IoTセンサー端末によるタイル検査システム

株式会社アイ・ティ・エンジニアリング

タイルの打音検査が簡単！
バックヤードシステム

簡易に履歴判定・正常・要判断・異常

過去の打音計測データを全て保存

無線コードレス

カメラによるタブレット 打音画像データを収集

タイルを叩く→ 打撃音計測 → 計測データ判定 を片手でさ・ら・に1秒以内に実現以前のデータと毎回のデータを重ねて表示！
音

以前の計測データ

青い線は今回のデータ
赤い線は過去のデータ

今回の計測データ

過去のデータは増やす事が可能！

ＦＦＴ

重ね合せ表示

変位の確認が容易になりました
同一打撃ポイントの履歴を簡易検索

2012

・亀裂・緩み・ボルトの劣化

2013
2014
2015

重ね合せ表示で状態の変化を簡単表示確認

劣化の度合いが一目瞭然！

タイルの保守管理の省力化、簡易化ができます。
◎ハンマー打音での非破壊検査を標準化できます。
◎自動打音収集データ＆位置データを無線で送信できます。
◎収集した打音データを周波数解析して、現場で保守の要否を判断できます。
◎データはビッグデータ化して、再利用していくことが可能です。

〈IoTセンサー打音装置 〉

無線BlueTooth
Ver2.1+EDR(Class2)準拠

タイル（被検体）

計測用タブレットＰＣ

IoTセンサー打音装置と計測用タブレッツトPC図

電源SW
トリガーSW
充電穴
小型マイク
センサー

マイクセンサーの拡大図

メイン基板
電池

計測用タブレットPC
OS:Windows8.1
CPU:ｲﾝﾃﾙ

AtomTM

Z3740ﾌﾟﾛｾｯｻｰ

ﾒﾓﾘ：２GB
ﾓﾆﾀ：1280×800ドット/1677万色
通信：Bluetoothﾜｲﾔﾚｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

心豊かな未来の創造株式会社 アイ・ティ・エンジニアリング

Ver4.0東京都大田区大森北1-33-4
湯建大森北ﾋﾞﾙ3階
TEL： 03-6404-9611
FAX： 03-6404-9377
URL： http://www.it-e.co.jp/

システム開発ニーズ

タイルの保守管理の省力化、簡易化を実現

設備保全部門の問題点

対応方針

・技術者の大幅な不足

・技術者以外も点検・可搬型装置でデータ収集・膨大な実施費用

・簡単操作で効率点検

・計測システムの開発

用

途

建造物躯体・壁面点検特実施策

ビルのタイル劣化、車両・設備の劣化の保守点検

車両点検

プラント点検ボルト点検

長・打音技術の知識が無い人でも簡単に操作出来る。（一人で操作可）
・打音装置とタブレットPCで自動計測出来る。（一人で点検可能）
・データのやり取りは無線化され自動転送出来る。（特別の技術知識不要）
・計測記録は、バックヤードコンピュータで集中管理出来る。
・計測記録として、タブレットPCのカメラ機能を使用して画像を保管出来る。
・打撃ポイントを１秒以内で計測できる。

機

能・タブレットPCにRFIDリーダを付けることで、打撃箇所のRFIDタグの読取りで、位置データが取得出来る。
・打音装置からタブレットPCへ自動的に無線で打音収集データを送信出来る。（MAX.2回/秒）
・送信された打音データはタブレットPCでリアルタイムにて処理される。
・処理された点検結果データを元に現場の保守（修理）の要不判断を支援する事が出来る。
・収集されたデータは全てバックヤードコンピュータ転送して、データベースを構築出来る。
・データベースに蓄積された計測履歴より劣化の進行度の判断の支援が出来る。

システム構成打音検査装置

計測用タブレットＰＣ

バックヤード コンピュータシステム

仕 様 と 機 能IoTセンサー端末によるタイル検査システム構成
1. 打音検査装置（1）入出力信号
No.

名

入出力

12345678910入力

出力

称機

12入出力

小型マイク
電池電圧
電源ＳＷ
打検ＳＷ

打撃時の打音を集音する
電池電圧を入力する
電源をオンにする
打音をサンプリングする
電源をオン
判定結果 正常
判定結果 やや異常
判定結果 異常ブザー音を鳴らすサンプリングした打音データをＰＣに送る
ＰＣより設定値データ、判定結果を受ける
ファームウエアを書き込む
リポ電池の充電用として使用する
デバッグポート
拡張用

ＬＥＤ

1
2
34

緑
青
黄
赤

USB通信
DEBUG
I2C

1314

仕
入力電圧
3.7V

リポ電源を入力する

ブザー
ブルートゥース
無線通信

11

能電池電源（リポ電池）

Ａｉ
Ｄｉ

Ｄｏ

様

ＵＳＢが接続されている場合はリポ電池に充電が行われる
1ch ゲイン×1～10(ボリューム調整）
φ6黒モーメンタリーＳＷ
φ9,5橙モーメンタリーＳＷ
φ3mm 電源ON 表示
φ3mm 検査結果 平常表示
φ3mm 検査結果 やや平常表示
φ3mm 検査結果 異常表示
他励振 2KHzＵＡＲＴ

J5J2J3（2）基板仕様①メイン基板仕様
No.

項

1 MPU
2 無線通信34567891011121314

機

目ADC
FRAM
USB
DI
DO
電源コネクタ
SW/LED接続
コネクタ

能

備考

②SW基板仕様No. 項 目
φ6黒モーメ機

能備考

32-bit ARM Cortex-M3 72MHz（STM32F105RBT6)
64Pin、64KB SRAM,256kB Flash Memory

1 ンタリーＳBluetoothモジュールRN4678(Microchip）
Ver．4.2デュアルモード（Classic＆BLE機能）
世界各地の監督官庁からの認証済み
GAP,SDP,SPP,GATTプロファイルをサポート
12Bit 2Ch（マイクロ入力、バッテリー電圧）2

φ9,5橙モー3456CN1 コネクタ I/F基板と接続 10ピン
CN2 コネクタLED基板と接続 8ピン
40×17×1.6㎜
基板寸法-12～+40℃、10～90%RH（結露無き事）
動作環境

8kB
2.0 1ch ファーム書込み/リポ電池充電
SW 入力 2bit
LED点灯 4bit、ブザー 1bit
ポリ電池に接続する 2ピン
SW基板に接続する 10ピン

打検スイッチJ5③LED基板仕様
No. 項
J6J4マイク接続
マイクを接続する 3ピン
コネクタ
ICE接続コネクタ デバッグ用ICEを接続する 5ピン
I2C接続コネクタ I2C拡張用 4ピン
100×30×1.6mm
基板寸法-12～+40℃、10～90%RH（結露無き事）
動作環境

メンタリーＳＷ

電源投入スイッチ

J1J2
J3

12345678目

機能備考

φ3mm 電源ON 表示
緑 LED
φ3mm 検査結果 平常表示
青 LED
φ3mm 検査結果 やや平常表示
黄 LEDφ3mm 検査結果 異常表示
赤 LED
他励振 2KHz
ブザー
CN1コネクタ SW基板に接続する8ピン
40×17×1.6㎜
基板寸法-12～+40℃、10～90%RH（結露無き事）
動作環境

2.タブレットPC
モデル名

仕様

モデル名

仕様

Windows 8.1 32ﾋﾞｯﾄ
HDMI(micro)出力端子×1､microUSB2.0×1､他
ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙOS
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
有効画素数 [型#PS48423KNLG]
約200万画素(前面)CPU
WebｶﾒﾗｲﾝﾃﾙⓇAtomTM Z3740ﾌﾟﾛｾｯｻｰ
２．計測用タブレットPC
推奨品：東芝 dynabook tab
VT484 ( VT484/23K)
2GB
ﾘﾁｳﾑﾎﾟﾘﾏｰ(ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ)
ﾊﾞｯﾃﾘｰ
C 標準/最大P 仕様
LPDDR3-1066対応SDRAM
約11.0時間
電 駆動時間
U ﾒﾓﾘ専用
源 充電時間0ｽﾛｯﾄ(増設不可)
約4.0時間(電源OFF時)/約5.0時間(電源ON時)
AC100～240V､50/60Hz
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
解像度/最大1,280×800ﾄﾞｯﾄ/1,677万色
表 表示色
約4W (MAX.10W)
標準消費電力示
最大992MB(ﾒｲﾝﾒﾓﾘと供用)
温度5～35℃､湿度20～80%(但し､結露しないこと)
ﾋﾞﾃﾞｵRAM
環境条件
機約13.9(幅)×213.0(奥行)×10.7(高さ) mm
外形寸法ｸﾞﾗﾌｨｯｸ
能
ｲﾝﾃﾙⓇHDｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ(CPUに内蔵)
ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ
約445g
質量
ｽﾄﾚｰｼﾞ 32GBﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､電源ｺｰﾄﾞ､取扱説明書､保証書 他
補助記憶装置
主な付属品
約24GB(11GB)
引取り修理
Cﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量保証
IEEE802.11a/b/g/n準拠
主なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ Microsoft Office Home and Business 2013
通 無線LAN
信 BluetoothBluetoothⓇﾜｲﾔﾚｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰVer4.0

３．バックヤードコンピュータシステムの推奨環境①ＯＳ ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７，８，８．１②データベース：ＭｙＳＱＬ ５．６③メモリ：２ＧＢ以上④表示：MicroSoft Excel2013⑤通信：Bluetooth Ver4.0

心豊かな未来の創造株式会社 アイ・ティ・エンジニアリング

東京都大田区大森北1-33-4 湯建大森北ﾋﾞﾙ3階
TEL： 03-6404-9611
FAX： 03-6404-9377
URL： http://www.it-e.co.jp/