コンクリート構造物断面修復用モルタル（汎用タイプ）◆ 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社：構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査項目」適合◆ 平成13年国土交通省：告示1372号（平成17年6月1日一部改正）適合
U-リペアパッチはMUマテックス㈱の登録商標です◆ 建築基準法施行令第108条の2：不燃材料 認定

U-リペアパッチAPは現場での使い易さを求めたオールプレミックスタイプの断面修復用ポリマーセメントモルタルです。水と混ぜるだけで安定した性能を発揮します。
■ 特
●

長施工性
コテ塗り作業性に優れ、壁面に一日で塗り厚40mmの施工が可能です。また、吹付けによる施工も可能です。

●

耐ひび割れ性
収縮が非常に小さく、寸法変化が安定しており、さらに特殊繊維入りなため耐ひび割れ性に優れています。

●

耐火性能「かぶり厚さ確保のための補修材料・工法選定マニュアル（案）」に定められる基本性能・不燃性・耐久性の基準を満足し、評価基準となる部材試験及び耐火試験にて必要となる性能を有していることを確認しています。
上記マニュアルで規定されている工法にて耐火性能が必要な構造物のかぶり厚補修を行うことが可能です。

■ 主な用途●●

橋脚、梁、高欄、床版、トンネル及び建築物（天井・床・壁）など劣化したコンクリート構造物の断面修復
耐火性能が必要な構造物のかぶり厚確保としての断面修復■ 標準配合、荷姿等
配合U-リペアパッチAP※１練上がり量※１標準施工量※2（10mm厚ロスなし ）1.5〜1.8kg

約5.5ℓ

0.55m

20kg

3.0〜3.7kg

約11ℓ

1.1m

1,820kg

273〜336kg

約1,000ℓ

100m

10kg

1袋あたり1㎥あたり

※3

水

2

210kg 袋2※1：水量及び練上がり量は、練り混ぜ方法、季節（気温、水温等）により変動します。
※2：実際の施工では、施工方法に応じた適切なロス率10〜20%を考慮して、必要量を計算してください。
※3：10kg袋は受注生産となります。詳細についてはお問い合せください。

20kg 袋■ 性能試験結果例
東日本・中日本・西日本高速道路株式会社「構造物施工管理要領」試験方法による試験項目

試験結果

単位容積質量 (kg/ℓ)

2.12

硬化時間 (時 : 分)

4: 00

圧縮強度(N/mm )
22

1時間以上

38.2

材齢28日

47.9

補修設計
基準強度以上0.04

0.05以下

湿潤

2.4

耐アルカリ

2.0

温冷繰返し

2.0

試験方法
JIS A 1171

材齢7日

硬化収縮性 (%)
付着性(N/mm )規格値

平成13年国土交通省告示1372号（平成17年6月1日一部改正）

JIS R 5201

試験項目

試験結果(N/mm )規格値(N/mm )

圧縮強さ

52.0

20以上

曲げ強さ

10.1

6以上

接着強さ

2.11以上接着耐久性

2.01以上2

試験項目
JIS A 1129-3

JIS A 6909

※ 本試験結果は弊社試験室（20℃±2℃）において測定した試験結果の代表的数値です。

試験方法

JIS A 1171

建築基準法施行令第108条の2（不燃材料）

発熱性試験
1.5以上

2

ガス有害性試験

試験結果

加熱開始後20分間の総発熱量が、8MJ／㎡以下

適合

加熱開始後20分間、防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がない

適合

加熱開始後20分間、発熱速度が、１０秒以上継続して２００kW／㎡以下

適合マウスの平均行動停止時間の値が６．
８分以上

適合

コンクリート構造物断面修復用モルタル（汎用タイプ）■ 施工方法

施工前に、必ず施工要領書及び SDS をお読みください。

1. 下地処理2. 混 練3. 塗付け4. 養 生•脆弱部除去

•練り混ぜ

•塗付け

•養・劣化した脆弱部分等をはつり取り、健全なコンクリート面を露出させてください。
施工面は、圧縮エア、高圧洗浄水等で清掃してください。

・練り混 ぜ は、ハンドミキ サ ー（撹拌羽根はカゴ型タイプ）
また は モ ル タ ルミキ サ ー（ダマカットタイプ推奨）を使用して行ってください。

・左 官 工 法または吹 付 工 法 で施工してください。

・降雨、通風、結露、凍結、急激な乾燥に注意し、換気、シート掛け等の適切な養生を行ってください。

・欠 損 が 大 き い 場 合 は 、ア ンカー、メッシュの取り付け等はく落防止対策を行ってください。

（ハンドミキサーの場合）
・練り混 ぜ 容 器に所 定 の 上 水を計量してください。

•防錆処理

・ハンドミキサーを回転させながら、「Ｕ-リペアパッチＡＰ」を徐々に投入し、所定量全量投入後、３分間均一に練り混ぜてください。

・鉄筋が錆びている場合は、ケレン等により錆を落とし、「U-ペーストⅡ」を使用して防錆処理を行ってください。

・下地との密着性を確保するた
め 、最 初 はド カ 付 け せ ず 、5mm程度を目安にコテ圧を十分にかけながら下ごすりを行い、その後所定の厚さに仕上げてください。
下ごすりが不十分な場合、剥がれ、接着不良に繋がります。

生・養生期間中は、振動や衝撃等を与えないように注意してください。

・２回以上の塗り重ねで所定の厚さに仕上げる場合は、下地の硬化具合を確認して行ってください。
・モルタルの温度は、10〜３５℃の範囲となるように調整してください。モルタルを加温・冷却することは絶対にしないでください。

•吸水調整処理
・下地コンクリート面が乾燥し、吸水が著しい場合は、「U-プライマーHD」の３倍希釈液を刷毛等で塗布してください。

使用上の留意事項◆ 取扱い時の注意事項◆ 施工上の留意事項
施 工 中 および 施 工 後 の 気 温 が５℃未 満となる恐 れが ある場 合 は 、施 工を中 止 するか 、保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。
高温時の施工では、モルタル温度が上昇し、可使時間が短くなる場合があります。
施工前の試し練り等により、施工に必要な可使時間を確認してください。
現場で、弊社指定材料以外の材料（砂、セメント等）の追加混合は避けてください。
一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。
製 品は、所 定 の 使 用 期 限 内でご使 用 願 います。製 品 の 使 用 期 限は、そ れぞ れの 施 工要領書をご確認ください。
ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。

使 用 前に、施 工要 領 書等 の 取 扱 い 説 明 書を必ずお読 みください 。
取 扱 い の 際は、必 ず 保 護メガネ、防 護マスク、ゴム手 袋 等 の 保 護 具を着 用し、目や皮 膚 へ の 付 着 、口からの 吸 引を防止してください 。
◆ 廃棄上の注意事項
使 用 済 み 製 品を廃 棄する場 合は、内 容 物・容 器を都 道 府 県 知 事 の 許 可を受けた
専 門 の 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者に処理をご依 頼ください。
施 工 中に発 生した排 水 等は、水 質 汚 濁 防 止 法 等 の 関 係 法 規・条 例に基づき廃 棄してください。
※詳細につきましては、各製品のSDS( 安全データシート) を必ずお読みください。

◆ 保管上の留意事項
保 管は、パレット積 み 等により、地 面 、床 面から１０c m 以 上 の 隙 間を確 保し、雨 露 の掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。
プライマー、エマルジョン等の水系材料は、低温時に凍結しないよう注意願います。
※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

リニューアル営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel : 03 - 5419-6209 Fax: 03- 5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730-0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店

2023. 10. 2000 E