令和３年４月報告書（案）東北電力株式会社 東通原子力発電所
令和２年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年４月実用炉監視部門令和３年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和３年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東北電力株式会社（２）事業所名：東通原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年１月１日〜令和３年３月３１日（４）検査実施者：東通原子力規制事務所
山本 晋児
種市 隆人
森森 一義
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
２．運転等の状況号機

出力（万 kW)

１号機

110.0

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況
停止中

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし

1令和３年４月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 洗濯廃液サンプルタンク配管修繕工事（２）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）１号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ａ系）（３）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 冬期悪天候時における所内電源設備（低起動変圧器二次側）の機能性評
価（４）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 使用済燃料プールにおける燃料の貯蔵管理（５）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）１号機 冬期における外部電源管理に係るリスク対応
２）１号機 冬期悪天候時における外部電源設備の機能確保に係る対応（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）１号機 冬期における屋外消火設備の維持

2令和３年４月報告書（案）（７）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 厳冬期における原子炉建屋水素ベント開放訓練（８）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機 固化体製作過程の不具合に伴い発生した濃縮廃液の処理
４．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１）令和元年度第３回 運転責任者認定試験
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理検査項目 作業管理
検査対象１）１号機 洗濯廃液サンプルタンク配管修繕工事
資料名
・ 洗濯廃液サンプルタンク配管修繕工事 工事要領書（改正番号１）
・ 洗濯廃液サンプルタンク配管修繕工事配管取替施工図（改訂０）・ 原子力ＱＭＳ 検査および試験要領（第２１回改正）
・ 使用前事業者検査実施手順書（第２１回改正）
・ 使用前事業者検査要領書 洗濯廃液サンプルタンク配管修繕工事（１号使用前事業者検査）（新規制定）
・ 使用前事業者検査成績書 洗濯廃液サンプルタンク配管修繕工事（１号使用前事業者検査）（Ａ１−１号使（施）−２０−１）

3令和３年４月報告書（案）（２）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 全般的な検査
検査対象
１）１号機 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ａ系）
資料名
・ 第１０編 定期試験手順書（第１３８回改正）
・ 東通原子力発電所第１号機 ２０２１年３月定期的な試験予定および実績表
・ 体制表：ＭＣＲ再循環送風機手動起動試験（Ａ系）（２０２１年３月１６日（火）２直Ｄ班）
・ 定期試験記録（自主試験）（２０２１年３月１６日）
・ 運転日誌類記録手順書（第８３回改正）
・ 保安規定確認記録等運用の手引き（第２５回改正）
・ 令和３年３月定例業務予定および実績表（案）（２０２１年２月５日）
・ ２０２１年３月定期的な試験予定および実績表（案）（２０２１年２月１６日）
・ １号機定期的な試験一覧表（２０２１．３月予定分）
・ ２０２１年２月定期的な試験予定および実績表（２月分実績報告）（２０２１年３月１日）
・ サーベイランス予定の作成リスクチェックシート（令和２年６月１日）
・ 定期的な試験における自主採取データ管理の手引き（第１５回改正）
・ 中央制御室再循環送風機手動起動試験（Ａ系）（２０２０年度トレンドデータ）（３）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 冬期悪天候時における所内電源設備（低起動変圧器二次側）の機能性評価
資料名・ １号機 碍洗・消火ポンプ（Ｂ）回路（３）（ＲＥＶ．０１）
・ １号機 碍洗・消火ポンプ（Ｂ）回路（４）・ １号機 停止故障回路（１）（ＲＥＶ．０１）
・ １号機 故障検出回路（７）（ＲＥＶ．０２）
・ １号機 洗浄可能回路（２）（ＲＥＶ．０１）
・ １号機 外部信号取合回路（３）（ＲＥＶ．０２）
・ 構内配電線系統図（改訂２４）・ 単線結線図 ６．９ｋＶメタクラ １ＳＢ−２（２／２）（改訂０）・ ６．９ｋＶ Ｍ／Ｃ １ＳＢ−２整定表・ 構内配電線自動遮断負荷開閉器整定値検討書（改正１４）4令和３年４月報告書（案）（４）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）１号機 使用済燃料プールにおける燃料の貯蔵管理
資料名
・ 貯蔵中燃料の確認手順書（第９回改正）
・ 東通原子力発電所１号機 使用済燃料プール内異物リスト（令和２年３月３０日）
・ 詳細票（不適合処置)A 東 180084
・ 貯蔵中燃料の保安規定遵守状況確認結果（２０２１年１月１９日実施分）
・ 燃料取扱設備等パトロール実施結果（２０２１年１月１９日実施分）（５）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）１号機 冬期における外部電源管理に係るリスク対応
資料名・ 第４編 電気設備運転手順書（第８６回改正）
・ 塩害汚損管理手順書（第１３回改正）
・ 季節による補機運転管理の手引き（第１４回改正）
・ 厳冬期における碍子洗浄管理値の変更に関する暫定運用の廃止について（周知）（２０２０年１１月１２日）
・ 冬期間の長期低気温状態継続に伴う碍子汚損と外部電源管理に係るリスク対応について（２０２０年１２月１５日）
・ 東通原子力発電所 高水圧碍子活線洗浄装置 変圧器水噴霧消火装置 取扱説明書（２０２０年１０月 Ｒ６）２）１号機 冬期悪天候時における外部電源設備の機能確保に係る対応
資料名・ 警報発令時の対応手順書（第１６回改正）
・ 警報発令前のパトロール・対応結果（２０２１年２月１５日）
・ 冬期間の長期低温状態継続に伴う碍子汚損と外部電源管理に係るリスク対応について（２０２０年１２月１５日）
・ むつ幹線碍子汚損量の上昇について（１６時現在）：技術課（２０２１年２月１６日）
・ 外気温−５℃未満における碍洗対応フロー：電気保修課（２０２１年２月１６日）
・ 警報解除後のパトロール結果（２０２１年２月１７日）
・ 第４編 電気設備運転手順書（第８７回改正）
・ 電気設備運転手順書 ４．１ ５００ｋＶ・６６ｋＶ系
5令和３年４月報告書（案）・ 電気設備運転手順書 ４．２ 東北白糠線
・ 電気設備運転手順書 ４．１０ 非常用ディーゼル発電設備
・ 電気設備運転手順書 ４．１１ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備（６）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）１号機 冬期における屋外消火設備の維持
資料名
・ 消防水利配置図
・ 防火水槽水位・水温計測結果報告書（２０２０年１２月２３日）
・ 消防資機材月例点検記録（令和２年４月〜１２月）（７）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 厳冬期における原子炉建屋水素ベント開放訓練
資料名・ 「原子炉建屋水素ベント開放訓練」訓練計画（２０２０年１月７日）
・ ２０２０年度原子炉建屋水素ベント開放訓練 実施計画書（２０２０年１１月２５日（Rev.1））（８）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機 固化体製作過程の不具合に伴い発生した濃縮廃液の処理
資料名・ 放射性固体廃棄物管理手順書（第３４回改正）
・ 化学業務手順書（第３５回改正）
・ 建屋内排水系 系統設計仕様書（ＳＳ）（改訂番号２）
・ 試料採取系盤ラック構成配管計装線図（ＲＷ盤ラック構成図１／３）（改訂０）・ 放射性廃棄物（液体・固体）処理設備配管計装線図（ＣＯＮＷ系１／２）（改訂３）・ サービス建屋 建屋内排水系ライザー線図 高電導度ドレン系（改訂０）・ サービス建屋 地下４階地下３階機器配置図（改訂４）・ 固化処理設備異常ＡＮＮ発生について（保全通知番号：１１０００２１５４）
・ ２０２０年度第２７回原子炉施設保安運営委員会議事録
・ 高電導度廃液処理系における導電率の扱いについて（２０２１年２月８日）
6令和３年４月報告書（案）・ ドラム缶に排出した濃縮廃液の廃棄に係る作業要領について（２０２１年２月１５日）
・ 放射線防護指導書（兼放射線作業計画書）（指導書番号２０００９６）
５．２ チーム検査（１）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象１）令和元年度第３回 運転責任者認定試験
資料名・ 令和元年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・ 令和元年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・ 令和元年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書
・ 令和元年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・ 令和元年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）

7