空調制御装置■液晶制御スイッチ< LCDパネル表示内容 >運転モード設定
フィルタ点検表示

LCDパネル

SC制御表示
設定アップボタン

ロック表示

設定ダウンボタン
運転表示ランプ

運転モード切換ボタン

異常発生表示
加湿設定
加湿運転表示フィルタリセットボタン

通常時： 消灯/パラメータ番号
自己診断時： アドレス番号
通常時： 設定温度表示/パラメータ設定
自己診断時： 自己診断コード

運転・停止ボタンLCDSW‐S01R‐C

■仕様表型

番

対応機種

機

能LCDSW-S01R-C
SPV‐MAE/MAW/MAS型

運転・停止、温度設定、湿度設定
CO2濃度設定、加湿設定、気化式加湿器洗浄制御スイッチのロック・リセット、自己診断コード・フィルタ点検サイン表示

設定温度

RC制御 15～30℃

モード切換※1

冷房－送風 または 暖房－送風表示

LCDパネル、運転LED

配線

各対シールド付ツイストペアケーブル（通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下

並列台数

最大31台

設置場所

0～40℃、湿度85％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。
制御スイッチは温度センサまたは温湿度センサ内蔵のため代表的な室内温湿度を検出できる場所に取付けのこと。

●フィルタ点検サインはタイマ式が標準です。
●差圧式にするときは別途差圧スイッチを取付け、無電圧ａ接点取出しとなります。（オプション）●1台の空調機にスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。
※1 4管式配管対応時は「自動－手動（冷房－暖房－送風）」となります。

27

■ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ（オプション）●特長（1） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイにより空調機をＢＡＣｎｅｔに接続できます。
（2） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ1台で最大100台の空調機が接続できます。
（3） 各種ＢＡＣｎｅｔ仕様に準拠。
（4） 発停・設定変更/参照からセンサ入力、運転/異常情報と多様なオブジェクトを標準装備。
（5） Ｗｅｂ接続にて簡単に空調機の登録、オブジェクトＰＶ（ＰｒｅｓｅｎｔＶａｌｕｅ）変更/参照が行えます。

●接続構成図（例）
RS485通信 1CH 高性能外気混合空調機

中央監視（ＨＩＭ）
ＢＡＣｎｅｔＧａｔｅｗａｙ

RS485通信 2CH制御「見える化」

個別制御スイッチ

BACnet/IP

グループ
制御スイッチ

他社通信
他社Ｇａｔｅｗａｙ（Ｉｃｏｎｔ）●製品仕様
ＢＡＣｎｅｔ規格

対応オブジェクト
電気設備学会IEIEJ-P-0003:2000、IEIEJ-P-0003:2000
アデンダムａ、IEIEJ-G-0006:2006[B-BC]
ＡＮＳＩ/ＡＳＨＲＡＥ
Standard 135-2004[B-BC]、Standard 135-2001
ＩＳＯISO16484-5:2003(E)[B-BC]

サポートオブジェクト
タイプ番号01234513141915617208

名 称
Analog Input Object Type
Analog Output Object Type
Analog Value Object Type
Binary Input Object Type
Binary Output Object Type
Binary Value Object TypeMulti-state Input Object TypeMulti-state Output Object TypeMulti-state Value Object Type
Notification Class Object Type
Calendar Object Type
Schedule Object Type
TrendLog Object Type
Device Object Type

略称AI
AO
AV
BI
BO
BV
MI
MOMV
NC
CASCTL
DVObject‐Type名 称

備 考

BIBI
BI
AI
BO/BI
MO/MI
MO/MI
MO/MI
AO/AI
AO/AI
AO/AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
BI

通信ステータス
異常状態参照熱源切換要求参照
異常情報参照動作状態変更/参照
モード設定変更/参照
風量設定変更/参照
手元禁止設定変更/参照
温度設定変更/参照
湿度設定変更/参照
CO2濃度設定変更/参照
外気温度
外気湿度
室内（還気）温度
室内（還気）湿度
給気温度
水入口温度
水出口温度
運転情報参照
CO2濃度
フィルタ点検状態参照

空調機との通信状態確認用ステータス
異常状態参照空調機熱源温度切換要求参照
異常発生時の自己診断コード参照
発停操作/状態参照
モード設定（自動・冷房・暖房・送風）変更/参照
風量設定（自動・Ｈ・Ｍ・Ｌ）変更/参照
手元禁止設定（制御スイッチ操作禁止・許可）変更/参照
温度設定（RC:15～30℃）変更/参照
湿度設定（30～80％）変更/参照
CO2濃度設定（0～2000ppm）変更/参照
外気温度参照外気湿度参照室内（還気）温度参照
室内（還気）湿度参照
給気温度参照水入口温度参照
水出口温度参照
運転状態（停止・冷房・暖房・送風・待機等）参照
CO2濃度参照
フィルタ点検状態参照注） 制御スイッチとＢＡＣｎｅｔからの操作については、後設定有効となります。

28

空調制御装置■ＢＥＭＳ「見える化監視盤」（オプション）
空調制御に係る多彩な分析表示と照明、コンセントを含めた省エネルギーに貢献、携帯端末やパソコンで状況をリアルタイムに遠隔監視できる制御システムです。

【運転状態】【空調消費電力】【照明消費電力】【コンセント消費電力】【トレンドグラフ】【電力量データ】

推奨先 ： （株）ネットワーク・コーポレーション
http://www.netcorp.co.jp/29■空調制御システム系統図（例）
省エネ空調に対応した業界最高レベルの空調制御盤を、全機種に標準装着、ＢＥＭＳ「見える化監視盤」に接続します。
集中管理端末パソコン

携帯端末

BEMS「見える化監視盤」
電力監視

照明・二方弁コントローラ

熱量監視

集中管理サーバ

空 調
コントローラ無 線
コントローラ無 線ルータインターネット

社内ネットワーク

制御盤

無線アンテナ

無線 室内温湿度 検出器（設定用つまみ、ON/OFFスイッチ付）

熱量計

比例式
加湿器

制御スイッチ

高性能
外気混合空調機
SPV‐MA型
CO2制御
給気温湿度制御
二方弁
三方弁
無線室内
温湿度検出器

室内温湿度センサ

CO2センサ

冷水 冷水 温水 温水
入口 出口 入口 出口

高性能
外気混合空調機
SPV‐MA型
CO2制御
給気温湿度制御30

■ＳＰＶ‐ＭＡ型 機外結線（例）
通信は微少電流にて送受信を行います。ノイズ等の外的障害を避けるため、各対シールド付ツイストペアケーブル（導体サイズ0.2～1.25mm２、特性インピーダンス120Ω）をご使用ください。配線端子には全て極性があります。

パソコン制御スイッチ
裏面
電源線は導体サイズ0.3～2.0mm２をご使用ください。
（サイズが1.3mm２を超える場合は制御スイッチコネクタ側でアジャストしてください。）

TB2

Ａ
ＢＣ
ＤＥ
１２３４５６７８９１９２０

制
御基
板

携帯端末

インターネット（オプション）
BEMS「見える化監視盤」（オプション）
BACnetゲートウェイ

ネットワーク

運転状態出力空調機運転時、内部リレーを短絡します。
（接点仕様）無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

異常出力

空調機異常発生時、内部リレーを短絡します。
（接点仕様）無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

外部運転入力本接点瞬時短絡にて運転、あるいは停止を交互に繰り返します。
（入力仕様）無電圧、パルス信号入力（0.2～1秒）
オプションとしてレベル信号入力にも対応（短絡 ： 運転、開放 ： 停止）
ドレンアップポンプ異常発生時、短絡にて機器の運転を停止します。

ドレンポンプ異常入力 （入力仕様）無電圧、レベル信号（短絡 ： 異常、開放 ： 正常）

２１２２２３２４２５２６２７Ｔ２１Ｔ２２Ｔ２３Ｔ２４
Ｔ２５Ｔ２６Ｔ２７９７９８９９(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)

〔外気温湿度センサ〕

電源 DC 24V

外気ダクト内に取付外気の温度/湿度を検出します。

出力 DC 0～5V

※ 外気温湿度センサの最大配線長は10mです。
10mを超える場合は電流入力（オプション）で対応可能です。

出力 DC 0～5V

電源 DC 24V

〔室内温湿度センサ〕（オプション）

出力 DC 0～5V

室内に取付室内の温度/湿度を検出します。
放射温度センサ取付けの時は
T25,T26,T27に接続

出力 DC 0～5V

MV

〔三方弁出力〕 200V 50/60Hz 二位置動作電動切換三方弁（オプション）MV

１０１
１０２
１０３１０４１０５１０６１０７１０８１０９１１０Ｈ１Ｈ２Ｈ３Ｈ４Ｈ５OAダンパ制御出力 出力 DC 0～10V
RAダンパ制御出力 出力 DC 0～10V(+)
(-)
(+)
(-)

S
T
E

〔CO2センサ〕

出力 DC 0～10V※ CO2センサの最大配線長は10mです。
10mを超える場合は電流入力（オプション）で対応可能です。

〔電極式蒸気加湿器〕

TB1
R

電源 DC 24V

手元開閉器

3制御入力

44～20mA7

異常出力8ON-異常漏電遮断器
電源 3φ200V 50/60Hz

R
S
T
E

ELB
3φ200V
1φ200V又は50/60Hz
50/60Hz（加湿容量による）

E※ 電極式蒸気加湿器はSPV‐MAS/MAW型のみとなります。

※ 外部入力のリレーには微少電流接点用をご使用ください。
DC 0～10Vは、DC 4～20ｍAに変更可能です。（オプション）

32