2地域

改正建築物省エネ法
説明義務化制度と モデル住宅法 編
このガイドを参考にモデル住宅法の判定が行えます。

このガイドは 2021 年 3 月時点で公開されている国土交通省の改正建築物省エネ法の情報をもとに制作しています。
詳しくはhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html
をご確認ください。

2版

省エネ性能に関する説明が義務化
建築物省エネ法の制度概要
300㎡未満の小規模住宅・建築物について建築士から建築主への省エネ性能に関する説明義務制度が創設されました。
注)分譲住宅・賃貸住宅の売主・仲介業者等に対して購入者・賃借人への説明を義務づけるものではありません

大規模 (2000 ㎡以上 )
中規模 (300 ㎡以上 2000 ㎡未満 )

建築物

住宅

適合義務制度の対象拡大「中規模建築物を新たに追加」

届出義務制度の審査手続き合理化

建築士から建築主への説明義務制度を創設

小規模 (300 ㎡未満 )住宅トップランナー制度

住宅トップランナー制度の対象拡大( 注文戸建・賃貸アパートを新たに追加 )ー

小規模(300㎡未満の住宅・建築物について)[開始時期] 2021(令和3)年4月～ (建築士への委託が施行日後の設計から対象）[対象]

300㎡未満の原則すべての住宅、建築物[説明者]

建築士が建築主に説明[説明内容] ①省エネ基準への適否②省エネ基準に適合しない場合、省エネ性能確保の為の措置[説明方法] 書面にて説明

小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度■説明・評価の進め方
STEP1
情報提供

【建築士】

【建築主】

情報提供

省エネの意識向上

STEP1の情報提供とSTEP2の意思確認を併せておこなうためのリーフレット

情報提供では、断熱による快適性の向上、光熱費の削減効果,地球温暖化対策など省エネの必要性、住環境と健康影
響、省エネ対策に必要な費用などの説明

STEP2
建築主の意思確認

意思確認
意思表明

82a=

意思表明書面を保管         a

0NY!#$"BVFU1D)\bK  EK
G_A,6<3<>I%  0NY)<3 

建築士法に基づく保存図書として15年間保存

STEP4の「説明書」参考様式

T   /   S

3+OG_

82a=


STEP3
省エネ性能の評価

評価

説明書面の写しを保管

T   /   S! P5

! XP582a=

3+OG_




0NY!#$"BVFU([HMT   /   S         a@7L                      0NY!#$"BVFU1D)\bK  EK 3+OG_
0NY!#$"BVFU*?P5F
G_A,6<3<>I%  ! P50NY)<3 ! XP50NY!#$"BVFU([HM
@7L                     0N9)<3 0NY!#$"BVFU*?P5F

0N9)<3! P5

説明書面を受領0N9<]@)<3^C         
W20NY!#$"BVFU([HM;'    0N9      QcK    4●天井の断熱材を90mmから0N9<]@)<3 155mmに変更する^C         ●１階リビング窓のサッシについ@7L                       てアルミ製から樹脂製に変更.Z&-R-`J     0N9<]@
する ・措置に必要な概算費用
W2 
▲▼〜○○万円
0N9)<3:^         @7L                       .Z&-R-`J! XP5:^         :^         ;'    0N9      QcK    4

建築士法に基づく保存図書として15年間保存

1
   0NY!#$"BVFU*?P5F

         a

0NY!#$"BVFU1D)\bK  EK
G_A,6<3<>I%  0NY)<3 

意思確認
STEP4
評価結果の説明@7L                         0N9<]@;'    0N9      QcK    4

0N9<]@)<3^C         @7L                       .Z&-R-`J











W2




    0N9<]@■説明義務制度の創設に伴い、これまでより簡易に省エネ性能を算出できる計算方法【モデル住宅法】が追加されました。
計算結果

精微

作業量多い

少ない

簡易計算
外皮面積を使用しない方法※

簡易計算
モデル住宅法

仕様基準

各部位を拾い出す

各部位を拾い出さない（固定値を使用）

各部位を拾い出さない（固定値を使用）

各部位を拾い出さない

各部位を拾い出す

各部位を拾い出さない（固定値を使用）

各部位を拾い出さない（固定値を使用）

各部位を拾い出さない

部位ごとの
熱性能

断面の各層の部材の物性値等で計算

断面の各層の部材の物性値等で計算

断熱材と開口部の性能値をカタログから転記

仕様基準への適合確認

計算ツール

Excel 等

Excel 等

簡易計算シート

ー

標準計算

簡易計算
外皮面積を使用しない方法※

簡易計算
モデル住宅法仕様基準

設備ごとの性能・仕様

設置する各設備の性能や仕様を入力設置の有無と設備の種類を入力設置する設備を選択

仕様基準への適合確認

太陽光発電設備等

設備の性能や仕様を入力可能

設備の性能や仕様を入力可能

計算をしないー

計算ツール

エネルギー消費性能計算
プログラム（住宅版）

エネルギー消費性能計算
プログラム（住宅版）

簡易計算シートー

熱橋部分と断熱部の面積比率

UA 値
（ηAC）
（ηAH）

性能値（計算結果）がでない

標準計算
部位ごとの面積

外皮性能

おおまか︵木造の場合︶※適用範囲が木造戸建住宅のみの従来から運用している簡易計算

改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント（国土交通省 住宅局 住宅生産課 建築環境企画室より）各種制度と評価方法の関係
戸建住宅の評価方法
外皮性能制度

簡易計算 ルート
標準計算ルート

一次エネルギー消費量性能

外皮面積を計算しない方法

モデル住宅法Web プログラム

届出義務・説明義務制度○○

住宅トップランナー制度○○

性能向上計画認定制度

○

○

表示認定

○

○

BELS（星算定／ZEH・ZEB等)○○

低炭素建築物(住宅)認定制度○○

性能評価（住宅性能表示制度）○○

フラット35S（金利Aプラン）○○

フラット35S（金利Bプラン）

○

○

仕様ルート

簡易計算シート

設備の仕様

○

○

○

○
○ 星2のみ

※

○4
○

○4

※モデル住宅法では等級を取得できないため、長期優良住宅認定制度には使用できません。
※地方公共団体の条例において、一定の規模以上建築物に省エネ基準の必要な事項を附加している場合は、当該条例の定める建築物について対象になります。
・○は評価可能、○4は等級４のみ評価可能。
・低炭素建築物(住宅)認定制度は、エコまち法、「都市の低炭素化の促進に関する法律」のことです。
・フラット35S(金利Bプラン)へのモデル住宅法の適用は2021年4月以降となります。

モデル住宅法の推奨仕様とモデル住宅法簡易計算シートについては次ページ以降を御確認下さい。
2

この断熱仕様で省エネ説明義務に対応できます
在来軸組／2地域

H28 省エネ基準／モデル住宅法 推奨仕様
戸建住宅簡易計算シート(外皮性能)1:木造2:床断熱住戸(浴室基礎断熱)

基準値
推奨仕様の値

シート番号2－１－２に対応

外皮平均熱貫流率[UA値]

冷房期の平均日射熱取得率[η AC]

暖房期の平均日射熱取得率[η AH]

0.46以下

基準値なし

基準値なし

A0.46

B

2.2

C2.0

商品名

天井

天井吹込み用グラスウール

18 [kg/㎥]厚さ 300 [mm]
部位熱貫流率10.168 [W/㎡・K]

商品名

壁高性能品

16 [kg/㎥]

充填_厚さ 105 [mm] ＋ 付加_厚さ 105 [mm]
部位熱貫流率20.197 [W/㎡・K]

商品名

床高性能品

16 [kg/㎥]※

大引間_厚さ 105 [mm] ＋ 根太間_厚さ 50 [mm]
部位熱貫流率30.275 [W/㎡・K]※製品厚さは50mmですが、部位熱貫流率を求める時の厚さは根太寸法と同じ45mm計算になります。

推奨仕様を満たす為のその他の仕様

窓

樹脂製建具⼜は⽊製建具三層複層ガラス
Low-Eガラス２枚GS7mm以上10mm未満

41.90 [W/(㎡・K)]以下 ／ 5 ⽇射熱取得率:0.39

ドア

⾦属製 熱遮断構造 ⾦属製⾼断熱 フラッシュ構造ポストなし
ドア内ガラスありLow-E複層ガラスGS7mm以上

61.90 [W/(㎡・K)]以下

⽞関：XPS3種(λ28) 125mmなど[R3.5] 基礎150mm以上

70.212 [W/(㎡・K)]

浴室：XPS3種(λ28) 125mmなど[R3.5] 基礎150mm以上

80.212 [W/(㎡・K)]

⽞関：⽔平断熱300～450mm未満_1.0～2.0未満[㎡･ K/W］／
内側断熱1.0以上2.0未満[㎡･ K/W］

91.35 [W/(㎡・K)]

浴室：⽔平断熱300～450mm未満_1.0～2.0未満[㎡･ K/W］／
内側断熱1.0以上2.0未満[㎡･ K/W］

10 1.35 [W/(㎡・K)]

基礎壁

⼟間※ここに記載の「部位熱貫流率」は断熱建材協議会が公開している部位別熱貫流率表の前提条件(JIS 表記による部位別熱貫流率表、木造住宅）を引用しておりモデル住宅法を用いた省エネ基準の適否判断に使用可能です。
注）窓・ドア・基礎壁は上記仕様と異なっても同値の熱貫流率となる仕様であれば同じ結果になります。
窓の日射熱取得率が上記仕様と異なる時はP6の 5 及び B 、 C を計算にて確認下さい。
このページのアイコン 1 〜 10 のピンク色の数値をP5〜P10に記載のモデル住宅法簡易計算シートのアイコン位置へチェックまたは数値を記入してください。

その他の部位熱貫流率については、当社ホームページをご覧ください。

この推奨仕様では「一次エネルギー消費性能」に下記条件を引用しています。
・シート番号 2ーエネー3「暖房方式(主たる居室・その他の居室)・パネルラジエーター（ガス潜熱回収型温水暖房機）」を選択してます。
・「換気設備」壁付け式第2種換気設備または壁付式第3種換気設備
・「照明設備」主たる居室の照明器具LED、その他の居室の照明器具LED
・「給湯設備」ガス潜熱回収型給湯機、節湯水栓あり

3

天井天井用の吹込み工法用断熱材。

施工例
JIS A 9523（吹込み用繊維質断熱材）

密度（密度の下限値）

商品記号[kg/㎥ ]

ＢＷ１５ＫＧ＊1＊2

密度の下限値による熱伝導率

入り数[W/（m・K）]以下[kg/袋]

JISの製品記号0.052

15LFGW185218＊1 測定温度23℃（JIS A 9523：2016.6.3の規定による） ＊2 JIS A 9523 : 2016.4の種類の規定による

壁

105mmで熱抵抗2.8[㎡・K/W]の高い断熱性能を発揮。
あったかピンクの、グラスウール断熱材。

施工例

圧縮包装
寸法[mm]

密度

商品記号[kg/㎥ ]

ＳＳ１０５Ｃ２７Ｓ
ＳＳ１０５Ｍ２７Ｓ

高性能品
16

入数／施工面積

＊1

熱伝導率

＊2＊3

JIS A 9521（建築用断熱材） 不燃材料 NM-5172

熱抵抗

設計価格
[円/坪]

＊5

備考

厚さ

幅

長さ枚坪分

[W/（m・K）][㎡・K/W]

１０５３９０２７４０８

約３．
０0.038２．
８６，３００軸尺 柱 - 間柱

１０５４２５２７４０８

約３．
０0.038

２．
８

６，３００

軸尺 間柱 - 間柱

＊1 測定温度23℃（JIS A 9521：2020 6.7の規定による） ＊2 計算値（JIS A 9521：2020 6.16の規定による） ＊3 圧縮包装品
マークは、EI制度の認証を取得した製品の中でパラマウントが推奨する製品

JISの製品記号

GWHG16-38＊5 JIS A 9521：2020 4.2の規定による床

北海道の地場で育った当社の技術が生み出した「太陽 SUN」。

施工例

圧縮包装
商品記号
ＳＳ１０５Ｓ１３Ｋ

寸法[mm]

密度[kg/㎥ ]

高性能品
16

入数／施工面積

＊1

熱伝導率

厚さ

幅

長さ

枚坪分

[W/（m・K）]

１０５８１０１３７０８

約３．
０0.038＊2＊3JIS A 9521（建築用断熱材） 不燃材料 NM-5172[㎡・K/W]

熱抵抗

設計価格

２．
８６，３００＊1 測定温度23℃（JIS A 9521：2020 6.7の規定による） ＊2 計算値（JIS A 9521：2020 6.16の規定による） ＊3 圧縮包装品
マークは、EI制度の認証を取得した製品の中でパラマウントが推奨する製品

[円/坪]

＊5

備考
軸尺 3.5寸大引

JISの
製品記号
GWHG16-38＊5 JIS A 9521：2020 4.2の規定による

4

モデル住宅法簡易計算シート
このページからP3に掲載の推奨仕様を使用して実際の簡易計算シート（2地域）への記入例を掲載します。
アイコン 1 や A などで記入位置をわかりやすく示していまが、実際のシートにはアイコンなどありませんので、記入例を確認しながら入力してください。
シートの種類をご確認ください
⼾建住宅簡易計算シート(外⽪性能)
2地域ー1:⽊造ー2:床断熱住⼾(浴室基礎断熱)

2021 年 4 月版

1
シート番号：2-1-2

作成年月日

20年月日

戸建住宅簡易計算シート
外皮性能
物件名
住所
作成者

地域の区分
構造
断熱構造による住戸の種類
浴室の断熱構造

2 地域
木造
床断熱住戸
基礎断熱

外皮平均熱貫流率 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴※下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな仕様の熱貫流率とする。窓の面積が単位住戸の床面積の合計に 0.02 を乗じた数値以下となる場合は当該窓の仕様を対象外とすることができる。
係数

屋根又は天井

熱貫流率𝑈𝑈𝑈𝑈0.192

結果×

1 0.168=0.033

（1）

一般部

0.482×2 0.197=0.095（2）

基礎壁（玄関）0.004

×

7 0.212=0.001（3）

基礎壁（浴室）0.012×8 0.212=0.003（4）

その他の床0.119×

3 0.275=0.033（5）窓

0.105×4 1.90=0.200（6）ドア

0.014×6 1.90=0.027（7）

外壁床↑小数点第４位以下を切り上げ

係数

土間床等の外周部

線熱貫流率𝜓𝜓𝜓𝜓

結果

玄関等

0.021×9 1.350=

浴室

0.024×10 1.350=0.029

（8）

0.033

（9）

↑小数点第４位以下を切り上げ

外皮平均熱貫流率 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴 [W/(㎡・K)](1)～(9)の合計

P3掲載の数値を記入すると、Aの数値が自動で計算されますので、P7のシートへA

5=0.46A※小数点第３位以下を切り上げ（基準値：0.46 [W/(㎡・K)]以下であれば適合）の数値を記入してください！

（国研）建築研究所がホームページで公開している簡易計算シート（試行版）より引用

2021 年 4 月版

2シート番号：2-1-2
冷房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴※下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな仕様の熱貫流率とする。
・窓に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も大きな仕様の垂直面日射熱取得率とする。窓の面積が単位住戸の床面積の合計に 0.04 を乗じた数値以下となる場合は当該窓の仕様を対象外とすることができる。
係数
熱貫流率𝑈𝑈𝑈𝑈
結果
0.650×1 0.168=0.110（10）一般部

0.773×2 0.197=0.153（11）

基礎壁（玄関）0.004×

7 0.212=0.001（12）

基礎壁（浴室）0.010×8 0.212=0.003（13）0.019×6 1.900=0.037（14）

屋根又は天井外壁
ドア↑小数点第４位以下を切り上げ

係数

窓4.702×垂直面日射熱取得率𝜂𝜂𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑

5 0.39結果=1.834（15）↑小数点第４位以下を切り上げ

冷房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 [-](10)～(15)の合計=2.2B※小数点第 2 位以下を切り上げ（基準値：なし）

暖房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴※下記の太枠内に数値を記入してください。
・一つの部位に複数の異なる仕様を有する場合は、熱貫流率が最も大きな仕様の熱貫流率とする。
・窓に複数の異なる仕様を有する場合は、垂直面日射熱取得率が最も小さな仕様の垂直面日射熱取得率とする。窓の面積が単位住戸の床面積の合計に 0.04 を乗じた数値以下となる場合は当該窓の仕様を対象外とすることができる。
係数
熱貫流率𝑈𝑈𝑈𝑈
結果0.649×

1 0.168=0.109（16）一般部0.862×

2 0.197=0.169（17）基礎壁（玄関）0.002×

7 0.212=0.000（18）×

8 0.212=0.001（19）×

6 1.900=0.028（20）

屋根又は天井外壁

基礎壁（浴室）ドア

0.0070.015↑小数点第４位以下を切り捨て

係数

窓

4.588

×

垂直面日射熱取得率𝜂𝜂𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑

5 0.39結果=1.789（21）↑小数点第４位以下を切り捨て

暖房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 [-](16)～(21)の合計=2.0C※小数点第 2 位以下を切り捨て（基準値：なし）

P3 掲載の数値を記入すると、B、 C の数値が求められます、

P7 のシートへB

5、 C の数値を記入してください！
6モデル住宅法簡易計算シート（つづき）
シート種類をご確認ください。
戸建住宅簡易計算シート（一次エネルギー消費性能）
2021 年 4 月版
2地域ーエネー3：パネルラジエーター（ガス潜熱回収型温水暖房機）
1
シート番号：2-エネ-3

作成年月日

20年月日

戸建住宅簡易計算シート
一次エネルギー消費性能

物件名
住所
作成者

地域の区分

2 地域

主たる居室
パネルラジエーター（ガス潜熱回収型温水暖房機）

暖房方式
その他の居室外皮性能を記入してください。

※下記の太枠内に数値を記入してください。
外皮平均熱貫流率 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴 [W/(㎡・K)]

A 0.46

暖房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 [-]

C 2.0

B 2.2

冷房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 [-]

ポイント掲載ページより、（1）～（5）で ☑ したポイントを以下の太枠内に転記し、合計を計算してください。
照明設備※下記の太枠内にポイントを記入してください。

9ポイント

給湯設備

暖房設備

26ポイント60ポイント

換気設備
4ポイント
冷房設備
1ポイント

暖房設備

［（1）の数字を転記］＝D 56（ア）冷房設備［（2）の数字を転記］

＝

E

1（イ）

換気設備

［（3）の数字を転記］

＝

F

4（ウ）

給湯設備

［（4）の数字を転記］＝

G25（エ）

照明設備［（5）の数字を転記］

＝

H

5（オ）

【参考】各設備のポイントの目安（その他の設備を除く）

一次エネルギー消費性能のポイント（ア）～（オ）の合計＝

91（100 ポイント以下であれば基準適合）

10

P5とP6の A ～ C の数値、
P8～P10の D ～ H の数値を記入してください！

7

（国研）建築研究所がホームページで公開している簡易計算シート（試行版）より引用
2021 年 4 月版

2
シート番号：2-エネ-3（1）

外皮性能と暖房設備※当該住宅の外皮平均熱貫流率と暖房期の平均日射熱取得率を確認し、該当する外皮性能値に ☑ して暖房設備のポイントを確認してください。ただし、暖房期の平均日射熱取得率が 1.3 以上の場合に限ります。

□□

□

□

外皮平均熱貫流率 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴

0.43 以下□

0.46 より大きく 0.50 以下

0.50 より大きく 0.54 以下

ポイント

1.3 以上 1.8 より小さい

56

1.8 以上 2.3 より小さい

53□

2.3 以上 2.8 より小さい

49□

2.8 以上 3.3 より小さい

46□

3.3 以上 3.8 より小さい

43□

3.8 以上41□

1.3 以上 1.8 より小さい

59□

1.8 以上 2.3 より小さい

56□

2.3 以上 2.8 より小さい

53□

2.8 以上 3.3 より小さい

49□

3.3 以上 3.8 より小さい

46□

3.8 以上44□

1.3 以上 1.8 より小さい

63□

1.8 以上 2.3 より小さい

60□

2.3 以上 2.8 より小さい

56□

2.8 以上 3.3 より小さい

53□

3.3 以上 3.8 より小さい

50□

3.8 以上48□

1.3 以上 1.8 より小さい

67□

1.8 以上 2.3 より小さい

64□

2.3 以上 2.8 より小さい

60□

2.8 以上 3.3 より小さい

57□

3.3 以上 3.8 より小さい

54□

3.8 以上52□

0.43 より大きく 0.46 以下

暖房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴□

0.54 より大きく 0.72 以下□

1.3 以上83□

0.72 より大きい□

1.3 以上984

D11P5の A とP6の C の数値を見ると0.46と2.0だから、チェックの位置は上の56ポイントになます！
0.46

A

2.0C

8

モデル住宅法簡易計算シート（つづき）
2021 年 4 月版

3シート番号：2-エネ-3（2）

外皮性能と冷房設備※当該住宅の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率を確認し、該当する外皮性能値に ☑ して冷房設備のポイントを確認してください。ただし、冷房期の平均日射熱取得率が 4.4 以下の場合に限ります。

□□

□

□

外皮平均熱貫流率 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴

0.40 以上 0.43 より小さい

冷房期の平均日射熱取得率 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

ポイント

1.9 以下11.9 より大きく 2.4 以下

1□

2.4 より大きく 2.9 以下

2□

2.9 より大きく 3.4 以下

2□

3.4 より大きく 3.9 以下

2□

3.9 より大きく 4.4 以下

2□□

0.43 以上 0.46 より小さい

0.46 以上 0.50 より小さい

0.50 以上□1.9 以下

1□

1.9 より大きく 2.4 以下

1□

2.4 より大きく 2.9 以下

1□

2.9 より大きく 3.4 以下

2□

3.4 より大きく 3.9 以下

2□

3.9 より大きく 4.4 以下

2□

1.9 以下1□

1.9 より大きく 2.4 以下

1□

2.4 より大きく 2.9 以下

1□

2.9 より大きく 3.4 以下

2□

3.4 より大きく 3.9 以下

2□

3.9 より大きく 4.4 以下

2□

1.9 以下1□

1.9 より大きく 2.4 以下

1□

2.4 より大きく 2.9 以下

1□

2.9 より大きく 3.4 以下

2□

3.4 より大きく 3.9 以下

2□

3.9 より大きく 4.4 以下

2

P5の A とP6の B の数値を見ると0.46と2.2だから、
12チェックの位置は上の1ポイントになります！
0.46

9A

2.2B

E

（国研）建築研究所がホームページで公開している簡易計算シート（試行版）より引用
2021 年 4 月版

4シート番号：2-エネ-3

（3）

換気設備

※該当するものに ☑ してポイントを確認してください。

□□
□
□
（4）

種類
ダクト式第 1 種換気設備
ダクト式第 2 種換気設備またはダクト式第 3 種換気設備
壁付け式第 1 種換気設備
壁付け式第 2 種換気設備または壁付け式第 3 種換気設備

ポイント
7664

F

給湯設備

※該当するものに ☑ してポイントを確認してください。

種類
□
□

設置なし
ガス従来型給湯機□

ガス潜熱回収型給湯機□

石油従来型給湯機□

石油潜熱回収型給湯機□

電気ヒートポンプ給湯機（CO2 冷媒）

□□
□
□
□
□
□
□
□
□

節湯水栓※1なし
ありなし
あり
なし
あり
なし
ありなし
あり

ポイント
2731292725282627252827G※1：節湯水栓は「台所」「浴室シャワー」「洗面」のすべてにおいて、下記に示す機能を有する水栓を設置している場合に「あり」を選択することができる。
「台所」：手元止水機能あるいは水優先吐水機能「浴室シャワー」：手元止水機能あるいは小流量吐水機能「洗面」：水優先吐水機能

（5）

照明設備

※主たる居室とその他の居室のすべての機器について、該当する組み合わせに ☑ してポイントを確認してください。ただし、非居室の照明器具は、白熱灯以外の照明器具を設置している場合に限ります。

種類□

主たる居室の照明器具※2設置なし

□LED

□

白熱灯以外

□

白熱灯

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

その他の居室の照明器具※2設置なし
LED
白熱灯以外白熱灯設置なし
LED
白熱灯以外白熱灯設置なし
LED
白熱灯以外白熱灯設置なし
LED
白熱灯以外白熱灯

ポイント
10891075677667108910H※2：「LED」:すべての機器において LED を使用している「白熱灯以外」：すべての機器において白熱灯以外を使用している「白熱灯」：いずれかの機器において白熱灯を使用している

13P7の一次エネルギー消費性能のポイントが合計100ポイント以下になるように組み合わせれば適合します。

10

H28省エネ基準より、さらに断熱性能の高い住宅とは？
H 2 8 省 エネ基 準より高 い 性 能として 、Z E H（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）やHEAT20といったレベルがあります。
当社では、温熱環境を実際に体感いただける施設を福島県に建てました。この施設はZEH基準値以上の断熱性能です。
このパラマン館の仕様を利用して、H28省エネ基準と比較してどの程度の差があるのかを３つの表で比較しています。

各種の基準値とパラマン館の比較
H28省エネ基準＿2地域

ZEH基準＿2地域

G1基準＿2地域

パラマン館

UA値

0.460.400.340.30

ηAC値ーーー1.1暖冷房燃費の違い
快適な室温を維持する暖冷房エネルギーコストの年間費用を試算し、H28省エネ基準[2地域]とパラマン館を上記の断熱性能そのままに[2地域]で建築したと仮定して比較。

H28省エネ基準
UA値

熱負荷
[kWh]

使用
熱源消費量
[kWh]

2地域(札幌)／当該住宅
効率

パラマン館仕様

単価[円]

燃費
[円]

熱負荷
[kWh]

2地域(札幌)／当該住宅

使用
熱源

消費量
[kWh]

効率

単価
[円]

燃費
[円]
32,940

暖房

13312

電気

3328

4.0

2789,856

4881

電気

1220

4.0

27

冷房

131

電気

353.7

27945

149

電気

40

3.7

27

1,080

合計

13,443────

90,801

5,030

─

─

─

─

34,020※2019年9月末時点のQpex3.6による試算（窓：仕様値、軒等：基準値）● パラマン館について詳しくはYouTube動画をご覧ください。

ISO14001認証

江別工場、長沼工場、鈴鹿工場

北 海 道 支 店

北海道江別市工栄町11-1〒067-0051

011（590）8800

011（590）8807

東宮城県仙台市青葉区本町2-1-8（第一広瀬ビル）〒980-0014

022（227）4741

022（267）1028

北東北営業所岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-4-7〒020-0891

019（637）9988

019（637）9980

東京支店

東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル）〒102-0083

03（4582）5380

03（3514）3737

中部

支店

北支店

愛知県名古屋市中区錦2-14-21（円山ニッセイビル）〒460-0003

052（211）6300

052（220）1782

西 日 本 支 店

大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-10（日生伏見町ビル新館）〒541-0043

06（6231）4428

06（6233）8332

ビルダー営業部

東京都千代田区麹町2-4-1（麹町大通りビル）〒102-0083

03（4582）5390

03（3514）8889

詳細につきましては、弊社ホームページのお問い合わせ、または各支店・営業所までお問い合わせください。

パラマウント硝子工業ホームページ
2021.32版

事業者向け

1,500 WON

ht t p:/ / w w w .pgm .co.jp

i-012_2