Eaton 5PX G2 UPS 1500-3000VA
技術仕様
シリーズ
型式

5PX G2
5PX1500RTG25PX3000RTG2給電方式

5PX1500IRT2UG25PX3000IRT2UG2

ラインインタラクティブ方式

標準保証期間2年(バッテリー含む)＜交流入力＞
入力電圧
入力電圧範囲100-125V

200-240V

80-128V(100V設定時)

160-256V(200V設定時)

入力周波数47-70Hz (50/60Hz)

相数
入力プラグ形状

単相2線NEMA 5-15P

NEMA L5-30P

1440VA/1440W(120V)
1195VA/1195W(100V)

3000VA/3000W(120V)
2490VA/2490W(100V)

IEC C14NEMA L6-20P [*1]1500VA/1500W(230V)
1350VA/1350W(200V)

3000VA/3000W(230V)
2550VA/2550W(200V)＜交流出力＞
力率
出力容量（VA/W）
出力電圧(V)1.0

100,110,120,125 (-10% / +6%：バッテリーモード時)

200,208,220,230,240 (-10% / +6%：バッテリーモード時)

最大効率>96%

出力周波数50/60Hz ±0.1Hz

出力波形

正弦波

相数

単相2線

出力コンセント(数)5-15R (8)5-20R (6) / L5-30R (1)C13 (8)C13 (8) / C19 (2)Group Master(数)

42/1

44/1

Group 1(数)

22/0

22/1

Group 2(数)

22/0

22/0

＜バッテリー＞
期待寿命(25℃環境)

5年

タイプ

メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池

管理

Advanced Battery Management(ABM)対応

セルフテスト機能

有

出力波形
合計電圧
電圧,電流,数量

正弦波
48Vdc
12V,9Ah,4個バッテリー交換
交換用バッテリーパック型番

BP-5PX1500RTG272Vdc

48Vdc

BP-5PX3000RTG2拡張バッテリー
拡張バッテリー型番

72Vdc

12V,9Ah,6個
12V,9Ah,4個
前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)

12V,9Ah,6個

BP-5PX1500IRT2UG2BP-5PX3000IRT2UG25PXEBM48RTG25PXEBM72RTG2増設可
5PXEBM48RTG25PXEBM72RTG2

最大接続数

4

＜寸法・重量＞
形状
寸法 HWD(mm)
重量(kg)
梱包時寸法 HWD(mm)
梱包時重量(kg)

ラック2U(付属のタワースタンドで縦置き可)
85.5 x 438 x 448
23.0

85.5 x 438 x 603
33.8

240 x 498 x 585
28.0

240 x 580 x 784
39.8

色85.5 x 438 x 448
22.485.5 x 438 x 603
31.7

240 x 498 x 585
27.9240 x 580 x 78438.4

黒＜動作環境＞
動作温度

0 ～ 40℃

保存温度

バッテリー無し状態：-15 ～ 50℃

相対湿度20-90% (結露なきこと)

発熱量(BTU/hr) Online [*2]

106

208

106208

発熱量(BTU/hr) Battery [*2]

699

1136

699
31113661

消費電力(W) Floating [*2]3161

消費電力(W) Charging [*2]

205

333

205

333

45dB未満

50dB未満

45dB未満

50dB未満

騒音レベル
冷却方式

ファン冷却

高度3000m＜規格＞
EMC (Emissions）

EMC (Immunity)

EN IEC 62040-2: 2018 C1 / EN 62040-2: 2006 C1
IEC 62040-2: 2016 C1 / EN 55011: Class B
CISPR11 Class B / CISPR32 Class B
FCC part 15 Class B

環境対応

IEC 61000-4-2, (ESD): 8 kV Contact Discharge / 15 kV Air Discharge
IEC 61000-4-3, (Radiated field): 10V/m / IEC 61000-4-4, (EFT): 4 kV
IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differentiel Mode / 4 kV Common Mode
IEC 61000-4-6, (Electromagnetic field): 10 V / IEC 61000-4-8, (Conducted magnetic field): 30 A/m
C62.41 category B, Combo surge, Ring wave:6 kV（5PX1500RTG2,5PX3000RTG2のみ）
IEC/EN 62040-1:2008+A1:2013 / EN IEC 62040-2: 2018 / IEC 62040-2: 2016 / FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B
IEC/EN 62040-3 / IEC 62040-1:2017 / UL1778 5th edition / CSA 22.2
CE / cULus / FCC / Energy star / NOM
CE / cTUVus / EAC / Cm / Ukr / UKCA
UKCA (5PX1500RTG2,) / BSMI (5PX1500RTG2, 5PX3000RTG2)
KC(5PX1500IRT2UG2, 5PX3000IRT2UG2)RoHS指令準拠

サージ保護

380 J (each mode) <meets IEEE C62.41, Cat. B & IEC 62040-2>

Certifications
Agency markings

175 J (each mode) <meets IEC 62040-2>

＜通信＞
ポート

RS-232ポート、USBポート [*3]、RPO/ROO, Relay Output

インターフェース

ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)

リモートコネクタ

Remote On/Off(ROO) , Remote Power Off(RPO)

管理ソフトウェア

Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager(IPM)

＜その他＞
付属品
入力電源ケーブル長

RS-232Cケーブル／USBケーブル/クイック スタート／安全ガイド／19インチラックレールキット／タワー用スタンド／ケーブルホルダー一式（200V製品）／「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内／マニュアルとソフトウェアのご案内／電源ケーブル（200V製品）
約3m

約3m

約1.86m

RS232ケーブル長約180cm

USBケーブル長

約190cm

約2.07m

ラックレール長

445mm(最短)～1000mm(最長)*1 UPS本体のコンセント形状はC20です。C19(メス) - L6-20P(オス)ケーブルが付属しているため、L6-20Pと表記しています。
*2 全負荷時条件です。
*3 RS232ポートとUSBポートを同時に使用する事はできません。
※製品の仕様は予告なく変更する可能性がございます。
ダイトロン株式会社
営業本部：102-0083 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館
本社：532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11
弊社はEaton社UPS(無停電電源装置)の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです。

GFD23-204OE07-1