Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4

第二節 外皮性能
1. 適用範囲
この計算は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分における外皮の平均熱貫流率及び平均日射熱取得率の計算に適用する。

2. 引用規格JIS A4706:2015

サッシ

JIS A4710:2015

建具の断熱性試験方法

JIS A2102-1:2015 窓及びドアの熱性能－熱貫流率の計算－第 1 部:一般

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号

意味

単位

𝐴

外皮の部位の面積

m2

𝐴′
𝐴𝐴

標準住戸における外皮の部位の面積
床面積の合計

m2
m2

𝐴𝐴′
𝐴𝐸𝐹

標準住戸における床面積の合計
土間床等の面積

m2
m2

𝐴𝑒𝑛𝑣
𝐴′𝑒𝑛𝑣

外皮の部位の面積の合計
標準住戸における外皮の部位の面積の合計

m2
m2

𝐻
𝐿

外皮の部位の温度差係数, 熱橋等の温度差係数
熱橋等の長さ－m

𝑚𝐶𝑚𝐻

単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量
単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量

W/(W/m2)
W/(W/m2)𝑞
𝑄′

単位温度差当たりの外皮熱損失量
熱損失係数（換気による熱損失を含まない）

W/K
W/m2K

𝑟𝑒𝑛𝑣
𝑈

床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比
外皮の部位の熱貫流率

－
W/m2K

𝑈𝐴
𝜂

外皮平均熱貫流率
日射熱取得率

W/m2K
－

𝜂𝐴
𝜇

平均日射熱取得率
日射取得係数%－

3-2-1

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4
記号
𝜈
𝛹

意味

単位

外皮の部位の方位係数
熱橋等の線熱貫流率－
W/mK

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 記号及び単位
添え字

意味

𝑏𝑎𝑠𝑒

基礎

𝐶
𝑑𝑜𝑜𝑟

冷房期
ドア

𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐻

床
暖房期

𝐼𝐹
𝑁𝐸

床断熱した床
北東

𝑁𝑊
𝑂𝑆

北西
外気

𝑝𝑟𝑚
𝐼𝑆

土間床等の外周部
床下

𝑟𝑜𝑜𝑓
𝑆𝐸

屋根又は天井
南東

𝑆𝑊
𝑤𝑎𝑙𝑙

南西
壁

𝑤𝑛𝑑

窓

5. 熱損失係数（換気による熱損失を含まない）
熱損失係数（換気による熱損失を含まない）𝑄′ は式(1)により表される。
𝑄′ = 𝑈𝐴 ×𝑟𝑒𝑛𝑣

(1)

ここで、
𝑄′

：熱損失係数（換気による熱損失を含まない）(W/m2K)

𝑈𝐴：外皮平均熱貫流率(W/m2K)

𝑟𝑒𝑛𝑣：床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比である。

6. 日射取得係数
暖房期の日射取得係数𝜇𝐻 及び冷房期の日射取得係数𝜇𝐶 は式(2)及び式(3)により表される。
𝜇𝐻 =

𝜂𝐴,𝐻
×𝑟
100 𝑒𝑛𝑣

3-2-2

(2)

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4

𝜇𝐶 =

𝜂𝐴,𝐶
×𝑟
100 𝑒𝑛𝑣

(3)

ここで、
𝜇𝐻

：暖房期の日射取得係数(-)

𝜇𝐶：冷房期の日射取得係数(-)

𝜂𝐴,𝐻：暖房期の平均日射熱取得率(%)

𝜂𝐴,𝐶：冷房期の平均日射熱取得率(%)

𝑟𝑒𝑛𝑣：床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比である。

7. 外皮平均熱貫流率並びに暖房期及び冷房期の平均日射熱取得率
外皮平均熱貫流率、暖房期及び冷房期の平均日射熱取得率、並びに床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比は、「8.当該住戸の外皮の部位の面積等を用いて外皮性能を評価する方法」と「9.当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法」のいずれかにより計算した値とする。

8. 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いて外皮性能を評価する方法
8.1 外皮平均熱貫流率
外皮平均熱貫流率𝑈𝐴 は式(4)により算出し、100 分の 1 未満の端数を切り上げた小数第二位までの値とする。
𝑈𝐴 = (∑(𝐴𝑖 ×𝑈𝑖 ×𝐻𝑖 ) + ∑(𝐿𝑗 ×𝛹𝑗 ×𝐻𝑗 ))⁄𝐴𝑒𝑛𝑣
𝑖

(4)

𝑖

ここで、
𝐴𝑖

：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の面積（m2）𝑈𝑖：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の熱貫流率（W/m2K）

𝐻𝑖：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の温度差係数

𝐿𝑗：熱橋等（熱橋及び土間床等の外周部）𝑗の長さ（m）

𝛹𝑗：熱橋等（熱橋及び土間床等の外周部）𝑗の線熱貫流率（W/mK）

𝐻𝑗：熱橋等（熱橋及び土間床等の外周部）𝑗の温度差係数

𝐴𝑒𝑛𝑣：外皮の部位の面積の合計（m2）である。
8.2 暖房期の平均日射熱取得率及び冷房期の平均日射熱取得率
暖房期の平均日射熱取得率𝜂𝐴,𝐻 は、式(5)により計算された値の 10 分の 1 未満の端数を切り下げ、小数第一位までの値とする。冷房期の平均日射熱取得率𝜂𝐴,𝐶 は、式(6)により計算された値の 10 分の 1 未満の端数を切り上げ、小数第一位までの値とする。

3-2-3

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4

𝜂𝐴,𝐻 = ∑(𝐴𝑖 𝜂𝐻,𝑖 𝜈𝐻,𝑖 )⁄𝐴𝑒𝑛𝑣 ×100

(5)𝑖

𝜂𝐴,𝐶 = ∑(𝐴𝑖 𝜂𝐶,𝑖 𝜈𝐶,𝑖 )⁄𝐴𝑒𝑛𝑣 ×100

(6)

𝑖

ここで、
𝐴𝑖

：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の面積（m2）𝜂𝐻,𝑖：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の暖房期の日射熱取得率

𝜂𝐶,𝑖：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の冷房期の日射熱取得率

𝜈𝐻,𝑖：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の暖房期の方位係数

𝜈𝐶,𝑖：外皮の部位（一般部位又は開口部）𝑖の冷房期の方位係数

𝐴𝑒𝑛𝑣：外皮の部位の面積の合計（m2）である。
8.3 床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比
床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比𝑟𝑒𝑛𝑣 は式(7)により表される。
𝑟𝑒𝑛𝑣 =

𝐴𝑒𝑛𝑣
𝐴𝐴

(7)

ここで、
𝐴𝑒𝑛𝑣

：外皮の部位の面積の合計(m2)𝐴𝐴：（当該住戸の）床面積の合計(m2)である。
外皮の部位の面積の合計𝐴𝑒𝑛𝑣 は、式(8)により表される。
𝐴𝑒𝑛𝑣 = ∑ 𝐴𝑖 + ∑ 𝐴𝐸𝐹,𝑘
𝑖

(8)

𝑘

ここで、
𝐴𝐸𝐹,𝑘

：（当該住戸の）土間床等𝑘の面積（m2）である。
8.4 外皮の部位の面積及び熱橋等の長さ等
当該住戸における床面積の合計、外皮の部位の面積及び熱橋等の長さは、付録 A に定める方法により求めた値とする。
8.5 外皮の部位及び熱橋等の温度差係数
当該住戸における外皮の部位及び熱橋等の温度差係数は、付録 B に定める方法により求めた値とする。
8.6 外皮の部位の方位係数
当該住戸における外皮の部位の方位係数は、付録 C に定める方法により求めた値とする。

3-2-4

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.48.7 外皮の部位の熱貫流率及び熱橋等の線熱貫流率
当該住戸における外皮の部位の熱貫流率及び熱橋等の線熱貫流率は、第 3 章第 3 節「熱貫流率及び線熱貫流率」により計算した値とする。
8.8 外皮の部位の日射熱取得率
当該住戸における外皮の部位の日射熱取得率は、第 3 章第 4 節「日射熱取得率」により計算した値とする。

9. 当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法
9.1 適用範囲
本方法は一戸建ての住宅で木造の単位住戸に適用する。
9.2 外皮平均熱貫流率
外皮平均熱貫流率𝑈𝐴 は式(9a)及び式(9b)により算出し、100 分の 1 未満の端数を切り上げた小数第二位までの値とする。
𝑈𝐴 =

𝑞
𝐴′𝑒𝑛𝑣

(9a)

𝑞 = 𝐴′𝑟𝑜𝑜𝑓 ×𝐻𝑟𝑜𝑜𝑓 ×𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓+(𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝐸 )×𝐻𝑤𝑎𝑙𝑙 ×𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙+(𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 )×𝐻𝑑𝑜𝑜𝑟 ×𝑈𝑑𝑜𝑜𝑟+(𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 )×𝐻𝑤𝑛𝑑 ×𝑈𝑤𝑛𝑑+𝐴′𝐼𝐹 ×𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 ×𝑈𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(9b)+ ((𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝐸 )×𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑂𝑆 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆 ×𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆 ) ×𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒+ ((𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑆𝑊 + 𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑁𝑊 + 𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑁𝐸 + 𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑆𝐸 )×𝐻𝑝𝑟𝑚,𝑂𝑆 + 𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝐼𝑆 ×𝐻𝑝𝑟𝑚,𝐼𝑆 ) ×𝛹𝑝𝑟𝑚
ここで、𝑞：単位温度差当たりの外皮熱損失量(W/K)

𝐴′𝑒𝑛𝑣：標準住戸における外皮の部位の面積の合計（m2）𝐴′𝑟𝑜𝑜𝑓：標準住戸における屋根又は天井の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝑊 ：標準住戸における南西に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ：標準住戸における南西に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ：標準住戸における北東に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊：標準住戸における南西に面した窓の面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面した窓の面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した窓の面積（m2）

3-2-5Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した窓の面積（m2）𝐴′𝐼𝐹：標準住戸における床断熱した床の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝑊 ：標準住戸における南西に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆：標準住戸における床下に面した基礎の面積（m2）𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑆𝑊：標準住戸における南西に面した土間床等の外周部の長さ（m）

𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑁𝑊：標準住戸における北西に面した土間床等の外周部の長さ（m）

𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した土間床等の外周部の長さ（m）

𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した土間床等の外周部の長さ（m）

𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝐼𝑆：標準住戸における床下に面した土間床等の外周部の長さ（m）

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑓：屋根又は天井の温度差係数(-)

𝐻𝑤𝑎𝑙𝑙：壁の温度差係数(-)

𝐻𝑑𝑜𝑜𝑟：ドアの温度差係数(-)

𝐻𝑤𝑛𝑑：窓の温度差係数(-)

𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟：床の温度差係数(-)

𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑂𝑆：外気に面した基礎の温度差係数(-)

𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆：床下に面した基礎の温度差係数(-)

𝐻𝑝𝑟𝑚,𝑂𝑆：外気に面した土間床等の周辺部の温度差係数(-)

𝐻𝑝𝑟𝑚,𝐼𝑆：床下に面した土間床等の周辺部の温度差係数(-)

𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓：屋根又は天井の熱貫流率(W/m2K)

𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙：壁の熱貫流率(W/m2K)

𝑈𝑑𝑜𝑜𝑟：ドアの熱貫流率(W/m2K)

𝑈𝑤𝑛𝑑：窓の熱貫流率(W/m2K)

𝑈𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟：床の熱貫流率(W/m2K)

𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒：基礎の熱貫流率(W/m2K)

𝛹𝑝𝑟𝑚：土間床等の外周部の線熱貫流率(W/mK)である。
9.3 暖房期の平均日射熱取得率及び冷房期の平均日射熱取得率
暖房期の平均日射熱取得率𝜂𝐴,𝐻 は、式(10a)及び式(10b)により計算された値の 10 分の 1 未満の端数を切り下げ、小数第一位までの値とする。冷房期の平均日射熱取得率𝜂𝐴,𝐶 は、式(11a)及び式(11b)により計算された値の 10 分の 1 未満の端数を切り上げ、小数第一位までの値とする。
𝜂𝐴,𝐻 = ∑ 𝑚𝐻 ⁄𝐴′𝑒𝑛𝑣 ×100
𝑖

3-2-6

(10a)

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4𝑚𝐻 = 𝐴′𝑟𝑜𝑜𝑓 ×𝜈𝐻,𝑡𝑜𝑝 ×𝜂𝐻,𝑟𝑜𝑜𝑓+(𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝑊 ×𝜈𝐻,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝑊 ×𝜈𝐻,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝐸 ×𝜈𝐻,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝐸 ×𝜈𝐻,𝑆𝐸 )×𝜂𝐻,𝑤𝑎𝑙𝑙+𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ×𝜈𝐻,𝑆𝑊 ×𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ×𝜈𝐻,𝑁𝑊 ×𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊+𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ×𝜈𝐻,𝑁𝐸 ×𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 ×𝜈𝐻,𝑆𝐸 ×𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸(10b)+𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ×𝜈𝐻,𝑆𝑊 ×𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ×𝜈𝐻,𝑁𝑊 ×𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊+𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ×𝜈𝐻,𝑁𝐸 ×𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 ×𝜈𝐻,𝑆𝐸 ×𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸+(𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝑊 ×𝜈𝐻,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝑊 ×𝜈𝐻,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝐸 ×𝜈𝐻,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝐸 ×𝜈𝐻,𝑆𝐸 )×𝜂𝐻,𝑏𝑎𝑠𝑒
𝜂𝐴,𝐶 = ∑ 𝑚𝐶 ⁄𝐴𝑒𝑛𝑣 ×100

(11a)

𝑖

𝑚𝐶 = 𝐴′𝑟𝑜𝑜𝑓 ×𝜈𝐶,𝑡𝑜𝑝 ×𝜂𝐶,𝑟𝑜𝑜𝑓+(𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝑊 ×𝜈𝐶,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝑊 ×𝜈𝐶,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝐸 ×𝜈𝐶,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝐸 ×𝜈𝐶,𝑆𝐸 )×𝜂𝐶,𝑤𝑎𝑙𝑙+𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ×𝜈𝐶,𝑆𝑊 ×𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ×𝜈𝐶,𝑁𝑊 ×𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊+𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ×𝜈𝐶,𝑁𝐸 ×𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 ×𝜈𝐶,𝑆𝐸 ×𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸+𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ×𝜈𝐶,𝑆𝑊 ×𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ×𝜈𝐶,𝑁𝑊 ×𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊+𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ×𝜈𝐶,𝑁𝐸 ×𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 ×𝜈𝐶,𝑆𝐸 ×𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸+(𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝑊 ×𝜈𝐶,𝑆𝑊 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝑊 ×𝜈𝐶,𝑁𝑊 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝐸 ×𝜈𝐶,𝑁𝐸 + 𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝐸 ×𝜈𝐶,𝑆𝐸 )×𝜂𝐶,𝑏𝑎𝑠𝑒
ここで、𝑚𝐻：単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量（W/(W/m2)）

𝑚𝐶：単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（W/(W/m2)）

𝐴′𝑒𝑛𝑣：標準住戸における外皮の部位の面積の合計（m2）𝐴′𝑟𝑜𝑜𝑓：標準住戸における屋根又は天井の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝑊 ：標準住戸における南西に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した壁の面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ：標準住戸における南西に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ：標準住戸における北東に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面したドアの面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊：標準住戸における南西に面した窓の面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面した窓の面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した窓の面積（m2）𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した窓の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝑊 ：標準住戸における南西に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝑊 ：標準住戸における北西に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝐸：標準住戸における北東に面した基礎の面積（m2）𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝐸：標準住戸における南東に面した基礎の面積（m2）𝜈𝐻,𝑡𝑜𝑝：上面に面した外皮の部位の暖房期の方位係数

𝜈𝐻,𝑆𝑊：南西に面した外皮の部位の暖房期の方位係数

3-2-7

(11b)

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4
𝜈𝐻,𝑁𝑊：北西に面した外皮の部位の暖房期の方位係数

𝜈𝐻,𝑁𝐸：北東に面した外皮の部位の暖房期の方位係数

𝜈𝐻,𝑆𝐸：南東に面した外皮の部位の暖房期の方位係数

𝜈𝐶,𝑟𝑜𝑜𝑓

：下面に面した外皮の部位の冷房期の方位係数

𝜈𝐶,𝑆𝑊：南西に面した外皮の部位の冷房期の方位係数

𝜈𝐶,𝑁𝑊：北西に面した外皮の部位の冷房期の方位係数

𝜈𝐶,𝑁𝐸：北東に面した外皮の部位の冷房期の方位係数

𝜈𝐶,𝑆𝐸：南東に面した外皮の部位の冷房期の方位係数

𝜂𝐻,𝑟𝑜𝑜𝑓：屋根又は天井の暖房期の日射熱取得率

𝜂𝐻,𝑤𝑎𝑙𝑙：壁の暖房期の日射熱取得率

𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ：南西に面したドアの暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ：北西に面したドアの暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ：北東に面したドアの暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 ：南東に面したドアの暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ：南西に面した窓の暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ：北西に面した窓の暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ：北東に面した窓の暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 ：南東に面した窓の暖房期の日射熱取得率
𝜂𝐻,𝑏𝑎𝑠𝑒：基礎の暖房期の日射熱取得率

𝜂𝐶,𝑟𝑜𝑜𝑓：屋根又は天井の冷房期の日射熱取得率

𝜂𝐶,𝑤𝑎𝑙𝑙：壁の冷房期の日射熱取得率

𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ：南西に面したドアの冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ：北西に面したドアの冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ：北東に面したドアの冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 ：南東に面したドアの冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ：南西に面した窓の冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ：北西に面した窓の冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ：北東に面した窓の冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 ：南東に面した窓の冷房期の日射熱取得率
𝜂𝐶,𝑏𝑎𝑠𝑒：基礎の冷房期の日射熱取得率である。
9.4 床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比
床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比𝑟𝑒𝑛𝑣 は式(12)により表される。
𝑟𝑒𝑛𝑣 =

𝐴′𝑒𝑛𝑣
𝐴𝐴′

ここで、
𝐴′𝑒𝑛𝑣

：標準住戸における外皮の部位の面積の合計(m2)𝐴𝐴′：標準住戸における床面積の合計(m2)

3-2-8

(12)

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4である。
9.5 標準住戸における外皮の部位の面積及び土間床等の外周部の長さ等
標準住戸における外皮の部位の面積の合計、床面積の合計、屋根又は天井の面積、壁の面積、ドアの面
積、窓の面積、床断熱した床の面積、基礎の面積、土間床等の外周部の長さは表 3 に示す値とする。
当該住戸の断熱構造とする部位が床と土間床等の外周部の基礎のいずれにも該当する場合は、表 3 の標
準住戸における部位の面積及び土間床等の外周部の長さ等の値について、当該住戸の断熱構造とする部位が床である場合の値と当該住戸の断熱構造とする部位が土間床等の外周部の基礎である場合の値の両方の値を式(9a)及び式(9b)で表される外皮平均熱貫流率の計算に適用し、外皮平均熱貫流率の値が大きい方の場合を採用することとする。
表 3 標準住戸における部位の面積及び長さ等
標準住戸における部位の面積及び土間床等の外周部の長さ等

外皮の部位の面積の合計
床面積の合計屋根又は天井の面積
南西に面した壁の面積
北西に面した壁の面積
北東に面した壁の面積
南東に面した壁の面積
南西に面したドアの面積
北西に面したドアの面積
北東に面したドアの面積
南東に面したドアの面積
南西に面した窓の面積
北西に面した窓の面積
北東に面した窓の面積
南東に面した窓の面積床断熱した床の面積
南西に面した基礎の面積
北西に面した基礎の面積
北東に面した基礎の面積
南東に面した基礎の面積
床下に面した基礎の面積
南西に面した土間床等の外周部の長さ北西に面した土間床等の外周部の長さ北東に面した土間床等の外周部の長さ南東に面した土間床等の外周部の長さ
床下に面した土間床等の外周部の長さ

記号

単位

当該住戸の
断熱構造とする部位が床である場合※当該住戸の断熱構造とする部位が土間床等の外周部の基礎である場合

𝐴′𝑒𝑛𝑣

m2

266.10276.71𝐴𝐴′
𝐴′𝑟𝑜𝑜𝑓𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝑊
𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝑊
𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑁𝐸
𝐴′𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑆𝐸
𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊
𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊
𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸𝐴′𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊
𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊
𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸
𝐴′𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸𝐴′𝐼𝐹
𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝑊
𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝑊
𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑁𝐸
𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑆𝐸𝐴′𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆
𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑆𝑊
𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑁𝑊
𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑁𝐸
𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝑆𝐸
𝐿′𝑝𝑟𝑚,𝐼𝑆

2

m
m2

90.0
50.85

m2
m2

30.47
22.37

m2
m2

47.92
22.28

m2
m2

0.0
1.89

m2
m2

1.62
0.0

m2
m2

22.70
2.38

m2
m2

3.63
4.37

m2
m2

45.05
0.00

0.00
5.31

m2
m2

1.24
1.16

2.40
5.31

m2
m2

0.00
2.39

2.40
0.00

m
m

0.00
3.64

10.61
4.79

m
m

3.19
0.00

10.61
4.79

m

6.83

0.00

※ただし、「断熱構造とする部位がすべて床であることの」の判断において、以下の土間床部分は除くことができる。
・玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
・断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分

3-2-9

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4
9.6 外皮の部位及び土間床等の周辺部の温度差係数
式(9b)における温度差係数は表 4 に示す値とする。
表 4 式(9b)における温度差係数
意味

記号

値

屋根又は天井の温度差係数
壁の温度差係数

𝐻𝑟𝑜𝑜𝑓
𝐻𝑤𝑎𝑙𝑙

1.0
1.0

ドアの温度差係数
窓の温度差係数

𝐻𝑑𝑜𝑜𝑟
𝐻𝑤𝑛𝑑

1.0
1.0

床の温度差係数
外気に面した基礎の温度差係数

𝐻𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑂𝑆0.7
1.0

床下に面した基礎の温度差係数
外気に面した土間床等の外周部の温度差係数

𝐻𝑏𝑎𝑠𝑒,𝐼𝑆
𝐻𝑝𝑟𝑚,𝑂𝑆0.7
1.0

床下に面した土間床等の外周部の温度差係数

𝐻𝑝𝑟𝑚,𝐼𝑆

0.7

9.7 外皮の部位の方位係数
標準住戸における外皮の部位の方位係数は、付録 C に定める方法により求めた値とする。
9.8 外皮の部位の熱貫流率及び土間床等の周辺部の線熱貫流率
9.8.1 屋根又は天井の熱貫流率 (𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓 )当該住戸の屋根及び天井の熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の熱貫流率の値とする。
9.8.2 壁の熱貫流率(𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙 )当該住戸の壁の熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の熱貫流率の値とする。
9.8.3 ドアの熱貫流率(𝑈𝑑𝑜𝑜𝑟 )当該住戸のドアの熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の熱貫流率の値とする。
9.8.4 窓の熱貫流率(𝑈𝑤𝑛𝑑 )当該住戸の窓の熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の熱貫流率の値とする。ただし、窓の面積（当該窓が二以上の場合においては、その合計の面積。）が単位住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除くことができる。
9.8.5 床の熱貫流率(𝑈𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 )当該住戸の床の熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の熱貫流率の値とする。ただし、浴室下部は断熱措置がとられていることを条件として除くことができる。
9.8.6 基礎の熱貫流率(𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒 )当該住戸の基礎の熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の熱貫流率の値とする。ただし、玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床等の外周部の基礎は除くことができる。
3-2-10Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.49.8.7 土間床等の外周部の線熱貫流率(𝛹𝑝𝑟𝑚 )当該住戸の土間床等の外周部の線熱貫流率の値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、線熱貫流率に温度差係数を乗じた値が最も大きい部位の線熱貫流率の値とする。ただし、玄関、勝手口その他
これらに類する部分における土間床等の外周部は除くことができる。
9.9 外皮の部位の日射熱取得率
9.9.1 屋根又は天井の日射熱取得率(𝜂𝐻,𝑟𝑜𝑜𝑓 ・𝜂𝐶,𝑟𝑜𝑜𝑓 )屋根又は天井の暖房期の日射熱取得率𝜂𝐻,𝑟𝑜𝑜𝑓 及び屋根又は天井の冷房期の日射熱取得率𝜂𝐶,𝑟𝑜𝑜𝑓 は、屋根又は天井の熱貫流率𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓 を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。その際、暖房期の取得日射量補正係数𝑓𝐻 及び冷房期の取得日射量補正係数𝑓𝐶 は1.0とする。
9.9.2 壁の日射熱取得率(𝜂𝐻,𝑤𝑎𝑙𝑙 ・𝜂𝐶,𝑤𝑎𝑙𝑙 )壁の暖房期の日射熱取得率𝜂𝐻,𝑤𝑎𝑙𝑙 及び壁の冷房期の日射熱取得率𝜂𝐶,𝑤𝑎𝑙𝑙 は、壁の熱貫流率𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙 を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。その際、暖房期の取得日射量補正係数𝑓𝐻 及び冷房期の取得日射量補正係数𝑓𝐶 は1.0とする。
9.9.3 ドアの日射熱取得率① ドアの暖房期の日射熱取得率(𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 )大部分がガラスで構成されない開口部の場合、ドアの 暖房期の日射熱取得率𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 は、ドアの熱貫流率𝑈𝑑𝑜𝑜𝑟 を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。その際、暖房期の取得日射量補正係数𝑓𝐻 は1.0とする。
大 部 分 が ガ ラ ス で 構 成 さ れ る 開 口 部 の 場 合 、 ド ア の 暖 房 期 の 日 射 熱 取 得 率 𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ・ 𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ・𝜂𝐻,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 は、当該住戸のドアの垂直面日射熱取得率を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も小さい部位の垂直面日射熱取得率の値とする。その際、暖房期の取得日射量補正係数𝑓𝐻 は、ガラス区分
は 7、𝑙1 = 0、𝑙2 = 1⁄0.3として、地域の区分に応じて、南西、北西、北東及び南東の値を第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算する。
大部分がガラスで構成されない開口部と大部分がガラスで構成される開口部が混在する場合は、大部分がガラスで構成されない開口部として扱う。
② ドアの冷房期の日射熱取得率(𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 )大部分がガラスで構成されない開口部の場合、ドアの 冷房期の日射熱取得率𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 は、ドアの熱貫流率𝑈𝑑𝑜𝑜𝑟 を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。その際、冷房期の取得日射量補正係数𝑓𝐶 は 1.0 とする。
大 部 分 が ガ ラ ス で 構 成 さ れ る 開 口 部 の 場 合 、 ド ア の 冷 房 期 の 日 射 熱 取 得 率 𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝑊 ・ 𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝑊 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑁𝐸 ・𝜂𝐶,𝑑𝑜𝑜𝑟,𝑆𝐸 は、当該住戸のドアの垂直面日射熱取得率を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も大きい部位の垂直面日射熱取得率の値とする。その際、冷房期の取得日射量補正係数𝑓𝐶 は、ガラス区分
は１、開口部の上部に日除けが設置されていない場合として、地域の区分に応じて、南西、北西、北東及び南
東の値を第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算する。
大部分がガラスで構成されない開口部と大部分がガラスで構成される開口部が混在する場合は、大部分が3-2-11

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4ガラスで構成される開口部として扱う。
9.9.4 窓の日射熱取得率① 窓の暖房期の日射熱取得率(𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ・𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ・𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ・𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 )窓の暖房期の日射熱取得率𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ・𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ・𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ・𝜂𝐻,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 は、当該住戸の窓の垂直面日射熱取得率を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も小さい部位の垂直面日射熱取得率の値とする。その際、暖房期の取得日射量補正係数𝑓𝐻 は、当該住戸で最も小さい値を用いるか、又は、ガラス区分を 7、𝑙1 = 0、
𝑙2 = 1⁄0.3として、地域の区分に応じて、南西、北西、北東及び南東の値を第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。ただし、窓の面積（当該窓が二以上の場合においては、その合計の面積。）が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除くことができる。
② 窓の冷房期の日射熱取得率(𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ・𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ・𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ・𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 )窓の冷房期の日射熱取得率𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝑊 ・𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝑊 ・𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑁𝐸 ・𝜂𝐶,𝑤𝑛𝑑,𝑆𝐸 は、当該住戸の窓の垂直面日射熱取得率を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。各部位で複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も大きい部位の垂直面日射熱取得率の値とする。その際、冷房期の取得日射量補正係数𝑓𝐶 は、当該住戸で最も大きい値を用いるか、又は、ガラス区分を１、開口部の上部に日除けが設置されていない場合として、地域の区分に応じて、南西、北西、北東及び南東の値を第 3
章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。ただし、窓の面積（当該窓が二以上の場
合においては、その合計の面積。）が単位住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除くことができる。
9.9.5 基礎の日射熱取得率(𝜂𝐻,𝑏𝑎𝑠𝑒 ・𝜂𝐶,𝑏𝑎𝑠𝑒 )基礎の暖房期の日射熱取得率𝜂𝐻,𝑏𝑎𝑠𝑒 及び基礎の冷房期の日射熱取得率𝜂𝐶,𝑏𝑎𝑠𝑒 は、基礎の熱貫流率𝑈𝑏𝑎𝑠𝑒
を用いて第 3 章第 4 節「外皮の日射熱取得」に定める方法により計算した値とする。その際、暖房期の取得日
射量補正係数𝑓𝐻 及び冷房期の取得日射量補正係数𝑓𝐶 は1.0とする。

3-2-12

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4

付録 A 外皮の部位の面積及び熱橋等の長さ等外皮の部位の面積及び熱橋等の長さ等は、本付録に示す方法に則って算出するものとする。
A.1 一般部位の面積
A.1.1 水平方向の寸法の算出
面積を算出するための一般部位の水平方向の寸法は、原則として熱的境界となる部位の壁心間の寸法とする。ただし、所管行政庁によっては壁心の考え方について中心線によらない場合があるため、この場合は当該所管行政庁における建築基準法の床面積算出の考え方に従う。なお、壁面からの突出が 500 mm 未満の腰出窓の場合は突出していないものとして扱ってよい。
A.1.2 垂直方向の寸法の算出
面積を算出するための一般部位の垂直方向の寸法は、表 1 に定めるとおり、熱的境界となる部位の見付けの寸法を原則とする。
表 1 垂直方向の寸法算出の原則
建て方

部位面積を算出するための基準となるレベル

床断熱

床レベル

基礎断熱
屋根断熱

基礎天端
軒桁上端（軒高）

天井断熱

下階側界床等

天井高さレベル
自住戸床スラブ等の上端

屋根・天井
上階側階床等

上階住戸床スラブ等（最上階住戸の場
合は屋根スラブ等）の上端

床等
一戸建ての住宅
屋根・天井

共同住宅等

断熱部位

A.1.3 面積の算出
一般部位の面積は、各部位における熱貫流方向に対する見付けの面積とする。屋根又は天井の面積の計算において、屋根断熱の場合は熱的境界となる当該屋根面の勾配なりの面積を、天井断熱の場合は熱的境界となる当該天井面の面積をそれぞれ部位の面積とする。算出した面積は平方メートルを単位とし、100 分の
1 未満の端数を四捨五入した少数第二位までの値とする。
壁及び床の部位の面積計算において、界壁又は界床が接する部位の面積の算出方法については、表 2 のとおり取り扱う。
表 2 界壁又は界床が接する部位の面積の算出方法
界壁が接する部位

隣接空間との界壁の心を境界とし、計算対象住戸内側の部分の面積を計算対象住戸の部位の面積として算入する。

上階側界床及び下階側界床が接する外壁及び界壁

計算対象住戸の下階側界床の躯体面上端から、上階側界床の躯体面上端までの部分を計算対象住戸の部位の面積として算入する。

A.2 開口部の面積
開口部の面積を算出するための寸法は、原則躯体部の開口寸法となるが、建具の出来寸法（外のり基準寸法）、JIS A4706 に基づく呼称寸法、又は JIS A4710 若しくは JIS A2102-1 によってもよい。
A.3 土間床等の外周部の長さ
土間床等の外周部の長さは、土間床等の外周部の基礎の心の水平方向の長さとする。
3-2-13

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4

付録 B 温度差係数
温度差係数は、表 1 に定める値とする。
熱橋の温度差係数において複数の種類の隣接空間に接する場合は、温度差係数の大きい方の隣接空間の種類の値を採用する。ただし、当分の間、外気に通じていない床裏に接する熱橋については、外気に通じていない床裏の値を用いることができる。
表 1 温度差係数

外気
外気に通じる空間
1.0

隣接空間の種類
住戸及び住戸と同様の熱的環境の空間
外気に通じていない空間
外気に通じていない床裏
外気に通じる床裏
1～3 地域
4～8 地域
0.7

0.05

3-2-140.15

Ver.01（住宅・住戸の外皮性能の計算プログラム Ver.02.01～）
2017.4

付録 C 方位係数
外皮の部位の暖房期の方位係数は表 1 に定める値とする。外皮の部位の冷房期の方位係数は、表 2 に定める値とする。外皮の部位の方位は、当該部位の屋外に向かう法線の水平投影線の方位を、それぞれ北、北
東、東、南東、南、南西、西、北西の各方位（真北方向を基準とした直交方位軸を設定し、その直交方位軸と±22.5 度で交わる線により区分される範囲）と、上面、下面に振り分けた値とする。
屋根の面する方位については、勾配の有無に関わらず上面に面するものとして取扱うこととする。
界壁及び界床の方位係数は0とする。
表 1 暖房期の方位係数
方位

地域の区分
1

2

3

上面

4

5

6

7

8

1.0

北
北東

0.260
0.333

0.263
0.341

0.284
0.348

0.256
0.330

0.238
0.310

0.261
0.325

0.227
0.281

東
南東

0.564
0.823

0.554
0.766

0.540
0.751

0.531
0.724

0.568
0.846

0.579
0.833

0.543
0.843

南
南西

0.935
0.790

0.856
0.753

0.851
0.750

0.815
0.723

0.983
0.815

0.936
0.763

1.023
0.848

西
北西

0.535
0.325

0.544
0.341

0.542
0.351

0.527
0.326

0.538
0.297

0.523
0.317

0.548
0.284

6

7

8

下面

－

0.0

表 2 冷房期の方位係数
方位

1

2

3

地域の区分
4
5

上面
北

0.329

0.341

0.335

0.322

0.373

0.341

0.307

0.325

北東
東

0.430
0.545

0.412
0.503

0.390
0.468

0.426
0.518

0.437
0.500

0.431
0.512

0.415
0.509

0.414
0.515

南東
南

0.560
0.502

0.527
0.507

0.487
0.476

0.508
0.437

0.500
0.472

0.498
0.434

0.490
0.412

0.528
0.480

南西
西

0.526
0.508

0.548
0.529

0.550
0.553

0.481
0.481

0.520
0.518

0.491
0.504

0.479
0.495

0.517
0.505

北西
下面

0.411

0.428

0.447

0.401

0.442

0.427

0.406

0.411

1.0

0.0

3-2-15