SetAppでの三相インバータ設定
クイックインストールガイド
PN: SEXXK-XXXXIXXXXVersion 1.1

凡例

留意事項

サーキットブレーカースイッチのON/OFFを行います。
そして5分待ちます。

締付トルクの値

ケーブルコネクタを切断しないでください。

P 1 0 パワーコンディショナ ON/OFFスイッチ：0=OFF、

1=ON；P=ペアリング/プログラム

3

6

12

5

4

9.0 N*m

図の順序でネジを固定します。

1.ON/OFF/PスイッチをOFFにします(0)LED

2. カバーのネジを開けます。

Copyright © SolarEdge Inc. All rights reserved

MAN-01-00802-1.1 1

1

ステップ

1

パワーオプティマイザーの設置

2345

デザイナーでストリング設計を確認
10 mm / 25mm (P750/P860/P960/M1600)
10 mm / 25mm (P750/P860/P960/M1600)
12.7 mm

M6または M8ステンレススチール 9.5 N*m
10 mm / 25mm (P750/P860/P960/M1600)

2 MAN-01-00802-1.1

10 mm / 25mm (P750/P860/P960/M1600)

ステップ 112

3

45マッパーを使用して2次元バーコードをスキャンします。

モニタリングプラットフォームでのサイト登録と物理レイアウトの完了

MAN-01-00802-1.1 3

ステップ 1

3

太陽光モジュールからの入力

4ストリングへの出力

1

3

45

オプティマイザ間の延長ケーブル(4mm2)
は、アレイ間や障害物を回避するために使用することが出来ます。

2:1 直列接続

2つの太陽電池モジュールを並列接続する場合は、２入力オプティマイザー（P800H）を使用してください。
2つの太陽電池モジュールを1つの入力オプティマイザに並列接続するには、分岐ケーブルを使用します。

4 MAN-01-00802-1.1

2

ステップ 112345

ストリングの極性を確認した後、各ストリングの電圧を測定し、オプティマイザあたり1±0.1Vであることを確認します+_

例：8つのオプティマイザ=〜8V+_

電磁障害(EMI)を最小限にするために、プラスとマイナスの直流ケーブル間の距離を最小にしてください。

MAN-01-00802-1.1 5

2ステップ

10 cm

年間平均高温が25˚C以上の場合は、20 cm以上の離隔距離1

パワーコンディショナの設置

15 cm

40 cm

10 cm

5 cm

背面合わせ

40 cm

30 cm

屋外

屋内

日射やそれによる熱の影響

40 cmを避けるため、パワーコン

40 cm

金属メッシュフェンスへの設置

ディショナを日陰に設置してください。日よけにより、直射日光を避け熱の吸収を減らすことが出来ます。

10 cm

15 cm

40 cm

10 cm

5 cm

40 cm

金属性の構造体に設置する
際は金属板は使用せず金属メッシュを使用し放熱ができるようにしてください。

金属板への設置
40 cm

40 cm

40 cm

6 MAN-01-00802-1.1

240 cm30 cm

ステップ 212.1

2.222.3

4.0 N*mMAN-01-00802-1.1 73ステップ

1

直流ストリングの接続

MC4コネクター付きパワーコンディショナ
214 MC4ペア

追加のストリングを並行して追加するには、外部接続箱または分岐ケーブルを使用します

延長ケーブルは最大700m

8 MAN-01-00802-1.12

4ステップ1系統への接続23

DCセーフティユニットのないパワーコンディショナ
12L1 L2 L3}

4-14 mm

3210-11 mm

PE

初めにPEを接続します。

1.2-1.5 N*m

6 N*m

Ø 19-28 mm

棒端子の仕様は施工者の判断による初めにPEを接続します。

パワーコンディショナは、3線+ PE接続ができます。

MAN-01-00802-1.1 9

5i

通信のセットアップ

ステップ

組み込み：
1.イーサネット ページ 142. RS485 ページ 14

オプション
WiFi（アンテナが必要）

EN

W-CDMA プラグイン
EN

10 MAN-01-00802-1.1

ステップ 5i

GSM

WiFi

PRIコントロール
RS485-2
RS485-1

イーサネット

トラブルシューティングのためにQRコードをスキャンする。

QRコードをスキャンして通信オプションを探す。

MAN-01-00802-1.1 11

6

ステップ

1

イーサネット（LAN）接続の作成

123

LANルーター
5.5 N*m

12 MAN-01-00802-1.1

234

ステップ 6

1T568B

RJ45

ピン＃

1
2
34
563

4T568A

電線カラー*
T568B

2T568A

10Base-T信号
100Base-TXシグナル

白/オレンジ 白/グリーン
オレンジグリーン

送信-白/グリーン 白/オレンジ青青白/青白/青

受信+
使用済み
使用済み

7

グリーン白/茶オレンジ白/茶8茶茶*パワーコンディショナ接続は、RX / TX極性の変更をサポートしていません。
クロスオーバーイーサネットケーブルのサポー トはスイッチの機能に依存します。

送信+受信使用済み使用済み

MAN-01-00802-1.1 13

7

ステップ

1

イーサネット（LAN）接続の作成

1

リーダー(マスター)

RS485-1
B A G

14 MAN-01-00802-1.1

4

フォロワー(スレーブ)（最大31台）

RS485-1
B A G

RS485-1
B A G

< 1km

ワイヤー断面：0.2〜1mm²（CAT5/6ケーブルを使用できます）。

332

最小3線シールドツイストペア（4線ケーブルを使用できます）。

2

RS485-1
B A G

ステップ 712

3

4

SW1

SW1スイッチをON（上）に移動して、RS485バスの最初と最後のパワーコンディショナを終端しますSPD

RS485-1

GA
B

4 N*m

MAN-01-00802-1.1 15

ステップ81

初回SetAppインストール

12

ログインする：1. SetAppを開き、指示に従います
2.モニタリングのユーザー名とパスワードでログインします。

16 MAN-01-00802-1.1

2

9ステップ1

アクティベーション

12

3

6

1

2

5

4

パワーコンディショナのQRコードをスキャンします。RS485バスの場合、最初にリーダーをスキャンします23

3

SetAppの指示に従います

SetAppはパワーコンディショナとのWi-Fi接続を作成します

MAN-01-00802-1.1 17

10

ステップ

1

設定

2

3

4

1

2

3

4

国と言語を設定する

モニタリングプラット
フォームと他のパワーコンディショナへの通信を設定します

他のすべてのパラメーターを設定する

設定メニューから、ペアリングを選択して、オプティマイザとインバータをペアリングします。

18 MAN-01-00802-1.1

11ステップi

システムステータスの表示

SetAppステータス画面

モニタリングプラットフォーム

LED表示

MAN-01-00802-1.1 19

erter

サポートメールアドレス：support@solaredge.jp
サポート電話番号：050-3198-9430（月～金、9:00～17:30）
EN

Scan fora detailed
Installation Guide