低温送風用吹出口

誘引レジスター
2020年11月版

国際/国内特許・意匠 登録済

熱再誘引

低温送風で快適性向上、省エネ、省コストに貢献！

誘引レジスタ―

止防結露（1） 誘引レジスターは冷房時、過冷却除湿空気（13℃ 基準）を室内空気で誘引再熱、ドラフト感の少ない爽やかなドライエアーを供給、自然派快適空調に役立ちます。 暖房時も同様の効果を発揮します。
（2） 低温送風対応の結露防止設計で、水滴落下の心配がなく安心してご使用いただけます。
（3） 通常の16℃ 送風に比べ低温送風13℃効果は大で、風量30%減、送風動力40～45%減、または同一風量では能力増加により空調面積拡大や型番、台数削減ができ省エネ、省コストに大きく貢献します。
（4） 別の放射整流式 「環境エアビーム」 も併用でき、オフィスビル、学校、病院、店舗などの空調グレードアップを図ります。

1仕様表
1525355070

100ｍ３/ｈ160（130 ～ 190）

240（200 ～ 280）

320
（260 ～ 380）

480
（390 ～ 570）

640
（520 ～ 760）

960
（770 ～ 1150）

誘引混合風量（範囲） ｍ３/ｈ

210（170 ～ 250）

320
（260 ～ 380）420（340 ～ 500）

640
（520 ～ 760）

850
1280
（680 ～ 1020） （1030 ～ 1530）

29（19 ～ 41）

29（19 ～ 41）

19（13 ～ 26）

29（19 ～ 41）型番

標準風量（範囲）

静 圧

Ｐａ

吹出部開口率％86

冷房℃

13 ～ 16

暖房℃

38 ～ 42

冷房℃

16 ～ 19（室内誘引温度27℃ のとき）

暖房℃

35 ～ 39（室内誘引温度27℃ のとき）

34
（22 ～ 48）29
（19 ～ 41）8.5

12

給気入口温度

誘引混合温度質 量ｋｇ

4.5

6.55.07.0※ 上表は標準仕様です。 設計条件により都度お打合せいたします。
※ 使用下限風量は標準風量の50％です。

寸法表（ｍｍ）

ダクト接続穴 φ5189～2146170

Ａ－25（内寸法）

Ａ－20（開口寸法）

レジスター本体
Ａ

ダクト接続用アダプター
25（アジャスト代）
135（内寸法）

142（開口寸法）

15Ａ－30160

15羽根（固定式）

195～220型 番

1525

35

5070

100

Ａ2303305306307701230● 標準塗装色はピュアホワイト（K426） マンセルN9.5 近似色 半艶2

特長 ： 二重誘引構造方式（冷房例）
誘引ガイド
誘引ノズル

誘引
過冷却
除湿空気
（13℃ 基準）

給気

混合再熱

ドライエアー（約16℃ 吹出し）
室内空気（誘引比 75 ： 25）
給気誘引※ 二重構造により空気誘引量をより高めています。

イオン&オゾン発生器組込品
誘引レジスターにイオン＆オゾン発生器を組込み、イオンを大量放出し大気中の水分子と結合、みずたまイオンで塵埃を捕捉、空気清浄に大きな効果を発揮します。
オゾンはそのまま消臭除菌に役立ちます。
入力電圧+10.8～13.2V DC

発生種

マイナスイオン ＆ オゾン

消費電力0.6Ｗ

イオン発生量20Ｍｐｃｓ/ｃｃ

オゾン発生量1.0ｍｇ/ｈ※詳細はお問い合わせください。

結露テスト
JIS A4008 : 2008ファンコイルユニット規格の露付き試験結果
試験条件
周囲温度

乾球温度℃

27±1

湿球温度℃

24±0.5

相対湿度％

78℃

13給気温度※上記条件下において8時間の連続運転を行い、露の付着、滴下なし。
弊社環境試験室

3

取付要領
アルミテープ

１. ダクト接続
貴社ダクトにダクト接続用アダプターを取り付けてください。
ダクト接続用アダプターとダクトの接続部は隙間無きよう、アルミテープ等で固定してください。
※機器本体の支持は接続用アダプターまたは貴社ダクト側で行ってください。
※取付用のビスまたはアルミテープ等については貴社にてご用意願います。

ビスダクト接続用アダプター

２. 断熱
ダクト接続用アダプターはダクトと共に断熱を行ってください。

レジスター本体

支持

ダクト接続ボルト
断熱材

３. 本体取付け
レジスター本体を壁面開口部より差し込み、正面より接続ボルトを用いてダクト接続用アダプターと接続してください。
接続ボルトにより0～20mmの調整が可能です。
※開口面との隙間無きよう取付けてください。

ドライバー（軸長150mm以上）
調整代 20ｍｍ

水平設置時の取付例を示します。 詳細は取扱説明書をご参照ください。

端末分散空調/潜顕一括処理方式

高性能ファンコイルユニット‐α3
オフィス、ホテル客室、病院などに最適！
外還気等換制御用
混合チャンバー

加湿チャンバー（気化式、蒸気式）

空調
制御盤

誘引レジスターが活躍します！

ＯＡ（CO2制御） 外気ダクト直結400型まで機械室、外調機不要、省コスト！
還気吸込口
三方弁で冷暖フリー可！

高性能FCU （6列コイル搭載）
中温熱媒、大温度差Δｔ10Ｋ、低温送風13℃

詳細は別冊カタログをご覧ください4

製品の保証サービスについて当社は製品の開発、向上に努め十分にご満足いただけるよう努力をしております。
当社より納入いたします製品はすべて当社検査規格に合格したものですが、万一当社の責に基づく故障が生じました
ときは、次のとおり保証サービスをいたします。
１. 正常な取り扱いにおいて、当社製造上の責任により故障を生じたときは、納入日より満一カ年無償にて修理または部品等の取替えをいたします。
２. 故障の原因が、製品の保管、移動、施工および使用の誤り等に起因するとき、または当社に申し出なく補修されたものについては、無償補修の責任を負いません。
３. 天災、火災、盗難等不測の事故および当社製作品以外のご支給品、ご指定品による故障や瑕疵については責任範囲外とさせていただきます。
４. 輸送途中の事故あるときは、貴方着荷後直ちにその旨をご通知ください。さっそく、事情の調査、現品検査をした後、状況により手直しまたは良品との交換補充をいたします。
この場合、製品の移動または施工後にご通知いただきますと、事情の判明に困難を生じますので必ず着荷姿のまま、保管の上ご通知ください。

社 〒540‐0005 大阪市中央区上本町西5丁目3番5号（上六Fビル）…………… TEL(050)3733‐9400（代） FAX(06)6764‐6163

本東 京 営 業 本 部 〒100‐0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号（新大手町ビル）………… TEL(050)3784‐2633（代） FAX(03)3275‐3207
大 阪 営 業 本 部 〒542‐0062 大阪市中央区上本町西5丁目3番5号（上六Ｆビル）…………… TEL(050)3733‐9401（代） FAX(06)6764‐6033
名古屋営業本部 〒450‐6427 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号（大名古屋ビルヂング） TEL(050)3784‐2630（代） FAX(052)562‐5011
福岡支店 〒812‐0011 福岡市博多区博多駅前1丁目4番1号（博多駅前第一生命ビル） TEL(050)3784‐2620（代） FAX(092)474‐0595

広島支店 〒732‐0827 広島市南区稲荷町4番1号（広島稲荷町NKビル） ……………… TEL(050)3648‐9929（代） FAX(082)262‐5178

仙台

支店 〒980‐0021 仙台市青葉区中央3丁目2番1号（青葉通プラザ）……………… TEL(050)3784‐2626（代） FAX(022)261‐1563

札 幌 営 業 所 〒065‐0024 札幌市東区北24条東16丁目1番6号（正栄ビル）……………… TEL(050)3648‐2291（代） FAX(011)207‐3555
金 沢 営 業 所 〒920‐0031 金沢市広岡1丁目1番35号（金沢第2ビル） …………………… TEL(050)3648‐5695（代） FAX(076)233‐5233
八 尾 製 作 所 〒581‐0071 大阪府八尾市北久宝寺2丁目2番7号 ………………………… TEL(050)3733‐9120（代） FAX(072)922‐5691
高 井 田 工 場 〒577‐0053 大阪府東大阪市高井田21番24号……………………………… TEL(050)3486‐1182（代） FAX(06)6782‐1350
河 芸 製 作 所 〒510‐0303 三重県津市河芸町東千里991番地 …………………………… TEL(050)3784‐1930（代） FAX(059)245‐6451

www.kimukoh.co.jp
本カタログは製品改良のために変更することがありますのでご了承ください。
2020年11月第2版発行 (C) 2016-2020 KIMURA KOHKI Co.,Ltd. 禁転載

2020/11 IRE‐2