空調制御装置■制御システム図●給気温度制御（例）
中央監視

室内
GW

BACnet/IP

入力信号
出力信号

SW

最大300ｍ

最大1200ｍ

入力信号
出力信号

3φ 200V
50/60Hz
3φ 200V

PWB

SCB

50/60Hz

機器＋電気ヒーター系統

電極式蒸気加湿器系統

ＥＡ

ＥＡ

MF2MF3
TH5DX

DX

ＯＡ
HCB

ＯＡ
MC2INVKS

MC1

C3C4客先施工

TF1HU3 TH4
ＳＡ

MF1

TF3EH

PS
TH3

DX

HU2 TH2DX

HU1 TH1
ＯＡ

TF2
C2

C1

実線 : 機内配線（太線：電源 細線：信号線）
破線 : 客先施工（太線：電源 細線：信号線）
シールドツイストペア線

機器一覧表
記号
TH1
HU1
TH2
HU2TH3TH4HU3TH5SCB
HCB
PWB
INV

名称
外気温度センサ
外気湿度センサ
1次蒸発器出口温度センサ
1次蒸発器出口湿度センサ
2次蒸発器出口温度センサ
給気温度センサ
給気湿度センサ
排気温度センサ
空調制御盤
電気ヒーター制御盤
電源端子箱
インバータ

機器一覧表（過熱防止安全対策部品）記号
名称
温度過熱防止器1TF1
温度過熱防止器2TF2
温度過熱防止器3TF321個数
111111111111個数
111記号
MC1MC2MF1MF2MF3DXC1DXC2DXC3DXC4EH
KS
SW
オプション一覧表
記号
PS
GW

名称
1次回路用圧縮機
2次回路用圧縮機
給気ファンモータ
放熱ファンモータ〃
給気側1次蒸発器
給気側2次蒸発器
放熱側凝縮器〃
電気ヒーター
電極式蒸気加湿器
制御スイッチ

個数111111111111

名称
差圧スイッチ
BACnetゲートウェイ

個数11■マイティリモコン
カラー液晶モニタ

ブラックパネル仕様

タッチすると光る
フラット操作パネル

設定ボタンモード設定ボタン
運転LED
メニュー・決定ボタン

LCDSW-W01R-S

運転・停止ボタン< 液晶モニタ >情報モニタ表示

名称/日付時刻表示

消し忘れ防止タイマの設定状態を表示

設定温度/湿度表示

系統名
運転モード設定

設定状態や運転状態、機器情報をアイコン表示します。

週間スケジュールタイマの設定状態を表示

4月1日(月) AM 12：00

モード

ロック操作によるスイッチロック状態を表示

設定温度

中央監視からの遠方指令をお知らせ

冷房

フィルタ点検をお知らせ

℃
給気

自己診断

℃
温度設定

ﾒﾆｭｰ

湿度設定

環境表示

フィルタ点検表示

みずたまイオン設定の設定状態を表示
加湿運転をお知らせ

自己診断コード表示
操作ガイド

除湿運転をお知らせ
除霜運転をお知らせ
自己診断ログの記録状態をお知らせ
自己診断の検出状態をお知らせ

■仕様表
型機

番

LCDSW-W01R-S

能運転・停止、温度設定、湿度設定、モード設定、加湿設定、除湿設定、消し忘れ防止タイマ
省エネ運転設定※1、スイッチのロック＆リセット、週間スケジュールタイマ、言語/単位切換
表示制限、日付/時刻表示、名称表示、SC制御表示、空気清浄設定（オプション）※2、環境表示※3、操作ガイド表示、フィルタ点検サイン表示※4、自己診断コード表示、運転情報表示、自己診断履歴/詳細表示、情報モニタ表示

設定温度
設定湿度
モード設定
表 示 部
配線
並列台数

SC制御 15～30℃
30～80％
自動－手動 （冷房－暖房－送風）
バックライト付フルドットカラーＴＦＴ液晶、運転ＬＥＤ、タッチスイッチバックライトＬＥＤ
各対シールド付ツイストペアケーブル（線径0.75mm以上、通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台

設置場所

0～50℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。

※1 冷房・暖房モードそれぞれの温度設定範囲制限や、冷房・暖房モード切換時の初期温度設定を行います。
※2 別売吹出ユニット（環境エアビームまたは誘引レジスター）に搭載のイオン＆オゾン発生器と連動し、空気清浄を行います。
※3 制御スイッチ内蔵センサによる温湿度や外調機の制御温湿度表示を行います。
※4 フィルタ点検サインは、タイマ式が標準です。
差圧式でフィルタ点検サインを表示する場合は、別途差圧スイッチと差圧スイッチ入力端子が必要となります。（オプション）●LCDSW-W01R-S型の外形寸法（ｍｍ）は120×120です。
●1台の外調機にスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。

22

空調制御装置■機外結線（例）マイティリモコン
通信は微小電流にて送受信を行います。
ノイズ等の外的障害を避けるため、各対シールド付ツイストペアケーブル（導体サイズ0.2～1.25mm２ 、特性インピーダンス120Ω）をご使用ください。
配線端子には全て極性があります。

パソコン
裏面

電源線は導体サイズ0.75～2.0mm２をご使用ください。

TB2
AB
制御スイッチ C
DE
1
BACnetゲートウェイ 2
3

インターネット（オプション）
BEMS「見える化監視盤」（オプション）
BACnetゲートウェイ

ネットワーク

運転状態出力45無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

運転中に出力される信号です。
全ての運転時に出力します。

異常出力

67

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

異常発生時に出力される信号です。
フィルタメンテナンスを除く全ての異常時に出力されます。

8無電圧パルス信号または無電圧レベル信号

外部運転入力935
給気ファン
運転状態出力 36

強制停止入力

携帯端末

遠方から機器の発停を行います。
パルス信号の場合は0.2～1.0秒のパルス入力で運転⇔停止。
レベル信号の場合は短絡で運転、開放で停止。

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

59

無電圧レベル信号（短絡：強制停止、開放：通常）

60

給気ファン運転時に出力される信号です。
運転モードに関係なくファン運転時に出力されます。

遠方から強制停止信号にて機器を停止します。
※強制停止中は制御スイッチ／外部運転入力からの発停は無効となります。

電気ヒーター H13
異常出力
H14

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

電気ヒーター過熱防止器作動時または交流電力調整器（サイリスタ）異常発生時に出力される信号です。

蒸気加湿器 KS6異常出力
KS7

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

蒸気加湿器異常発生時に出力される信号です。

41
外部加湿許可42出力

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

外部加湿器を使用する場合、この信号がON時外部加湿器の運転が可能です。

43
除霜運転出力オ
44
プ
ショ 除霜禁止入力 45ン
46無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

除霜運転時に出力される信号です。

51(54)
3線式外部運転入力 52(55)53(56)

無電圧レベル信号(+)
COM(+)

OFF信号
ON信号

DC24V有電圧パルス信号
または無電圧パルス信号

交互デフロスト時に使用し、短絡にて除霜運転を禁止（延長）します。
対となる機器の除霜運転出力を接続します。
遠方からの運転信号・停止信号にて機器を運転・停止します。
（入力仕様） DC24V 10mA～20mAまたは無電圧接点、
パルス信号入力（0.2～1秒）※ DC24V時の端子は51,52，53、無電圧時の端子は54,55，56
オプション仕様時は外部運転入力8,9はありません。

※ 外部入力のリレーには微小電流接点用をご使用ください。 その他入出力オプションも多数ご用意しておりますのでお問合せください。

23

■ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ（オプション）●特長（1） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイにより外調機をＢＡＣｎｅｔに接続できます。
（2） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ1台で最大100台の外調機が接続できます。
（3） 各種ＢＡＣｎｅｔ仕様に準拠。
（4） 発停・設定変更/参照からセンサ入力、運転/異常情報と多様なオブジェクトを標準装備。
（5） Ｗｅｂ接続にて簡単に外調機の登録、オブジェクトＰＶ（ＰｒｅｓｅｎｔＶａｌｕｅ）変更/参照が行えます。

●接続構成図（例）
RS485通信 1CH 空冷ＨＰ式外調機/空調機、空冷直膨式エアハン 最大100台

ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ
BACnet/IPＨＩＭ
RS485通信 2CH
グループ制御スイッチ

個別制御スイッチ

個別制御スイッチ

RS485通信 1CH 水冷ＨＰ式空調機、ファンコイルユニット 最大100台

ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ
RS485通信 2CH

RS485通信 2CH

グループ
制御スイッチグループ
制御スイッチ

●製品仕様
ＢＡＣｎｅｔ規格

対応オブジェクト
電気設備学会IEIEJ-P-0003:2000、IEIEJ-P-0003:2000
アデンダムａ、IEIEJ-G-0006:2006[B-BC]
ＡＮＳＩ/ＡＳＨＲＡＥ
Standard 135-2004[B-BC]、Standard 135-2001
ＩＳＯISO16484-5:2003(E)[B-BC]

サポートオブジェクト
タイプ番号01234513141915617208

名 称
Analog Input Object Type
Analog Output Object Type
Analog Value Object Type
Binary Input Object Type
Binary Output Object Type
Binary Value Object TypeMulti-state Input Object TypeMulti-state Output Object TypeMulti-state Value Object Type
Notification Class Object TypeCalendar Object Type
Schedule Object Type
TrendLog Object Type
Device Object Type

略称AI
AOAV
BIBO
BV
MIMO
MVNCCASCTL
DVObject‐Type名 称

備 考

通信ステータス
外調機との通信状態確認用ステータスBI
異常状態参照異常状態参照BI
異常発生時の自己診断コード参照
異常情報参照AI
発停操作/状態参照
BO/BI
動作状態変更/参照
MO/MI
モード設定変更/参照
モード設定（自動・冷房・暖房・送風）変更/参照
MO/MI
手元禁止設定変更/参照
手元禁止設定（制御スイッチ操作禁止・許可）変更/参照
温度設定（SC:10～42℃）変更/参照
温度設定変更/参照
AO/AI
湿度設定（30～80％）変更/参照※1
湿度設定変更/参照
AO/AI
圧縮機最大容量設定変更/参照
AO/AI 圧縮機最大容量設定変更/参照
吸込温度
外気温度/還気（室内）温度参照
AI
吸込湿度
外気湿度/還気（室内）湿度参照
AI
給気温度参照給気温度AI給気湿度参照
給気湿度
AI
運転状態（停止・冷房・暖房・送風・待機等）参照
運転情報参照AI
フィルタ点検状態参照
フィルタ点検状態参照
BI※1 露点温度設定（0～25℃）も可能です。
注） 制御スイッチとBACnetからの操作については、後設定有効となります。

24