高調波抑制ユニット
Harmonics Suppression Unit

ＨＳＵ型

― 高調波対策と高効率運転が可能 ―１ 高調波抑制ガイドラインに適合
高力率電源回生PWMコンバータ内蔵により、経済産業省資源エネルギー庁より発行された 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」 の換算係数 Ｋ5 を 「0」 として扱うことができます。
２ 電源設備容量の低減が可能
力率制御により電源相電圧と同相の電流を流すため、ほぼ力率１での運転が可能です。
よって電源設備容量の低減が可能となります。
３ 複数台のインバータを一括で接続１台のユニットにインバータを複数台接続可能で、高調波対策および電源回生ができます。

装置仕様型 番HSU‐11

HSU‐22

HSU‐37

HSU‐45

HSU‐55

適用インバータｋＷ

112237455575

連続容量ｋＷ

132644536588

出 力

過負荷定格連続定格の150％ 1分

電 圧

DC 320 ～ 355V （入力電圧に応じて可変します） ※1

所要電源容量ｋＶＡ

1429

入 力

構 造

70

標準15 ｋＨｚ93
標準10 ｋＨｚ

相数・電圧・周波数

3相3線式、 200 ～ 220V 50Hz 、200 ～ 230V 60Hz

電圧・周波数許容変動

電圧 -15～＋10％ 、 周波数±5％ 、 電圧アンバランス率 2％以内 ※2

パネル表示

電源（白）、運転（赤）、停止（緑）運転操作

ブレーカ投入により整流動作、運転信号で昇圧動作となり、運転準備となります

構 造

屋内設置形、屋外設置形

冷却方式

強制風冷
ベージュ（日塗工 G25-70B）

塗装色
重 量
制御入出力端子

環 境

5747

キャリア周波数

HSU‐75ｋｇ

340

370

410

430

440

運転入力、アラームリセット入力（押ボタンによる）、運転状態出力、一括アラーム

使用場所

屋内または屋外

使用環境

不繊性ガスまたは引火性ガス、塵埃、オイルミスト、蒸気、風綿などがないこと

周囲温湿度

温度 ： -10～40℃ 湿度 ： 10～95％（結露無きこと）

標 高標高1000ｍ以下●適用インバータは接続するインバータ容量の合計とします。
●本製品とインバータ間のDC電源配線は5ｍ以内とし、インダクタンスが少なくなるように配線してください。
●本ユニットは当社製品に接続する機器です。 当社以外の製品に接続する場合はインバータ内蔵となりますので問合わせください。
※1 電源電圧が200Vのときの出力電圧はDC320V、220VのときはDC343V、230VのときはDC355V程度になります。
※2 相間アンバランス率 [％] = （最大電圧[Ｖ]-最少電圧[Ｖ]） / 3相平均電圧[Ｖ] × 67

1520

外形寸法
670

Ａ550

7080ＡＢ

1100

1000

HSU‐22〃〃

HSU‐371200

1100

HSU‐45〃〃

HSU‐55〃〃

HSU‐75

1700

1600

Ｂ

50

2100

型 番
HSU‐115010050510550●本図はHSU-55を示します。

単線接続図
W
ACL1

MCCB1

ACL2

電源充電BOX
MC1アレスタ

MCCB2MC2零相リアクトル
フィルタ用コンデンサ

MCCB3

機器電源

高力率電源回生
PWMコンバータ

R 運転制御電源

インバータ ※1G 停止※1 当社以外の製品に接続する場合はインバータ内蔵となります。

M
モータ

機外結線図
TB

R01
201211
213214215〔運転入力〕

ユニット運転入力（接点仕様） 無電圧ａ接点〔運転状態完了出力〕

ユニット運転準備完了（接点仕様） 無電圧ａ接点、接点容量：125Ｖ以下15ｍＡ以上 200ｍＡ以下〔異常出力〕

ユニット一括異常出力（接点仕様） 無電圧ａ接点、接点容量：125Ｖ以下15ｍＡ以上 200ｍＡ以下

2

ISO9001認証取得

製品の保証サービスについて

当社は製品の開発、向上に努め十分にご満足いただけるよう 努力をしております。当社より納入いたします製品はすべて当社検査規格に合格したものですが、万一当社の責に基づく故障が生じましたときは、次のとおり保証サービスをいたします。

１.正常な取り扱いにおいて、当社製造上の責任により故障を生じたときは、納入日より満一カ年無償にて修理または部品等の取替えをいたします。
２.故障の原因が、製品の保管、移動、施工および使用の誤り等に起因するとき、または当社に申し出なく補修されたものについては､無償補修の責任を負いません。
３.天災、火災、盗難等不測の事故によるものはその責任を負いません。
４.輸送途中の事故あるときは、貴方着荷後直ちにその旨をご通知ください。さっそく、事情の調査、現品検査をした後、状況により手直しまたは良品との交換補充をいたします。
この場合、製品の移動または施工後にご通知いただきますと、事情の判明に困難を生じますので、必ず着荷姿のまま、保管の上ご通知ください。

社 〒540‐0005 大阪市中央区上本町西5丁目3番5号（上六Fビル）…………… TEL(050)3733‐9400（代） FAX(06)6764‐6163

本東 京 営 業 本 部 〒100‐0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号（新大手町ビル）………… TEL(050)3784‐2633（代） FAX(03)3275‐3207
大 阪 営 業 本 部 〒542‐0062 大阪市中央区上本町西5丁目3番5号（上六Ｆビル）…………… TEL(050)3733‐9401（代） FAX(06)6764‐6033
名古屋営業本部 〒450‐6427 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号（大名古屋ビルヂング） TEL(050)3784‐2630（代） FAX(052)562‐5011
福岡支店 〒812‐0011 福岡市博多区博多駅前1丁目4番1号（博多駅前第一生命ビル） TEL(050)3784‐2620（代） FAX(092)474‐0595

広島支店 〒732‐0827 広島市南区稲荷町4番1号（広島稲荷町NKビル） ……………… TEL(050)3648‐9929（代） FAX(082)262‐5178

仙台

支店 〒980‐0021 仙台市青葉区中央3丁目2番1号（青葉通プラザ）……………… TEL(050)3784‐2626（代） FAX(022)261‐1563

札 幌 営 業 所 〒065‐0024 札幌市東区北24条東16丁目1番6号（正栄ビル）……………… TEL(050)3648‐2291（代） FAX(011)207‐3555
金 沢 営 業 所 〒920‐0031 金沢市広岡1丁目1番35号（金沢第2ビル） …………………… TEL(050)3648‐5695（代） FAX(076)233‐5233
八 尾 製 作 所 〒581‐0071 大阪府八尾市北久宝寺2丁目2番7号 ………………………… TEL(050)3733‐9120（代） FAX(072)922‐5691
高 井 田 工 場 〒577‐0053 大阪府東大阪市高井田21番24号……………………………… TEL(050)3486‐1182（代） FAX(06)6782‐1350
河 芸 製 作 所 〒510‐0303 三重県津市河芸町東千里991番地 …………………………… TEL(050)3784‐1930（代） FAX(059)245‐6451

www.kimukoh.co.jp■本カタログは製品改良のために変更することがありますのでご了承ください。

禁転載 2013/4 HSU
初版 2013/4