Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

ピストン式流量スイッチ
FS-925シリーズ - 汎用流量スイッチ

証済
UL認 様仕防爆

流量レンジ：液体：0.38〜5.68L/min
エア・ガス：次ページの流量設定表を参照

FS-926シリーズ - 低流量向け流量スイッチ
配管接続部：1/4” NPT（G 1/4”）
本体材質：真鍮、ステンレス・スチール
流量設定方式：出荷時固定
流量設定：液体：50〜300 cc／分
エア・ガス：次ページの流量設定表を参照

U.L.認証済--認証番号E31926
CSA認証済--認証番号LR30200
FM認証済--認証番号1H3A2.AX、及び0A8A3AE

FS-925/926シリーズ

FS-925/926シリーズは、高精度校正により安定した高信頼性を発揮し、再現性は1％以内に抑えます。工場でご指定の流量設定に校正して出荷されます。
このシリーズは 流量の過不足を高精度で検知し、液量不足による機器破損の防止に役立ちます。
また、半導体製造装置の冷却部や、高圧潤滑油系統の流量監視、水・エア・ガスの的確なフローを確保など様々な用途に最適です。

仕様
接液部材質
本体
ピストン
本体：真鍮
本体：ステンレス・スチール

真鍮 又は 316ステンレス・スチール
水用：ポリスルホン、油・ガス用：真鍮316ステンレス・スチール

FLOW SWITCHES

小流量ピストン（FS-926）

本体と同じ

ばね

316ステンレス・スチール

Ｏリング

Viton®

その他の接液部材質

エポキシ樹脂定格圧力
最大使用圧力FS-925とFS-926は両シリーズとも、ばね復帰式ピストンで流量を高精度に検知します。流体の流れを直接検知して作動するので、圧力計測法など間接的な検知方法に「誤検出」がありません。FS-926には小流量用ピストンが追加され、これにより極微量の流れも確実に検知します（下の図を参照）。

寸法

耐圧

17.2MPa

破壊圧

34.5MPa9/32” 直径. (7.1mm)
取付穴（2個）使用温度範囲真鍮 又は ステンレス・スチール製ピストン -29°
C 〜 148.9°
C
ポリスルホン製ピストン1/4" (6.3 mm)

6.9MPa4-1/8"(104.7 mm)-29°
C 〜 107.2°
C

再現性

最大1％

設定点精度

±10％

設定点ヒステリシス

最大15％

接点仕様

SPDT、20 VA

配管接続部

1/4” NPT（G 1/4”も対応可）

電気的接続

18 AWG、600mm長、ポリマー・リード線

2-3/8"(60.3 mm)

1/2" (12.7 mm)

1-1/4" (31.7 mm)
FS-925 27/32" (21.4 mm)
FS-926 1 9/32"(32.6 mm)

1/4" NPT
配管接続部：1/4" NPT（G 1/4"も対応可）
3/4"(19.0 mm)

FS-926シリーズ - 2個のピストンで確実な微流量の検知

Ｏリング

バイパス
穴
計測オリフィス

磁石内蔵
ピストン

GEMS FS-926は微流量用ピストンで僅かな流量も精確に検知します。設定は微流量用ピストンの端にある補正穴を1つ以上使って行います。補正穴は流体の流量をバイパスして制御することで、作動設定を調整します。

1"(25.4 mm)

1-3/4"(44.4 mm)

電気的接続：1/2” NPT Conduitコネクタ

微流量用ピストン

バイパスの流量の値が設定を超えると、発生する圧力差によって微流量用ピストンが動作し、磁石内蔵ピストンが動いてリード・スイッチが作動します。作動後には微流量用ピストンの側面にある大きなバイパス穴2個が露出し、圧力損失を最小限に抑えます。
G-10

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

1/2"(12.7 mm)

BU24_C_FS-925-926_20200630

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

PISTON TYPE
空気の流量設定点表（典型値）

圧力損失（典型値）

配管内圧力により変化します。所定の配管内圧力における流量設定点の例を下の表に示します。

FS-925シリーズ

配管内圧力

FS-925(L/min(nor))

FS-926(L/h(nor))

最小

最大

最小

最大34.5kPa(最小*)14.16

0.69MPa

42.48

283.2

56.64

424.8

708

198.241416

4圧力損失 − PSID (=6.9kPa)

流量設定点*配管内圧力は最小でも34.5kPa(5PSIG)必要です。

部品番号 26919

3
部品番号 26917

2
1

部品番号 26914

00.05

液体用の製品をエア・ガス用として使用しないでください。
ガス用の製品は特殊な流体緩衝用ピストンで安定動作を実現しています。
ガスの流量設定は配管内圧、スイッチの方向、及びガスの種類によって変わります。設定された流量設定点は配管内圧力によってばらつきが生じます。

.75

1.0
1.5
流量 – GPM (=3.78L/min)
テストは21°Cの水で製品を縦に設置して実施（リード線を上）。

ガスの流量設定における注意

2FS-926シリーズ

本体材質と流量設定点で部品番号を選定してください。
水以外の流体：水以外の流体についてはGems Sensors工場で個別の校正が可能です。
ご要望については弊社までお問合せください。本体材質（真鍮、ステンレス・スチール）、流体、動作圧、流量設定点、及び流体の粘度（SSU）などのご相談に応じます。個別指定と校正には別途費用がかかります。
ガス：可能な設定については、弊社までお問合せください。
本体材質（真鍮、ステンレス・スチール）、ガスの種類、取付方向、動作圧と流量設定点、及び、通常流量をご指定ください。個別指定と校正には別途費用がかかります。

FS-925シリーズ - 汎用タイプ
部品番号

部品番号26938

1.5

部品番号 26941

部品番号 26944

1.0

0.5

0050

100

150200250

300

350400流量- cc/min
テストは21°Cの水で製品を縦に設置して実施（リード線を上）。

FS-925/926流量スイッチはClass I、Division 2、Group
A、B、C、D危険地域でU.L.認証を取得しています。

流量設定L/min(GPM)

真鍮

316ステンレス・スチール

0.38(0.10)±10％

26914

26926

0.95(0.25)±10％

26915

26927

1.89(0.50)±10％

26916

26928

本製品はFM認証済みで防爆仕様のGems Sensors
ターミナルボックスに接続することで、Class I、Division
1、GroupD危険地域で使用できます。但し、全体のシステムをGems Sensorsで製作することが条件です。

2.84(0.75)±10％

26917

26929

U.L.認証済--認証番号E183854

3.79(1.00)±10％

26918

26930

5.68(1.50)±10％

26919

26931

リード線の色コード
配線色FS-926シリーズ - 小流量タイプ
部品番号

流量設定点cc/min(GPM)

真鍮

316ステンレス・スチール

50(0.013)±10％

26938

26951

100(0.025)±10％

26939

26952

150(0.045)±10％

26941

26953

200(0.055)±10％

26942

26954

250(0.065)±10％

26943

26955

300(0.075)±10％

26944

26956

FLOW SWITCHES

部品番号選定表

圧力損失 − PSID (=6.9kPa)

2.0端子

オレンジ

N.O.

黒コモン

赤N.C.

注：
1. 流量設定の校正は21°
Cの水で製品を縦に設置し（リード線を上）、流量を増やしながら実施します。特定の流量設定ついては弊社までお問合せください。
2. 上記の水・ガスの標準流量設定点は温度変化の影響を受けます。油の流量設定点は個々の油の粘度によって変わります。
3. 50micron以上のフィルタをつけて使用してください。

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_FS-925-926_20200630

G-11