057

H26FY（H24FY～H28FY）

平成28年度末（軒）
60,000

未改修

52,46050,00040,000改修

指摘

60,000 58,562

指摘事項のお客さま軒数

53,94047,09150,00040,00030,00020,000●指導事項
指導事項件数の過去５年の推移については、図３

0

全お客さま軒数

指摘事項有

指摘事項無

のとおりです。平成24年度は約83千件であったもの

図３ 指導事項 指導数、改修数及び未改修数の推移（需要設備）

が平成28年度では約134千件となり増加傾向にあり（件）
140,000

ます。

120,000

この要因は、東日本大震災以降、電気設備をその100,000

まま使用すると電気事故につながるおそれのある老80,000

朽設備の更新のご提案を、積極的に行ったことがあ

60,000

げられます。

40,000

指導事項のあるお客さま軒数は、平成28年度末で

10

6,849

10,00020,000
0

指導

改修

未改修

88,996
67,374

15,984
H24FY

117,490

112,545

103,486
83,358134,286

96,19487,91573,266

15,73015,571

16,351

16,796

H25FY

H26FY

H27FY

H28FY

（H24FY～H28FY）

全お客さまの約半数にあたる約28千軒になります。

図４（図４）指導事項のお客さま軒数、件数とも、指摘（軒）
60,000事項と比較して多くなっています。

指導事項のお客さま軒数

53,94050,000

指導事項は、法令に抵触していないものの、その40,000まま使用すると電気事故につながるおそれがある電

30,000

気設備が多数残っていることから、引続き改修の必要性を丁寧にご説明してまいります。

2

平成28年度末

27,97425,966

指導事項有

指導事項無

20,00010,000
0

全お客さま軒数

指摘事項・指導事項の電気工作物別の傾向

平成28年度の電気工作物別の内訳とし

図５ 平成28年度 電気工作物別指摘数と指導数の比較（需要設備）ては、
指摘事項は「負荷設備」、「接地工事」、「引込設備」の順で多く、指導事項は「受多くなっています。（図５）
指摘事項の主な内容としては、「負荷設
備」は電線路・使用機器の絶縁不良、使用器具の損傷などがあります。また、「接地工事」では、接地工事がされていない

電気工作物別電設備」、「引込設備」、「構造物」の順で

引込設備

2,661

受電設備

998

21,250

486
4,830
4,342
接地工事
122
1,633
構 造 物
7,514
配 電 設 備 1,759
1,083
16,240
負荷設備
6,560
191
非常用予備発電装置
4,368
蓄電池設備 286,240

H28FY指摘

H28FY指導82,319

受・配電盤

もの又は接地抵抗値が高いものとなって

0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
(件)

います。
指導事項の主な内容としては、「受電設備」は変圧器及び高圧コンデンサなど、「引込設備」は区分開閉器
及び避雷器といった高圧機器の老朽化によるものとなっています。

3

まとめ

今回は、指摘事項及び指導事項についてご紹介しました。
指摘事項については、法令に抵触していることはもちろんのこと、感電や電気火災などの重大な電気事故につながるおそれが大きいものですので早急な改修が必要です。
指導事項については、重要な高圧機器の老朽化によるものが多く、工場やビルなどで一度高圧機器が故障して停電が発生すると、復旧まで数日間の営業停止を招くおそれがあります。実際に、改修しないまま使用し、それが原因で構内が全停電となったが交換する機器の在庫が無く、復旧に数日を要した事例や、それに伴い生産活動に重大な影響を与えた事例も過去に数多く発生しています。
お客さまにおかれましては、指摘事項の速やかな改修や指導事項の計画的な更新をお願いいたします。その際には、弊協会でも改修・更新のご提案をさせていただいておりますので、お近くの事業所又は担当検査員にご相談ください。

11

3

８月は「電気使用安全月間」です
夏場は高温、多湿による注意力の低下や、肌を露出した服装、また、発汗により体に電気が流れやすくなるなどの悪条件が重なり、感電死傷事故が発生しやすい傾向にあります。昭和56年に経済産業省（当時の通商産業省）の主唱により、８月を「電気使用安全月間」と定めて以来、今年で37年目となります。
弊協会では街頭での広報活動などを通じて、お客さまや一般の方々に電気の安全使用を呼びかけているほか、公共施設や文化財などの電気設備安全診断を実施しています。
平成29年度

全国統一重点活動テーマ○日頃から電気の安全を心がけ、かしこく上手に使いましょう○自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう○地震、雷、風水害などの自然災害にそなえ、日頃から電気の安全に努めましょう①街頭広報活動②公共施設や文化財の電気設備安全診断

12

イーエヌ大塚製薬株式会社北上工場さま
イーエヌ大塚製薬株式会社さまは、「栄養」を科学的に探究・検証し、それらを生かした製品開発を通じて、安心でより優れた製品と情報を提供することを理念としておられる企業です。患者さんが、「栄養」を適切に効率的に摂取することで、疾患の治癒や健康の回復を促しより快適な生活を送ることができます。
現在、イーエヌ大塚製薬株式会社さまでは「医療用医薬品」「口腔ケア」「摂食回復支援食・メディカ
ルフーズ」の３分野において製品開発及び製造を行っておりますが、北上工場さまでは、摂食回復支援
食・メディカルフーズ分野の製品開発及び製造を担っております。摂食回復支援食とは、通常の食事を摂ることが難しい方の「食べる機能」と「栄養摂取」
をサポートするための食事として、イーエヌ大塚製薬株式会社さまが独自で初めて提唱された造語です。
今回は、北上工場さまが定期的に開催している安全講習会で、電気についての講習の依頼があったことから、日頃の製造に関わりのある内容についてセ
ミナーを実施させていただきました。

花北事業所

イーエヌ大塚製薬株式会社北上工場さま

セミナーの内容
今回のセミナーでは、製造現場では衛生管理のうえで大変重要な水を扱うことから、「漏電による感電」と「感電防止のポイント」等についてお話をさせていただくとともに、「ヒューマンエラーによる事故を防ぐ」のＤＶＤを視聴していただきました。
また、質疑応答ではＬＥＤ照明等の省エネ機器についてもたくさんの質問をいただき、省エネ意識の高さも感じられました。

セミナー受講後の感想

摂食回復支援食●さまざまな事故事例を見て、指差呼称と復唱の効
果の大きさがよく理解できました。
●電 気に対して不安を感じることなく使ってきたが、危険なものという意識を持ち、気をつけて取扱いたいと思います。
●思い込みや焦り、慣れでつい動いてしまいドキッとする事があります。指差、復唱、表示と、ミスを減らせるよう、無くすようにしていきたいと思いました。
●今回の内容は電気設備での事例紹介でしたが、本質を見ていくと、どの業種にも当てはまる内容でとても参考になりました。引き続き安全な工場づ
くりに役立てます。
などのご感想をいただきました。

セミナー実施風景

13

電気の素人工事は大変危険
ご家庭の電気を正しく安全にご使用いただくため、素人工事の危険性についてご紹介いたします。

①電線を接続する場合
ねじってつないでいませんか？
素人工事により電線の接続を行った場合には、接続不良による過熱で火災を惹き起こしたり、電線の露出部分に触れて感電する恐れがあります。
工事を必要とする場合は、電気工事店にご相談ください。

②ビニールコードをステップル等で固定していませんか？
コードは取扱いを容易にするため、中の銅線（心線）は髪の毛のように細くしてあり、絶縁材も薄くしてあります。
コードをステップル等で柱や壁に固定すると、絶縁材をいためショート（短絡）して漏電火災の原因になります。電気工事店にお願いして正しい配線に取替えましょう。

③プラグやコンセントがこわれたら電気工事店に依頼
こわれたプラグやコンセントを使っていると感電やショー
ト（短絡）の原因になります。
こわれたプラグやコンセントは、電気工事店にお願いして早めに修理又は取替えましょう。
また、冷蔵庫やタンスなどをプラグに押し付けてプラグの刃を曲げないようにしましょう。

14

「阿賀野川あきはまつり」に
電気安全移動相談所を開設しました
新津事業所

新津事業所は、平成28年９月18日（日）
新潟市

びかけました。あるお客さまから「猛暑時にクー

秋葉区阿賀野川水辺プラザで開催された「阿賀ラーを部屋毎に使用した時に、ブレーカが切れ

野川あきはまつり」に電気安全移動相談所を開てしまうのはなぜですか」とご相談があり、協設しました。同まつりは、「親水空間」の発見、会職員がクーラーの使用時の注意点（ブレーカ

創出、文化形成を目的に、子どもから大人まで容量）、ブレーカ動作時の処置方法及び節電方

楽しめる催し物を多数用意し、今年度で通算16法についてアドバイスを行い、お礼の言葉をい回目の開催となります。

ただきました。

同まつりの催し物では、秋葉消防署によるは

夕方からは、第二部「あきはなび」花火大会

しご車・救急車の展示、阿賀野川河川事務所に等に移り、約1,000発の大花火が打ち上げられよる地震・降雨体験のほか、特設会場では仮面て、さわやかな秋風が吹く中多くの皆さんの良ライダーゴーストショー、お笑い芸人「まちゃい思い出になったものと思われます。

まちゃ」のステージなどがあり、会場には多く

電気安全移動相談所の開設により、電気は安のお客さま（約5,000～6,000人）が来場されま

全でかつ安心して使用できるエネルギーである

した。

一方、気温、使用条件によって、使い方を変え弊協会は、まつり会場の一角のＰＲコーナー

る必要があることをあらためてＰＲすることがをお借りし、毎年主催者の新潟市秋葉区建設できました。地域の皆さまに「とってもでんき

課さまのご協力のもと、「電気安全移動相談所」

がほっとする東北電気保安協会」を、初秋の夜を開設させていただいております。来場された空を飾った大花火のように広く知っていただけ

お客さまには、電気安全のパンフレットを配布るよう、今後も地域のイベントに参加していき

し、子どもさんにはゴム風船をお配りしました。

たいと感じた一日でした。

また、レモンを使った電池作り実験などをとおして、地域の皆さまに「電気の安全使用」を呼「阿賀野川あきはまつり」のブース最後になりますが、ご協力いただいた新潟市
秋葉区建設課さまに感謝申しあげます。

電気の安全使用を呼びかける職員

子どもさんに風船をお配りしました15

ホームページのご紹介
弊協会ホームページでは、下記の情報を提供しています。ぜひ、ご覧ください。

“デマンドWeb
閲覧サービス”をご契約のお客さまは、こちらからログイン
してください。

個人のお客さま

法人のお客さま

●調査業務●漏電ブレーカーが動作したら●災害時の安全ポイント●保安管理業務●試験・手続き指導・技術・受託検査・その他業務●サポート

電気の安全情報

その他新着情報など●高圧受電設備更新の目安●電気事故の概要●広報文例集Q●「夏に多発！扇風機の経年劣化やエアコンの電源
コードのねじり接続で火災のおそれ」●ニセ調査員にご注意ください○の中に言葉を入れてください。

８月は○○○○安全月間です

ヒント ： 弊協会のホームページ「電気の安全情報」をご覧ください。

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。
※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日

広報情報グループ 宛

平成29年9月30日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号Vol.269の
正解は、

16

診断

でした。

★前々号 Vol.268 の応募者総数は 116 名、正解者は 116 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

郡山事業所『きらめく人と自然 あったか小野町』（福島県）

小野町は、福島県の阿武隈山系の中部、田村郡の南部に位置し、まわりを阿武隈高原中部県立自然たかしばやまや だいじんやま公園に囲まれています。北部の高柴山にはヤマツツジ３万株が群生し、東部の矢大臣山にはアズマギ
クが群生し多くの観光客を集めており、これらを含め町内の３か所が「福島緑の百選」に選定されるなど、優れた自然環境資源を誇っています。
地名の由来は、遥か平安時代まで遡り、桓武天皇より征夷大将軍として朝廷の命を受けた坂上田村
きゅうみん ぶ いく し麻呂の東征後、救民撫育使として当地方を治めた小野篁（おののたかむら）の名にちなみ付けられたとされています。その篁の娘とされているのが、絶世の美女にして情熱的な歌人の小野小町です。その生涯については確かな史実は残っておらず、真実の姿は謎に包まれていますが、小野町は、古くから小野小町の生誕伝説の残る町です。小野町の様々なところで「こまち」の名が使われおり、今もふるさとの夢の中に息づいています。

［夏井千本桜］

夏井千本桜は、小野町を代表する桜の名所です。昭和50年、この地区の方々が「郷土を美しい桜の里に、そしてこの桜のもとに
郷土の和合を」との願いをこめ、夏井川沿いを両岸５キロメート
ルにわたり、約1,000本の桜が植えられました。例年４月下旬ごろに満開を迎え、桜の開花時期に「夏井千本桜まつり」が開催され、鯉のぼり100匹を掲揚するほか、夜には桜のライトアップも行われます。幻想的に浮かび上がった桜が川の水面に映る、昼とはまた違った魅力を感じることができ、訪れる人々を楽しませています。

夏井千本桜

［高柴山］

山頂に約３万株のヤマツツジ大群落があり、５月下旬には山頂
一面に赤い花が咲き競う絶景スポットとなっています。明治から昭和にかけ、周辺の農家が山頂に農耕馬を放牧し、その馬がツツジの新芽を食べたことが幸いして、このように手入れされたかのような大群落になったといわれています。
うきがね
小野町側の浮金登山口からは30分程度で登ることができるため、森林浴やトレッキングに毎年多くの登山客が訪れています。

高柴山［昭和羅漢像］

満福寺の境内奥に羅漢様とよばれる石像が並んでいます。昭和60年から奉安が始まり、現在460体以上の個性あふれる羅漢様を見ることができます。
自然や人間を愛し、心穏やかに過ごす…そんな毎日を願う人々の願いが込められた表情豊かな羅漢様が語りかけてきます。

東堂山昭和羅漢◎福島県田村郡小野町■交 通 手 段／［Ｊ Ｒ 利 用］磐越東線（ゆうゆうあぶくまライン）小野新町駅より徒歩約20分［自動車利用］磐越自動車道小野ＩＣより約10分■問い合わせ先／小野町産業振興課 ☎0247-72-2111 URL：http://www.town.ono.fukushima.jp/（写真提供）小野町総務課

17電気 と保安２０１７年 夏季号

平成二十九年七月一日
発行所
仙台市太白区あすと長町三丁目二番三六号

８月は電気使用安全月間ですvol.270

一般財団法人東北電気保安協会

電気安全セミナーのご案内

印刷

無 料 で実 施 しております㈱ソノベ

電気安全セミナーとは●お客さまが正しい電気の取扱いを学び、職場の電気事故を防止するための職場内講習会です。

電気安全セミナーの内容は●協会職員がお客さまの事業所に出向いて、無料で実施いたします。
●講習は、お客さまのご希望に沿ったテーマについて、テキストや DVD、パソコン等を使用し実施いたします。
●開催は平日のみですが、お時間はお昼休みも含めお客さまのご要望にお応えいたしますので、お気軽にお申し付けください。

一
般
財団法人

http://www.t-hoan.or.jp/

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。