2012年3月26日 （札幌会場）
住宅・建築物省CO2先導事業等説明会

採択プロジェクト紹介
国 交通省 平成国土交通省
平成２２年度第１回
年度第 回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

川湯の森病院新築工事
提案者名
医療法人 共生会
理事長 齋藤 浩記

プロジェクト概要
北海道道東に位置する川上郡弟子屈町川湯温泉において療養病床100床の病院建築。
建築コンセプトのひとつは、自然エネルギ－である温泉熱を利用した暖房設備や、高気密 高断熱仕様を採用する
高気密・高断熱仕様を採用することにより、地域、人、自然環境にやさしい（環境負荷低減をより、地域、人、自然環境 やさ（環境負荷低減を目指し）建築物とし、またCO2排出量削減を大幅に目指した建築計画となっております。
弟子屈町は人口約８，３００人、高齢化率約３０％の地域であり、また半径20㎞圏内に病院等の医療機関が存在しないことから 地域の医療機関と連携を強化し また温泉旅館と連携等の医療機関が存在しないことから、地域の医療機関と連携を強化し、また温泉旅館と連携した診療サービスを確立し、地域の医療・福祉・観光の発展を目指しております。

■省ＣＯ２に対する基本コンセプト概要
１．建築物の環境基本性能の向上を目指すものとする。
築・高断熱、高気密を実現する建築物とする。
・熱付加を小さくし、環境基本性能を高める建築物とする。
２．地域の自然エネルギーを有効活用する。
・温泉熱のカスケード利用
３ 高効率器具の採用
３．高効率器具の採用
・高効率照明、節水機器
４．資源の有効活用ならびに省資源化・地域材（地元の道産材を最大限に活用）を使用した木造大規模建築としLCCO2削減を目指すものとする。

事

建物種別

建築物（非住宅・中小規模建築物部門）

区分

新築

建物名称

川湯の森病院

用途

病院

所在地

北海道川上郡弟子屈町川湯温泉

延床面積2,981.53 ㎡構造

木造 一部ＲＣ
部ＲＣ

事業期間

平成 22年度 ～ 平成 23年度

施工者

戸田建設株式会社 札幌支店

監理者

株式会社 ケイ立身設計

CASBEE

A（BEE=2 3）A（BEE=2.3）

業

概

要

建築物全体 完成写真

外来棟（木造）（外来ゾーン）

入院棟（木造）（入院ゾーン）
機能訓練室・食堂

入院棟（入院ゾーン）病床１００床

入院棟は１階５０床、２階５０床の療養病床。
ナースステーションを中心に病室群（4床室×4室）をクラスタ 状（ブドウの房のクラスタ－状（ブドウの房のように）配置することによって“ひとつの家”として、木のぬくもりを感じられる木質空間・療養環境を提供。
病室内

病室前廊下

ナースステーション
外来棟
木造平屋。外来診察室、樹形トラスのエントランスホール、事務室、機械室等からなります。

エントランス（外来棟1Ｆ）
エントランス（外来棟

機能訓練室（外来棟2Ｆ）

1Ｆ）

省 CO2 技術とその効果について①建築物の環境基本性能向上を実現●外張断熱工法を採用し、屋根、壁、基礎とも次世代省エネルギー基準（断熱材の厚みを満たしております。
●開口部は木製気密サ シを使用しております●開口部は木製気密サッシを使用しております。
●外処理空調機で加湿されて空気は、床下へ流れ、腰壁に設置したガラリ部分から吹き出ます。
●排気は ピット内へ開放し 給気との熱交換及びコンクリートへ蓄熱してから屋外へ●排気は、ピット内へ開放し、給気との熱交換及びコンクリトへ蓄熱してから屋外へ排気します。

屋根断熱 次世代省エネ基準を満たす
開 部
開口部
木製気密サッシ外壁 外断熱工法
次世代
省エネ
基準を満たす温水床暖房
温泉の熱を利用する
排気ダクト
床下に接続

給気ダクト
壁木下に設置

ピット内へ解放してから屋外へ排気する

腰壁ガラリ部から温風吹出し

断面図

ＥＡ
ＳＡ
温水（熱交換器またはﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟより）温水（熱交換器またはﾋﾄﾎ ﾝﾌ より）
外気処理
空調機

基礎断熱
次世代省エネ
基準を満たす②自然エネルギーを最大限に活用する
・温泉熱のカスケ ド利用
・温泉熱のカスケード利用●川湯温泉の泉質の特徴としましては、酸性（Ｐｈ１．８６程度）と酸性度が高いことが特徴のひとつです。よって建築物や付属設備への影響度を最小限にし、建築物を長く使用できるように工夫を施しております。
使用できるように工夫を施しております●新病院建築場所の近隣にある温泉源（利用されていない温泉元 ２ヵ所から熱交換機械室（既存病院利用）へ温泉を引き込む。（約５００ｍ）●温泉と熱交換を行った温水は 新病院の機械室へ送られる。
●温泉と熱交換を行った温水は、新病院の機械室へ送られる。
●新病院内（建築物内）では、
１．床暖房、新鮮空気加湿（暖房設備のエネルギーの内、１/２を熱交換で行う。）
２．給湯
３．冷暖房（事務室等）
４．給湯予熱に利用する●井水を汲み、中水利用と、夏期は冷房に利用する。

温泉引き込みルート図

温泉熱交換機械室 現病院

温泉元位置図
温泉2ヶ所

新築病院
温泉街

③高効率機器の採用●高効率照明、節水型機器を設置いたしました。
④地域材（地元の道産材を最大限に活用）を使用した木造大規模建築といたしました。
木造造部分には大断面集成材は用いず 主として北海道産カラマツ材による中小断面
木造造部分には大断面集成材は用いず、主として北海道産カラマツ材による中小断面集成材（柱１２０×１２０）、梁：幅１３５ｍｍ以下×梁成４５０ｍｍ以下×長さ６ｍ以下）を活用した工法といたしました。
●これらの工法により、一般住宅に用いられている流通規格の材料を活用することができ プレカ トや接合金物など木造住宅の生産システムを活用できたためでき、プレカットや接合金物など木造住宅の生産システムを活用できたため、普及効果・波及効果が見込めるものと考えております。

③高効率機器の採用●高効率照明 節水型機器を設置いたしました●高効率照明、節水型機器を設置いたしました。
④地域材（地元の道産材を最大限に活用）を使用した木造大規模建築となりました。
木造造部分には大断面集成材は用いず、主として北海道産カラマツ材による中小断面集成材（柱１２０×１２０）、梁：幅１３５ｍｍ以下×梁成４５０ｍｍ以下×長さ６ｍ以下）を活用した工法といたしました。
●これらの工法により、一般住宅に用いられている流通規格の材料を活用することが●これらの工法により一般住宅に用いられている流通規格の材料を活用することができ、プレカットや接合金物など木造住宅の生産システムを活用できたため、普 効果 波 効果 見普及効果・波及効果が見込めるものと考えております。
考す。

2012年3月26日 （札幌会場）
住宅・建築物省CO2先導事業等説明会

採択プロジェクト紹介
国 交通省 平成国土交通省
平成２３年度第１回
年度第 回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

北 興業
北電興業ビルにおける既築中小規模ビル省ＣＯ２推進事業
北電興業株式会社

建物概要（北電興業ビル）
（興）

所在地

： 北海道札幌市中央区

2

寒冷地

延床面積 ： 6311m2
階数： 地上6階、地下1階

中小規模

築年数

老朽化

： 39年（増築部29年）

空調方式 ： ボイラ、チラー、空調機
用途： 事務所（一部テナント）

中央空調方式事務所ビル

これまでの取組み
取組

3

８年間の運用改善

課題の抽出■ 運用改善の限界

CO2排出量量原単位
位 Kg‐COO2/㎡・年年8076

・人手での改善は一通り尽くした
人手での改善は 通り尽くした・環境・ｴﾈﾙｷﾞｰの監視機能がない

21%削減■ 室内温熱環境の不満
60
環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
40

・設備の老朽化、陳腐化
・中央空調方式のゾーン別調整困難

60

運用開始(’02～)
・クールビズ、ウォームビズの実施
・設備機器運用改善のチューニング
設備機器運用改善 チ
グ・昼休み・退社時、不在室のこまめな消灯
・ＯＡ機器コンセント
ＯＡ機器コンセントのこまめな抜差し■ 省ＣＯ２改修の費用対効果が悪く投資判断しにくい
・中小規模でスケールメリットない・運用改善済みで削減余地小さい

20■省エネ努力義務発生

02 '0303 '0404 '0505 '06
06 '0707 '0808 '0909
年度 '02・省エネ法特定事業者の指定
省 ネ法特定事業者 指定（2010年）

総合的な省ＣＯ
総合的省２手法

4

診断と設計手法
・社内省エネ協議会の設立
・性能検証の実施
・簡易ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄの活用

ＥＳＣＯ事業
ノウハウの総合的なハード面・
省ＣＯ２改修を推進
活用
ソフト面手法する投資判断手法
温度湿度センサ
風向風速計
降雨センサ

ヒートポンプ
室外機

全熱交換型外調機

Ｈｆ照明
LED照明
照明

LED誘導灯
誘導灯

人感・照度
センサ

CO2濃度センサ

温度湿度センサ

ヒートポンプ室内機

新設維持管理費
固定資産税
工事費償還分

人感・照度センサによる調光制御照明

Low-E断熱窓ガラス

15年間収支CO2濃度制御

光熱費削減額
既設運転費削減額
既設維持費削減額
クレジット売却益

既設個人PC②①
簡易BEMS
各種センサより支出増 支出減

支出増 支出減

ヒートポンプ空調機より省エネ行動啓発用ロビーディスプレイ

①本計画正味支出＜②比較基準正味支出

総合的なハード面・ソフト面手法
総合的面面手法
寒冷地特性に配慮した
総合的なハード面手法
総合的なハ
ド面手法

温度湿度センサ
風向風速計
降雨センサ

ヒートポンプ機
室外機

全熱交換型外調機

CO2濃度制御

5Ｈｆ照明
LED照明

■熱負荷の抑制・Ｌｏｗ－Ｅ複層窓ガラスへの更新
・ＣＯ２濃度による外気導入量制御の導入

LED誘導灯

人感・照度センサによる調光制御照明
人感・照度センサ

CO2濃度センサ

温度湿度センサ

ヒートポンプ室内機■設備システム高効率化
・高効率個別冷暖房空調システムに更新
高効率個別冷暖房空調システムに更新
・適材適所の省エネ照明システムの導入→Ｈｆ照明及びＬＥＤ照明への更新→人感・照度センサによる照明制御の導入
・LED誘導灯への更新

Low-E断熱窓ガラス

既設個人PC■寒冷地特有の簡易BEMS

自然エネルギー活用

各種センサより・冷涼気候を活かした省ＣＯ２行動誘発
自然換気システムの導入

ヒートポンプ・外調機より省エネ行動啓発用ロビーディスプレイ

省ＣＯ２ライフスタイルに誘導するソフト面手法■既築中小ビルに見合った簡易ＢＥＭＳ導入をベースとをベ スとした省CO２推進マネジメント
システムの導入■継続的な性能検証の実施■シミュレーションを活用した継続的運用改善■ユーザー個人端末等を活用して室内外環境とエネルギー消費状況をわかり易く“見せる化”

高効率個別冷暖房空調システムへの更新

6

導入前 中央集中空調方式

導入後 個別空調方式

・蒸気ボイラ、空冷チラー
・空調機
空調機

・高ＣＯＰ型個別ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
・全熱交換型外調機
全熱交換型外調機

空気調和機

空冷チラー

空冷チラー

空冷チラー

空気調和機

６階

外気処理ユニット×３系統
３階北系統
４階北系統
５階北系統

マルチエアコン室外機 ×１０系統 ６階系統×１系統
５階南北系統×２系統
４階南北系統×２系統
３階南北系統×２系統
２階南北系統×２系統
１階系統×１系統

エコアイス
外気処理ユニット
３階南系統
４階南系統
５階南系統
６階系統

６階
室内機

５階

５階

４階
階

４階

室内機

室内機

室内機

室内機

室内機

室内機

室内機

室内機

３階

３階

２階

２階

室内機
１階

蒸気ヘッダー

１階
空気調和機

空気調和機

外気処理ユニット×３系統
１階系統
２階北系統
２階南系統

蒸気ボイラー

・増築で不規則なゾーニング

課
・場所による温度むら発生
場所による温度むら発生
題・部分空調時の冷暖熱損失大※ 色分け：外調機、室外機のゾ
色分け：外調機、室外機のゾーニング
ニング

細かなゾーニングによりゾーン毎の要求に応じた
ゾン毎の要求に応じた必要最小限の空調が可能

省ＣＯ２行動誘発自然換気システム①

7

着目点 北海道で窓開閉による自然換気が有効活用されていない
８月の冷房ピーク２週間の
時刻別外気エンタルピー変化[kJ/kg][/ g]

北海道特有の問題

東京は自然換気できない

・機械冷房時に窓を開けっ放し・自然換気できるのに自然換気できる窓を閉め切り機械冷房
原因

室内設定(28℃ 50%)(28℃,50%)

・北海道民は機械冷房文化
北海道
機械冷 文化に慣れていない
・窓開閉の判断情報がない

札幌は自然換気できるタイミングがある。

省ＣＯ２行動誘発自然換気システム②
簡易ＢＥＭＳ
で見せる化

自然換気制御個別空調

自動発停制御簡易ＢＥＭＳ

室外各種センサ

・各種センサ情報収集機能
・自然換気制御機能
・エネルギー分析・見せる化機能・エネルギ
分析・見せる化機能 他室外機
状態表示ランプ

室内機

行動啓発
ディスプレイ
室内センサ
行動誘発

省ＣＯ２行動
誘発

個人端末
見せる化

8工事状況例
事状況例（工期：2011年9月～2012年1月）

ヒートポンプ室外機搬入

Low-Eガラス取替

ヒートポンプ室内機

エントランスでの見せる化

省ＣＯ２改修省改修を推進する投資判断法
推進
投資判断法
従来の投資判断10

15年ｷｬｯｼｭﾌﾛｰでの投資判断

・ 省ＣＯ２改修の初期投資額
が単純更新に比べ突出

省ＣＯ２改修省Ｃ

9

単純更新

・ 運用改善済みで省ＣＯ２改修の光熱削減額が小さく
修の光熱削減額が小さく、費用対効果が悪い

①省
①省ＣＯ
２改修
正味支出

積極的な省ＣＯ２改修の敬遠

積極的な省ＣＯ２改修の推進

②単純更新
正味支出

プロジェクトの効果
効果

11

長期的な省ＣＯ２活動の“取組みプロセス”全体での先導性
これまでの取組み

これからの取組み

ﾌｪｰｽﾞⅠ

ﾌｪｰｽﾞⅡ

8年間の省ＣＯ２
運用改善努力ﾌｪｰｽﾞⅢ

総合的
省ＣＯ２手法

地域波及の取組み

Kg-CO2/m
m2・年

ＣＯ２原単単位道内事務所平均：91

約50%

76

下回る

60

21%削減

29%削減
’02年

’09年

総合性能
ＣＡＳＢＥＥ (BEEランク)

改修評価 省エネ性能(BEEESランク)

43

地域非住宅建物で最大多数を占める最大多数
中小規模事務所
ビルへの波及波及

導入後

改修前：B-改修後：

A

改修前：B+改修後：

S

地域波及の取組み①
域波及 取組 ①

12

省ＣＯ２を推進する国内クレジット制度
・クレジット売却益でクレジット売却益で省ＣＯ２投資回収を促進したい
・省ＣＯ２取組をＰＲしたい

売り手

ＣＯ２クレジット買い手
大企業
等

中小企業
等

自主行動計画主目標達成に向け
ＣＯ２クレジットを取得したい

クレジット売却益

課題

・中小案件はクレジット量が小さいマッチング不成立？

・クレジット量を大口単位で取引したい。

地域波及の取組み②
域波及 取組 ②

13

北海道経済産業局様が主導し、設立された、「どさんC 2（こ） ポ ト との連携
「どさんCo2（こ）・ポート」
北電総合設計

マッチング
連携

大口大

財団法人北海道環境財団 クレジット（どさんCo2（こ）・ポート運営）

案件発掘、計画支援
小口クレジット
小口売り手
売却益
小口クレジット

小口売り手

北電興業㈱

売却益

道内事務所ビル
第１号案件
を目指してポートと連携・小口の案件を集約し、小口の案件を集約し、大口化して買い手とマッチングする機能

金融機関、オフセットプ、ロバイダー、商社 等

・売り手のPR機能
・地域での需要の創出

等

買い手

売却益

省CO2地域波及
省
地域波及へ
情報発信

特に地域業務用建物で最大多数を占める
最大多数
中小規模事務所ビル

札幌市内では業務用建物エネルギー消費
業務用建物
ネ ギ 消費の約３分の１を占める。
CO２排出量は推定６０万t/年

まとめと今後について
今後
まとめ

14

寒冷地中小規模ビルの省ＣＯ２化モデル事業を目指してﾌｪｰｽﾞⅠ これまで8年間の省ＣＯ２運用改善努力
診断と設計手法

ﾌｪｰｽﾞⅡ

総合的
省ＣＯ２手法
投資判断手法ﾌｪｰｽﾞⅢ

総合的なハ ド面手法
総合的なハード面手法■熱負荷の抑制■設備システム高効率化■自然エネルギー活用

ソフト面手法
■簡易ＢＥＭＳによる
省CO2推進マネジメントシステムの導入

地域波及の取組み

・冷涼気候を活かした省ＣＯ２行動誘発自然換気システム
・省ＣＯ２改修を促進する１５年ｷｬｯｼｭﾌﾛｰでの投資判断法
・国内クレジットを推進する地域の新しい取組みとの連携

今後・継続的な計測と検証、ビル内関係者一丸となった運用改善2012年3月26日 （札幌会場）
住宅・建築物省CO2先導事業等説明会

採択プロジェクト紹介
国土交通省 平成23年度第1回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

低炭素社会の実現
低炭素社会の実 に向けた実現にた
北方型省ＣＯ2マネジメントシステム構築プロジェクト
構築
プロジェクト（PPP
PPPによるによる省ＣＯ
省ＣＯ2型住宅型住宅のの全道展開
全道展開にに向けた取組
けた取組み
み）
提案者名 北方型住宅ＥＣＯ推進協議会
北海道
北方建築総合研究所

低炭素社会の実現に向けた北方型省CO2マネジメントシステム構築プロジェクト（PPPによる省CO2型住宅の全道展開に向けた取組み）

事業期間
平成23年 平成25年(3年間)
平成23年～平成25年(3年間)
提案概要①北方型省CO2ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築②省CO2型住宅の建設

提案趣旨
全道各地における省CO2型住宅の建設や低炭素社会の実現に向けた「住まいづくり」「住まい方」への関わりや意識向上を図る仕組みの構築を通じ、CO2排出量を大幅に削減した住宅の建設を促進する。
を大幅削減した住宅の建設を促進する。
実施体制＜事業実施者＞＜共同提案応募者＞
北方型住宅ECO推進協議会［産］

北海道［官］【構成員】【協力機関】●北方型住宅ECO推進協議会 ■(財)北海道建築指導センター（住宅供給事業者173社） ■(社)北海道建築技術協会（設計事業者19社） 【協力事業者】●北海道■住宅関連事業者（15社）
宗谷●北方建築総合研究所■木材製材関連事業者（45社）●建築主(道内全域)

空知＊行政施策として住宅の省CO2化の普及推進
連携

北方建築総合研究所［学］＊データ解析・検証＊北方型省CO2ﾏﾈｼﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ開発等
ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ開発等 連携＊省CO2住宅の建築＊データ収集への協力等

上川
北海道

住宅供給事業者

住宅設計事業者

○○工務店

○○事務所

○○会社

○○事務所

○○会社

建築主［道民］

オホーツク
北方建築総合研究所

留萌＊省CO2住宅の建築、データ取得
連携 ＊(仮称)住まいの省CO2アドバイザー 等［幹事］○○事務所 ［幹事］

幹事会

協働事業

根室
後志

釧路
十勝

石狩

胆振

＜協力事業者＞＜協力機関＞

協力

住宅資材等関連事業者＊地域材の供給(社)北海道建築技術協会＊BIS認定制度実施機関

木材・製材関連事業者＊地域木材の供給(財)北海道建築指導センター＊北方型住宅登録・保管機関

日高渡島

協力

低炭素社会の実現に向けた北方型省CO2マネジメントシステム構築プロジェクト（PPPによる省CO2型住宅の全道展開に向けた取組み）
１)北方型省CO2マネジメントシステムの構築

提案内容
これまでの取組み

今回の提案

提案の成果

提案の効果

北方型省CO2マネジメントシステムの構築
意識啓発の取組み
設計支援
ﾂｰﾙ開発

効果検証ﾂｰﾙ開発

検証

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ
支援ﾂｰﾙ開発

検証

省エネ住宅の建設

省CO2型住宅の建設

北方型住宅
北方型住宅ECO

協議会

建設した省CO2型住宅の各種ﾃ型住宅の各種ﾃﾞｰﾀをﾂｰﾙ開発に活用
ｰﾀをﾂｰﾙ開発に活用

CO2排出量60%超削減住宅の建設

ﾃﾞｰﾀ測定・北方型住宅基準への反映
・道内外への普及啓発

省CO2型住宅の全道展開

ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ住宅要
素技術確立

更なる省CO2化

協議会

1年目

北海道

意識改革

(仮称)住まいの省CO2ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ育成

建築主へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

低炭素社会の実現

省CO2に向けた

汎用版支援ﾂｰﾙ
般
公開の一般への公開

国内外への展開

2年目以降

・ﾂｰﾙ開発･改良

北総研 ・技術検証

・技術開発
将来

現状
・道内新築着工戸数：12,000戸
・戸当たりCO2排出量：9.7 t･CO2/戸･年・COCO2排出量：116,400
排出量：116 400 t･COt CO2/年

・道内新築着工戸数：12,000戸
・戸当たりCO2排出量Ave.80%削減：1.9 t･CO2/戸･年・CO
CO2排出量：22,800
排出量 22 800 t･CO
CO2/年

93,600 t･CO2 /年
削減！

低炭素社会の実現に向けた北方型省CO2マネジメントシステム構築プロジェクト（PPPによる省CO2型住宅の全道展開に向けた取組み）
１)北方型省CO2マネジメントシステムの構築

提案内容

プロジェクトによる展開
設計者
向け

Ⅰ

住宅の設計

設計支援ツール

・住宅の断熱性能や導入する機器の仮決定
・目標値(一次エネルギー・CO目標値( 次 ネ ギ排出量)との照合照合2排出量)
・住宅の壁体仕様や導入する機器の検討・決定

目標CO2排出量の入力

基本設計

外皮性能､設備機器の入力
実施設計

設計に反映

検証･反映

事業者
向け

Ⅱ

効果検証ツール
効果検証ツル施工

消費ｴﾈﾙｷﾞｰ予測値

・予測値と実測値の照合による性能設計の検証
・消費者への省CO2性能の見える化

検証･反映 ・消費者へ省CO2生活に向けたｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

消費者
向け

Ⅲ

ライフスタイル支援ツールタ
支援・エネルギー年間消費量(CO2排出量)のチェック
・従前(標準)の住宅からの省CO
従前(標準) 住宅
省 2効果
効果の見える化
見化・省CO2生活の見える化・自己チェック

住宅の完成
消費ｴﾈﾙｷﾞｰ計測値
引渡・入居

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量等測定(温湿度・灯油・電気・ガス)(仮称)住まいの省CO2アドバイザー

温湿度灯油
電気

設計～住まい方の相談アドバイス

ガス機器

低炭素社会の実現に向けた北方型省CO2マネジメントシステム構築プロジェクト（PPPによる省CO2型住宅の全道展開に向けた取組み）
１)北方型省CO2マネジメントシステムの構築

提案内容

プロジェクト後の展開
設計者
向け

住宅の設計

設計支援ツール
ⅤⅠ 汎用版設計支援ﾂｰﾙ
用版設計支援・住宅の断熱性能や導入する機器の仮決定
・目標値(一次エネルギー・CO2排出量)の設定
・目標値(一次エネルギー・CO
目標値(次 ネ ギ 目標値と照合発生量)との照合
照合
・断熱
断熱,機器等の入力、目標値と照合
機器等の入力2発生量)
・住宅の壁体仕様や導入する機器の検討・決定
・断熱・機器決定、設計への反映

目標CO2排出量の入力

基本設計

外皮性能､設備機器の入力
実施設計

設計に反映

施工

消費ｴﾈﾙｷﾞｰ予測値(仮称)住まいの省CO2アドバイザー

住宅の完成

設計～住まい方の相談アドバイス

消費ｴﾈﾙｷﾞｰ計測値
引渡・入居

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量等測定(温湿度・灯油・電気・ガス)

消費者
向け

Ⅳ ライフスタイル支援ツール
汎用版ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ支援ﾂ汎用版ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ支援ﾂｰﾙ
ﾙⅢ
タ
支援・灯油・電力・ガス使用量の入力によりエネル・エネルギー年間消費量(CO2発生量)のチェック
ギー年間消費量(CO・従前(標準)の住宅からの省CO
従前(標準) 住宅 2排出量)確認
省 2効果
効果の見える化
見化・省CO・省CO22生活の見える化・自己チェック
生活の見える化・自己チェック

温湿度
灯油
電気
ガス機
器

低炭素社会の実現に向けた北方型省CO2マネジメントシステム構築プロジェクト（PPPによる省CO2型住宅の全道展開に向けた取組み）

提案内容
積雪寒冷地対応型・太陽光発電装置
or 太陽熱利用装置

２)省CO2型住宅の建設を通じた全道全域での省CO2化を意識した住宅づくりの普及①省CO2型住宅の建設●CO2排出量
高効率照明（LED）
現状の北方型住宅レベルの60%超削減
熱交換換気設備●1次エネルギー消費量
現状の北方型住宅レベルの概ね60～70%超削減(熱源による)高断熱窓＋ﾊﾟｯｼﾌﾞｿｰﾗｰ

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式給湯器

・北海道に建つ住宅として、必要な外皮性能の確保
高断熱外皮
構造材、内装材等
への地域材活用

空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
暖房設備

・高効率な設備の使用・再生可能エネルギーの利用②地域材の活用促進

高断熱基礎
地盤＋躯体熱容量活用ｼｽﾃﾑ

・地域材の使用に関する一定の基準の義務付け
地域材 使関す定 基準 義務付け
・産地証明等の提出の義務付け
・地域材の市場流通支援 など

低炭素社会の実現に向けた北方型省CO2マネジメントシステム構築プロジェクト（PPPによる省CO2型住宅の全道展開に向けた取組み）

本申請住宅の最低性能水準
×100kgCO2

熱源別 住宅熱損失係数とCO2排出量120

電気熱源
*現況設備

現況の北方型住宅のCO2排出量

100

60%超削減CO2排排出量80住宅事業主基準
相当のCO2排出量上限

灯油熱源
*現況設備

60

ガス熱源

電気熱源
灯油熱源

40

今回提案のCO2排出量(ZEHに向けた下地づくり)

ガス熱源＊高効率設備、パッシブソーラ設計
導入による場合*現況設備

20
創エネによるゼロエミッション化

00.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

住宅熱損失係数[計算条件]

1.4

1.5

1.6

Q値(W/㎡K)

建設場所 ：北海道札幌市 （住宅事業主基準Ⅰb地域）
住宅モデル：住宅事業主基準モデル

ご静聴ありがとうございました
7