清潔 V フィルター● PAC-KF07LAF● PAC-KF08LAF● PAC-KF09LAF

使用目的 / 用途◦“清潔Ｖフィルター”は、
ウイルス抑制作用※ 1 のあるプレフィルターです。
*24 時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用
空間での実証結果ではありません。

フィルターボックス※１: 試験機関 : 広東省微生物分析検査センター。試験方法 :ISO18184:2014, 繊維製品の抗ウイルス性試験。試験番号：2021FM00497R01。ウイルス対応方法：練り込み。
対象 : フィルターに付着した 1 種類のウイルス。試験結果 : 無加工布と比較し 24 時
間後に 99% 以上低減。

清潔Vフィルター

対象ユニット● PAC-KF07LAF：PE-RP50・56DA17● PAC-KF08LAF：PE-RP63 ～ 80DA17● PAC-KF09LAF：PE-RP112 ～ 160DA17
天井埋込形（

仕

様
名

材

質

PAC-KF07LAF

PAC-KF08LAF

PAC-KF09LAF

ＤＡ
形）

形

合成繊維不織布エアフィルター

外形図（単位：mm）
15

2×H×φ2.9取付穴21

J ①ガス配管サイズ ②液配管サイズ

9800

1100 1154 1200 1060

11 1000 1058

0

φ12.7

φ6.35

φ15.88

φ9.52

高性能フィルタ

11 1000

PE-RP112,140,160DA17 1400 1454 1500 1360 14 1300 1358 14 1300

700以下

45

210

H

0

10.5

0～
30

20

25

10.5

G

800 858

L4

天井面
サービス及びメンテナンスのために指定位置に必ず点検口を設置してください。

PE-RP50,56DA17

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）
材質
K フィルタボックス形名 フィルタ形名
L×個数
322×1
1000 PAC-KF51TB PAC-KF07LAF 522×1

PE-RP63,71,80DA171200 PAC-KF52TB

PAC-KF08LAF 522×2

PE-RP112,140,160DA17 1500 PAC-KF53TB

PAC-KF09LAF 322×1
522×2

機

種

点検口

合成繊維不織布
エアフィルタ

高性能フィルタ
材質
フィルタ形名 (比色率) M×個数
PAC-KF11PAF (65%) 320×1
PAC-KF21PAF (90%) 520×1
PAC-KF12PAF (65%)
高分子繊維不織布
520×2 エアフィルタ
PAC-KF22PAF (90%)
PAC-KF13PAF (65%) 320×1
PAC-KF23PAF (90%) 520×2

M

10.5

F

9

C

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）

50

210

PE-RP71,80DA17

E

B

10
0～

50

10.5

PE-RP63DA17

D

A

0

K
注6

900 954 1000 860

ドレンホース (I.D.φ32)
<付属>

点検口

7

77

10以上

種

PE-RP50,56DA1750

2×1×φ2.9取付穴
端子台(リモコン伝送)
端子台(内外接続)

ドレン排水口(O.D.φ32)(自然排水用)136 67356300以下

直線距離で 180±5

20以上

機

10

ドレン配管接続図

60

制御箱

26
フィルタボックス
清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）
高性能フィルタ
41
104
217
20
208
(ダクト寸法:外寸)

ドレンアップメカ

清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）
高性能フィルタ
サービススペース詳細図

250

238
10

143

33

2×2×φ2.9取付穴②冷媒配管(液)フレア接続①冷媒配管(ガス)フレア接続

G(ダクト寸法:外寸)(H-1)×100(=J)
A
B(吊りボルトピッチ)
C
10

901
700
ドレン排水口(O.D.φ32)

23

29

40

57

58

122

40

643(吊りボルトピッチ)

100(ダクト寸法：外寸)
178
23

78

10
57
32

注１．
吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
２．
吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。 (現地御手配)
３．
ドレンポンプ内蔵です。
４．
ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。
指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。
５．
本図はファンが2つのP63～P160形を示します。 P50,P56形の場合はファンが1つとなります。
６．
熱交換器の洗浄および送風機モータを交換する際には下からのメンテナンスとなりますのでサ－ビススペースを確保してください。
７．
フィルタボックス内への清潔Ｖフィルタ（ロングライフ）と高性能フィルタの併用はできません。

100(E-1)×100(=F)
30

100D(ダクト寸法:外寸)
202×E×φ2.9取付穴

6-1

アレル除菌フィルター● PAC-KE71JAF
使用目的 / 用途●“アレル除菌フィルター”は、人工酵素が含まれたフィルターで、菌 ※１やウイルス※２、アレル物質（花粉）※３を捕集し、抑制します。

※１: 試験機関 : 財団法人日本紡績検査協会。試験方法 :JIS L 1902, 定量試験 ( 菌液吸収法）。試験番号 :006109-1,2。
対象 : フィルターに付着した 2 種類の菌。試験結果 : 無加工布と比較し 18 時間後に 99% 以上低減。
※２: 試験機関 : 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法 :JIS L 1922, 繊維製品の抗ウイルス性試験方法。
試験番号 :19KB060923-1。対象 : フィルターに付着した１種類のウイルス。試験結果 : 無加工布と比較し 24 時間後に 99% 以上低減。
※３: 試験機関 : 財団法人日本食品分析センター。試験方法 :ELISA 法。試験番号 : 第 10014572002-01 号。対象 : フィルターに付着した１種類の花粉。試験結果：99% 以上低減。

アレル除菌フィルター

対象ユニット● PE-RP224・280EA
天井埋込形（

仕

形）

EＡ

様
形

名

PAC-KE71JAF

集塵効率

重量法

フィルター材質
色50％

ポリエステル、レーヨン、アクリル樹脂

調

水色

290±5

外形図（単位：mm）

A

フィルタ形名

A

+100
0

(4.7)

仕様

PAC-KE70JAF 2870 材質：ポリエステル、
レーヨン、
アクリル樹脂集塵効率：重量法 50%
色調：水色※据付説明書については、1-53 頁を参照してください。
6-2

高性能フィルター
● PAC-KE35PAF ● PAC-KE45PAF
使用目的 / 用途●“高性能フィルター”は、室内の塵埃除去を目的としたものです。
● 比色法 65％と 90％の 2 種類の仕様があり、室内の空気清浄度に合わせて選定します。

フィルターボックス

注
高性能フィルター

意・本品を使用する際には、必ずフィルターボックスを併用してください。

対象ユニット● PE-RP224･280EA

名

PAC-KE35PAF

PAC-KE45PAF

天井埋込形（

仕

法

65％

90％

EＡ

様
形
材

色

質

高分子繊維不織布エアフィルター寸法×個数（600 × 394 × 90mm）× 2

フィルターボックス

PAC-KE95TB形）

比

外形図（単位：mm）

8.5

A

B

マジックテープ

シール材

C

高性能フィルター

形
名
比 色 率
材
質
A×個数
B
C

8.5

マジックテープ

PAC-KE45PAF
PAC-KE35PAF
65%90%
高分子繊維不織布エアフィルター
600×2
394
90

6-3

ロングライフフィルター● PAC-KE85LAF
使用目的 / 用途●“ロングライフフィルター”は、室内ユニット内部への粗塵進入を防止

する長寿命仕様のフィルターです。

フィルターボックス

注

意・本品を使用する際には、必ずフィルターボックスを併用してください。
ロングライフフィルター

対象ユニット● PE-RP224･280EA

様

形）

EＡ

形

名

PAC-KE85LAF

材

質

合成繊維不織布エアフィルター

個

数

2

フィルターボックス

PAC-KE95TB

10.5

外形図（単位：mm）
B

A

390

A

B

90

ＡＩＲ
ＦＬＯＷ

600

6-4

名

称

形

名

PAC-KE85LAF

材

質

合成繊維不織布エアフィルター
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ (ろ材)
ｳﾚﾀﾝ樹脂 (枠A部)
鋼板 (枠B部)

個

数

２個

ロングライフフィルター

フィルタ
ボックス

PAC-KE95TB

集塵効率

質量法 65%10.5

天井埋込形（仕●修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
●●取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
●

梱包材の処理は確実に行ってください。

1

ロングライフフィルター使用時●（断熱材が内側）＜出荷時＞

吸込み

ロングライフフィルター

高性能フィルター使用時●（断熱材が外側）

吸込み

高性能フィルター
固定板

図3

フィルター

図2

上下入れ換え

図1

2

4 枚目

３枚目

フィルター２枚目を使用

20※ ●PAC-KE88LAF において、同様に１枚目のフィ
ルターと２枚目のフィルターの間で外れた場合
は、１枚目のフィルターを持ち爪を２枚目のフィ
ルターに引掛けて引き抜いてください。

フィルターボックス端面※ ●PAC-KE89LAF においてフィルターのメンテナンス時、２枚目のフィルターと３枚目のフィルターの間で爪の引掛けが外れた場合は、２枚目のフィルターを持ち爪を３枚目のフィルターに引掛けて引き抜いてください。

各々のフィルターの両側面にマジックテープが貼ってありますので、フィルター同士が密着しているかどうか向きに注意して挿入してください。

ツメ同士を組合わせる（フィルター３枚目使用時）（フィルター４枚目使用時）

PAC-KE85LAF 以外のロングライフフィルターの場合(3) フィルターボックス開口部よりフィルターを挿入し、挿入し終わったら（１）で外したフタをしてネジを締めます。（図３）（PAC-KE95TB を使用の場合は必要ありません）

固定板

フタ

取付説明書

●内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。
●

エアフィルターをはずしたまま運転しないでください。

試運転をする前に●油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能の著しい●低下や劣化等の原因になります。

●食品の品質低下等の原因になります。
●

取付け ( 移設 )・電気工事をする前に特殊環境には、使用しないでください。

食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。

取付けをする前に注意 誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

取付け工事は、この取付け説明書に従って確実に行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

●●お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をなさる方にお渡しください。●
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

●●お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。

●●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ取付けてください。

安全のために必ず守ること

注意 適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

ロングライフフィルター（ＰＡＣ－ＫＥ８５・８６・８７・８８・８９ＬＡＦ）
高性能フィルター（ＰＡＣ－ＫＥ３１・３３・３４・３５・３６・４１・４３・４４・４５・４６
（P）
ＡＦ）

取付説明書

EＡ
形）

三菱電機エアコン別売部品

フィルターボックス●PAC-KE71·93·94·95TB の場合(1) フィルターボックスのフタを閉めているネジ（２本）を外します。（図１）(2) フィルターボックス PAC-KE71･93･94TB 使用時●
高性能フィルターを使用する場合は固定板を上下に入れ換えて付けてください。（図２）●（取付けは奥側をフィルターボックスのサイドパネルに差込み、手前側でネジ（２本）を締め固定します。）

天井埋込形（

WT02574X11

1. 取付け要領

高性能フィルター: PAC-KE35PAF, KE45PAF
ロングライフフィルター: PAC-KE85LAF( 本マニュアル用に変更 ･ 修正しています。)

6-5

2本

4本

4本

PAC-KE71TB

PAC-KE93・94TB

フタ

B

図4

A

ソコイタ

図8

フィルター

吸込み

吸込み

(3)● フィルター挿入後、フタをしてネジを締めます。

ロングライフまたは高性能フィルター単独使用時

高性能フィルター●
またはロングライフフィルター3

吸込み

ロングライフ
フィルター

図6

レール

ロングライフ・高性能フィルター同時使用時

高性能フィルター

挿入方向銘板

風向銘板

フィルター記載の銘板の詳細を以下に示します。

図7

図5

レール

固定板

設定内容

フィルタサイン表示無し

2500 時間

100 時間
07

モード番号

SW1

アドレス基板

OFF

ON

4

制御基板

SW1

フィルターボックス●PAC-KE96·97TB の場合

2

アドレス基板の SW1-2 を ON に切り換えます。

2

フィルターボックス●PAC-KE71·93·94·95TB の場合●●お客様と相談ねがいます。

●●必ず元電源を切った状態で操作してください。

[2]●マルチエアコンの場合

フィルタサイン

モード

3

2

1

OFF

ON

設定番号

〇

初期設定

チェック

●●MA スマートリモコンによる機能選択設定が必要です。設定方法は室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

[1]●スリムエアコンの場合

2. リモコンにフィルターサインを表示する場合

取付説明書

フィルターの組合わせによって、以下の位置に挿入してください。

フィルター銘板表示部

挿入方向(2)● フィルターを挿入します。(図8)●フィルターは挿入方向、風向銘板が下面になるように挿入してください。

(1)● フィルターボックスのフタを閉めているネジ（2 本）を外します。（図 7)

フィルターボックス●PAC-KE96·97TB の場合(2)● 下よりフィルターを差し込みます。（図５）(3)● フィルターを上に押しレールに掛けます。
（図６）(4)● 最後に（１）で外した底板を取付けます。

3本

4本

B 方向

5本

PAC-KE95TB

A 方向

AIR FLOW

6-6

使用ネジ本数

固定板形）(1)● フィルターボックス底板のネジ（下図参照）
を外します。
（図４）

天井埋込形（

EＡ☆底側よりフィルターを取付ける方法

高性能フィルター: PAC-KE35PAF, KE45PAF
ロングライフフィルター: PAC-KE85LAF

フィルターボックス● PAC-KE95TB
使用目的 / 用途●“フィルターボックス”は、高性能フィルターやロングライフフィルターを組み込む場合に必要な部品です。

注
フィルターボックス

意・フィルターボックス内への高性能フィルターとロングライフフィル
ターの併用はできません。

対象ユニット● PAC-KE95TB：PE-RP224・280EA

天井埋込形（形）

EＡ

外形図（単位：mm）

146

471

1255

カバー

ツマミネジ
（２カ所）

6-7

6-8

安全のために必ず守ること

適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

誤った取扱いをしたとき、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

●また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社指定の製品を使用してください。

●ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

1

1●修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

●取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってく
ださい。

注意
警告

・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
・お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

警告
注意
注意
注意

●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ取付けてください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注意

WT02589X06形）

三菱電機エアコン別売部品
フィルタボックス PAC-KE75,95TB
取付説明書

天井埋込形（EＡ

2●内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。

エアフィルタをはずしたまま運転しないでください。

●感電の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しないでください。

試運転する前に● 20 ㎏以上の製品の運搬は、１人で行わないでください。
●製品によっては PP バンドによる梱包を行っていますが、危険ですので運搬の手段に使用しないでください。
●熱交換器フィン表面で切傷する場合がありますので、素手で触れないように注意してください。
●包装用のポリフクロで子供が遊ばないように、破いてから破棄してください。窒息事故等の原因になります。

製品の運搬には、十分注意してください。

2●必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らないでください。

●機器や回転物、高温部、高電圧に触れると巻き込まれたり、火傷や感電の原因になります。

運転中にパネルやガードをはずしたまま運転しないでください。

注意
注意

梱包材の処理は確実におこなってください。

注意
注意●油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損することがあります。

特殊環境には、使用しないでください。

注意
注意

取付け（移設）・電気工事をする前に●食品の品質低下等の原因になります。

食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。

取付けをする前に取付説明書

フィルターボックス : PAC-KE95TB( 本マニュアル用に変更 ･ 修正しています。)

適 用 機 種類

ロングライフフィルタ

種

適
形

フ

ィ
名

ル

タ

称

形

状

高性能フィルタ（NBS90％）PAC-KE45PAF

高性能フィルタ（NBS65％）PAC-KE35PAF

2. フィルタボックス側面のフタを開きます。

3

1. 固定ネジ（12 本）を外し本体の吸込フランジ部を取り外します。（写真１−１）
ネジは後で使用しますので無くさないように注意願います。

吸込フランジ

フィルタボックスの取付けは、室内ユニットの据付け前に行ってください。

1 フィルタボックスの取付け

ラミタイトネジ

名

付属部品

PEFY-P224･280
PAC-KE95TB
PE-RP224・280EA

法

394 × 600

量

12

数

２個

２個

使用個数

3

写真１−１

394 × 600

PAC-KE85LAF 390 × 600

高性能フィルタ（NBS90％）PAC-KE45PAF

ロングライフフィルタ

寸

PAC-KE85LAF 390 × 600

用PAC-KE75TB PEFY-J224･280M-B1 高性能フィルタ（NBS65％）PAC-KE35PAF

名

吸込フランジ

フィルタボックス

写真１−４

写真１−３

写真１−２

4

その他詳細につきましては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

フィルタボックス内への高性能フィルタとロングライフフィルタの併用はできません。

ご 注 意

最終的に作業もれがないかもう一度ご確認願います。
又、フィルタボックスの取付け作業が終わり据付けが完了しましたら、室内ユニットとの接合部から風もれがない
か念入りにご確認願います。

2 最終チェック

フィルタ
（別売品）

5. フィルタ（別売）を挿入しフタを閉めます。
（写真１−４）

4. フィルタボックスに１．で取り外した吸込フランジを取り付けます。（写真１−３）

忘れのないよう注意願います。

ネジを閉め忘れると風漏れの原因になりますので締め形）

形

天井埋込形（形名、適用機種

3. 付属のネジ（10 本）を使用し本体にフィルタボックスを取り付けます。（写真１−２）

取付説明書

フィルターボックス : PAC-KE95TB

EＡ

6-9

ダブルフィルターボックス● PAC-KE58WTB
使用目的 / 用途●“フィルターボックス”は、高性能フィルターやロングライフフィルターを組み込む場合に必要な部品です。

対象ユニット● PE-RP224・280EA

天井埋込形（形）

EＡ

外形図（単位：mm）

C

B

カバー

ツマミネジ(２ヵ所)

A

6-10

形名

A

B

C

PAC-KE55WTB

６８９

３７８

２１６

PAC-KE56WTB

９３９

３７８

２１６

PAC-KE57WTB

１１３９

３７８

２１６

PAC-KE58WTB

１２５９

４７０

２８６

PAC-KE59WTB

９７４

３７８

２１６

WT06261X05

誤った取扱いをしたとき、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

●金属部エッジ等でケガをするおそれがあります。保護具を着用して作業を行ってください。

製品の金属部エッジ等に素手で触れないでください。

●食品の品質低下等の原因になります。

食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。

取付けをする前に●また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒーター等の別売品は必ず、当社指定の製品を使用してください。

●ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

1●油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損することがあります。

特殊環境には、使用しないでください。

注意
注意●修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

●取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってく
ださい。

注意
警告

・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
・お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

警告
注意
注意
注意

●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ取付けてください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

安全のために必ず守ること注意
注意適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

取付説明書

2

●内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。

●必ず５分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らないでください。

●機器や回転物、高温部、高電圧に触れると巻き込まれたり、火傷や感電の原因になります。

エアフィルターをはずしたまま運転しないでください。

運転中にパネルやガードをはずしたまま運転しないでください。

●感電の原因になります。

注意
注意

梱包材の処理は確実におこなってください。

濡れた手でスイッチを操作しないでください。

試運転する前に● 20kg 以上の製品の運搬は、１人で行わないでください。
●製品によっては PP バンドによる梱包を行っていますが、危険ですので運搬の手段に使用しないでください。
●熱交換器フィン表面で切傷する場合がありますので、素手で触れないように注意してください。
●包装用のポリフクロで子供が遊ばないように、破いてから破棄してください。窒息事故等の原因になります。

製品の運搬には、十分注意してください。

EＡ形）

三菱電機 エアコン用部品 フィルターボックス

天井埋込形（PAC-KE55·56·57·58·59WTB

注意
注意

取付け（移設）・電気工事をする前に取付説明書

ダブルフィルターボックス : PAC-KE58WTB( 本マニュアル用に変更 ･ 修正しています。)

6-11

6-12

PEFY-P112･140･160

PEFY-P224･280
PE-RP224･280EA

PAC-KE57WTB

PAC-KE58WTB

ラミタイトネジ（４× 10）

名

称

PEFY-P80･90MG

PAC-KE59WTB

付属部品

PEFY-P80･90M-G(-F)
PEFY-P80･90MG1
PEFY-P80･90MG-F

PAC-KE56WTB

適 用 機 種PEFY-P45･56･71

名PAC-KE55WTB

形

類

PAC-KE88LAF

PAC-KE89LAF

形

状

量

12 個

数

PAC-KE85LAF
ロングライフフィルター
高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE35PAF
高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE45PAF

高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE44PAF

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE34PAF

ロングライフフィルター

高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE43PAF

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE33PAF

ロングライフフィルター

高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE43PAF

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE33PAF

法

298×300
300×600
300×600
298×300
300×300
300×600
300×300
300×600
298×300
300×300
300×600
300×300
300×600
298×300
298×200
300×500
300×600
300×500
300×600
390×600
394×600
394×600

適 用 フ ィ ル タ ー
形
名寸

PAC-KE86LAF
ロングライフフィルター
高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE31PAF
高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE41PAF
PAC-KE88LAF
ロングライフフィルター

種

3

２個
１個
１個
３個
１個
１個
１個
１個
３個
１個
１個
１個
１個
３個
１個
１個
１個
１個
１個
２個
２個
２個

使用個数

蓋

4

ネジ
55形：3本
56・57・59形：4本
58形：4本

写真6［ボックス上面］

写真4［ボックス側面内側（フィルター取出側）］

ネジ（2本）

ネジ

吊金具（本体）55形：2本
56・57・59形：3本
58形：4本

写真7［ボックス下面］

写真5［ボックス側面（反配管側）］

ネジ（2本）

3. 付属のネジを使用し、本体にフィルターボックスを取付けます。（写真３〜７）
PAC − KE55WTB：９本
PAC − KE56・59WTB：11 本
PAC − KE57WTB：11 本
PAC − KE58WTB：12 本
ネジを締め忘れると風漏れの原因になりますので、締め忘れのないよう注意してください。
フィルターボックス

止めネジ
（2カ所）

2. フィルタ−ボックス側面の止めネジを緩め、蓋を取外します。

吸込フランジ

1. 固定ネジを外し、本体の吸込フランジを取外します。
（写真１）
外した吸込フランジとネジは後で使用しますので、無くさな
いよう注意してください。

フィルターボックスの取付け形）

EＡ

フィルターボックスの取付けは、室内ユニットの据付け前に行ってください。

天井埋込形（形名・適用機種

写真 3

写真 2

写真１

取付説明書

ダブルフィルターボックス : PAC-KE58WTB

マジックテープ

高性能フィルター

ロングライフフィルター
単独使用時

ロングライフフィルター

吸込み

高性能フィルター
単独使用時

高性能フィルター

ロングライフ・高性能フィルター
同時使用時

高性能
フィルター

写真 9

写真 8

5

吸込み

ロングライフフィルター

ツメが内側を向くようにツメどうしを組み合わせる

吸込みフィルターの組合わせによって、以下の位置に挿入してください。

高性能フィルターが2枚の場合、フィルター側面のマジックテープで連結させ挿入してください。

3枚の場合

ロングライフフィルター

ツメどうしを組み合わせる

高性能フィルターの場合

2枚の場合

フィルターのツメが内側に向くように組み合わせて挿入します。

ロングライフフィルターの場合

5. フィルターを挿入します。
（写真９）

蓋

6

ください。

その他詳細につきましては、お買い上げの販売店にお問い合わせ

確認願います。

したら、室内ユニットとの接合部から風漏れが無いか念入りにごまた、フィルターボックスの取付け作業が終り据付けが完了しま

最終的に作業にもれが無いかもう一度ご確認願います。

EＡ形）

吸込フランジ

最終チェック

6. フィルターボックス側面の蓋を元どおり取付けます。
（写真 10）

天井埋込形（

4. フィルターボックスに、１．で取外した吸込フランジを取付け
ます。
（写真８）

写真 10

取付説明書

ダブルフィルターボックス : PAC-KE58WTB

6-13

ドレンアップメカ● PAC-KM38DM
使用目的 / 用途● 本品は、天井埋込形のドレンアップメカです。

室内ユニットドレンアップメカ

注意・ドレン配管は確実に排水するように配管し、結露が生じないように保温してください。

対象ユニット● PE-RP224･280EA

様形

名PAC-KM38DM形）

消 費 電 力3.9W 以下

電

DC13V

源

外形図（単位：mm）
64

86

22

吸出口(φ32)(適合塩ビ管 VP-25)

ドレンホース

207

97

天井埋込形（EＡ

仕フロートスイッチ

ドレンポンプ
129

機

種

PE-RP224,280EA

6-14

吸水口

ドレンアップメカ形名

仕 様

PAC-KM38DM

電源 ：DC13V
消費電力：3.9W以下

77
112

1

WT09815X01• この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot
be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

• お客様ご自身では、取付けないでください。
（安全や機能の確保ができません。）

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付作業が必要です。取付作業の前に、この説明書を必ずお読みください。
• 「取付説明書」は大切に保管してください。

取付説明書

PAC-KM38DM

断熱パイプ

D-6

指示を
実行

PTT ねじ（4 × 10）

D-5

2

同梱部品に不足がないか、取り出して確認してください。

梱包材は廃棄すること。
 けがのおそれあり。

 窒息事故のおそれあり。

結束バンド

D-4

1-2. 製品運搬と開梱時のお願い

1

ゴム栓

D-3

1

指示を
実行

4 ＋ 1（予備）

大：1
小：3

1

梱包材は破棄すること。

フロートスイッチ

1

個数

ドレンソケット

ドレンポンプ

形状

D-2

形）

形名

D-1

品名

天井埋込形（三菱電機ビル空調
エアコン別売品
ドレンアップメカ

No.

下記部品が同梱されていますので確認してください。

1-1. 同梱部品

1. 使用部品

取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM38DM( 本マニュアル用に変更 ･ 修正しています。)

EＡ

6-15

6-16

ドレンアップメカ( 本品 )

3

適用機種

PE-RP224, 280EA

形名

PAC-KM38DM• 適用機種を確認し、取付け間違いのないようにしてください。

お願い2-2. 適用機種

室内ユニット( 別売品 )

2-1. 使用部品の取付位置

形）
指示を
実行

4

• ドレンポンプの取付けは、室内ユニットの据付け前に行ってください。

お願い

作業する場合は保護具を身に付けること。
 けがのおそれあり。

4. 取付作業

以下の特殊な環境では使用しないこと。
 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多い
ところ 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ
レーを頻繁に使用するところ
 性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏 使用禁止
れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。

3. 取付け場所の選定

天井埋込形（EＡ

2. 使用箇所（取付作業の概要）

取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM38DM

手順

5

4. ノックアウト穴をドライバーなどの工具を使用して開口する。

3. メンテナンスカバーの固定ねじ（4 本）を外し、メンテナンス
カバーを取り外す。

2. ワイヤカバーの固定ねじ（3 本）を外し、ワイヤカバーを取り
外す。

固定ねじ

ノックアウト穴

固定ねじ

メンテナンスカバー

固定ねじ

ワイヤカバー

固定ねじ

制御箱カバー

固定ねじ

6

3. PTT ねじ（4 本）（同梱部品 D-5）で取り付ける。

PTT ねじ（同梱部品 D-5）

〈機外側〉

ドレンポンプ（同梱部品 D-1）

PTT ねじ（同梱部品 D-5）

フレーム

ドレンソケット〈機内側〉

ゴム栓（同梱部品 D-3）

結束バンド（小）（同梱部品 D-4）

ドレンポンプ（同梱部品 D-1）

ドレンポンプ（同梱部品 D-1）

ドレンソケット（同梱部品 D-2）

ドレンソケット（同梱部品 D-2）

ドレンソケット（同梱部品 D-2）

2. ドレンアップ部とドレンソケットの接続は、結束バンド（小）（同梱部品 D-4）で白いマーキングの位置で緩みがないように固定する。

• 右図の位置関係に従い、ドレンソケットのチューブがねじれないように差し込んでください。不備があると排水不良の原因になります。

• ドレンソケットは、奥までまっすぐに差し込んでください。不備があると水漏れの原因になります。

お願い

1. ドレンソケット（同梱部品 D-2）をドレンポンプ（同梱部品D-1）に差し込む。

手順

4-2. ドレンポンプの取付け形）

1. 制御箱カバーの固定ねじ（2 本）を外し、制御箱カバーを取り外す。

天井埋込形（4-1. 室内ユニット本体の準備

取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM38DM

EＡ

6-17

6-18
斜めに差し込まない
まっすぐに差し込む

CNP（白）ワイヤーサドル

クランプ

2

1

ON

1

ON

2

3

SW5

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9 10

配線通し穴

7

スイッチの見方例：左記スイッチは１～5がON、6～10がOFFを示します。

3. 制御箱内の制御基板上のスイッチ SW5-5 を OFF にする。

ドレンポンプ配線（黒）

制御基板

SW5

CN4F
（白）

フロートスイッチ配線（透明）• 出荷時基板上の CN4F には保護用のコネクタを差し込んでいますので差し換えてください。

• フロートスイッチ配線（透明）は、制御箱内の制御基板上の CN4F に接続します。

1. ドレンポンプの配線と配線通し穴を通してユニット外に取り出す。
2. ドレンポンプの配線を、室内ユニットの制御箱に接続する。
• ドレンポンプ配線（黒）は、制御箱内の制御基板上の CNP に接続します。

手順4-3. 電気配線の接続方法• ゴム栓は、奥までまっすぐに差し込んでください。不備があると水漏れの原因になります。

指示を
実行

8

※2 VP30 程度の配管を使い、下り勾配を 1/100 以
上とる。

※1 ドレン出口部より約 10cm 低い位置に設置する。

(2) 集合配管をとる場合※2 途中に山越えやトラップは作らない。

※1 エアー抜きはつけない。
（ドレンが吹き出る場合があります。）(1) 禁止事項※3 ドレン配管の横引きは 20m 以下（高低差は除く）にする。
（ドレン配管が長い場合、途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくす。）※2 ドレンパイプに断熱パイプ（同梱部品 D-6）を巻く。

※1 ドレン配管は下り勾配 1/100 以上とる。
（排水側
を下に。）

4-4-1. ドレン配管施工時留意事項

臭気トラップ※2

山越え※2

支持金具※3

VP30以上

できる限り大きくとる（約10cm）※1

下り勾配1/100以上※２

エアー抜き※1

1.5m～2m

下り勾配1/100以上※1

断熱パイプ※2（同梱部品D-6）• 施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口可視化部およびドレン配管最終出口部で確認してください。

• 客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。

• 最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。

• 室内を通るドレン配管は、市販の断熱材（発泡ポリエチレン比重 0.03・肉厚 10mm 以上）を巻いてください。

• 天井内が高温多湿雰囲気（露点温度 26℃以上）で長時間運転されますと、ドレンホースに結露する場合がありますので、そのような条件で使用する可能性がある場合は断熱材を貼り付けるなどの処置をしてください。

• ドレン配管は臭気硫黄系ガスが発生する下水溝には、入れないでください。
（熱交換器の腐蝕・異臭の原因になります。）• ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。

• ドレン配管は下り勾配（1 ／ 100 以上）となるようにしてください。

• ドレン配管の施工時は以下に示す事柄を守ってください。

ドレン配管は断熱すること。
 不備がある場合、水垂れにより天井・床がぬれるおそれあり。

4-4. ドレン配管工事

形）

EＡ

お願い

天井埋込形（

4. ゴム栓（同梱部品 D-3）で元のドレン口を塞ぐ。

取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM38DM

指示を
実行

禁止

 不備がある場合、水漏れにより家財がぬ 指示をれるおそれあり。
実行

ドレンホースの接続には、日本水道協会規格品のビニール管用接着剤を使用すること。

室内ユニット

水平もしくは若干の上り勾配

ドレンホース（室内ユニット付属）

下り勾配
1/100以上

35 25
（可視部）
（挿入代）

300㎜以内結束バンド（大）（同梱部品D-4）

断熱パイプ（ドレンホース）（同梱部品D-6）

ドレンソケット（本体ドレン口部）

室内ユニットドレン配管VP－25（一般市販部品）

9

断熱材
25 （現地手配）（挿入代）
結束バンド（小）（同梱部品D-4）

ドレンホース（室内ユニット付属）

接合部を上にして隙間がないこと
直線距離で150±５mm以内
結束バンド(小)(同梱部品D-4)

ドレン配管VP-25(一般市販部品)
勾配1/100以上

ドレンホース(室内ユニット付属)（単位：mm）• 接着剤で接着し、挿込部が抜けないように、結束バンド（小）（同梱部品 D-4）で締め付けます。
3. 排水性を確認する。
（「6-2. 試運転の方法」を参照してください。）
4. 断熱施工する。
（塩ビパイプ、VP-25 およびソケット（エルボ含））5. 断熱パイプ（ドレンホース）（同梱部品 D-6）で、本体ドレン口部を断熱し、結束バンド（大）（同梱部品 D-4）
で緩みのないように締め付ける。

• 接着剤で接着し、挿込部が抜けないように、結束バンド（小）（同梱部品 D-4）で締め付けます。
2. 現地手配したドレン配管（塩ビパイプ、VP-25：一般市販部品）を取り付ける。
• ドレン配管は硬質塩ビパイプ一般管 VP-25（外径φ 32）を使用してください。

• 付属のドレンホースを使用し、室内ユニットドレン口と現地配管の距離は下図に従い、工事を行ってください。

• ドレンホースに無理な引張・圧縮荷重がかからないようにしてください。

1. 室内ユニットに付属のドレンホースを本体ドレン口に取り付け、ドレン口のライン（先端から 25mm）まで挿し込む。
• 折れ・詰まりが起こらないように 45°曲げ以下で使用します。

手順

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。
 水漏れにより家財がぬれるおそれあり。

ドレンホースのソケットに力を加えな
いこと。
 ソケットが破損し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。

ゴム栓が元のドレン口に、奥までまっすぐに差し込んでいるか確認してください。
（不備がある場合、水漏れのおそれがあります。）
ドレン配管の断熱が行われているか確認してください。
誤配線が無いか確認してください。
（不備がある場合、火災や運転不能のおそれがあります。）
電気品のカバー・パネル（制御ボックスカバーなど）が取り付けられているか確認してください。
取付け後に作業の漏れがないかもう一度確認してください。

4
5
6
7
8

10

ドレンソケットのチューブがねじれないように差し込んでください。
（不備がある場
合、排水不良のおそれがあります。）

2
3

ドレンソケットをドレンポンプに、奥までまっすぐに差し込んでいるか確認してください。
（不備がある場合、水漏れのおそれがあります。）

1

内容
接続部に隙間が無いことを確認してください。
（不備がある場合、風漏れや水漏れのおそれがあります。）

No.

5-1. 取付作業のチェックリスト
チェック欄

取付作業が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら直してください。
（機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。）

5. 取付作業後の確認

ユニット本体の据付けについては、ユニット本体に付属の据付工事説明書に従ってください。
また、据付け時には、配線が挟み込まないようにしてください。

 取り付けた部品に傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。
指示を実行

水準器などを使用して、水平に取り付けること。

4-5. ユニット本体の吊り下げ形）

4-4-2. ドレン配管工事の手順

天井埋込形（700㎜以内取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM38DM

EＡ

6-19

6-20

11

作業終了後、作業漏れがないか確認してください。漏れがなければ、分解とは逆の手順（4-1. 項の手順
3 → 2 → 1）で元に戻してください。

[2] ドレンポンプによる排水性確認後の処置

1. 電源を入れる。
2. 室内ユニットを冷房運転にする。
3. ドレン口透明可視化部およびドレン配管の最終出口部でドレン排水を確認する。
• ドレン口可視化部を断熱材で覆う前に光を当てるなどして、ドレンが排出されていることを確認してください。
4. 冷房運転を解除する。
• 元電源も忘れずに切ってください。

手順[1] ドレンポンプによる排水性確認6-2-1. 電気工事
（室内外電源線および伝送線配線工事）が完了している場合

6-2. 試運転の方法• 水中ポンプなどを使用して、注水される場合は、注水量が 0.4ℓ/min 以下になるようバルブなどで調整
してください。注水量が多いと室内ユニットからの水漏れやドレンポンプの故障の原因になります。

2. ドレンパンに約 1.5 ～ 2ℓを目安に注水する。
• 上記水量を注水しても排水確認ができない場合は逆勾配に吊り下げられている可能性があります。水準器などを使用して本体が正常（水平）に設置されているか確認してください。
また、必要以上の水を注水するとドレンポンプが水没し故障の原因になります。

メンテナンスカバーを外す

1. メンテナンスカバーを外す。

手順• 注水前に再度ゴム栓が奥までまっすぐに差し込まれているか確認してください。

• 新築の場合には天井を張る前に実施してください。

• 暖房期の据付けの際にも排水確認をしてください。

• ドレン排水が行われること、配管接続部から水漏れのないことを確認してください。

• 配線が正しく行われているか確認してください。

お願い6-1. 試運転の準備

お客様立会いで試運転を行ってください。

形）

EＡ
OFF
ON
作業終了後

OFF

応急運転時
SWE
SWE

SWEコネクタ
OFF側チェック

12• お使いになる方が代わる場合は、この取付説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

• この取付説明書は、取付け後お客様にお渡しください。

• お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物の管理人様にご説明ください。

• この取付説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。

7. お客様への説明

作業終了後、作業漏れがないか確認してください。漏れがなければ、分解とは逆の手順（4-1. 項の手順
3 → 2 → 1）で元に戻してください。

[2] ドレンポンプによる排水性確認後の処置• 元電源も忘れずに切ってください。

3. ドレン口透明可視化部およびドレン配管の最終出口部でドレン排水を確認する。
• ドレン口可視化部を断熱材で覆う前に光を当てるなどして、ドレンが排出されていることを確認してください。
4. 応急運転を解除する。
• コネクタ（SWE）を元に戻してください。

ON

出荷時
SWE

応急運転方法応急運転は制御箱内の制御基板上のコネクタ（SWE）を ON 側に差し替え後、電源端子台に単相 200V を通電することにより、ドレンポンプとファンが同時に作動します。

1. 室内ユニット制御基板上のコネクタ（SWE）を ON 側に差し替える。
2. 室内ユニットの電源端子台に通電し、応急運転を行う。

手順[1] ドレンポンプによる排水性確認6-2-2. 電気工事
（室内外電源線および伝送線配線工事）が完了していない場合

天井埋込形（

6. 試運転取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM38DM

高性能フィルター
● PAC-KE31PAF● PAC-KE41PAF● PAC-KE33PAF● PAC-KE43PAF● PAC-KE34PAF● PAC-KE44PAF

使用目的 / 用途●“高性能フィルター”は、室内の塵埃除去を目的としたものです。
● 比色法 65％と 90％の 2 種類の仕様があり、室内の空気清浄度に合わせて選定します。

高性能フィルター（比色法65％､90％）

注

意・本品を使用する際には、必ずフィルターボックスを併用してください。

フィルターボックス

高性能フィルター（比色法65％､90％）

対象ユニット● PAC-KE31PAF,PAC-KE41PAF：PE-RP50 ～ 71CA14● PAC-KE33PAF,PAC-KE43PAF：PE-RP80CA14● PAC-KE34PAF,PAC-KE44PAF：PE-RP112 ～ 160CA14

様
比
材

色

名

PAC-KE31PAF

PAC-KE41PAF

PAC-KE33PAF

PAC-KE43PAF

PAC-KE34PAF

PAC-KE44PAF

法

65％

90％

65％

90％

65％

90％

質

高分子繊維不織布エアフィルター寸法×個数（600 × 300 × 60mm）× 1（600 × 300 × 60mm）× 1（300 × 300 × 60mm）× 1（600 × 300 × 60mm）× 1（500 × 300 × 60mm）× 1

フィルターボックス

PAC-KE71TB

PAC-KE93TB

PAC-KE94TB

外形図（単位：mm）

8.5

A

B

面ファスナー

シール材

C

8.5

面ファスナー

高性能フィルター

形
名 PAC-KE31PAF PAC-KE41PAF PAC-KE33PAF PAC-KE43PAF PAC-KE34PAF PAC-KE44PAF
比 色 率
65%
90%
65%
90%
65%
90%
材
質
高分子繊維不織布エアフィルター
A×個数
600×1
300×1，
600×1
500×1，
600×1
B
300
C
60

※据付説明書については、6-5 頁を参照してください。

6-21

ＣＡ
形）

形

天井埋込形（仕ロングライフフィルター● PAC-KE86LAF● PAC-KE88LAF● PAC-KE89LAF

使用目的 / 用途●“ロングライフフィルター”は、室内ユニット内部への粗塵進入を防止

する長寿命仕様のフィルターです。

注

ロングライフフィルター意・本品を使用する際には、必ずフィルターボックスを併用してください。
フィルターボックスロングライフフィルター

対象ユニット● PAC-KE86LAF：PE-RP50 ～ 71CA14● PAC-KE88LAF：PE-RP80CA14● PAC-KE89LAF：PE-RP112 ～ 160CA14
天井埋込形（

形）

ＣＡ

仕

様
形

名

材

質

PAC-KE86LAF

PAC-KE88LAF

PAC-KE89LAF

合成繊維不織布エアフィルター［ポリエステル（ろ材）／ポリプロピレン（枠）］寸法×個数（300 × 298 × 50mm）× 2（300 × 298 × 50mm）× 3（300 × 298 × 50mm）× 3（200 × 298 × 50mm）× 1

フィルターボックス

PAC-KE71TB

PAC-KE93TB

PAC-KE94TB

外形図（単位：mm）

名 称
形 名
材 質
イ×個数

ロングライフフィルター
PAC-KE86LAF PAC-KE88LAF PAC-KE89LAF
合成繊維不織布エアフィルター〔 ポリプロピレン［枠］〕
ポリエステル［ろ材］

３００×2

フィルターボックス PAC-KE71TB

6-22

３００×3
PAC-KE93TB

３００×3
2００×1
PAC-KE94TB

フィルターボックス● PAC-KE71TB● PAC-KE93TB● PAC-KE94TB

使用目的 / 用途●“フィルターボックス”は、高性能フィルターやロングライフフィルターを組み込む場合に必要な部品です。

高性能フィルター（比色法65％､90％）
ロングライフフィルター

注

意・フィルターボックス内への高性能フィルターとロングライフフィル
ターの併用はできません。

フィルターボックス

高性能フィルター（比色法65％､90％）
ロングライフフィルター

対象ユニット● PAC-KE71TB：PE-RP50 ～ 71CA14● PAC-KE93TB：PE-RP80CA14● PAC-KE94TB：PE-RP112 ～ 160CA14
天井埋込形（仕様名質

PAC-KE71TB

PAC-KE93TB

PAC-KE94TB

ＣＡ
形）

形
材

溶融亜鉛メッキ鋼板

外形図（単位：mm）
116

378

A

形

名

PAC-KE71TB
PAC-KE93TB
PAC-KE94TB

A
689
939
1139

6-23

フィルターボックス● PAC-KE71TB● PAC-KE93TB● PAC-KE94TB

組込図（単位：mm）

998

98(フィルタボックス）

フィルタボックス

制御箱847(本体）ドレン排水口（別売ドレンアップメカ使用時）

50

L

50
450

20以上

点検口

③ドレン排水口（自然排水用）機
種
PE-RP50･56･63CA14
PE-RP71CA14
PE-RP80CA14
PE-RP112･140･160CA14

ドレン配管接続図

328
94
250
380

ドレンホース
ＶＰ－２５<付属>

直線距離で170mm±5mm①冷媒配管（ガス）フレア接続
機
種
PE-RP50･56･63CA14
L

PE-RP71CA14

800 754 680 600 550 50 11 500 10 450 780

PE-RP80CA14

A

B

C

D

天井面

25

77
50
200
343
387

E

F

注3
20以上

口

サービス及びメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

2X5-φ3取付穴

41
130

92

30

形）

端子台(電源)
端子箱
端子台(伝送)ロングライフフィルタ

29 ②冷媒配管（エキ）フレア接続
1550x4=200

340(ダクト外寸）
50x5=25050

天井埋込形（1545

E(ダクト寸法：外寸）

50x(J-1)=K
B(吊りボルトピッチ）
A
60

814(吊りボルトピッチ）

2X5-φ3取付穴

6-24

点検

２５０
（ダクト寸法：外寸）

23

(62)

(78)

383(制御箱）2410

５０～８０形の場合

450

10１１２～１６０形の場合

ＣＡ

625
700 200
～
150

80 50

15

サービススペース詳細図

100
～2
00

50

Ｃ
（本体）
50x(G-1)=H70(制御箱）41 F

340(ダクト寸法：外寸）

注：１．
吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください｡
２．
吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。
（現地御手配）３．
熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサ－ビススペースを確保してください。
4．
本図はファンが２つの112～160タイプを示します。50～80タイプの場合はファンが１つとなります。
5．
必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

2xJ-φ3取付穴50

D(ダクト寸法：外寸）

2xG-φ3取付穴

G

H

J

K

1050 1004 930 850 800 25 17 800 15 700 1030
1250 1204 1130 1050 1000 25 21 1000 19 900 1230

PE-RP112･140･160CA14①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ ②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ ③ﾄﾞﾚﾝ配管

φ12.7

φ6.35

φ15.88

φ9.52

ﾄﾞﾚﾝﾎ-ｽ VP-25<ﾌﾚｷ接手>(付属)<フィルターボックス組込仕様>

三菱電機エアコン別売部品

名称

PAC-KE74TBは使用できません。

※オールフレッシュユニットには

PEFY-J/P112･140
PEFY-J/P112･140（オールフレッシュ）

法

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE33AF

PAC-KE88LAF

PAC-KE88LAF

PAC-KE89LAF

状

フランジ

フィルターボックス

吸込フランジ

10

量

1枚
1枚
1枚
1枚
3枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

298×300
298×600
298×300
298×600
298×300
298×200
298×500
298×600
298×500
298×600

数3枚

298×300

5. フィルターボックスに１．で取外した吸込フランジを取付けます。
（写真１－３）

ネジを締め忘れると風漏れの原因になりますので締め忘れのないよう注意願います。

4. 付属のネジを使用し本体にフィルターボックスを取付けます。
（写真１－２）
PAC-KE71TB･･･7本 PAC-KE73･93･99TB･･･9本
PAC-KE74･94TB･･･9本

3. フィルターボックス側面のフタを開きます。

2. 出荷時、フィルターボックスはロングライフフィルター組込用になっていますので、高性能フィルターを使用する場合は、2 の項を参照の上、フィルター固定板の付け換えをお願いします。

1. 固定ネジ(10本)を外し本体のフランジ部を取外します。
（写真１－１）
ネジは後で使用しますので無くさないように注意願います。

フィルターボックスの取付けは、室内ユニットの据付け前に行ってください。

形

高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE44AF

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE34AF

ロングライフフィルター

高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE43AF

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE33AF

ロングライフフィルター

3枚
1枚
1枚
1枚
1枚

298×300

1枚

1枚

2枚

使用個数

298×300
298×600
298×300
298×600

298×600

ロングライフフィルター

298×600

298×300

高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE41AF

PAC-KE86LAF

適 用 フ ィ ル タ ー
類形
名寸

高性能フィルター（NBS65％） PAC-KE31AF

1 フィルターボックスの取付け

ラミタイトネジ（4×10）

名

付属部品

PAC-KE74TB
PAC-KE94TB※

PEFY-P80･90MG2

PAC-KE99TB

種

ロングライフフィルター

PAC-KE73TBは使用できません。 高性能フィルター（NBS90％） PAC-KE43AF※オールフレッシュユニットには

PEFY-J/P80･90
PEFY-J/P90（オールフレッシュ）

PEFY-J/P45･56･71

適 用 機 種

PAC-KE73TB
PAC-KE93TB※

PAC-KE71TB

形

形名、適用機種

注意 適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

写真１－3

写真１－2

写真１－１

フィルターボックス(PAC-KE71･73･74･93･94･99TB)取付説明書
写真１－4

高性能フィルター使用時（断熱材が外側）

断熱材側フィルター固定板

差込む

写真2－2

写真2－1

固定ネジ

出荷時の状態に戻します。）

その他詳細につきましては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

フィルターボックス内への高性能フィルターとロングライフフィルターの併用はできません。

注意

ないか念入りにご確認願います。

WT02259X04

また、フィルターボックスの取付け作業が終わり据付けが完了しましたら、室内ユニットとの接合部から風漏れが最終的に作業にもれがないかもう一度ご確認願います。

最終チェックなるように組換えます。
（写真2-1

高性能フィルターを使用していてロングライフフィルターに変更する場合は、フィルター固定板を断熱材側が内側に

3 フィルター変更要領

ロングライフフィルター使用時（断熱材が内側）＜出荷時＞

フィルター固定板

2. フィルター固定板を断熱材が貼ってある方が外側になるように取付けます。取付けは奥側を差し込み手前側はネジ止めします。 （写真2－2）

1. フィルターボックスの写真2-1に示す固定ネジ(2本)を外し、フィルター
固定板を取外します。

ロングライフフィルターを使用していて今回から高性能フィルターを使用する場合も同じ作業が必要です。

場合は下記の要領に従いフィルター固定板を組換える必要があります。

工場出荷時、フィルターボックスはロングライフフィルター組込用になっています。高性能フィルターを組込む

2 高性能フィルター使用時の変更要領

ツメ同士を組合わせる

フィルター（別売品）

6. フィルター（別売）を挿入しフタを閉めます。
（写真１－４）
2枚以上のフィルターを使用する場合はフィルターのツメ同士が内側に向くように組合わせて挿入します。

ＣＡ
形）

6-25

天井埋込形（

WT02259X05

取付説明書

フィルターボックス: PAC-KE71TB, KE93TB, KE94TB( 本マニュアル用に変更 ･ 修正しています。)

ドレンアップメカ● PAC-KM29DM
使用目的 / 用途● 本品は、天井埋込形のドレンアップメカです。

ドレンアップメカ

注意・ドレン配管は確実に排水するように配管し、結露が生じないように保温してください。

対象ユニット● PE-RP50 ～ 160CA14

天井埋込形（

形）

ＣＡ

仕

様
形

名

PAC-KM29DM

消 費 電 力電8/7.5W

源

単相

200V

50/60Hz

保 護 装 置

液面検知器、オーバーフロー防止機能

ドレン配管

ドレンホース VP-25

揚

程

700mm

外形図（単位：mm）/ 電気配線図
《外形図》

86

64
吹出口（φ32）（適合塩ビ管 VP-25）
ドレンホース

22

105

ドレンポンプ
吸込口

151
ドレンセンサー《配線図》
室内機制御基板 ＣＮ３１ ＣＮＰ
１ ３ ３１

33P3(フロートスイッチ)
別売加湿器に付属

ドレンサンサーt°

M
1～ ドレンポンプ

室内外接続 S1
端子盤 S2
S3

6-26

１

１

２

２

ﾋｭｰｽﾞ<5A>

別売加湿器と併用する場合は、別売加湿器に付属のフロートスイッチを接続してください。

ドレンアップメカ● PAC-KM29DM
外形図（単位：mm）

50x(J-1)=K
B(吊りボルトピッチ）AE(ダクト寸法：外寸）

2xJ-φ3取付穴

50

50

10

PE-RP112･140･160CA14775050x4=200
328
250
94
380

A

30

200
343
387

B

C

D

E

F

G

H

①冷媒配管（ガス）フレア接続

J

K

L

L

注3

点検口
天井面
サービス及びメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

25

41
130

340

50x5=250
50

45

17

種

50
450

2X5-φ3取付穴92

端子台(伝送)ドレン配管（自然排水用）ドレンアップメカ

50

ドレン配管接続図①ｶﾞｽ配管 ②ｴｷ配管 ③ﾄﾞﾚﾝ

ｻｲｽﾞ
800 754 680 600 550 50 11 500 10 450 780 φ12.7

ｻｲｽﾞ
φ6.35

1050 1004 930 850 800 25 17 800 15 700 1030 φ15.88
1250 1204 1130 1050 1000 25 21 1000 19 900 1230

φ9.52

配管
ﾄﾞﾚﾝﾎ-ｽ
VP-25<ﾌﾚｷ接手>(付属)300mm以下 直線距離で210mm±5mm

ドレンホース ＶＰー２５＜付属＞＊上図範囲内で付属のドレンホ－スを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

<ドレンアップメカ組込仕様>

6-27

ＣＡ
形）

５０～８０形の場合

機

80 50

③ドレン配管

00

100
0～2
～2 15
00

450 点検口

29
15 ②冷媒配管（エキ）フレア接続

625

天井埋込形（端子台(電源)端子箱

PE-RP50･56･63CA14
PE-RP71CA14
PE-RP80CA14

２５０（ダクト寸法：外寸）

700

20以下

制御箱

2x6-φ3取付穴

23

60

900
847(本体）24
10

サービススペース詳細図

700mm MAX

904

(62)

383(制御箱）

814(吊りボルトピッチ）(78)

70(制御箱）41 F

340(ダクト寸法：外付）

１１２～１６０形の場合

15

注：１．
吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください｡
２．
吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。
（現地御手配）３．
熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサ－ビススペースを確保してください。
本図はファンが２つの112～160タイプを示します。50～80タイプの場合はファンが１つとなります。
4．
5．
吸込側にはエアフィルター（別途御手配）を必ず使用してください。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。
6．
ドレンポンプ内蔵です。
7．
本図記載の配線図は制御線、電源線兼用(電源重量)方式を示しています｡
制御線、電源分離(室内外別電源)方式の場合は本図と異なります｡(別売配線リプレースキットが必要です。)
8．
ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定のホースバンドをご使用ください。
指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

20以下

Ｃ（本体）
50x(G-1)=H

D(ダクト寸法：外付）

2xG-φ3取付穴

6-28

品

状

量

品

状

量

品

状

量

品

状

量

部

形

数

部

形

数

部

形

数

部

形

数

注意 適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

1⑦断熱パイプ2⑤結束バンド1③ゴム栓

1

ドレンソケット①ドレンポンプ

仕

1

切

板

1

⑧ 結束バンド（大 ）4 ＋ 1( 予備 )⑥ PTT ネジ (4 × 10)

1④ゴムブッシュ②

1

本別売部品には、この取付説明書以外に、下記の部品が入っていますのでご確認ください。

ドレンセンサー

付属部品の確認

PE-RP50 ～ 160CA形

形名、適用機種

取付説明書

PAC-KM29DM

ドレンアップメカ

三菱電機エアコン

形︶

ＣＡ
内側

ノックアウト穴

固定ネジ

2⑥PTTネジ

フレーム

ドレンソケット【ドレンソケット取付け詳細】
下図のようにドレンソケットをＵ字ノックアウト部に差込み、②仕切板でフレームを挟込むように固定します。
②仕切板②仕切板は断熱材側が手前に機内側なるように取付けてください。 機外側【ドレンポンプの取付け】
1．写真1-4で示すように①ドレンポンプ本体、②仕切板
およびドレンソケットを付属の⑥PTTネジ(４本)を使用し取付けます。
※ドレンホースのねじれがないようにドレンソケットを取付けてください。ドレンホースがねじれるとドレンソケットのネジが緩み、水漏れの原因になります。
2．③ゴム栓で元のドレン口を塞ぎます。
※水漏れの原因になりますのでゴム栓はしっかりとまっすぐに奥まで差込んでください。

等の工具を用いて開口します。(２ヶ所)

3．写真1-3に示す位置のノックアウト部をドライバー

断熱材

図に示す断熱材を取ってください。

カバーを取外します。熱交換器カバー裏側の下

2．写真1-2で示す固定ネジ(４本)を外し、熱交換器

カバー1、2を取外します。

1．写真1-1で示す固定ネジ(各２本)を外し、制御箱【室内ユニット本体の準備】に行ってください。

ドレンポンプの取付けは、室内ユニットの据付け前

1 ドレンポンプの取付け

天井埋込形︵

WT06160X02

斜めはNG

写真1-4

①ドレンポンプ本体

写真1-3

写真1-2

写真1-1

固定ネジ

ドレンソケット

まっすぐに差込み

③ゴム栓

②仕切板

固定ネジ

熱交換器カバー

制御箱カバー2

制御箱カバー1

取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM29DM( 本マニュアル用に変更 ･ 修正しています。)

熱交換器カバー④ゴムブッシュ

写真2

ドレンポンプDP①③

ドレンセンサー

S
端子盤
FUSE

配線リプレースキット
R

制御基板※別売加湿器と併用する場合は､ドレンポンプ用リード線の赤色
コネクターにフロートスイッチ用リード線を接続してください。

33P3
フロートスイッチ(別売加湿器に付属 )

1
赤

図2-1

2

①③

CNP 青

CN31白

制御箱内

DP
ドレンポンプ

33P3
フロートスイッチ(別売加湿器に付属 )

1
赤

図2-2

2

①③

CNP 青

①
③

CN31白

制御線・電源線分離方式(内外別受電)の場合

ドレンセンサー当社別売部品の加湿器と組合せて使用される場合、取付け作業が一部異なりますので、加湿器に付属の取付説明書に従い組込みください。

3

リード線結束要領
制御箱内ではノイズ対策のため200Ｖ配線と低電圧線を分けて配線しています。
ドレンアップメカのリード線も同様に分ける必要がありますので、下記要領で制御箱内のリード線と結束してください。
●ドレンポンプ用リード線は200Ｖ配線ですので余ったリード線は電源端子台からのリード線と結束してください。
●ドレンセンサー用リード線は低電圧線ですので余ったリード線は配管センサーリード線（黒チューブ付2心リード線）と結束してください。

(3) 配線接続後、下記要領にて⑤結束バンドで余ったコードを適宜結束してください。

FUSE
S3
室内外接続線用
端子盤

S2

S1

制御基板

制御箱内

制御線・電源線兼用方式(電源重畳)の場合(2) ドレンセンサー用リード線の白コネクターは、制御基板上のCN31に接続します。
出荷時基板上のCNP,CN31には保護用のコネクターを差込んでいますので差換えてください。

(1) ドレンポンプ用の青コネクターは制御箱内の制御基板上CNPに差込んでください。
丸端子は電源配線方式により異なりますので、下記に従って接続してください。
室内外接続配線が制御線・電源線兼用方式(電源重畳)の場合
丸端子は室内外接続用線端子盤S2に接続してください。（図2-1）
室内外接続配線が制御線・電源線分離方式(内外別受電)の場合
別途、別売の配線リプレースキットが必要で、配線リプレースキットの端子盤Sに接続してください。（図2-2）

2．ドレンポンプの配線を室内ユニットの本体制御箱に接続します。

切欠部

1．ドレンポンプの配線をユニット外に取出します。
ドレンポンプ用(写真2)
リード線（灰色）(1) 前項で開口したノックアウト穴に④ゴムブッシュを
ドレンセンサー用
取付け、ドレンポンプ用リード線(赤と青のコネクター リード線（黒色）付き)を取出します。
(2) ドレンセンサー用リード線(白のコネクター付き)は
熱交換器カバーを取付けたときに切欠部を通るように取出します。

4

35

25

ドレンホース（室内ユニット付属）

300㎜以内若干の上り勾配

水平もしくは

25

（挿入代）

下り勾配
1/100以上

ドレン配管 ＶＰ－２５（現地御手配）断熱材（現地御手配）結束バンド（小）⑤（付属）ドレンアップする場合

（可視部）
（挿入代）

ドレンホース（室内ユニット付属）

直線距離で１８５±５ｍｍ以内

隙間なきこと！
接合部は上

1. 室内ユニットに付属のドレンホースを本体ドレン口に取付けドレン口のライン（先端から25㎜）まで差込み（折れ・詰まりが起こらないように45°
曲げ以下で使用のこと）（接着剤にて接着し、付属の結束バンド（小）⑤で締付け）
2. 現地手配のドレン配管（塩ビパイプ、
VP-25）を取付け（接着剤にて接着し、結束バンド（小）⑤で締付け）
3. 断熱施工（塩ビパイプ、
VP-25及びソケット（エルボ含））
4. 排水性確認（次頁図確認）
5. 付属の断熱パイプ⑦にて、本体ドレン口部を断熱し、付属の結束バンド（大）⑧で締付け

室内ユニット

結束バンド（大）⑧（付属）断熱パイプ⑦（付属）室内ユニット

作業手順（基本例）

g. ドレン出口部より約10㎝低い位置に設置
h. VP30程度の配管を使い、下り勾配を1/100以上とる

集合配管をとる場合

d. エアー抜きはつけない（ドレンが吹き出る場合があります）
e. f. 途中に山越えやトラップはつくらない

禁止事項（ドレン配管が長い場合、途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくす）

a. ドレン配管は下り勾配1／100以上とる（排水側を下に）
b. ドレンパイプに市販の断熱材を巻く
c. ドレン配管の横引きは20m以下にする。

◆ドレン配管施工時留意事項（a～h）

1.5m～2m

f. 臭気トラップ

e. 山越えc. 支持金具

勾配1/100以上

VP25（現地手配）

結束バンド（小）⑤（付属）透明塩ビパイプ

ドレンホース（室内ユニット付属）注意

ドレンホース接続時に使用する接着剤は、必ず日本水道協会規格品の硬質塩化ビニール管用接着剤を使用してください。それ以外を使用すると、水漏れし、家財を濡らす原因になります。

ドレン配管は、確実に排水するよう配管し、結露が生じないように保温してください。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になります。

注意

VP30以上g. できる限り大きくとる（約10cm）

d. エアー抜き

h. 下り勾配1/100以上禁止事項

a. 下り勾配1/100以上

b. 断熱材■ドレン配管の施工時は以下に示す事柄を必ず守ってください。
■ドレン配管は下り勾配（1／100以上）となるようにしてください。
■ドレン配管はイオウ系ガスが発 生する下水溝には、入れないでください。
（熱交換器の腐蝕・異臭の原因になります。）■接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
■水タレが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
・天井内が高温多湿雰囲気（露点温度26℃以上）で長時間運転されますと、
ドレンホースに結露する場合がありますので、そのような条件で使用する可能性がある場合は断熱材を貼付けるなどの処置をしてください。
配管サイズ
断熱材の厚さ
■室内を通るドレン配管は、必ず市販の断熱材
10㎜以上（発泡ポリエチレン比重0.03・厚さ、右表による）を巻いてください。 φ6.35㎜～25.4㎜
φ28.6㎜～38.1㎜
15㎜以上①断熱材の厚さは、配管のサイズにより選定すること。
②最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
③客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。
■施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口可視化部及びドレン配管最終出口部で確認してください。

3 ドレン配管工事

ＣＡ
形）

6-29

天井埋込形（2 電気配線要領

700㎜以内取付説明書

ドレンアップメカ : PAC-KM29DM

ドレンアップメカ : PAC-KM29DM

取付説明書

4 ドレン排水確認
5項のチェックシートを元に、接続部の確認、排水の確認を行ってください。排水の確認は下記の要領に従って実施してください。
●暖房期の据付けの際にも排水確認は必ず実施してください。
●新築の場合には天井を張る前に実施してください。
●注水前に再度ゴム栓がまっすぐ奥まで差し込まれているか確認してください。
1．制御箱内制御基板上のSWEをONにしてください。
2．室内ユニットの熱交換器カバーを取外します。取外し方は、１ －２の項を参照してください。
3．ドレンパンに約1.5～2 を目安に注水してください。
（写真4）
注水の際、ドレンパンから水がこぼれないよう注ぎ口は、確実にドレンパン内に入れてください。
（挿入が不完全ですと、注水がユニット外に流出します。）（注1）上記水量を注水しても排水確認ができない場合は逆勾配に吊り下げられている可能性があります。
水準器等を使用して本体が正常（水平）に設置されているか確認してください。
また、必要以上の水を注水するとドレンポンプが水没し故障の原因になります。
(注2）水中ポンプなどを使用して、注水される場合は、注水量が0.4 /min以下になるようバルブ等で調整してください。注水量が多いと室内ユニットからの水漏れやドレンポンプの故障の原因になります。

ドレンホース部
天井埋込形（

電気部品に水をかけないでください。

形）

ＣＡ

給水部分
写真4
4．室内ユニットの電源を入れ、試運転を開始してください。
5．ドレンが排水されているかドレンホース部(透明)で確認してください。
（注）ドレン口可視化部を断熱材で覆う前に光を当てるなどしてドレンが排出されていることを確認してください。ドレン配管接続部に漏れがないことを確認してください。
6．確認後は、元電源を切り、SWEをOFFに戻してください。配線作業終了後、作業もれがないか確認してください。漏れがなければ分解とは逆の手順 ( １ －２→ １ －１)で元に戻してください。

5 ドレン排水確認チェックシート
1．接続部の確認
排水確認前に実施
項目

チェックマーク

ドレンソケットのネジのゆるみ確認。

ネジ山が残り２本まで確実に締め込まれていること。

ドレンホースの接続確認。

ドレンホースにねじれがないこと。

ドレンアップメカ部とドレンホースの接続確認。

奥まで差込まれ、結束バンドで確実に固定されていること。

ドレン口のゴム栓。

元のドレン口に付属のゴム栓が確実にまっすぐ奥まで差込まれていること。

２．排水運転確認項目
ドレンホース（透明部）内を水が排水していること。
接続部から水漏れがないこと。
ドレン口のゴム栓差込み部から水漏れがないこと。

6-30

チェックマーク

３．排水運転後の確認
項目

チェックマーク

SWEをOFFに戻す。

5