電話自動通報応答装置
仕様書

―――

目次―――

概 要 ................................................................................................................................................... 2
１−１ 構 造 ........................................................................................................................................ 2
１−２ メッセージ内容 ........................................................................................................................ 2
１−３ 通 報 機 能 .............................................................................................................................. 4
１−３−１ 通 報 条 件 .................................................................................................................. 5
１−３−２ 通 報 間 隔 .................................................................................................................. 5
１−３−３ 通 報 回 数 .................................................................................................................. 5
１−３−４ 通 報 方 法 .................................................................................................................. 5
１−３−５ 通報タイムチャート ................................................................................................... 6
１−３−６ 通 報 完 了 .................................................................................................................. 7
１−４ 応 答 機 能 .............................................................................................................................. 7
１−５ メッセージモニター ............................................................................................................... 7
１−６ 動作カウント ............................................................................................................................ 7
１−７ 電気的特性 ................................................................................................................................ 8
１−７−１ 入 力 ............................................................................................................................ 8
１−７−２ 時 計 .............................................................................................................................. 8
１−７−３ 音声合成 ........................................................................................................................ 8
１−７−４ 設定・表示部 ................................................................................................................ 8１−８ 電話回線 ...................................................................................................................................... 9１−８−１ 使用回線 ........................................................................................................................ 9１−８−２ 通報................................................................................................................................. 9１−８−３ 絶 縁 抵 抗 .................................................................................................................. 9１−９ 使用環境 .................................................................................................................................... 9１−１０ 供 給 電 源 .......................................................................................................................... 9１−１１ 外形 , 寸法 ........................................................................................................................... 9１−１２ 入力コネクタ ...................................................................................................................... 10１−１２−１ ＣＮ１ 外水位 D サブ 25P ソケット........................................................... 10１−１２−２ ＣＮ２ 内水位 D サブ 25P ソケット........................................................... 11２． 画面仕様.............................................................................................................................................. 12２−１ 画面構成 .................................................................................................................................. 12２−２ 各画面説明 .............................................................................................................................. 13
２−２−１ 待機画面 ...................................................................................................................... 13
２−２−２ メニュー画面 .............................................................................................................. 13
２−２−３ システム設定画面...................................................................................................... 13２−２−４ 電話番号設定画面...................................................................................................... 14２−２−５ 通信設定画面 .............................................................................................................. 14
２−２−６ 警戒値設定画面 .......................................................................................................... 14
２−２−７ 通信テスト画面 .......................................................................................................... 15２−２−８ 通信テスト実行画面 ................................................................................................. 15
２−２−９ 音声テスト画面 .......................................................................................................... 15
２−２−１０ 履歴画面 .................................................................................................................. 16
１．

-1-１．

概 要
本装置は外部入力の状態が設定値 ( 警戒値 ) 以上又は以下になった場合、あらかじめ設定してあった連絡者 ( 管理者 ) に自動ダイヤル発信し、メッセージを通報するものです。
又、外部の人が本器を呼出した場合、入力の状態のメッセージを聞くことができます。
１−１

構 造
本装置は高さ 1５0mm , 幅 430mm , 奥行 270mm で、JIS ラックタイプとする。

１−２

メッセージ内容
メッセージは可変で入力の状態 ( 数値, 警戒状態, 解除状態 ) により内容が変わります。
メッセージは細分化されて音声合成用メモリー ( ROM ) 内に記憶され、メッセージの送出は、各メモリーの内容の組合せにより文章が構成されます。
メッセージの種類は下記の構成とします。

例１

外部からの呼出応答の場合
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は○○m○○cm です。
5 ) 3 )、4 )の動作を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）

例2

警戒１を超えた場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は警戒１水位○○m○○cm を超え○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は警戒１水位○○m○○cm を超え○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）-2-例３ 警戒 2 を超えた場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は警戒２水位○○m○○cm を超え○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は警戒２水位○○m○○cm を超え○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）
例４

警戒３を超えた場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は警戒３水位○○m○○cm を超え○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は警戒３水位○○m○○cm を超え○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）

例５

警戒値３を下回った場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は警戒３水位○○m○○cm を下回り○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は警戒３水位○○m○○cm を下回り○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）例６

警戒値２を下回った場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は警戒２水位○○m○○cm を下回り○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は警戒２水位○○m○○cm を下回り○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）-3-

例７ 警戒値１を下回った場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は警戒１水位○○m○○cm を下回り、○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は警戒１水位○○m○○cm を下回り、○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）
例８

解除値を下回った場合の通報
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいまの外水位は解除値水位○○m○○cm を下回り、○○m○○cm です。
4 ) ただいまの内水位は解除値水位○○m○○cm を下回り、○○m○○cm です。
5 ) 2 )、3 )、4 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）

例９ エラーが発生した場合の通報（ 約 3 秒間、故障信号、電圧低下信号を検出する）
1 ) ポンポンポンポン
2 ) こちらは○○ポンプ場です。
3 ) ただいま水位観測を中止しております。
4 ) 2 )、3 )を２回繰り返します。
6 ) 再度モニタする時は９を押してください。
（９を押された場合は、2 ）から繰り返されます。）（１５秒間何も何も押さなければ、回線が切断されます。）（途中で電話を切断しても、通報は終了となります。）
１−３

通 報 機 能アナログ量の入力（ BCD 又は電圧 ）が、警戒値に達した場合、及び、解除された場合に自動的に連絡者に通報します。
又、通報順位は警戒値に達したメッセージを優先して行ないます。
連絡者５局まで通報可能で、仮に最大５局とした場合、全５局に通報を完了するまで呼出しを行ない（ 連絡者１局当り、３回まで呼出しを行ないます。）、特定者のみに連絡されることがありません。
又、上記方法と 1 局のみ応答すれば終了する方法があり、設定により可能です。

-4-１−３−１

通 報 条 件1 ) 警戒値に達したときに通報。（ ３段階 ）2 ) 警戒値より下がったときに通報（ ４ 段階 ）3 ) エラー発生のときに通報（故障信号、電圧低下信号を約 3 秒間検出すると、エラー発生と判断する ）１−３−２

通 報 間 隔1 ) 通報時の呼出し時間
2 ) １サイクル中の他局呼出し間隔3 ) サイクル間隔

１−３−３25 秒
10 秒以内１ 分

通 報 回 数
3 回 ( 3 サイクル )( １＃確認もしくは、3 回呼出しで未通報のとき、通報完了とする。)

１−３−４

通 報 方 法1 ) 全通報先とも、同じメッセージを通報する。
2 ) 通報中に新たに通報項目が発生したとき、初めの通報先から再び、新たな通報項目を付加し、通報する。
3 ) 再通報を待っている間に通報項目が発生したとき、初めの通報先から新たな項目を通報し、再通報をまっていた通報局には再通報項目と新通報項目を通報する。

-5-１−３−５

通報タイムチャート1)

警戒・解除通報

警戒値 3
警戒値 2
警戒値 1
解除値

警戒通報 〃 〃1※

解除通報 〃 〃 通報解除

2 3

2 1

４

解除値を下回る事により、通報した警戒値の通報を解除する。
解除値が設定されていない場合は、設定されている警戒値の内、最も小さい警戒値を解除値としても判断に使用する。
3)

通 報 間 隔a. 全通報先 未連絡のとき

1 サイクル
1 回目

2 回目

A B C D E

A B C Dイロ ハ(5局)

3 回目

EA B C D

E

イロ ハ

通報開始

通報終了
イ.
ロ.
ハ.

他局間隔
呼出し時間
2 回目呼出し間隔-6-10 秒
25 秒
3 分

4)

通 報 方 法a.

通報中に新たな通報項目が発生したとき×1×1×1×1×1 ×2

A
通B
通C
未D
未E
通警1A×2×1.2

×1.2×2

BCDE

警210秒

10秒

通報開始

10秒
通報終了
×1 ：警 1 のメッセージ
×2 ：警 2〃×1.2：警 1 と警 2 のメッセージ

１−３−６

通 報 完 了1 ) 全局通報
再通報も含め指定された通報先すべてに通報された時点で通報を終わる。
2 ) 一局通報指定された通報先のどこか一局にメッセージが通報されれば通報は終わる。

１−４

応 答 機 能外部から本器を呼出すことにより応答し、入力の状態のメッセージを聞くことが出来ます。
応答メッセージは１−２項 , 例 1 , 例 3 のようになります。

１−５

メッセージモニター
入力データの表示指令で、その入力に対するメッセージをスピーカ―から出力します。

１−６

動作カウント
通報・応答の動作回数をメモリー内に記憶します。
動作回数は液晶表示器上に表示します。ただし、表示の際には内部キーを操作することによって可能になります。

-7-１−７ 電気的特性
１−７−１ 入 力
a . 入力条件○デジタル入力
1) 入 力 条 件2)
3)
4)
5)
6)

接点又はオープンコレクタ
BCD 4 桁 , サイン , Busy , EX , P
流 出 電 流2 mA 以下 ( ループ抵抗 100Ω以下 )耐圧
大地間 DC 500 V 1 分間
信号レベル
接点開「 0 」
接点閉「 1 」
レディ付デジタル入力
BUSY で「 1 」,「 0 」は設定による。
パリティ付デジタル入力
BCD 各桁1 ビット
偶 , 奇パリティ
設 定

１−７−２

時 計
1) 時 間 表 示
2) 閏年
3) 精度

24 時間表示ソフトにて機能あり
月差 ± 15 秒以内

１−７−３

音声合成
1 ) サンプリング数2 ) メッセージ時間
3) モード4) 音 声 出 力

6 K Hzmax
100秒
バイナリ・アドレス・モード
0.7 W ( インピーダンス 4Ω )１−７−４

設定・表示部1 ) 設定項目
a. 警戒値設定
b. 通報先ダイヤル番号設定
c. 時間設定
d. 基準値設定
e. 解除値設定-8-１−８ 電話回線
１−８−１ 使用回線
一般公衆回線
PB、DP の選択可能
１−８−２ 通報5 ヶ所、番号 10 桁登録
リダイヤル回数設定
１−８−３

１−９

１−１０

１−１１

絶 縁 抵 抗a. 電話機端子相互間
b. 電話機端子と AC 端子間

使用環境
a.
b.

温湿供 給 電 源
DC12V

度
度

5 MΩ ( DC250V メガ−)〃(〃)−10 ~ 45 ℃
30 ~ 85 % ( RH )

４A 以下

外形 , 寸法
外形は添付の外形図を参照願います。
寸 法
高 さ130 mm
幅430 mm
奥 行270 mm

-9-

１−１２

入力コネクタ１−１２−１ＣＮ１外水位

D サブ 25P ソケット

ピン番号

信号名

１（ＢＵＳＹ）

２

電圧低下

３Ｐ１００４Ｐ１

５２０００

６８０００

７２００８８００

９２０１０８０１１２１２８１３１４故障

１５Ｐ１０００

１６Ｐ１０

１７１０００

１８４０００１９１００２０４００

２１１０２２４０２３

１２４４２５GND- 10 -

１−１２−２ＣＮ２内水位

D サブ 25P ソケット

ピン番号

信号名

１（ＢＵＳＹ）

２

電圧低下

３Ｐ１００４Ｐ１

５２０００

６８０００

７２００

８８００

９２０

１０８０

１１２１２８１３１４

故障

１５Ｐ１０００

１６Ｐ１０

１７１０００１８４０００

１９１００２０４００２１１０２２４０２３１２４４２５

GND- 11 -

２．
２−１

画面仕様
画面構成

画面に誤って触れた場合の誤作動防止用画面です。

待機画面

メニュー

システム設定時刻や水位の補正値を設定する画面です。

電話番号設定通報先の電話番号を設定する画面です。

通信設定

回線の種類やリダイヤル回数を設定します。

警戒値-水位設定

内水位、外水位の警戒水位 3 点、解除値、判定時間を設定します。

通信テスト

実行画面
テスト通信を行います。

音声モニタ

現在の状態を音声でモニタします。

履歴表示

過去２０件の警報履歴を表示します。

- 12 -

２−２

各画面説明

２−２−１

待機画面
待機時の画面です。
画面に誤って触れた場合の誤動作防止用になっています。
左右のボタンを同時におすとメニュー画面へ移動します。

２−２−２

メニュー画面
メニュー画面です。
各ボタンを押すと、処理画面へ移動します。

２−２−３システム設定画面
時刻・補正値の設定画面です。
設定したい場所を選択し、数字ボタンを押して時刻を入力します。
補正値は[＋][−]を選択し、それぞれの値を入力します。
設定が完了したら、決定をおします。

- 13 -

２−２−４

電話番号設定画面
通報先電話番号の設定画面です。
通報先電話番号は 5 ヶ所まで登録できます。登録したい項目を選んで、数字ボタンで電話番号を入力します。
登録が完了したら、決定ボタンをおします。

２−２−５

通信設定画面通信の設定画面です。
リダイヤル回数を、数値ボタンで入力します。
（テンキー別表示）
通報の方法を、登録している電話番号全局に通報する場合は、全局を、一箇所でも正常通報が完了したら、通報動作を終了する場合は１局をおします。
登録が完了したら、決定ボタンをおします。

２−２−６

警戒値設定画面

監視する水位の情報の設定画面です。
各水位の解除値、警戒値１〜３、判定時間（分）を設定します。
登録が完了したら、決定ボタンをおします。

- 14 -

２−２−７

通信テスト画面
通信テストを行う画面です。
実行ボタンをおすと通信テストを開始します。

２−２−８

通信テスト実行画面
通信テストの実行画面です。
中止ボタンをおすと通信テストがキャンセルされます。

２−２−９

音声テスト画面
音声確認を行う画面です。
各ボタンを押すと、実際にその警報が発生した場合の通報案内と現在の水位が再生されます。

- 15 -

２−２−１０

履歴画面
履歴表示画面です。
過去に発生した警報履歴を 20 件まで表示します。
画面には４件表示されます。
前項、次項で表示を切替えます。
内水位、外水位の形状情報も表示されます。

- 16 -