TPSDIGITAL MULTI-POWER METER

取扱說明書 - 操作MANNUAL

If you use this TPS multi-meter, you can measure 16 elements on the main display,and 21 elements on the sub-display.

TPI KOREA
www.tpikorea.com

CONTENTS

TPI KOREA

1.

각 부의 명칭
동작 Mode와 Switch의 기능P2

2.

초기 설정1차 전압 설정 / 1차 전류 설정주 표시 설정 / 부 표시 설정전압 Bar graph설정 / 상전압, 선간 전압 절환P3

3.

전압하한치 / 전류 하한치Demand 시한 설정
ANALOG출력의 설정P4

4.

DIGITAL 출력의 설정
Back Light의 설정P5

5.

설정치의 초기화설정 지침의 설정P66.

경보치 설정 / Demand reset 및 경보 수동해제P77.

조작 방법P88.

내부 동작 설명P11

MULTI-POWER METER2● 각 부의 명칭단자 COVER부 표시 1단부 표시
BAR GRAPH부 표시 2단부 표시 3단주 표시주 표시BAR GRAPHDISPLAY KEY
SWITCH COVER취부 나사NEXT KEY초기 설정 키

SET KEY+KEY-KEY액정 표시기● 동작 Mode와 Switch의 기능
1. 동작 Mode본 제품의 동작에는 다음과 같은 3개의 Mode가 있습니다.
(1) 계측 Mode ....... 통상의 동작 Mode입니다. 주표시 및 부표시에 측정치를 표시합니다.
(2) 설정 Mode ....... 설정지침이 설정을 할 수 있습니다.
(3) 초기설정Mode ... VT비, CT비의 설정, 측정 요소의 선택, Demand설정등 사용환경에맞게 설정을 할 수 있습니다.
설정Mode, 초기설정Mode에 들어 가기 위해서는 특별한 Key조작이 필요합니다. 또한, 설정Mode, 초기설정MODE로 부터 계측 Mode로 돌아가려 할 때는 DISPLAY Key를 누르거나,3분 이상 Key조작을 하지 않으면 됩니다.
2. Switch의 기능Switch의 중요한 기능입니다.
Switch계측Mode설정ModeDISPLAY주표시의 계측 항목을 바꿀 때 사용
3초 이상 누르고 있으면 Auto scan계측 Mode로 복귀NEXT부표시의 계측 항목을 바꿀 때 사용설정 항목의 절환+설정값을 +방향으로 변경-설정값을 -방향으로 변경SET설정Mode로 들어 갈 때계측Mode로 복귀할 때

3. 계측Mode에서의 동작전원을 투입하면 주 표시 및 부 표시에 현재의 측정값을 표시합니다.
이 동작을 계측 Mode에서의 동작이라고 말합니다.
설정 Mode에 관한 설명은 다음 페이지에 이어 집니다.
모든 설정이 완료되면 항상 맨 마지막 END상태에서 SET키를 3초간 눌러 주어야 변경된 설정이저장 완료됩니다.
TPI KOREAMULTI-POWER METER3초기설정설정항목 및 상태KEY조작·본체에는 전원SW가 부착되어 있지 않습니다.
전원단자에 전압을 인가하면 동작 상태가 됩니다.
초기설정 KeySET Key

Next KeyKey

1. 1차전류설정표시 예명초기 화면보조전원 ON

1. 1차전압설정

설Next KeyKey

2. 주표시설정·각 요소를 계측 표시합니다.
·초기설정Key를 3초간 누름니다. ( 끝이 뾰족한 볼펜등으로 )·화면전체가 계측상태에서 깜박거립니다. 화면 오른쪽 하단에 SET
표시가 나옵니다.
· SET Key를 3초간 누름니다. 화면에 SET문자가 표시되고 계측상태는 중단합니다.
· DISPLAY Key를 누르면 계측상태로 돌아갑니다.

전압 설정화면· Next Key를 누르면 VT의 1차 전압 설정 MODE로 이동합니다.
·전압요소 1차측 정격값을 설정합니다. (이 외 값도 가능합니다.)·Key를 눌러서 VT의 1차측 정격값을 선택합니다.
110.0V→110V→220.0V→220V→440V→440.0V→1100V→1.10kV→2200V→2.20kV→3300V→3.30kV→6600V→6.6kV→11.00kV전류 설정화면→22.00kV→33.00kV→66.00kV→77.00kV (154kV, 384kV)· Next Key를 누르면 CT의 1차 전류 설정 MODE로 이동합니다.
Key를 눌러서 CT의 1차측 정격값을 선택합니다.
5.00A→6.00A→7.50A→8.00A→10.00A→10.0A→12.00A→12.0A→15.00A→15.0A→20.00A→20.0A→25.00A→25.0A→30.00A→30.0A→40.00A→40.0A→50.00A→50.0A→60.00A→60.0A→75.00A→80.00A→100.0A→100A→120.0A→120A→150.0A→150A→200.0A→200A
주표시 설정화면
→250.0A→250A→300.0A→300A→400.0A→400A→500.0A→60.0A→750.0A→800.0A→1000A→1.00kA→1200A→1.20kA→1500A→1.50kA→2000A→2.00kA→ 2500A→2.50kA→3000A→3.00kA→4000A→4.00kA→5000A→5.00kA→6000A→6.00kA→7500A→7.50kA→8000A→8.00kA·Key를 누르면 주표시요소 결정 MODE로 이동합니다.

·주표시요소를 선택합니다.
Key3. 부표시설정Key
Next KeyKey
Next Key4. 전압 Bargraph설정

Next

Next

Next

TPI KOREA·1단계 설정 후 2단계로 이동합니다.

부표시 3단계 설정화면·부표시 2단계설정
Key를 1회 누르면 표시요소가 변화합니다.
Key를 누르면 비표시가 되고, 3단계로 이동합니다.
·2단계 설정 후 3단계로 이동합니다.
·부표시 3단계설정,Key를 1회 누르면 표시요소가 변화합니다.
Key를 누르면 비표시가 되고, 전압 Bar Graph설정으로 이동합니다.

Key·3단계 설정 후 전압 Bar Graph설정 MODE로 이동합니다.
·전압Bar Graph를 편차표시로 할 것인가 절대치 표시로 할 것인가를 설정합니다.
·Key로 편차표시,Key로 절대치 표시

Next Key부표시 2단계 설정화면·Key를 누르면 부표시요소 결정 MODE로 이동합니다·부표시의 표시요소를 선택합니다.
·부표시 1단계설정,Key를 1회 누르면 표시요소가 변화합니다.
Key를 누르면 비표시가 되고, 2단계로 이동합니다.

KeyKey5. 상전압, 선간전압 절환·Key를 누르면 표시,Key를 누르면 비표시가 됩니다.
Key를 누르면 다음 요소로 이동합니다.
단위는 주표시요소설정을 하는 요소를 표시합니다.

편차설정화면·편차표시를 선택한 경우에는 기준치의 설정, 절대치표시를 선택한 경우에는상전압, 선간전압 설정으로 이동합니다.

Key·Key로 증가,Key로 감소 시킴니다.
설정치는 2차측 환산 100, 105, 110,115 또는 200, 210, 220, 230V에 상당하는 1차측 전압입니다.

Key· Next Key를 누르면 상전압, 선간 전압 절환 설정으로 이동합니다·3상4선식의 경우 표시를 상전압으로 할 것인지 선간전압으로할 것인지를 결정합니다. 3상3선식의 경우는 무시됩니다.

Key·Key·계측범위 하한치 설정으로 이동합니다.

Key로 하면 상전압,MULTI-POWER METER4Key로 하면 선간전압이 됩니다.

선간 상간 설정화면설정항목 및 상태KEY조작전항목으로 부터전항목으로 부터설·전압 및 전류의 하한치를 설정합니다. (설정은 CT, VT의 1차측의값으로 입력합니다.) 설정치 이하에서는 0을 표시 합니다.
그 외의 계측요소에 관해서는 아래 표와 같이 됩니다.
주파수전 력무효전력역 률전력량, 무효전력량6. 계측범위하한치설정전압하한치전류하한치
7. Demand시한설정명Key·설정치 이하의의 전압일 때 0을 표시0을 표시0을 표시역 률적산 하지 않음Key로 전압치를 증가,· Next Key를 누르면 다음의 전류치 설정으로 이동합니다.

+· +Next Key전압 하한 설정화면전류 하한 설정화면Key로 감소시켜 설정합니다.

Next KeyKey

표시 예Key로 전류치를 증가,Key로 감소시켜 설정합니다.
Demand시한 설정화면· Next Key를 누르면 다음의 Demand시한 설정으로 이동합니다.
·Demand전력 및 Demand전류의 시한을 설정합니다. 1 60분까지
1분 간격으로 설정할 수 있습니다.

Key8. Analog 출력Next Key·Key로 증가,-Key로 감소시켜 설정합니다.

· Next Key를 누르면 Anlogue출력 설정으로 이동합니다.

CHANNEL1 설정화면CH1설정·각 채널의 출력 요소와 각 출력에 대응하는 입력의 범위를 설정합니다.
KeyNext KeyKey
Next Key
KeyCH1설정

Next KeyKeyNext KeyKey
Next KeyCH3설정

NextPulse 출력 사양은 CH3설정없음

Next

Next

Next
TPI KOREA·부표시 1단의 단위, 상을 선택합니다. (CH1의 출력측정요소가 표시됩니다.)·상한치의 설정으로 이동합니다.
·2단의 값을 변화시킴니다. + Key로 증가,

Key로 감소시킴니다.

·하한치의 설정으로 이동합니다.
·3단의 값을 변화시킴니다.

Key로 증가,Key로로 감소시킴니다.

·다음의 채널로 이동합니다.

CHANNEL2설정화면·부표시 1단의 단위, 상을 선택합니다. (CH2의 출력측정요소가 표시됩니다.)·상한치의 설정으로 이동합니다.
·2단의 값을 변화시킴니다.

Key로 증가,Key로로 감소시킴니다.

·하한치의 설정으로 이동합니다.

Key·3단의 값을 변화시킴니다.

Key·다음의 채널로 이동합니다. (Pulse사용은 9.Pulse출력설정으로 이동합니다.)Key·부표시 1단의 단위, 상을 선택합니다. (CH3의 출력측정요소가 표시됩니다.)Key·상한치의 설정으로 이동합니다.

Key·2단의 값을 변화시킴니다.

Key·하한치의 설정으로 이동합니다.

Key·3단의 값을 변화시킴니다.

Key· Next

MULTI-POWER METER

Key로 증가,Key로 증가,Key로 증가,Key로로 감소시킴니다.

Key로로 감소시킴니다.

Key로로 감소시킴니다.

Key를 누르면 Pulse출력 설정으로 이동합니다.

5

CHANNEL3 설정화면설정항목 및 상태KEY조작전항목으로 부터9. Pulse출력설정Next Key
Key·Key 또는Key를 눌러서 단위를 선택합니다.(Wh 또는 Varh)·승률설정으로 이동합니다. 여기서의 승률은 전력량, 무효전력량의Pulse출력 및 전송Data(2Word선택 시)에 적용됩니다.
·Key 또는Key를 눌러서 승률을을 선택합니다.
승률의 설정범위는 정격전력에 의해아래 표와 같습니다.
정격전력10.Digital출력설정표시 예명전항목으로 부터 ·Pulse출력에 전력량이나 무효전력량을 할당하고 1Pulse당의 승률을 Pulse출력 설정화면설정합니다.
Key승률 설정설Next KeyKey
Next KeyKey

Next KeyKey
Next KeyKey
Next KeyPulse출력 시Digital출력 시100KW미만

0.01K, O.1K, 1K, 10KWh 0.001K, 0.01K, 0.1K, 1K, 10KWh

100KW이상 1MW미만

0.1K, 1K, 10K, 100KWh

0.01K, 0.1K, 1K, 10K, 100KWh

1MW이상 10MW미만

1K, 10K, 100K, 1MWh

0.1K, 1K, 10K, 100K, 1MWh10MW이상 100MW미만

10K, 100K, 1M, 1OMWh

1K, 10K, 100K, 1M, 10MWh

100MW이상

100K, 1M, 10M, 100MWh 10K, 100K, 1M, 10M, 100MWh· Next Key를 누르면 Digital출력 설정으로 이동합니다.
·Digital출력의 전송 Parameter 설정을 행합니다.
·Key를 눌러 전송Mode설정을 선택합니다.
(RTU Mode 또는 ASCII Mode)·Baud Rate설정으로 이동합니다.
전송Parameter설정화면·Key를 눌러 Baud Rate값을 선택합니다.
2400, 4800, 9600중 선택합니다.
·Parity Bit로 이동합니다.
·Key를 눌러서 Parity Bit값을 선택합니다.

·Address설정으로 이동합합니다.
·Key를 눌러서 Address를 1 247의 범위에서 결정합니다.

·전력량.무효전력량의 전송Data길이의 설정으로 이동합니다.

Key·Key를 눌러서 Data길이를 선택합니다.
2W : 2Word길이(4bite data) 또는 4W:4Word 길이 (8bite data)를 선택Key·Data형 설정치로 이동합니다.
(Data길이를 4W로 선택한 경우에는 Skip합니다.)Key·Key를 눌러서 Data형식을 선택합니다.
BCD (10진수) 형식 또는 HEX (16진수) 형식을 선택합니다.

Key· Next Key를 누르면 Back Light설정으로 이동합니다.
·Back Light의 점등Mode를 선택합니다.

Key·Next

Key·주표시에 End표시가 나타나고 Parameter설정이 1회전 했음을 알림니다.

SETKey·지금까지의 설정을 확인합니다. (내부 비휘발RAM에 저장됩니다.)Next

전송 Data길이 설정화면Back light 선택화면11. Back Light설정계측상태Next

DISPLAY KeyKey를 누르면 상시점등, 자동소등, 소등의 3가지 Mode로 부터선택할 수 있습니다.

·새롭게 설정한 Parameter에서 계측상태로 이동합니다.
·새로운 설정으로의 계측을 행합니다.

TPI KOREA

MULTI-POWER METER

6설정치의 초기화초기설정의 항목을 모두 공장출하의 상태로 되돌립니다. 설정조작이 혼란스러운 경우등, 처음부터 초기설정을 다시 시작할 때는초기화 하여 주십시오.
1. 초기화면 (5항.참조)에서
Key를 누르면 주표시에 " INIT " 점등표시되고 초기화의 MODE로 들어갑니다.
2. 이 상태에서Key를 3초간 누르면 설정은 초기상태로 돌아가고 초기화면으로 됩니다. 처음부터 설정을 시작하여 주십시오.
+점멸표시가 나타날 때 Next Key 또는 SET Key를 누르면 초기화할 수 있도록 초기화면으로 돌아 갑니다.
[주의] 초기화 조작을 할 경우에는 반드시 [초기설정]을 해 주십시오.

+초기화점멸

NextSET초기화공장출하시설정치 (주문시 지정에 의해 공장에서 설정한 항목도 초기회에 의해 아래의 내용으로 변경시킬 수 있습니다.
항목설정치
항목
설정치항목
설정치Pulse출력삼상6600V 상전압
1KW / 1Pulse
VT비선간전압
Back light점등방식 자동소등
단상
100V
선간전압
Baud rate 9600
측정범위삼상100A
전압:SPAN의
1%CT비
Parity없음단상100A
전류:SPAN의 2%
하한치Address 01
통신설정MoseASCII주표시요소 삼상6600V Demand 시한 30분
Data길이 2Word부표시요소 단상100V
Data방식 BCD
CH1 : 전류삼상Demand전력 960KW
CH2 : 전력Analog출력경보편차표시.6600V
수동복귀CH3 : 전압전압Bargraph 단상설정지침초기 설정치에 의함편차표시.100V설정지침의 설정 / 경보치의 설정 / Demand reset 및 경보의 수동해제사용하기 전에 초기 설정을 할 필요가 있습니다. 초기 설정이 끝난 상태에서 아래의 설정을 하여 주십시오.
각 설정은 초기 설정의 경우와 같이 순차적으로 행하지 않고 단독 으로 할 수 있습니다.
설정치침의 설정입력량이 설정지침으로 표시된 측정량을 넘었을 때는 표시를 점등하여 알려 줍니다.(주표시, 부표시 점멸)설정항목 및 상태설정지침의 설정KEY조작
SET +설명Key ·화면 오른쪽 아래의 SET가 표시되고 설정지침 설정MODE로들어갑니다. 주표시에 설정하는 단위와 상태 부표시 1단계에는 상한
이면 "HHHH" 하한이면 "LLLL이 점등합니다.
Key·Key 또는Key로 주표시의 설정치를 증가 또는 감소시켜원하는 값으로 설정합니다. 상한설정에서 설정범위의 상한을 넘어서설정하고자 하면 설정은 해제되고 주표시에는 OFF로 표시됩니다.
하한설정의 경우도 상한설정과 마찬가지 입니다.

Next Key

Next Key를 누르면 다음 설정요소로 이동합니다. 설정치는 다음과 같습니다.
전압(상한)→전압(하한)→전류(상한)→전류(하한)→전력(상한)→전력(하한)→무효전력(상한)→무효전력(하한)→역률(상한)→역률(하한)→주파수(상한)→주파수(하한)→demand전력(상한)→demane전력(하한)→demand전류(상한)→demand전류(하한)SET keyDISPLAY Key

HHHH표시 예점
멸LLLL표시 예점멸SET key를 누르면 값을 확인하고 계측상태로 돌아갑니다.
DISPLAY Key를 누르면 설정을 확인하지 않고 계측MODE로 복귀합니다.
[설정가능한 범위와 초기설정값]측정량설정범위

초기설정
상한:2차환산
121V
전압VT의 2차 환산값으로 66 150V 하한:2차환산 99V
전류CT의 2차 환산값으로 0 6AOFF전력2차 환산으로 -1.2KW 1.2KW OFF2차 환산으로무효전력OFF
LEAD1.2KVar 1LAG.12KVar
LEAD50.0% 100%
역률OFF
LAG50.0%
45.0Hz 65.0Hz
주파수OFF
Demand전력 2차 환산 0 1.2KW
OFFDemand전류 CT의 2차환값으로 0 6AOFFTPI KOREA표시 예

MULTI-POWER METER

7OFF표시 예점멸경보값의 설정경보의 설정을 행합니다. ( 경보 출력 사용 시)설정항목 및 상태KEY조작경보값의 설정설명현재의 설정값 표시 화면·경보요소의 선택 및 설정값을 입력합니다.
SET + Next

KeyNext KeyKeyNext KeyKeySET표시 예· SET + Next Key를 동시에 누르면 경보요소 선택화면이 됩니다.

·Key를 눌러 요소를 선택합니다.
(각 상 전압, 전압OR MODE, 각 상 전류, 전류OR MODE, 전력,무효전력, 역율, Demand전력, R상 Demand전류, T상 Demand
전류, Demand전류 OR MODE)·다음 경보설정값 화면으로 이동합니다.(부표시에 HHHH가 점멸 표시) 경보값 설정화면·Key를 눌러 설정값에 마춤니다.

·다음의 복귀MODE 선택화면으로 이동합니다.
·OFF, 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90으로 부터 선택합니다.
각 숫자는 경보로 부터 복귀하는 시간을 분으로 표시하고 있습니다.
OFF는 수동 복귀, 0는 순시 복귀를 의미합니다.

복귀 시간 설정화면·결정 후 계측MODE로 이동합니다.
도중에 DISPLAY Key를 누르면 설정을 무효시켜 계측MODE로보냄니다.

설정지침의 초기화 및 경보값의 초기화설정지침의 설정을 요소별이 아닌 한 번에 공장 출하 상태로 되돌릴 수 있습니다. 경보사양에서는 경보설정을 초기화합니다.
설정항목 및 상태설정의 초기화및 경보값의초기화KEY조작

SET + Next설명Set 표시 화면·설정지침의 설정을 초기화로 돌려 놉니다. 경보를 사용하는 경우는경보설정의 초기화도 동시에 합니다.(Demand전력, 수동복귀, 정격전력값의 80%)
· SET Key를 3초 누름니다.설정값화면이 됩니다.("SET"표시)INIT 표시 화면Key·Key를 누르면 주표시 "INIT"가 점멸표시하고,초기화가능한 상태로 됩니다.

와·와Key를 동시에 3초간 누르면 설정값이 초기화되고 계측MODE로 됩니다.

SET Key 또는·현재상태 설정치 그대로 계측MODE로 이동합니다.

DISPLAY최대최소Demand전력의 Reset 및 Demand전력경보의 Reset조작최대최소Demand전력은 Reset시킬 때 까지 내부에 기억됩니다. 새로운 Demand전력의 최대 최소 값을 측정할 경우에는Reset조작이 필요하게 됩니다. Demand전력경보의 수동복귀를 선택할 때에는 경보Reset조작을 행할 때까지 경보는 지속.
설정항목 및 상태Demand전력의
Reset 및 경보의수동해제

KEY조작

설

명·최대.최소 Demand전력을 현재의 Demand전력값으로 Reset합니다.
또한, Demand전력경보를 해제 시킴니다.
Next Key와

Key· Next Key를 눌러서 부표시에서 최대 Demand전력.최소Demand전력.순시전력(W)의 각 요소를 표시하게 합니다.(주)·이 상태에서 SET Key와
Key를 동시에 누르면 최대.최소
Demand전력이 현재의 Demand전력값으로 Reset되고 계측 Mode로복귀합니다.
(주) 외부Reset은 표시요소 선택과는 관계 없고 모든 Demand요소가
Reset, 경보Reset가 행하여 집니다.

TPI KOREA

Demand전력 표시 화면

MULTI-POWER METER

8Reset완료 화면최대최소Demand전류의 Reset 및 Demand전력경보의 Reset조작최대최소Demand전류는 Reset시킬 때 까지 내부에 기억됩니다. 새로운 Demand전력의 최대 최소 값을 측정할 경우에는Reset조작이 필요하게 됩니다. Demand전류경보의 수동복귀를 선택할 때에는 경보Reset조작을 행할 때까지 경보는 지속.
설정항목 및 상태KEY조작Demand전력의
Reset 및 경보의수동해제
Next Key와설표시 예Demand전류표시화면

명·최대.최소 Demand전력을 현재의 Demand전력값으로 Reset합니다.
또한, Demand전력경보를 해제 시킴니다.
· Next Key를 눌러서 부표시에서 최대 Demand전력.최소Demand전력.순시전력(W)의 각 요소를 표시하게 합니다.(주)Key·이 상태에서 SET Key와
Key를 동시에 누르면 최대.최소
Demand전력이 현재의 Demand전력값으로 Reset되고 계측 Mode로복귀합니다.

Reset완료 화면(주) 외부Reset은 표시요소 선택과는 관계 없고 모든 Demand요소가
Reset, 경보Reset가 행하여 집니다.

경보의 Reset
Demand전력 경보, Demand전류 경보 이 외의 경보의 Reset은 다음과 같습니다.
설정항목 및 상태KEY조작경보의 ResetSET +설

Key · SET Key와명Key를 동시에 누름니다.

조작 방법계측 상태에서 사용하는 Switch의 동작설명과 조작방법에 관하여 설명합니다.
주표시의 절환· DISPLAY Key를 누르는 것에 의해 주표시에 표시하는 측정요소가 순서적으로 바뀝니다.
누르면 역으로 절환됩니다.
·측정요소는 다은의 순으로 Switch를 누르는 것에 의해 바뀝니다.

Key를 누르면서 DISPLAY Key를3상3선, 3상4선→전압(RS, ST, TR)→전류(R, S, T)→전력→무효전력→역률→주파수→Demand전력→Demand전류(R, S,T)전력량→무효전력량

단상3선
→전압(RN, TN, TR)→전류(R, N, T)→전력→무효전력→역률→주파수→Demand전력→Demand전류(R, N,T)전력량→무효전력량

단상2선
→전압(RN)→전류(R)→전력→무효전력→역률→주파수→Demand전력→Demand전류(R)전력량→무효전력량

· 표시할 필요가 없는 측정요소는 설정에 의해 마스크 할 수 있습니다.
마스크한 요소는 표시를 절환 시킬 때 뛰어 넘습니다.
[예] 전력, 무효전력 이 외를 모두 마스크할 경우 DISPLAY Key를 누르는 것으로 전력과 무효전력이 서로 교환하며 표시 됩니다.

TPI KOREA

MULTI-POWER METER

9주표시의 Auto Scan
· DISPLAY Key를 3초이상 누르면 주표시가 1초 간격으로 순차적으로 절환되고 Auto Scan을 개시합니다.
(마스크하도록 설정한 측정요소는 Skip합니다.)· DISPLAY Key를 한 번 더 누르면 Auto Scan을 중지합니다.

부표시의 절환· Next

Key를 누르는 것으로 부표시의 1단계부터 3단계를 동시에 절환할 수 있습니니다. 표시의 조합과 절환 순서는 아래와 같습니다.
아래의 "사용자 설정" 위치에는 임의의 설정 요소를 표시시키는 것을 할 수 있습니다.
Key를 누르면서 DISPLAY Key를 누르면 절환은 역순이 됩니다.

3상, 단상3선 (S상이 N상이 됩니다.)부표시 1단계 전압(RS)전류(R)부표시 2단계 전압(ST) → 전류(S)부표시 3단계 전압(TR)주파수최대Demand전력최대Demand전류(R→S→T)사용자 설정→ 무효전력 → 최소Demand전력 → 최소Demand전류(R→S→T) → 사용자 설정

전류(T)역률순시전력전류

(R→S→T)사용자 설정단상부표시 1단계 전압(RN)
부표시 2단계 전류(R)주파수최대Demand전력

최대Demand전류(R)사용자 설정→ 무효전력 → 최소Demand전력 → 최소Demand전류(RT) → 사용자 설정부표시 3단계 전력역률순시전력전류(R)사용자 설정사용자 설정항목에 관하여는 초기 설정의 3. 부표시설정 에 따라 설정하여 주십시오.

전력량.무효전력량의 하위행 표시· 전력량.무효전력량의 표시에서 통상의 표시보다 하위의 행을 표시합니다. 단시간에 기기의 동작을 확인하고 싶을 때 사용합니다.
①주표시에서 전력량 또는 무효전력량을 표시합니다.
②

Key와Key를 동시에 누름니다.

Key와Key를 동시에 누르는 사이 주표시는 통상표시의 최하행과 그 하 3행을 표시합니다. Switch를 떼면 통상의표시로 돌아 옵니다.

통상 전력량 표시 화면하위행 표시 화면주)전력량.무효전력량의 표시 단위와 승률은 정격 전력에 의해 아래 표와 같습니다. 하위행을 표시하고 있을 때는 승률은 변화하지 않습니다.
정격 전력

승률(乘率)

승률(乘率)의 표시

승률(乘率)의 표시1000KW미만

1표시하지 않음.

KWh, KVarh

100W이상 1MW미만

10×10

KWh, KVarh

1MW이상 10MW미만

100×100

KWh, KVarh

10MW이상 100MW이하

1표시하지 않음KWh, KVarh

100MW이상 1000MW미만

10× 10KWh, KVarh

1000MW이상

100×100

KWh, KVarh

TPI KOREA

MULTI-POWER METER

10내부동작설명
내부 BLOCK도

P1VT

P2
입
력

P3
1S

A/D변
MPX

CT

1L
3S

회로환
기

CPULCD회 로ROMRAM

조작Switch출력회로3LS1S2G전원 회로주)위 그림은 3상3선식의 구성을 표시한 것 입니다. 단상2선식, 3상4선식에서는 입력의 VT, CT의 수가 바뀝니다.
동작의 개요① 전압입력, 전류입력은 각각 TMS내부의 소형 VT, CT에 의해 절연되고 입력회로에서 각 입력에비례한 신호로 검출됩니다.
② MPX(MULTIPLEXER) 및 A/D변환기에서각 입력신호는 고속으로 SAMPLING되어 DIGITAL값으로 CPU에 전해 집니다.
③ CPU, ROM, RAM으로 구성된 연산부에서 각 계측량이 연산되고 결과를 LCD표시기에 표시합니다.
또한, 사양에 따라 ANALOG출력. DIGITAL출력으로 외부에 출력됩니다.
측정원리① 전압, 전류고속 SAMPLING한 값을 입력의 1주기간에 대하여 2승하여 적산하고 결과를 개평합니다. 그것에 의해입력의 파형이 왜곡되어 있는 경우에도 정확한 실효치를 측정합니다.
② 전력전압입력, 전류입력을 각각 고속SAMPLING한 값을 승산하고 입력의 1주기에 대하여 적산하는 것에의해 전력값을 얻습니다. 3상3선식에서는 2전력계법의 원리에 의해 또, 3상4선식에서는 3전력계법의원리에 의해 각상에서의 전력을 가산하는 것에 의해 전체의 전력값을 얻습니다.
③ 무효전력전력력값의 측정과 같이 전압입력과 전류입력의 SAMPLING값을 승산합니다만, 그 사이 입력 주기의
90˚분을 이상(移相)시켜 승산합니다.
그 결과 무효전력값이 얻어집니다. 전력의 경우와 마찬가지로 3상3선식에서는 2상의, 3상4선식에서는각상에서의 무효전력을 가산하는 것에 의해 전체의 무효전력값을 얻습니다.
④ 역률역률은 전력값 및 무효전력값으로 부터 아래의 식으로 계산되어 집니다.
PF=W/√(W +Var)⑤ 주파수주파수는 전압입력 파형의 주기를 카운터에 의해 검출하여 주파수를 연산합니다.
⑥ Demand전력, Demand전류
Demand전력, Demand전류는 상기의 전력 또는 전류의 값을 Demand시한에 대응하여 적산하는 것에 의해 열동형의 Demand값을 얻습니다. 최대.최소Demand값은 전원을 off한 후 0에 reset됩니다.
⑦ 전력량, 무효전력량전력량, 무효전력량은 상기의 전력 또는 무효전력의 값을 일정한 시간의 간격으로 적산하는 것에 의해얻어집니다. 전력량, 무효전력량은 내부의 비휘발성메모리에 기억되어 있어 전원이 단선되어도 기억됩니다.
(내부 비휘발성메모리는 정전 후 10년이상의 데이타를 기억합니다.)TPI KOREA

MULTI-POWER METER

11● Connections
INPUTOUTPUT

SOURCE

1230

LOAD●

●

14●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3●

12P1GP2 P3 P0
S1 S2748●

9 10 11 12 13

17_+
ANALOG2

1819_+ANALOG3

Analog output 3ch

20 21
EXT.
SW

AUX.
SUPPLY

●
●(+)
(-)

●

14●

3P4W
123_+
ANALOG1

1S 1L 2S 2L 3S 3L

65●

1615SOURCE

LOAD

●

1615_+ANALOG1●

171819_+ANALOG2_+
PULSE

Analog out 2ch +Pulse out●
●
●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

●

1238P1G

P2P3

1S 1L 2S 2L 3S 3L

S1S2567AUX.
SUPPLY

9 10 11 12 1320 21

EXT.
SW(+)
(-)

1415161718_+SL

Ter

Ter

●

19●
●

RS-485●SOURCE

LOAD●

171819●

●+-●

●
●

●

1238912 13P1G

P2P3

1S 1L

3S 3L

S1

S2567AUX.
SUPPLY(+)
(-)

●

14●
●

ANALOG
LOAD

●

●
●

●

128P1GP2

1S 1L
S26920 21EXT.
SW

AUX.
SUPPLY(+)(-)

171819●●●51615●SOURCES1Alarm + Alarm reset20 21EXT.
SW

3P3W 1P3W

7ALARM

RESET

●

●

●

●
●
●
●

1P2W

TPI KOREA

1615●

●

1214●

●

123●

●

3P3W (3PT, 3CT)

MULTI-POWER METER

12+-RESET

Analog 1ch + Alarm

ALARM+ Alarm resetPrecautions

Precautions in safety･The handling of this product shall be carried out persons who havesufficient knowledge and skill to correctly use this.
･Connect all wiring's without any wrong connection after sufficiently
identifying this connection diagram.
･Tighten screws surely. Slackening of screws may cause to generateheat and burning.
･Do not use this at any value exceeding the rated specification.
It may cause a failure and an accident.
･Do not touch to the live part. Always cut out the circuit when
maintained and inspected it.

TPI KOREA CO.
235-2, Kochen-Dong, Uiwang-Si, Kyounggi-Do, Korea
TEL : (031)501-8054 FAX : (031)501-8055
E-mail : tpikorea@dreamwiz.com