散水消雪施設施工・維持管理マニュアル
説明会 資料
平成２０年１０月８日
散水消雪施設設計施工マニュアル
編集委員会 幹事 池野正志
池野 志

改訂の経緯昭和６０年７月 「消雪パイプ設計施工マニュアル（案)」「消雪パイプ設計施工マニ アル（案)」平成２年８月 「散水消雪施設設計施工マニュアル」発刊
平成８年３月 「消・融雪施設の維持管理マニュアル」発刊

平成１２年３月 「散水消雪施設設計施工マニュアル改訂」発刊
平成２０年８月「散水消雪施設設計施工・維持管理マニュアル改訂」発刊

改訂のポイントポイント １
新技術導入に対する対応
ポイント ２
必要散水量の算定式の改訂
ポイント ３
排水性舗装への必要散水量算定式の対応
ポイント ４維持 修繕等を考慮した配管等 の対応
維持・修繕等を考慮した配管等への対応

内容の説明１．第１章 総則
２．第２章
２ 第２章 消雪パイプの設計
３．第３章 施 工
４．第４章 維持管理
５．第５章 災害時における消雪パイプの点検
災害時における消雪 イプの点検と応急処置
６．第６章
６ 第６章 技術資料
７．散水消雪施設維持管理マニュアル

第１章 総 則
１．１ 目的●『平成２０年５月 路面消・融雪施
設設計要領
設設計 領 』に基づき、北陸地方
基づき 北陸地方
で最も広く普及している地下水を利用した散水消雪施設”用した散水消雪施設”(消雪パイプ消雪パイプ))”の設計と施工に関する事項を詳細に補完する。に補完する

第２章 消雪パイプの設計
２．１ 計画区域の設定（P5
計画区域の設定（P5～～P6)●代替路線がない路線とバリアフリー区間における歩道 追記
２．２ 設計フロー設計フ●消雪パイプ設計フロー新技術や維持管理に関する事項を追記
管理 関する事項を追記

２．３ 必要散水量の算定
●算定式
従来散水式

q=融雪に必要な熱量(h s ⋅ρs J + C s ts + C w ⋅ t2)

6 ⋅α⋅ k ⋅ρw ⋅ C w (t1 − t2 − t r )路面管理レベルとして外気へ失われる熱量

新しい散水式式の簡素化による補正係数

60000 (q1 + q 2 )6
W2
q=・ Cn ・・ｔｒ
ρw・ C w (T1－ T2 )W1
消雪水の熱損失補消雪水の熱損失補正

排水性舗装の場合

qd = Cd･q
排水性舗装にのみ適用

q1：融雪必要熱量(W/㎡)、q2：凍結防止熱量(W/㎡)、ρw：水の密度（kg/m3）、
Cw:水の比熱(J/kg/℃) T1：散水温(℃) T2：末端水温(℃) Cn：融解係数(無次Cw:水の比熱(J/kg/℃)､T1：散水温(℃)、T2：末端水温(℃)、Cn：融解係数(無次元)、W1：計画道路幅員(m)、W2：W1のうち通行可能な状態を確保する幅員(m)、ｔｒ：交通係数(無次元)、Cd：排水性舗装係数

●道路幅員と確保幅員
W1 道路幅員W2 確保幅員T1 散水温度●交通係数
日交通量(台/日)
交通量(台)

車道

交通係数( )
交通係数(tr)1500台未満

0.8～1.0

1500台以上4000台未満

0.6～0.8

4000台以上

0.4～0.6

歩道
車道

1.0
0.8～1.0

● 現行算定式と新算定式での水量の比較
060.6●現行式では交通量と路面露出率の取り方によって、によって散水量は点線枠のように、降雪量が少ない条件のイメージの範囲で変化していた。
◎新式は、熱収支の考え方をベースに路面管理レベルの考え方によって、実線の枠の範囲のイメージで変化する。

基本散散水量（L/min/㎡㎡）

0.5

0.4
新式の散水量0.3

現行式の散水量0.2

新潟0.1

富山

金沢

湯沢

十日町

高田

0051015降雪量（cm/day）2025

●新算定式で排水性舗装に対応させる
場合
0.6◆排水性舗装は、幅員と横断勾配により水量の増加率は異なるが、基本的には新式に何割増しという考え方で散水量を設定すれば、密粒舗装と同程度の路面管理レベルを維持できるものとして、係数を設定した。

0.5

基本散本散水量（L/min/㎡）

0.4

排水性舗装の散水量

0.3

0.2

新式の散水量

0.1

005

1015
降雪量（cm/day）2025

２．４２ ４ 井戸の設計●設計一般(P25)●設計一般(P25)・設計時に決定及び仮決定する事項の追加●設計施工フローチャート(P26)●設計施工フローチャート(P26)
・井戸能力の判定において再検討追記●取水量の算定式(P28)●取水量の算定式(P28)
・影響圏算出にシーハルト式 追記

２．４２ ４ 井戸の設計●井戸の構造(P29～●井戸の構造(P29～P38) 留意点追記
・ケーシング管の機能向上
・ケーシング管の分類を明確化
ケ シング管の分類を明確化
・ケーシング管((樹脂管・ケーシング管樹脂管))とポンプ口径参考・ケーシング管と掘削ビットにロータリ追記
・ストレーナの機能向上
・ストレーナの強度確認

ストレ ナの外圧試験
ストレーナの外圧試験

ストレーナの外圧試験
ストレナの外圧試験

試験品(ストレーナ)
VPスリット スト レー ナ の耐圧（ Mpa）
0.45

圧力タンク φ508

0 38
0.38

0 .4
耐圧点：
0.35

0 .3
測定圧力（ MPa)

6.0m
PC

モデム

ラップトップ

圧力センサ

0.25

0 .2
満水時：
0.150 .1

圧力ポンプ
水槽

0.05

00.49 08

試験概要図

0.491 2

0 .49 150.49 19

0.4 922

0 .49 26

0 .49 29

0.4 93 3

0 .4 936

0.4 94

0.4 9 4 3

圧力変化グラフ0.49 47

0.4 95

２．４
２ ４ 井戸の設計●井戸の構造(P29～●井戸の構造(P29～P38)
・泥水処理量をパーカッションとロータリーに分けて算出
V=Vd＋Vg+Vs・・・・式・・・・式22・6
V:設計泥水処理量
V:
設計泥水処理量(m(m3)
Vd:掘削による泥水量
掘削による泥水量(m(m3)×K1:
K1:体積増加係数
体積増加係数((パーカパーカ1.8,1.8,ロータ
ロータ1.2)
1.2)
Vg:ケーシング、砂利充填による泥水量
ケーシング、砂利充填による泥水量(m(m3)×K2:
K2:増加係数
増加係数(1.1)(1.1)
Vs:孔内洗浄による泥水量
孔内洗浄による泥水量(m(m3)×K3:
K3:洗浄時増加係数
洗浄時増加係数((パーカパーカ3.0,3.0,ロータ
ロータ3.8)3.8)

２．４２ ４ 井戸の設計●泥水処理量の割増係数の改訂
泥水処理量 割増係数
従来改訂
ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ工法
ﾊｶｯｼｮﾝ工法
ﾛｰﾀﾘ工法ﾛ
ﾀﾘ工法

体積増加係数 k1

2.0

1.8

1.2

砂利充填体積増加率
k21.1

1.1

1.1

洗浄時に溶解する泥水量加算係数 k3

1.5

3.03.8

２．５
２ ５ 散水施設の設計●散水形態と消雪幅員の目安(P39●散水形態と消雪幅員の目安(P39～～P40)
散水箇所

散水形態

最大消雪幅員W１（散水管の受け持つ幅）

車道（土工部）

中央散水

≦10m

路側散水

≦8m

重複散水

8～10m

輪間散水

≦6m

車道（橋梁）

路側散水

≦6m

歩道

路側散水

≦6m

駐車場

中央散水

≦8m

路側散水

≦6m

２．５
２ ５ 散水施設の設計
●散水形態

中央散水

輪間散水

路側散水

重複散水２．５
２ ５ 散水施設の設計●ツノ型ノズルを分類から削除
ツノ型ノズルを分類から削除(P40型 ズ を分類
削除(P40～～P41)●ノズル１孔当たりの諸元(P43)●ノズル１孔当たりの諸元●
ズル 孔当たりの諸元(孔当たりの諸元((P43)
3)
ボックス型ノズルの標準
４孔、孔径φ４孔 孔径φ４孔、孔径
孔径φ３mmmm、散水角度、散水角度45
散水角度45散水角度
45°
45°●散水距離の目安(P45)●散水距離の目安(P45)
最大幅員(W1)
最大幅員
(W1)
77.5m
7.5m以上5m以上 L=30cm
5m以上
L=30cm程度
程度
6.0～
6.0～7.5m
7.5m未満未満
L=20～
L=20～30cm
6.0m未満
6.0m未満満
L=20cm以上
L=20cm以上

２．６
２ ６ 配管設計●管内流速と配管径(P54～●管内流速と配管径(P54～P55)
管径を現場に適した口径に統一することも検討するものとする。とも検討するものとする

２．６
２ ６ 配管設計●配管材料(P55～●配管材料(P55～P56)
カップリング継ぎ手の利用●配管内の圧力ノズルから安定して散水される圧力は
0 1～
0.1
1～0.3MPa
0 3MPa●配管設計早見表(P58)●配管設計早見表(P58)
樹脂管(VP)
樹脂管(VP)早見表の追記
早見表の追記２．７
２ ７ 取水ポンプの設計(P59(P59～～P61)●取水ポンプの選定
・水質によって耐久性のある材質のポンプを選択する。
・渇水期の水位低下量が不明な場合は渇水期の水位低下量が不明な場合は
概ね10
概ね
10～
10～20m
20mの範囲を追記の範囲を追記
・ポンプ位置は定尺2.75m
・ポンプ位置は定尺
2.75mとと5.50m
5.50mで割で割り切れる値とする。

２．８
２ ８ 電源・操作設備
電源 操作設備(P62)●電源操作設備の機能・必要に応じて、結露防止装置、絶縁監視装置、ノイズ対策サージキラー装置の設置

２．９ 制御設計 (P63(P63～～P64)
・降雪検知器の特徴、取水ポンプの運転制
御 遠隔監視装置
御、遠隔監視装置

第３章 施 工
３．１ 施工計画(P65
施工計画(P65～～P66)●掘削工法にダウンザホールハンマー式を追加●掘削時の振動測定例 追記

第３章
第 章 施 工３．２ さく井●一般(P6７●一般(P6７)・事前調査の必要性 追記
・さく井箇所は維持管理しやすい箇所選定●掘さく(P68●掘さく(P68～～P70)
・井戸孔曲がりの測定方法にロータリー工法
井戸孔曲がりの測定方法にタリ 工法の追記●ケーシング管(P75●ケーシング管(P75～～P76)
・鋼管と樹脂管の種類と特長を明記
・防食継ぎ手の利用を推奨

第３章 施 工
３．２
３ ２ さく井●ケーシング作業(P77●ケーシング作業(P77～～P79)
・作業手順の要点や留意事項追記●孔内洗浄(P81●孔内洗浄(P81～～P82)
・コンプレッサ利用の追記●揚水試験(P83●揚水試験(P83～～P84)・試験の測定間隔を修正試験の測定間隔を修正
・既存井戸への干渉に重点
既存井戸 の干渉に重点第３章 施 工
３．３
３ ３ 取水施設●ポンプの据付位置(P91●ポンプの据付位置((P91～～P92))
・電極の設置位置の留意点
・ガス噴出対策 例 追記
●据付作業(P93●据付作業(P93～～P95)
・揚水管の材質を明記
揚水管の材質を明記
・推奨するポンプ地上部構造 追記

第３章 施 工
３．３
３ ３ 取水施設●ポンプ室(P95●ポンプ室(P95 )・設置位置の留意点
・小型軽量ポンプ室の活用小型軽量ポンプ室の活用●制御盤(P96●制御盤(●制御盤((P96～～P97))
・制御盤の種類 追記
・遠隔監視装置
遠隔監視装置 追記

第３章 施 工
３．４ 散水施設●事前調査(P98●事前調査(P98～～P99 )・地下埋設物調査 追記●散水管／送水管(P99●散水管／送水管(P99～～P100)
・樹脂管又は鋼管を標準
・埋設深さの追記
埋設深さの追記
・道路横断部
道路横断部 施施工例記載
例記載

第３章 施 工
３．４ 散水施設●配筋および断面(P103●配筋および断面(P103～～P104 )・車道部、歩道部のコンクリート断面修正
車道部 歩道部のコンクリ ト断面修正
・幅員の極端に狭い箇所のコンクリート員
断面記載●●コンクリート打接●コンクリート打接(P105
ンクリ ト打接(P105
ト打接(P105～(P105～P106)
・樹脂管の場合と鋼管の場合の目地の樹脂管の場合と鋼管の場合の目地の留意点記載

第３章 施 工
３．４ 散水施設●プレキャストブロック工法(P107●プレキャストブロック工法(P107～～108 )・施工例と規格・品質について追記
・性能・機能 追記●施工手順の追記(P114●施工手順の追記(P114～～P115)

第４章 維持管理●井戸 点検●井戸の点検フローの追記

第５章 災害時における消雪パイプの点検と応急処置●消雪施設点検表の掲載
消雪施設点検表 掲載●応急処置事例紹介

第６章 技術資料●施工管理基準
施 管 基準・ロータリー工法の管理値
ロ タリ 工法の管理値 追記
・プレキャストブロックの高さ管理 追記●消雪パイプ保護コンクリート構造計算●消雪パイプ保護コンクリ ト構造計算●ポンプ室の応力計算 再計算
・小型ポンプ室((角型タイプ・小型ポンプ室角型タイプ))応力計算 追記

消雪パイプ保護コンクリート構造計算
消雪パイプ保護 ンクリ ト構造計算(P125～(P125～P130)●現場打設コンクリート
場打設・保護コンクリート寸法及び配筋を以下の保護 ンクリ ト寸法及び配筋を以下の4パターンに簡略化
・配管材料による区分についても廃止
配管材料による区分についても廃止

・鉄筋の材質については、・鉄筋の材質については、D10
鉄筋の材質については、D10
鉄筋の材質については、D10の市場性よりの市場性よりSD295Aの使用を基本とすることに変更
SD295Aの使用を基本とすることに変更

●プレキャストブロック●プレキ
ストブロ ク・鉄筋の材質については、現場打設コンクリートと同様とし、その他構造に変更はない

ポンプ室応力計算(P131～(P131～P139)●設計条件
・設計荷重をポンプ室の設置場所により設計荷重をポンプ室の設置場所により以下の3以下の3パターンに細分化①車道部に設置②除雪する歩道部に設置(歩道除雪車考慮）③除雪しない歩道部や植栽帯部に設置

●応力計算方法
・設計荷重の細分化により、どのパターンでも使用できる計算式の表現に変更●応力計算結果
・使用頻度の高いものとして、以下の条件の応力
使用頻度の高いものとして 以下の条件の応力計算結果を記載①設置場所
除雪する歩道部②構造
プレキャスト③マンホール蓋
φ750
750、、φ600
600、、全面開放角形((新規追加全面開放角形新規追加))の3種類

第７章
第 章 資料●参考図
・制御盤取り付け図 修正・流量計、井戸蓋、小型ポンプ室 追記●提出書類
・主な提出書類一覧表の掲載
主な提出書類 覧表の掲載
・台帳の追記・各地の地下水条例
各地 地 水条例 整理
・関係法令一覧表
関係法令 覧表 掲載

散水消雪施設維持管理マニュアル
散水消雪施設維持管理●無散水施設点検について削除●点検の時期について・降雪期前
降雪期前、降雪期間、降雪期後に分けた
降雪期間 降雪期後に分けた●井戸の点検方法にカメラ点検を追記●井戸の修繕方法に新技術を掲載●散水管修繕時に取り壊し幅確認することの追記●井戸の更新時、掘り替え位置間隔 削除ご静聴ありがとうございました。
ご静聴ありがとうございました