2024年 6 月改訂版

SP

ポリマーセメント系断面修復材 リフレモルセット
東・中・西日本高速道路（株）構造物施工管理要領 品質規格適合品
東京港埠頭（株）品質規格適合品
リフレモルセットSPとは
リフレモルセットSPとは，高機能性特殊粉末樹脂及び特殊短繊維をプレミックスした，ポリマーセメント系コンクリート断面修復材です。

リフレモルセットSPの特長(1) 簡便な混練作業
施工現場において，所定量の水と混練するだけで，品質の安定したポリマーセメントモルタルが得られます。
(2) 優れた施工性
吹付け施工，左官施工が可能です。また，吹付け施工時のリバウンドやダレが少なく，天井面において最大約20mm，壁面において最大約30mmまで一度に施工でき，吹付け施工後の左官仕上げ性にも優れ，良好な仕上げ面が得られます。
(3) 高いひび割れ抵抗性
高機能性特殊短繊維により，乾燥や衝撃などに対して高いひび割れ抵抗性を示します。
(4) 優れた付着性
高機能性特殊粉末樹脂により，既設コンクリートに対して優れた付着性を発揮し，一体化が図れます。
(5) 優れた耐久性主成分である特殊無機系材料により，長期間にわたって安定した性能を発揮し，耐久性，耐候性に優れています。

断面修復工の施工環境管理
・施工時及び養生時の気温が5～40℃で，結露しない環境下にて施工を行って下さい。
・施工後強風・降雨・直射日光を受けないよう配慮願います。
・5℃を下回ると考えられる場合はジェットヒーター等を用い作業場の雰囲気温度を上げて下さい。
・氷点下の気温が予想される場合は施工を中止して下さい。
・酷暑時には，練り上がり温度が概ね30℃以下になるよう，練り水に冷水を用いる等の対策を講じて下さい。

荷姿：
25kg紙袋入り※平成19年4月より「ライオンGRLC-SP」から製品名を変更いたしました。仕様・物性等は従来と変更ありません。
※荷姿は製造の都合等により予告無く変更する場合がありますので予めご了承下さい。

標準配合
リフレモルセットSP

水

練り上がり量

1袋 配合

25 kg（1袋）

3.8～4.2 kg

約13.51m3 配合

1875 kg（75袋）

300 kg約1000

物性値の一例
項目

材齢試験値

単位容積質量ー2.15したり，粘膜に炎症を起こすことがあります。
● 作業時には，保護手袋，防塵マスク，防塵眼鏡等を必ず着用して下さい。
● 目に入った場合は，きれいな水で十分に洗眼し，直ちに専門医の診察を受けて下さい。
● 皮膚に付着した場合は，きれいな水で十分に洗い流して下さい。

2：20
2：50

凝結時間

20℃

ー

圧縮強度2(N/mm )

20℃

1日
7日
28日

23.7
48.459.9

JIS R 5201
セメントの物理試験方法に準拠

曲げ強度2(N/mm )

20℃

1日
7日
28日

4.66.68.5

JIS R 5201
セメントの物理試験方法に準拠

付着強度2(N/mm )

20℃

7日
28日

2.22.5建研式簡易引張試験装置※プライマー使用せず

長さ変化率20℃

28日

ー4.6×10JIS A 1129に準拠(翌日脱型基長,20℃60%RH気中養生)

表面水分率(％)

20℃

1日
7日
28日

8.5
6.0
5.3

高周波容量式水分計(歩道板10mm塗布,20℃90%RH湿空養生)

促進中性化(参考1：2ﾓﾙﾀﾙ)
28日
7.5
91日 16.7

20℃

28日

091日

0

取り扱い上の注意● 本製品は強いアルカリ性を呈し，目，鼻，皮膚等を刺激

始発
終結

試験方法

ー4

※養生 ： 20℃、水中養生※上記のデータは代表値であり，品質保証値ではありません。

JIS R 5201に準拠

JIS A 1171に準拠

施工方法

標準施工図
α防錆ペースト

リフレトリート

下地処理
1. 下地コンクリートの浮き，脆弱部，レイタンス，油類などを除去します。

はつり面（なるべく平坦に）

下地コンクリート

2. 鉄筋部分は錆を落とし，防錆材などによる防錆処理（注1）を行います。

カッター目地（10mm程度）

3. 下地コンクリートを十分に水洗いし，湿潤状態に保ちます。水洗いが不可能な場合は下地をエ（注2）
アーブロー等で良く清掃し，プライマー処理を行って下さい。
（注1）当社製品「α防錆ペースト」をお勧めします。
（注2）当社製品「リフレトリート」をお勧めします。

断面修復（リフレモルセットSP）

吹付け装置の一例

材料の混練
配合表を目安にモルタルミキサーを用い３分間以上混練します。

※練り上がった材料は30～45分以内に使い切って下さい。

施工
1. コンクリート下地表面の水引を確認します。

モルタルミキサ
インダスオーパホース※外気温、水温、練り上がり温度、湿度等により、可使時間、施工性が変わるため、施工性の確認を行いながら、規定水量の範囲内で混練水量を調整します。

吹付けノズル

2. 左官によるコテ塗りを行う場合は3～5mm厚みでしごき塗りを行い，追っかけて10mm程度の塗り厚で塗り上げて下さい。塗り厚が15mm以上の場合は先に塗り付けた材料がしまってから塗り重ねて下さい。
3. モルタルポンプによる吹付けを行う場合，一度に可能な最大施工厚さは壁面で30mm，天井面で約20mmです。これを超える場合は数回に分けて施工して下さい。

3モルタルポンプ（2～3m /h）

コンプレッサー（20馬力以上）
耐圧デリバリーホース

エアホース

施工写真

打ち継ぎ
リフレモルセットSPの打ち継ぎ間隔は下地の指触硬化（しまり）を目安とします。
参考：リフレモルセットS Pの打ち継ぎ間隔の目安
冬期
外気温5～15℃

標準外気温16～25℃

夏期
外気温26℃以上

4～6時間以上

2～3時間以上

2時間以上～

打ち継ぎが翌日以降になる場合は，打ち継ぎ面に水打ちを行う，もしくは当社製品「リフレトリート」を100ｇ/m2を目安に噴霧器等を用い塗布して下さい。

左官施工

吹付け施工

養生
施工後は，直射日光や風等が当たらないようにシート養生等を行って下さい。又，寒冷時には，保温養生を行って下さい。
使用および取扱いの前に，当製品の安全データシート（SDS）
をお読みください。
本カタログの記載内容については，予告無しに変更する場合がありますので，予め御了承願います。

本製品に関するお問い合わせ・ご用命は建材事業部
東京 〒105-8641
大阪 〒530-0004
名 古 屋 〒450-0003
札 幌 支 店 〒060-0003
東 北 支 店 〒980-6003
北 陸 支 店 〒920-0849
四 国 支 店 〒760-0033
広 島 支 店 〒732-0827
福 岡 支 店 〒812-0011

東京都港区東新橋1-9-2(汐留住友ビル20F)
大阪市北区堂島浜1-4-4(アクア堂島東館15F)
名古屋市中村区名駅南2-14-19(住友生命名古屋ビル3F)
札幌市中央区北三条西2-10-2(札幌HSビル10F)
仙台市青葉区中央4-6-1(SS30ビル3F)
金沢市堀川新町2-1(井門金沢ビル7F)
高松市丸の内4-4(四国通商ビル6F)
広島市南区稲荷町4-1(広島稲荷町N Kビル7F)
福岡市博多区博多駅前1-2-5(紙与博多ビル8F)

エコマーク認定
古紙配合率70％再生紙使用

電話 03(6370)2721
電話 06(6342)7704
電話 052(566)3202
電話 011(241)3901
電話 022(225)5251
電話 076(223)1505
電話 087(851)6330
電話 082(577)7645
電話 092(481)0186

Fax 03(6370)2759
Fax 06(6342)7708
Fax 052(566)3273
Fax 011(221)1017
Fax 022(266)2516
Fax 076(223)0193
Fax 087(822)6870
Fax 082(577)7646
Fax 092(471)0530

植物油インキ使用
O20210331-2000/Riv.20240630