Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

第七節 温水暖房
1. 適用範囲
本計算方法は、温水暖房の灯油消費量、ガス消費量及び消費電力量並びに放熱器の最大暖房出力の計算について適用する。

2. 引用規格JIS S 3031:2009

石油燃焼機器の試験方法通則

JIS S 2112:2011

家庭用ガス温水熱源機

JIS A 1420:1999

建築用構成材の断熱性測定方法－校正熱箱法及び保護熱箱法

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐸,𝐻
𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟
𝐸𝐺,ℎ𝑠
𝐸𝐺,𝐻
𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐸𝐾,𝐻
𝐸𝑀,ℎ𝑠
𝐸𝑀,𝐻
ℎ𝑒𝑒
𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝
𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑝ℎ𝑠𝑝𝑙𝑙
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝

意味
温水暖房用熱源機の消費電力量
消費電力量
放熱器の消費電力量
温水暖房用熱源機のガス消費量
ガス消費量
温水暖房用熱源機の灯油消費量
灯油消費量
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量
その他の燃料による一次エネルギー消費量
外気相対湿度配管の線熱損失係数
配管の断熱区画外における長さ
配管の断熱区画内における長さ
温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分
放熱系統の要求往き温水温度の区分
温水暖房用熱源機の温水熱需要
放熱系統の温水熱需要
放熱器の温水熱需要
配管の熱損失

4-7-1

単位
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
%
W/mK
m
m
―
―

MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
記号

意味

𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠
𝑄𝑇,𝐻
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟′
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠𝑟𝑊𝑊,𝑙𝑙𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟
𝑇𝑑𝑑𝑑
𝜃𝑒𝑒𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠𝜃𝑆𝑆
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,𝑝

放熱器の熱損失
暖房設備機器等の最大暖房出力
温水暖房用熱源機の最大暖房出力
放熱器の最大暖房出力
温水暖房用熱源機の暖房出力
暖冷房設備機器等の処理暖房負荷
放熱器の処理暖房負荷
温水熱需要が発生する場合の放熱器の最大暖房出力
温水暖房用熱源機の温水供給運転率
放熱系統の温水供給運転率
放熱器の温水供給運転率
対数平均温度差
外気温度
温水暖房用熱源機の戻り温水温度
往き温水温度
温水暖房用熱源機の往き温水温度
温水暖房用熱源機の往き温水温度の候補𝑝

単位
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
－
－
－
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C

4.2 添え字

本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑑
𝑖
𝑡

意味
日付
放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号
時刻

5. 最大暖房出力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された暖房設備機器等の最大暖房出力
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 は、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の最大暖房出力

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 に等しいとする。

6.エネルギー消費量
6.1 消費電力量

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの消費電力量𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 + ��𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 �
ここで、
𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑,𝑡𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの消費電力量（kWh/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の消費電力量（kWh/h）

である。

4-7-2

(1)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
6.2 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの灯油消費量𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 は、式(2)により表される。
𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑,𝑡

ここで、
𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡

𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑,𝑡(2)：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの灯油消費量（MJ/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の灯油消費量（MJ/h）である。

6.3 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の 1 時間当たりのガス消費量𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 は、式(3)により表される。
𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑,𝑡

ここで、𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑,𝑡(3)：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのガス消費量（MJ/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量（MJ/h）である。

6.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の 1 時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡 は、式(4)により表される。

𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝑀,ℎ𝑠,𝑑,𝑡

ここで、𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡

𝐸𝑀,ℎ𝑠,𝑑,𝑡(4)：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量（MJ/h）である。

7. 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量
7.1 エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 、灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 、ガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 及びその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、表 3 に掲げる値に依存し、同じく

表 3 に掲げる計算方法による。付録においては、𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 、𝐸𝐾,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 、𝐸𝐺,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 及び𝐸𝑀,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、それぞれ簡単に
𝐸𝐸,ℎ𝑠 、𝐸𝐾,ℎ𝑠 、𝐸𝐺,ℎ𝑠 及び𝐸𝑀,ℎ𝑠 と記す。

4-7-3

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
表 3(a) 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量を求める際の計算方法
温水暖房用熱源機の種類
石油温水暖房機
石油給湯温水暖房機
ガス温水暖房機
ガス給湯温水暖房機
電気ヒーター温水暖房機
電気ヒーター給湯温水暖房機
電気ヒートポンプ温水暖房機
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：ガス瞬間式
暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
暖房熱源：ガス瞬間式
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用

計算方法
付録 A
付録 B
付録 C
付録 D
付録 E

付録 F

付録 G

表 3(b) 温水暖房用熱源機のエネルギー消費量を求めるに当たり依存する値と付録内における表記
依存する値
日付𝑑時刻𝑡における外気温度𝜃𝑒𝑒,𝑑,𝑡
日付𝑑時刻𝑡における外気相対湿度ℎ𝑒𝑒,𝑑,𝑡
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡
日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の温水供給運転
率𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠,𝑑,𝑡
日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の往き温水温度
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑑,𝑡
日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の戻り温水温度
𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑑,𝑡

計算方法（付録内）における表記
1 時間平均の外気温度𝜃𝑒𝑒
1 時間平均の外気相対湿度ℎ𝑒𝑒
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠
温水暖房用熱源機の 1 時間平均の温水供給運転率
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠
温水暖房用熱源機の 1 時間平均の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠
温水暖房用熱源機の 1 時間平均の戻り温水温度𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠

7.2 暖房出力

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、式(5)により表される。
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = min(𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 , 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 )

ここで、

(5)

𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力（MJ/h）

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力（MJ/h）

𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の温水熱需要（MJ/h）である。日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、外気温湿度に依存し、同じく表 3 に掲げる計算方法による。

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房用熱源機の温水熱需要𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、式(6)により表され

る。

4-7-4

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = ��𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 �

(6)

𝑖

ここで、
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの放熱系統𝑖の温水熱需要（MJ/h）である。
7.3 温水供給運転率
日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の温水供給運転率𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は温水暖房用熱源機に接続される放熱系統の暖冷房区画の種類に依存し、式(7)により表される。
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 > 0の場合

𝑟𝑊𝑊,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = �
1

𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = 0の場合
ここで、

�放熱系統が 1 系統の場合�

�放熱系統が 2 系統以上の場合�
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = 0

(7a)

(7b)

𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の温水供給運転率

𝑟𝑊𝑊,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における放熱系統𝑖の温水供給運転率（ただし、ここでは𝑖 = 1である。）

である。

7.4 往き温水温度
温水暖房用熱源機によっては、放熱器が設置された暖冷房区画の暖房負荷に応じて日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 を切り替える機能を有する。この複数の往き温水温度の候補を、

温水暖房用熱源機の往き温水温度の候補𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,𝑝 及び区分と表現する。温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分は最大 3 であり、その数は温水暖房用熱源機の種類や仕様に依存する。温水暖房用熱源機ごとの

往き温水温度の区分及び候補を表 4 に示す。ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,1 > 𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,2 > 𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,3とする。この式において、𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,𝑝 は、以下の数値を表す。

𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑜𝑜,𝑝 ：温水暖房用熱源機の往き温水温度の候補𝑝（oC）

4-7-5

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
表 4 温水暖房用熱源機における往き温水温度の区分及び候補（oC）
往き温水温度の候補の区分𝑝
1
2
3
60
－
－
60
40
－
60
－
－
60
40
－
60
－
－
55
45
35

温水暖房用熱源機の種類
石油温水暖房機、石油給湯温水暖房機

従来型
潜熱回収型
ガス温水暖房機、ガス給湯温水暖房機
従来型
潜熱回収型
電気ヒーター温水暖房機、電気ヒーター給湯温水暖房機
電気ヒートポンプ温水暖房機
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）
コージェネレーション設備

60

40

－

40

－

60

40

－

60

コージェネレーション設備の種類に依る

温水暖房用熱源機の往き温水温度（の区分）は 1 時間ごとに変化するものとし、日付𝑑の時刻𝑡における温水
暖房用熱源機の往き温水温度の区分𝑝ℎ𝑠,𝑑,𝑡 として表す。放熱系統が 1 つの場合は日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分𝑝ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻𝑡における放熱系統𝑖の要求往き温水温度の区分𝑝𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 （ただし、𝑖 = 1）に等しいとし、放熱系統が複数ある場合は式(8)によるものとする。
𝑝ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = min(𝑝𝑙𝑙,𝑑,𝑡,1 , 𝑝𝑙𝑙,𝑑,𝑡,2 , … 𝑝𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑚 )ここで、
𝑝ℎ𝑠,𝑑,𝑡𝑝𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖(8)：日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分（oC）：日付𝑑の時刻𝑡における放熱系統𝑖の要求往き温水温度の区分（oC）である。

7.5 戻り温水温度
日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用熱源機の戻り温水温度𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房用

熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 を超えない範囲で、式(9)により表されるものとする。
2

0.0301 × �𝑇𝑑𝑑𝑑 � − 0.1864 × 𝑇𝑑𝑑𝑑 + 20 �熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 = 60�𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = �20.0604 × �𝑇𝑑𝑑𝑑 � − 0.1881 × 𝑇𝑑𝑑𝑑 + 20 �熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 = 40�
𝑇𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡 =∑𝑖 𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖′∑𝑖 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖
× 0.027583′
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖=�

ここで、
𝑇𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖0(𝑄𝑙𝑙,𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)
(𝑄𝑙𝑙,𝑑𝑑𝑑,𝑑,𝑡,𝑖 = 0)

：日付𝑑の時刻𝑡における対数平均温度差（oC）

4-7-6

(9a)

(9b)

(9c)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの放熱系統𝑖の温水熱需要（MJ/h）′
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水熱需要が発生する場合の暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の最大暖房出力（MJ/h）

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の最大暖房出力（MJ/h）である。

8. 放熱系統
8.1 温水熱需要
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの放熱系統𝑖の温水熱需要𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(10)により表されるものとする。

𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 + 𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑑,𝑡,𝑖

ここで、

(10)

𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の温水熱需要（MJ/h）

𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの配管𝑖の熱損失（MJ/h）である。
8.2 温水供給運転率
日付𝑑の時刻𝑡における放熱系統𝑖の温水供給運転率𝑟𝑊𝑊,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(11)により表されるものとする。
𝑟𝑊𝑊,𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖

ここで、

(11)

𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の温水供給運転率である。
8.3 要求往き温水温度の区分
日付𝑑の時刻𝑡における放熱系統𝑖の要求往き温水温度の区分𝑝𝑙𝑙,𝑑,𝑡,𝑖 の決定方法を以下に示す。

表 4.7.4 において要求往き温水温度の区分 3 がある温水暖房用熱源機の場合でかつその区分の往き温水

温度で放熱系統𝑖において未処理暖房負荷が発生しない場合は、区分 3 とする。次に、表 4 において要求往き
温水温度の区分 2 がある温水暖房用熱源機の場合でかつ放熱系統𝑖において未処理暖房負荷が発生しない
場合は、区分 2 とする。いずれにも当てはまらない場合は区分 1 とする。したがって、往き温水温度温度を変化させて以下の計算を最大 3 回実施することになる。以下、その際に設定する往き温水温度を単に、日付𝑑の時
刻𝑡における往き温水温度𝜃𝑆𝑆,𝑑,𝑡 として表す。
4-7-7

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

9. 配管
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの配管𝑖の熱損失𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(12)により表される。
𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑑,𝑡,𝑖 = ��𝜃𝑆𝑆,𝑑,𝑡 − �𝜃𝑒𝑒,𝑑,𝑡 × 0.7 + 20 × 0.3�� × 𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖 + �𝜃𝑆𝑆,𝑑,𝑡 − 20� × 𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖 �
× 𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑖 × 𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 × 3600 × 10−6

ここで、
𝜃𝑆𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における往き温水温度（oC）

𝜃𝑒𝑒,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（oC）

𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖：配管𝑖の断熱区画内における長さ（m）

𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖(12)：配管𝑖の断熱区画外における長さ（m）

𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑖 ：配管𝑖の線熱損失係数（W/mK）

𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の温水供給運転率である。
配管𝑖の断熱区画外における長さ𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖 及び配管𝑖の断熱区画内における長さ𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖 、配管𝑖の線熱損失係数𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝,𝑖 の決定の仕方については、付録 I に定める。

10. 放熱器
10.1 供給熱量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の温水熱需要𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(13)により表される。

𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 + 𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖

ここで、

(13)

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の処理暖房負荷（MJ/h）

𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の熱損失（MJ/h）である。
10.2 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の消費電力量𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、放熱器の種類がパネルラジエーター又は温水床暖房の場合は0とし、ファンコンベクターの場合は、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の処理暖房負荷𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 及び日付𝑑の時刻𝑡における往き温水温度𝜃𝑆𝑆,𝑑,𝑡 に依存して定まり、その計算方法を付録 K に定める。

10.3 熱損失

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の熱損失𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、放熱器の4-7-8Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
種類がパネルラジエーター又はファンコンベクターの場合は0とし、温水床暖房の場合は、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の処理暖房負荷𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 に依存して定まり、その計算方法を付録 L に定める。
10.4 温水供給運転率

日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の温水供給運転率𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の処理暖房負荷𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 に依存して定まり、放熱器の種類に応じて、パネルラジエーターについては付録 J に、ファンコンベクターの場合は付録 K に、温水床暖房の場合は付録 L に、それぞれその計算方法を定める。
10.5 処理暖房負荷
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の処理暖房負荷𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、第四章「暖冷房設備」一節「全般」における日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された暖冷房設備機器等の処理暖房負荷𝑄𝑇,𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 に等しい。

10.6 最大暖房出力

日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された放熱器の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、

日付𝑑の時刻𝑡における往き温水温度𝜃𝑆𝑆,𝑑,𝑡 に依存して定まり、放熱器の種類に応じて、パネルラジエーター

については付録 J に、ファンコンベクターの場合は付録 K に、温水床暖房の場合は付録 L に、それぞれその計算方法を定める。

4-7-9

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 A 石油温水暖房機及び石油給湯温水暖房機
本付録では、石油温水暖房機及び石油給湯温水暖房機の暖房部（本付録では単に「石油温水暖房機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
A.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。
表 A.1 記号及び単位
記号
𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑟𝑟𝑟
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝
𝐸𝐺,ℎ𝑠

𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐸𝑀,ℎ𝑠
𝑓𝑟𝑟𝑟
𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠𝛾
𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟

意味
温水暖房用熱源機の熱交換効率
温水暖房用熱源機の定格効率
温水暖房用熱源機の消費電力量
温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量
温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量
温水暖房用熱源機のガス消費量

単位
－
－
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h

温水暖房用熱源機の灯油消費量
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量
定格効率を補正する係数
温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力
温水暖房用熱源機の最大能力
温水暖房用熱源機の定格能力
熱源機の筐体放熱損失
定格試験時の温水暖房用熱源機の筐体放熱損失
温水暖房用熱源機の暖房出力
温水暖房用熱源機の温水供給運転率
排気ファンの効率
温水暖房用熱源機の戻り温水温度
温水暖房用熱源機の往き温水温度
温水暖房用熱源機の定格試験時の往き温水温度

MJ/h
MJ/h
－
W
W
W
MJ/h
MJ/h
MJ/h
－
－
o
C
o
C
o
C

A.2 エネルギー消費量
A.2.1 灯油消費量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。

ここで、0
𝐸𝐾,ℎ𝑠 = �𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 + 𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒

�𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 = 0��𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 > 0�𝐸𝐾,ℎ𝑠

：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の灯油消費量（MJ/h）

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の筐体放熱損失（MJ/h）𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力（MJ/h）𝑒𝑒𝑒：1 時間平均の温水暖房用熱源機の熱交換効率である。
4-7-10(1)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
ここで、1 時間当たりの温水暖房用熱源機の筐体放熱損失𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 は、当該住戸の石油温水暖房機が従来型

石油暖房機の場合には式(2a)によるものとし、当該住戸の石油温水暖房機が潜熱回収型石油暖房機の場合には送水温度に応じて式(2b)によるものとする。
当該住戸の石油温水暖房機が石油従来型暖房機の場合
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 = 234 × 3600 × 10−6

(2a)

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 = �5.3928 × 𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 − 71.903� × 3600 × 10−6(2b)

当該住戸の石油温水暖房機が石油潜熱回収型暖房機の場合、

ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠：1 時間平均の温水暖房用熱源機の往き温水温度（℃）

である。

石油温水暖房機の種類が不明の場合は、石油従来型温水暖房機が設置されているものとして計算することとする。
1 時間平均の温水暖房用熱源機の熱交換効率𝑒𝑒𝑒 は、式(3)により表される。

ここで、𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑟 × 𝑓𝑟𝑟𝑟 ×

𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 × 10−6 + 𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑟𝑟𝑟
𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 × 10−6

𝑒𝑟𝑟𝑟

：温水暖房用熱源機の定格効率

𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠：温水暖房用熱源機の定格能力（W）

𝑓𝑟𝑟𝑟

(3)

：1 時間平均の定格効率を補正する係数

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑟𝑟𝑟 ：1 時間当たりの定格試験時の温水暖房用熱源機の筐体放熱損失（MJ/h）である。

1 時間当たりの定格試験時の温水暖房用熱源機の筐体放熱損失𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑟𝑟𝑟 は、当該住戸の石油温水暖房機

が従来型石油温水暖房機の場合は式(4a)に依るものとし、当該住戸の石油温水暖房機が潜熱回収型石油温水暖房機の場合は式(4b)に依るものとする。
当該住戸の石油熱源機が従来型石油熱源機の場合、𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑟𝑟𝑟 = 234 × 3600 × 10−6

(4a)

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑟𝑟𝑟 = �5.3928 × 𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 − 71.903� × 3600 × 10−6(4b)

当該住戸の石油熱源機が潜熱回収型石油熱源機の場合、

ここで、

𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 ：温水暖房用熱源機の定格試験時の往き温水温度（℃）

である。

1 時間平均の定格効率を補正する係数𝑓𝑟𝑟𝑟 は、当該住戸の石油温水暖房機が従来型石油温水暖房機の場

合は式(5a)に依るものとし、当該住戸の石油温水暖房機が潜熱回収型石油温水暖房機の場合は式(5b)に依るものとする。
当該住戸の石油熱源機が従来型石油熱源機の場合、
4-7-11

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝑓𝑟𝑟𝑟 = 0.946(5a)

当該住戸の石油熱源機が潜熱回収型石油熱源機の場合、0.9768⎧⎪ �−0.0023 × 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 + 1.014�
× 0.9768
⎪
⎪
0.907
0.907
𝑓𝑟𝑟𝑟 =
× 0.9768⎨�−0.0023 × 𝜃
𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 + 1.014�
⎪⎪ �−0.0023 × 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 + 1.014�
⎪× 0.9768⎩�−0.0023 × 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 + 1.014�

ここで、

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠�𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 ≥ 46.5, 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 ≥ 46.5�

�𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 < 46.5, 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 ≥ 46.5�
�𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 ≥ 46.5, 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 < 46.5�

(5b)�𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 < 46.5, 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 < 46.5�

：1 時間平均の温水暖房用熱源機の戻り温水温度（℃）

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 ：温水暖房用熱源機の定格試験時の戻り温水温度（℃）

である。

当該住戸の石油温水暖房機が従来型石油温水暖房機の場合、定格効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は0.82とする。ただし、当該住戸に設置する熱源機の JIS S 3031 に定める定格効率（熱効率）を用いてもよい。

当該住戸の石油温水暖房機が潜熱回収型石油温水暖房機の場合、定格効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は0.91とし、温水暖房用

熱源機の定格試験時の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 は70℃、温水暖房用熱源機の定格試験時の戻り温水温度

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠,𝑟𝑟𝑟 は50℃とする。

温水暖房用熱源機の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、付録 H に定める温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 に等しいとする。

A.2.2 消費電力量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(6)により表される。
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓(6)：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量（kWh/h）である。

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 は、式(7)により表される。
ここで、
𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝

𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 = 𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 × 𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠 × 10−3(7)：温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力（W）：1 時間平均の温水暖房用熱源機の温水供給運転率

であり、温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 は、当該住戸の石油温水暖房機が石油従来型温水暖房機の場合は90(W)とし、当該住戸の石油温水暖房機が石油潜熱回収型温水暖房機の場合は70（W）とする。
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓 は、式(8)により表される。
4-7-12

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓 = 𝐸𝐾,ℎ𝑠 × 𝛾 × 103 ÷ 3600

ここで、
𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝛾

(8)

：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の灯油消費量（MJ/h）：排気ファンの効率であり、排気ファンの効率𝛾は0.003とする。
A.2.3 ガス消費量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は0とする。

A.2.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量

1 時間当たりの温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,ℎ𝑠 は0とする。

A.3 最大暖房出力

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 は、式(9)により表される。
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 = 𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 ÷ 106(9)

温水暖房用熱源機の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、付録 H に定める温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 に等しいとする。

4-7-13

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 B ガス温水暖房機及びガス給湯温水暖房機
本付録では、ガス温水暖房機及びガス給湯温水暖房機の暖房部（本付録では単に「ガス温水暖房機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
B.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 B.1 による。
表 B.1 記号及び単位
記号
𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑟𝑟𝑟
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝
𝐸𝐺,ℎ𝑠
𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐸𝑀,ℎ𝑠
𝑓𝑟𝑟𝑟
𝑝ℎ𝑠
𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠
𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠𝛾

意味
温水暖房用熱源機の熱交換効率
温水暖房用熱源機の定格効率
温水暖房用熱源機の消費電力量
温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量
温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量
温水暖房用熱源機のガス消費量

単位
－
－
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h

温水暖房用熱源機の灯油消費量
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量
定格効率を補正する係数
温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分
温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力
温水暖房用熱源機の最大能力
温水暖房用熱源機の定格能力
熱源機の筐体放熱損失
温水暖房用熱源機の暖房出力
温水暖房用熱源機の温水供給運転率
排気ファンの効率

MJ/h
MJ/h
－
―

W
W
W
MJ/h
MJ/h
－
－

B.2 エネルギー消費量
B.2.1 ガス消費量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。

ここで、0𝐸𝐺,ℎ𝑠 = �𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 + 𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒

�𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 = 0��𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 > 0�𝐸𝐺,ℎ𝑠

：1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量（MJ/h）

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の筐体放熱損失（MJ/h）(1)

𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力（MJ/h）𝑒𝑒𝑒：1 時間平均の温水暖房用熱源機の熱交換効率である。
ここで、1 時間当たりの温水暖房用熱源機の筐体放熱損失𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 は、当該住戸のガス温水暖房機がガス従

来型温水暖房機の場合には式(2a)によるものとし、当該住戸のガス温水暖房機がガス潜熱回収型温水暖房機の場合には送水温度の区分𝑝に依存して式(2b)によるものとする。
4-7-14

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
当該住戸のガス温水暖房機がガス従来型温水暖房機の場合、𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 = 240.96 × 3600 × 10−6

(2a)

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 = 225.26 × 3600 × 10−6(2b-1)

𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 = 123.74 × 3600 × 10−6(2b-2)

当該住戸のガス温水暖房機がガス潜熱回収型温水暖房機の場合でかつ送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 1（送水温度60oC）の場合、当該住戸のガス温水暖房機がガス潜熱回収型温水暖房機の場合でかつ送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 2（送水温度40 oC）の場合、とする。

ガス温水暖房機の種類が不明の場合は、ガス従来型温水暖房機が設置されているものとして計算することとする。
1 時間平均の温水暖房用熱源機の熱交換効率𝑒𝑒𝑒 は、式(3)により表される。
𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑟𝑟𝑟 × 𝑓𝑟𝑟𝑟 ×

ここで、

𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 × 10−6 + 𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 × 10−6

𝑒𝑟𝑟𝑟

：温水暖房用熱源機の定格効率

𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠：温水暖房用熱源機の定格能力（W）

𝑓𝑟𝑟𝑟

(3)

：定格効率を補正する係数である。

ここで、定格効率を補正する係数𝑓𝑟𝑟𝑟 は、当該住戸のガス温水暖房機が従来型ガス温水暖房機の場合

0.985とし、当該住戸のガス温水暖房機が潜熱回収型ガス温水暖房機の場合でかつ送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 1（送水温度 60 oC）の場合、1.038とし、当該住戸のガス温水暖房機が潜熱回収型ガス温水暖房機の場合でかつ送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 2（送水温度 40 oC）の場合、1.064とする。

定格効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は当該住戸に設置するガス温水暖房機がガス従来型温水暖房機の場合0.81に等しいとし、当該住戸に設置するガス温水暖房機がガス潜熱回収型温水暖房機の場合0.87に等しいとする。ただし、当該機器に設置する熱源機の JIS S 2112 に定める定格効率（熱効率）の値を用いても構わない。
温水暖房用熱源機の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、付録 H に定める温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 に等しいとする。

B.2.2 消費電力量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(4)により表される。
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量（kWh/h）

4-7-15(4)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05である。
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 は、式(5)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 = 𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 × 𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠 × 10−3

ここで、𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝

𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠(5)：温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力（W）：温水暖房用熱源機の温水供給運転率

であり、温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 は、73(W)とする。

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の排気ファンの消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓 は、式(7)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑓𝑓𝑓 = 𝐸𝐺,ℎ𝑠 × 𝛾 × 103 ÷ 3600

ここで、
𝐸𝐺,ℎ𝑠
𝛾

(6)

：1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量（MJ/h）：排気ファンの効率であり、排気ファンの効率𝛾は0.003とする。
B.2.3 灯油消費量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

B.2.4 その他の一次エネルギー消費量

1 時間当たりの温水暖房用熱源機のその他の一次エネルギー消費量𝐸𝑀,ℎ𝑠 は0とする。

B.3 最大暖房出力

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 は、式(7)により表される。
𝑄𝑚𝑚𝑚,H,ℎ𝑠 = 𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 ÷ 106(7)

温水暖房用熱源機の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、付録 H に定める温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 に等しいとする。

4-7-16

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 C 電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機
本付録では、電気ヒーター温水暖房機及び電気ヒーター給湯温水暖房機の暖房部（本付録では単に「電気ヒーター温水暖房機」と言う。）のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
C.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 C.1 による。
表 C.1 記号及び単位
記号
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠,ℎ𝑡𝑡
𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝
𝐸𝐺,ℎ𝑠
𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐸𝑀,ℎ𝑠

𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠意味
温水暖房用熱源機の消費電力量
温水暖房用熱源機の電気ヒーターの消費電力量
温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量
温水暖房用熱源機のガス消費量
温水暖房用熱源機の灯油消費量
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量

単位
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h

温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力
温水暖房用熱源機の最大能力
温水暖房用熱源機の定格能力
温水暖房用熱源機の最大暖房出力
温水暖房用熱源機の温水供給運転率

W
W
W
MJ/h
－

C.2 エネルギー消費量
C.2.1 消費電力量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠,ℎ𝑡𝑡

𝐸𝐸,ℎ𝑠 = 𝐸𝐸,ℎ𝑠,ℎ𝑡𝑡 + 𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝(1)：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量（kWh/h）：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の電気ヒーターの消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量（kWh/h）である。

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の電気ヒーターの消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,ℎ𝑡𝑡 は、式(2)により表される。
ここで、𝐸𝐸,ℎ𝑠,ℎ𝑡𝑡 = 𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 × 103 ÷ 3600

(2)𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力（MJ/h）である。

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 は、式(3)により表される。
ここで、
𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝

𝐸𝐸,ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 = 𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 × 𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠 × 10−3

：温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力（W）

4-7-17(3)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
𝑟𝑊𝑊,ℎ𝑠：1 時間平均の温水暖房用熱源機の温水供給運転率

であり、温水暖房用熱源機の送水ポンプの消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑝𝑝𝑝 は、90(W)とする。
C.2.2 ガス消費量

1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は0とする。

C.2.3 灯油消費量

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

C.2.4 その他の一次エネルギー消費量

1 時間当たりの温水暖房用熱源機のその他の一次エネルギー消費量𝐸𝑀,ℎ𝑠 は0とする。

C.3 最大暖房出力

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 は、式(4)により表される。
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 = 𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 × 3600 ÷ 106(4)

温水暖房用熱源機の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、付録 H に定める温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 に等しいとする。

4-7-18

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 D 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系）
D.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 D.1 による。
表 D.1 記号及び単位
記号
𝐶𝑑𝑑𝑑
𝑒ℎ𝑠
𝑒𝑟𝑟𝑟
𝑒𝑟ℎ𝑠
𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐺,ℎ𝑠
𝐸𝐾,ℎ𝑠
𝐸𝑀,ℎ𝑠
𝑃𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑃𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠
𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠
𝑄𝑑𝑑𝑑,𝐻,ℎ𝑠
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠𝜃𝑒𝑒𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠意味
デフロスト補正係数
温水暖房用熱源機の効率
温水暖房用熱源機の定格効率
温水暖房用熱源機の効率比
温水暖房用熱源機の消費電力量
温水暖房用熱源機のガス消費量
温水暖房用熱源機の灯油消費量
温水暖房用熱源機のその他の燃料による一次エネルギー消費量
温水暖房用熱源機の最大消費電力
温水暖房用熱源機の定格消費電力
温水暖房用熱源機の最大能力
温水暖房用熱源機の定格能力
温水暖房用熱源機の温水熱需要
温水暖房用熱源機の最大暖房出力
温水暖房用熱源機の暖房出力
外気温度
温水暖房用熱源機の往き温水温度

単位
－
－
－
－
kWh/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
W
W
W
W
MJ/h
MJ/h
MJ/h
o
C
o
C

D.2 エネルギー消費量
D.2.1 消費電力量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 =
ここで、

𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠
× 103 ÷ 3600
𝑒ℎ𝑠

𝐸𝐸,ℎ𝑠

：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の消費電力量（kWh/h）𝑒ℎ𝑠：1 時間平均の温水暖房用熱源機の効率(1)𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の暖房出力（MJ/h）である。
1 時間平均の温水暖房用熱源機の効率𝑒ℎ𝑠 は、式(2)により表される。
𝑒ℎ𝑠 =
ここで、

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 × 106 ÷ 3600
× 𝑒𝑟ℎ𝑠𝑃𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 ：1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力（MJ/h）𝑃𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠：温水暖房用熱源機の最大消費電力（W）

4-7-19(2)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
𝑒𝑟ℎ𝑠：1 時間平均の温水暖房用熱源機の効率比である。

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 は、D.2 により規定される。
温水暖房用熱源機の最大消費電力𝑃𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 は、式(3)により表される。
𝑃𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 =ここで、
𝑃𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑃𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠
0.6(3)：温水暖房用熱源機の定格消費電力（W）である。

温水暖房用熱源機の定格消費電力𝑃𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、式(4)により表される。
𝑃𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 =ここで、
𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑒𝑟𝑟𝑟

𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑒𝑟𝑟𝑟(4)：温水暖房用熱源機の定格能力（W）：温水暖房用熱源機の定格効率である。

ここで、温水暖房用熱源機の定格効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は4.05とする。

温水暖房用熱源機の定格能力𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 は、式(5)により表される。
𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 = 𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 × 0.8

ここで、
𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠(5)：温水暖房用熱源機の最大能力（W）である。

温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 は付録 H により規定される。

温水暖房用熱源機の 1 時間平均の効率比𝑒𝑟ℎ𝑠 は、式(6)により表される。

ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑒𝑒

2𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠�
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠
𝑄𝑜𝑜𝑜,𝐻,ℎ𝑠+ �−0.36786 + 0.012152 × �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 − 𝜃𝑒𝑒 �� × �1 −
�
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠+1𝑒𝑟ℎ𝑠 = �1.120656 − 0.03703 × �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 − 𝜃𝑒𝑒 �� × �1 −

：1 時間平均の温水暖房用熱源機の往き温水温度（oC）：1 時間平均の外気温度（oC）である。
D.2.2 ガス消費量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は0とする。
4-7-20(6)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
D.2.3 石油消費量
1 時間当たりの温水暖房用熱源機の石油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

D.2.4 その他の一次エネルギー消費量

1 時間当たりの温水暖房用熱源機のその他の一次エネルギー消費量𝐸𝑀,ℎ𝑠 は0とする。

D.3 最大暖房出力

1 時間当たりの温水暖房用熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 は、式(7)により表される。
2
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,ℎ𝑠 = (11.62 + 0.2781 × 𝜃𝑒𝑒 − 0.00113 × 𝜃𝑒𝑒−0.1271 × 𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 − 0.00363 × 𝜃𝑒𝑒 × 𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 � ×

ここで、
𝐶𝑑𝑑𝑑

𝑞𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠 𝐶𝑑𝑑𝑑
×× 3600 × 10−6
6
0.85

(7)

：1 時間あたりのデフロスト補正係数であり、1 時間あたりのデフロスト補正係数𝐶𝑑𝑑𝑑 は、1 時間平均の外気温度𝜃𝑒𝑒 が5 oC 未満かつ 1 時間平均の外気相対湿度ℎ𝑒𝑒 が80%以上の場合は0.85とし、それ以外の場合は1.0とする。

4-7-21

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 E 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）
E.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 E.1 による。
表 E.1 記号及び単位
記号
𝐶𝐶
𝑒𝑒𝑒
𝑒𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟
𝐸𝐸,𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸,ℎ𝑠
𝐸𝐸,𝐻𝐻𝐻
𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐺,𝐺𝐺
𝐸𝐺,ℎ𝑠
𝑓𝑒𝑒
ℎ𝑒𝑒
𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂
𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂𝑂
𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑐𝑐𝑐
𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚
𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎
𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑞𝐺,𝐺𝐺
𝑞𝐺𝐺
𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻
𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙′
𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙′
𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙′
𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻

𝑄𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻
𝑄𝐻𝐻𝐻
𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠
𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠,𝐻𝐻𝐻
𝑄𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑄𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑟𝐺𝐺
𝑟𝐻𝐻𝐻

意味
CD 値
ガスユニット燃焼室の熱交換効率
ガスユニットの定格効率
ガスユニットの補機の消費電力量
熱源機の消費電力量
ヒートポンプユニットの消費電力量
タンクユニットの補機の消費電力量
ガスユニットのガス消費量
熱源機のガス消費量
ガスユニットの定格効率を補正する係数
外気相対湿度
ガス燃焼時のガスユニットの補機の消費電力
ガス非燃焼時のガスユニットの補機の消費電力
連続運転時のヒートポンプユニットの消費電力
ヒートポンプユニットの最小消費電力
タンクユニットの補機の消費電力
ガスユニットの筐体放熱損失
ガスユニットのガス消費量
ガスユニットの暖房出力
ヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失
ガスユニットの定格暖房能力
ヒートポンプユニットの平均暖房出力
ヒートポンプユニットの最大暖房出力
ヒートポンプユニットの最小暖房出力
ヒートポンプユニットの平均暖房出力
熱源機の暖房出力
タンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失
タンクユニットのタンクの熱損失
ヒートポンプユニット最大運転時のタンクユニットのタンクの熱損失
ヒートポンプユニット最大運転時のタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失
ヒートポンプユニット最大運転時のヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損
失ヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失量
ヒートポンプユニットの暖房出力
熱源機の暖房出力
熱源機のヒートポンプユニット分担暖房出力
タンクユニットのタンクの熱損失量
タンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失量
ガスユニットの暖房出力分担率
ヒートポンプユニットの暖房出力分担率

4-7-22

単位
－
－
－
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h
－
%
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
－
－

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
記号𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜃𝑒𝑒
𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜
𝜃𝑖𝑖
𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎′𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜

意味
ヒートポンプユニットの断続運転率
外気温度
ヒートポンプユニットの出湯温度
室内温度
熱源機の戻り温水温度
熱源機の往き温水温度
タンクユニットの周囲空気温度
ヒートポンプ最大運転時のヒートポンプユニットの出湯温度

単位
－
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C

E.2 エネルギー消費量
E.2.1 消費電力量
1 時間当たりの熱源機の消費電力量𝐸𝐸,ℎ𝑠 は、1 時間当たりの熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 が0の場合は0とし、1時間当たりの熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 が0より大の場合は、式(1)により表される。
𝐸𝐸,ℎ𝑠 = 𝐸𝐸,𝐻𝐻𝐻 + 𝐸𝐸,𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎 + 𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎

ここで、
𝐸𝐸,ℎ𝑠

𝐸𝐸,𝐻𝐻𝐻(1)：1 時間当たりの熱源機の消費電力量（kWh/h）：1 時間当たりのヒートポンプユニットの消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎 ：1 時間当たりのガスユニットの補機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 ：1 時間当たりのタンクユニットの補機の消費電力量（kWh/h）である。

E.2.2 ガス消費量
1 時間当たりの熱源機のガス消費量𝐸𝐺,ℎ𝑠 は、1 時間当たりの熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 が0の場合は0とし、1時間当たりの熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 が0より大の場合は、式(2)により表される。
𝐸𝐺,ℎ𝑠 = 𝐸𝐺,𝐺𝐺

ここで、
𝐸𝐺,ℎ𝑠

𝐸𝐺,𝐺𝐺

：1 時間当たりの熱源機のガス消費量（MJ/h）：1 時間当たりのガスユニットのガス消費量（MJ/h）である。

E.2.3 灯油消費量
1 時間当たりの熱源機の灯油消費量𝐸𝐾,ℎ𝑠 は0とする。

E.2.4 その他の燃料の一次エネルギー消費量

1 時間当たりの熱源機のその他の燃料の一次エネルギー消費量𝐸𝑀,ℎ𝑠 は0とする。

E.3 消費電力量及びガス消費量

E.3.1 タンクユニットの補機消費電力量
1 時間当たりのタンクユニットの補機の消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 は、式(3a)及び式(3b)により表される。
4-7-23(2)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝐸𝐸,𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 = 𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 × 10−3

𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 = 𝑓𝑇𝑇,𝑃,𝑎𝑎𝑎 (𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )ここで、
𝑃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(3a)(3b)：1 時間平均のタンクユニットの補機の消費電力（W）：1 時間平均のヒートポンプユニットの断続運転率であり、𝑓𝑇𝑇,𝑃,𝑎𝑎𝑎 はタンクユニットの補機の消費電力を求める関数である。
E.3.2 ヒートポンプユニットの消費電力量

1 時間当たりのヒートポンプユニットの消費電力量𝐸𝐸,𝐻𝐻𝐻 は、連続運転（1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 が 1 時間平均のヒートポンプユニットの最小暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 以上）の場合、式(4a-1)及び式(4a-2)により表され、断続運転（1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 が 1 時間平均のヒート
ポンプユニットの最小暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 未満）の場合、式(4b-1)及び式(4b-2)により表される。
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 ≥ 𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 の場合（連続運転の場合）、

𝐸𝐸,𝐻𝐻𝐻 = 𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑐𝑐𝑐 × 10−3

(4a-1)

𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑐𝑐𝑐 = 𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑃 �𝜃𝑒𝑒 , ℎ𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 , 𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 �

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 < 𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 の場合（断続運転の場合）、
𝐸𝐸,𝐻𝐻𝐻 = 𝑞

𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚

𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎× �1 − 𝐶𝐶 × (1 − 𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )�

× 10−3

𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑃 �𝜃𝑒𝑒 , ℎ𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 , 𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 �

ここで、(4a-2)(4b-1)(4b-2)

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 ：1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力（W）

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 ：1 時間平均のヒートポンプユニットの最小暖房出力（W）
𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑐𝑐𝑐：1 時間平均の連続運転時のヒートポンプユニットの消費電力（W）

𝜃𝑒𝑒：1 時間平均の外気温度（oC）

𝑃𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 ：1 時間平均のヒートポンプユニットの最小消費電力（W）ℎ𝑒𝑒：1 時間平均の外気相対湿度（%）

𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜：1 時間平均のヒートポンプユニットの出湯温度（oC）

𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖：ヒートポンプユニットの 1 時間平均の断続運転率

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠：1 時間平均の熱源機の戻り温水温度（oC）

𝐶𝐶

：CD 値

である。ここで、CD 値は0.23とする。また、𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑃 はヒートポンプユニットの消費電力を求める関数である。

1 時間平均のヒートポンプユニットの断続運転率𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 は、1.0を超えない範囲で、式(5)により表される。
𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚
4-7-24(5)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
ここで、
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 ：1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力（W）

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 ：1 時間平均のヒートポンプユニットの最小暖房出力（W）である。

1 時間平均のヒートポンプユニットの最小暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 は、式(6)により表される。
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 �𝜃𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 �

ここで、
𝜃𝑒𝑒

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜(6)：1 時間平均の外気温度（oC）：1 時間平均の熱源機の戻り温水温度（oC）：1 時間平均のヒートポンプユニットの出湯温度（oC）

であり、𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 はヒートポンプユニットの最小暖房出力を求める関数である。

1 時間平均のヒートポンプユニットの平均暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 は、式(7)により表される。
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑎𝑎𝑎 = 𝑄𝐻𝐻𝐻 × 106 ÷ 3600

ここで、
𝑄𝐻𝐻𝐻

(7)

：1 時間当たりのヒートポンプユニットの暖房出力（MJ/h）である。

E.3.3 ヒートポンプユニットの暖房出力
1 時間当たりのヒートポンプユニットの暖房出力𝑄𝐻𝐻𝐻 は、式(8)により表される。

𝑄𝐻𝐻𝐻 = 𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠,𝐻𝐻𝐻 + 𝑄𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻 + 𝑄𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙

ここで、

(8)

𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠,𝐻𝐻𝐻：1 時間当たりの熱源機のヒートポンプユニット分担暖房出力（MJ/h）

𝑄𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻：1 時間当たりのヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失量（MJ/h）

𝑄𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙：1 時間当たりのタンクユニットのタンクの熱損失量（MJ/h）

𝑄𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙：1 時間当たりのタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失量（MJ/h）である。
1 時間当たりのタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失量𝑄𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙 は、式(9a)及び式(9b)により表される。
𝑄𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙 × 3600 × 10−6

ここで、
𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝐻𝐻𝐻 �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 , 𝜃𝑒𝑒 �

4-7-25(9a)(9b)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05：1 時間平均のタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失（W）
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑒𝑒：1 時間平均の熱源機の往き温水温度（oC）：1 時間平均の外気温度（oC）

であり、𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝐻𝐻𝐻 はタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失を求める関数である。

1 時間当たりのタンクユニットのタンクの熱損失量𝑄𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙 は、式(10a)及び式(10b)により表される。
𝑄𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙 × 3600 × 10−6

𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 , 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 �

ここで、

(10a)
(10b)

𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙：1 時間平均のタンクユニットのタンクの熱損失（W）

𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎：1 時間平均のヒートポンプユニットの出湯温度（oC）：1 時間平均のタンクユニットの周囲空気温度（oC）

であり、𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝑡𝑡𝑡𝑡 はタンクユニットのタンクの熱損失を求める関数である。

1 時間平均のヒートポンプユニットの出湯温度𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 は、1 時間平均の熱源機のヒートポンプユニットの暖房

出力分担率𝑟𝐻𝐻𝐻 が1.0を下回る場合は85 oC とし、1.0に等しいかつ 1 時間平均の熱源機の往き温水温度

𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 が40 oC の場合は65 oC とし、1.0に等しいかつ 1 時間平均の熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 が60 oC の場

合は85 oC とする。

1 時間当たりのヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失量𝑄𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻 は、式(11a)及び式(11b)により表される。

𝑄𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻 = 𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻 × 𝑟𝐻𝐻𝐻 × 3600 × 10−6
𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻 = 𝑓𝐺𝐺,𝑞,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 , 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 �

ここで、

(11a)
(11b)

𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻：1 時間平均のヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失（W）

𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑟𝐻𝐻𝐻：1 時間平均の熱源機の往き温水温度（oC）：1 時間平均のタンクユニットの周囲空気温度（oC）：1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力分担率

であり、𝑓𝐺𝐺,𝑞,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 はヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失を求める関数である。

1 時間当たりの熱源機のヒートポンプユニット分担暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠,𝐻𝐻𝐻 は、式(12)により表される。

ここで、𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠𝑟𝐻𝐻𝐻

𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠,𝐻𝐻𝐻 = 𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 × 𝑟𝐻𝐻𝐻

：1 時間平均の熱源機の暖房出力(MJ/h)：1 時間平均のヒートポンプユニット暖房出力分担率である。

4-7-26(12)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
E.3.4 ガスユニットの補機の消費電力
1 時間当たりのガスユニットの補機の消費電力量𝐸𝐸,𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎 は、式(13a)、式(13b)及び式(13c)により表される。
𝐸𝐸,𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎 = �𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂 × 𝑟𝐺𝐺 + 𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂𝑂 × 𝑟𝐻𝐻𝐻 � × 10−3
𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂 = 𝑓𝐺𝐺,𝑃,𝑎𝑎𝑎 �𝑞𝐺,𝐺𝐺 �
𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂𝑂 = 𝑓𝐺𝐺,𝑃,𝑎𝑎𝑎 (0.0)

ここで、𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂

(13a)

(13b)
(13c)

：1 時間平均のガス燃焼時のガスユニットの補機の消費電力（W）

𝑃𝐺𝐺,𝑎𝑎𝑎,𝑂𝑂𝑂：1 時間平均のガス非燃焼時のガスユニットの補機の消費電力（W）

𝑟𝐺𝐺：1 時間平均のガスユニットの暖房出力分担率

𝑞𝐺,𝐺𝐺：1 時間平均のガスユニットのガス消費量（W）

𝑟𝐻𝐻𝐻：1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力分担率

であり、𝑓𝐺𝐺,𝑃,𝑎𝑎𝑎 はガスユニットの補機の消費電力を求める関数である。

E.3.5 ガスユニットのガス消費量

1 時間当たりのガスユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝐺𝐺 は、式(13a)、式(13b)及び式(13c)により表される。
𝐸𝐺,𝐺𝐺 = 𝑞𝐺,𝐺𝐺 × 𝑟𝐺𝐺 × 3600 × 10−6
𝑞𝐺,𝐺𝐺 = 𝑓𝐺𝐺,𝐺 �𝑞𝐺𝐺 , 𝑒𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 , 𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 �
𝑞𝐺𝐺 = 𝑚𝑚𝑚�𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 , 𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 �

ここで、
𝑞𝐺,𝐺𝐺

：1 時間平均のガスユニットのガス消費量（W）

𝑞𝐺𝐺：1 時間平均のガスユニットの暖房出力（W）

𝑒𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟：ガスユニットの定格暖房効率

𝑟𝐺𝐺

(14a)
(14b)
(14c)

：1 時間平均のガスユニットの暖房出力分担率

𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠：1 時間平均の熱源機の暖房出力（W）

𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟：ガスユニットの定格暖房能力(W)であり、𝑓𝐺𝐺,𝐺 はガスユニットのガス消費量を求める関数であり、熱源機の往き温水温度𝜃𝑤𝑤𝑤,ℎ𝑠,𝑠𝑠𝑠 （60 oC 又は
40 oC）に応じて定義される。また、ガスユニットの定格暖房効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は0.87に等しいとし、ガスユニットの定格暖房能力𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 は14000に等しいとする。

E.3.6 暖房出力分担率

1 時間平均のガスユニットの暖房出力分担率𝑟𝐺𝐺 及び 1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力分担率

𝑟𝐻𝐻𝐻 は、それぞれ式(15)及び式(16)により表される。ただし、1 時間平均のヒートポンプユニットの暖房出力分担率𝑟𝐻𝐻𝐻 は0を下回る場合は0とし、1を上回る場合は1とする。
4-7-27

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝑟𝐺𝐺 = 1 − 𝑟𝐻𝐻𝐻

𝑟𝐻𝐻𝐻 =
ここで、′′
𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 − 𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙− 𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙′
𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 + 𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻

(15)

(16)

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 ：1 時間平均のヒートポンプユニットの最大暖房出力（W）′
𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙：1 時間平均のヒートポンプユニット最大運転時のタンクユニットのタンクの熱損失（W）′
𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙：1 時間平均のヒートポンプユニット最大運転時のタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失 (W)𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠：1 時間平均の熱源機の暖房出力（W）′
𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻：1 時間平均のヒートポンプユニット最大運転時のヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失(W)である。
1 時間平均のヒートポンプユニットの最大暖房出力𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 は、式(17)により表される。
ここで、
𝜃𝑒𝑒

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠′𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜′𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 �𝜃𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜�(17)：1 時間平均の外気温度(oC)：1 時間平均の熱源機の戻り温水温度（oC）：1 時間平均のヒートポンプ最大運転時のヒートポンプユニットの出湯温度（oC）

であり、𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 はヒートポンプユニットの最大暖房出力を求める関数である。

′
は、式(18)に
1 時間平均のヒートポンプ最大運転時のタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙

より表される。

ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑒𝑒′
𝑞𝑇𝑇,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑙𝑙𝑙𝑙= 𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝐻𝐻𝐻 �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 , 𝜃𝑒𝑒 �(18)：1 時間平均の熱源機の往き温水温度（oC）：1 時間平均の外気温度（oC）

であり、𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝐻𝐻𝐻 はタンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失を求める関数である。

′
は、式(19)により表される。
ヒートポンプ最大運転時のタンクユニットのタンクの熱損失𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙

ここで、′
𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎′′𝑞𝑇𝑇,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑙𝑙𝑙𝑙= 𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜, 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 �(19)：1 時間平均のヒートポンプ最大運転時のヒートポンプユニットの出湯温度（oC）：1 時間平均のタンクユニットの周囲空気温度（oC）

であり、𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝑡𝑡𝑡𝑡 はタンクユニットのタンクの熱損失を求める関数である。

1 時間平均のヒートポンプユニット最大運転時のヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失′は、式(20)により表される。
𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻

4-7-28

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05′
𝑞𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑙𝑙,𝐻𝐻𝐻= 𝑓𝐺𝐺,𝑞,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 , 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 �

ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎(20)：1 時間平均の熱源機の往き温水温度（oC）：1 時間平均のタンクユニットの周囲空気温度（oC）である。

′
は 85 oC とする。
1 時間平均のヒートポンプ最大運転時のヒートポンプユニットの出湯温度𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜

E.3.7 熱源機の平均暖房出力及び熱源機最大暖房出力

1 時間平均の熱源機の暖房出力𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 は、式(21)により表される。
𝑞𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 = 𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 × 106 ÷ 3600

ここで、
𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠(21)：1 時間当たりの熱源機の暖房出力(MJ/h)である。なお、1 時間当たりの熱源機の暖房出力𝑄𝑜𝑜𝑜,ℎ𝑠 は、本文により定義される、1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 を超えない範囲で 1 時間当たりの温水熱需要𝑄𝑑𝑑𝑑,ℎ𝑠 に等しい。
1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 は、式(22)により表される。
𝑄𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 = 𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 × 3600 × 10−6

ここで、
𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟(22)：ガスユニットの定格暖房能力(W)である。

E.3.8 タンクユニット周囲の空気温度
1 時間平均のタンクユニットの周囲空気温度𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 は、タンクユニットを室内に設置する場合は式(23a)により表され、タンクユニットを室外に設置する場合は式(23b)により表される。
タンクユニットを室内に設置する場合
𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 = 0.25 × 𝜃𝑒𝑒 + 0.75 × 𝜃𝑖𝑖(23a)

𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 = 𝜃𝑒𝑒(23b)

タンクユニットを室外に設置する場合

ここで、
𝜃𝑒𝑒
𝜃𝑖𝑖

：1 時間平均の外気温度(oC)：1 時間平均の室内温度(oC)

であり、暖房運転時において、1 時間平均の室内温度𝜃𝑖𝑖 は、20oC とする。

E.4 評価関数

E.4.1 ヒートポンプユニット
ヒートポンプユニットの消費電力を求める関数𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑃 は、式(24a)及び式(24b) により表される。
4-7-29

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑃 �𝜃𝑒𝑒 , ℎ𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 , 𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 � = (0.1869 × 𝑃2 + 0.2963 × 𝑃 + 0.565) × 103
𝑃 = 0.42108 × 𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 × 10−3 − 0.03889 × 𝜃𝑒𝑒 − 0.00762 × ℎ𝑒𝑒 + 0.03313 × 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠+ 0.00449 × 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 − 0.82066

ここで、
𝜃𝑒𝑒

(24a)
(24b)

：外気温度（oC）ℎ𝑒𝑒：外気相対湿度（%）

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠：熱源機の戻り温水温度（oC）

𝑞𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜：ヒートポンプユニットの平均暖房出力（W）

𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜：ヒートポンプユニットの出湯温度（oC）である。

ヒートポンプユニットの最小暖房出力を求める関数𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 及びヒートポンプユニットの最大暖房出力を求める関数𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 は、式(25) 及び式(26)により表される。
ヒートポンプユニットの最小暖房出力

𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 �𝜃𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 � = 6.08 × 𝜃𝑒𝑒 − 46.56 × 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 + 0.04 × 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 + 4739.62(25)

𝑓𝐻𝐻𝐻,𝑞,𝑚𝑚𝑚 �𝜃𝑒𝑒 , 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 , 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 � = 1.36 × 𝜃𝑒𝑒 − 89.85 × 𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠 + 46.5 × 𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 + 5627.07(26)

ヒートポンプユニットの最大暖房出力

ここで、
𝜃𝑒𝑒

𝜃𝑅𝑅,ℎ𝑠𝜃𝐻𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜：外気温度（oC）：熱源機の戻り温水温度（oC）：ヒートポンプユニットの出湯温度（oC）である。

E.4.2 タンクユニット
タンクユニットの補機の消費電力を求める関数𝑓𝑇𝑇,𝑃,𝑎𝑎𝑎 は、式(27)により表される。
𝑓𝑇𝑇,𝑃,𝑎𝑎𝑎 (𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 5 + 10 × 𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

ここで、
𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(27)：ヒートポンプユニットの断続運転率である。

タンクユニットのヒートポンプ配管の熱損失を求める関数𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝐻𝐻𝐻 は、式(28)により表される。
ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑒𝑒

𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝐻𝐻𝐻 �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 , 𝜃𝑒𝑒 � = 2.8 × �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 − 𝜃𝑒𝑒 �：熱源機の往き温水温度（oC）：外気温度（oC）である。
タンクユニットのタンクの熱損失を求める関数𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝑡𝑡𝑡𝑡 は、式(29)により表される。
4-7-30(28)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝑓𝑇𝑇,𝑞,𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜃𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 , 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 � = max�0,1.6 × �𝜃𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜 − 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 � − 72.1�

ここで、
𝜃𝐻𝐻,𝑜𝑜𝑜(29)：ヒートポンプユニットの出湯温度（oC）

𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎：タンクユニットの周囲空気温度（oC）である。

E.4.3 ガスユニット
ガスユニットのガス消費量を求める関数𝑓𝐺𝐺,𝐺 は、式(30)及び式(31)により表される。
𝑓𝐺𝐺,𝐺 �𝑞𝐺𝐺 , 𝑒𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 , 𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 � = �𝑞𝐺𝐺 + 𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏 � ÷ 𝑒𝑒𝑒
𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 × 𝑓𝑒𝑒 × �𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟 + 𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏 � ÷ 𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟

ここで、
𝑞𝐺𝐺

：ガスユニットの暖房出力（W）

𝑒𝑒𝑒：ガスユニット燃焼室の熱交換効率

𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏：ガスユニットの筐体放熱損失(W)𝑓𝑒𝑒：ガスユニットの定格暖房効率を補正する係数

𝑞𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟：ガスユニットの定格暖房能力(W)𝑒𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟(30)(31)：ガスユニットの定格暖房効率である。

ガスユニットの定格暖房効率を補正する係数𝑓𝑒𝑒 及びガスユニットの筐体放熱損失𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏 は、熱源機の往き温

水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 に応じて表 E.3 により表される。

表 E.3 ガスユニットの定格暖房効率を補正する係数及びガスユニットの筐体放熱損失

ガスユニットの定格暖房効率を補正する係数𝑓𝑒𝑒
ガスユニットの筐体放熱損失𝑞𝑏𝑏𝑏𝑏

熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠
40oC の場合
60oC の場合
1.064
1.038
123.74225.26

ヒートポンプユニット運転時のガスユニットの熱損失を求める関数𝑓𝐺𝐺,𝑞,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 は、式(32)により表される。
ここで、
𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎𝑓𝐺𝐺,𝑞,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 , 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 � = max�5 × �𝜃𝑆𝑆,ℎ𝑠 − 𝜃𝑇𝑇,𝑎𝑎𝑎 � − 100,0�

(32)：熱源機の往き温水温度（oC）：タンクユニットの周囲空気温度（oC）である。

ガスユニットの補機の消費電力を求める関数𝑓𝐺𝐺,𝑃,𝑎𝑎𝑎 は、式(33)により表される。
ここで、
𝑞𝐺,𝐺𝐺

𝑓𝐺𝐺,𝑃,𝑎𝑎𝑎 �𝑞𝐺,𝐺𝐺 � = 73 + 0.003 × 𝑞𝐺,𝐺𝐺：ガスユニットのガス消費量（W）

4-7-31(33)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05である。
E.5 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポン
プ・ガス瞬間式併用）の定義
表 E.4 のタンクユニット型番に該当する場合に該当する給湯温水暖房機の種類を選択することができる。表E.4 に掲載のないタンクユニット型番の場合は、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱
源：ガス瞬間式、暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）として評価できない。
表 E.4 給湯温水暖房機の種類
給湯温水暖房機の種類
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
給湯熱源：ガス瞬間式
暖房熱源：電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用

タンクユニット型番

製造事業者

RTU-C300
RTU-C301※1

リンナイ（株）※1 2016 年 10 月追加機種

E.6 品番の追加（参考）表 E.4 における 2016 年 10 月追加機種については、以下の 1)から 2)の条件を満たしたため、該当する機種の表 E.4 に追加した。
1) 現状の設備区分の代表機種と当該機種の製造業者が同一であること。
2) 当該機種のタンク容量※1、蓄熱放熱係数※2、ヒートポンプ効率※3、ガス熱源の効率※4 が区分代表機種に対して同等以上であること。
※1:BL 認定基準 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの断熱性能試験(別表 1)参照
※2:外気温(DB/WB)7/6oC、沸上温度 65oC(暖房設定温 40 oC)、入水温 21 oC 時で、加熱能力・消費電力は区分代表機種と同じ。
※3:JIS2109 給湯熱効率※4:JIS2112 暖房熱効率

4-7-32

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 F ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式）
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ガス瞬間式）の暖房部のエネルギー消費量は、付録 B ガス温水暖房機及び給湯温水暖房機に記される計算方法によるものとする。定格効率𝑒𝑟𝑟𝑟 は、ガス潜熱回収型熱源機として0.87(87.0%)とする。

4-7-33

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 G ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス併瞬間式用、暖房熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用）
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機（給湯熱源：ヒートポンプ・ガス瞬間式併用、暖房熱源：ヒー
トポンプ・ガス瞬間式併用）の暖房部のエネルギー消費量は、7 章 1 節「給湯設備」に記される計算方法によるものとする。

4-7-34

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 H 温水暖房用熱源機の最大能力
H.1 記号及び単位
H.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 H.1 による。
表 H.1 記号及び単位
記号
𝐴𝐻𝐻𝐻
𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑐𝑐
𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠
𝑞𝑟𝑟,𝐻

意味

単位
m2
－
－
W
W/m2

暖冷房区画の床面積
間歇運転能力補正係数
外気温度能力補正係数
温水暖房用熱源機の最大能力
単位面積当たりの必要暖房能力

H.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 H.2 による。
表 H.2 添え字
添え字𝑖

意味
暖冷房区画の番号

H.2 温水暖房用熱源機の最大能力
温水暖房用熱源機の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 は、当該住戸の温水暖房により暖冷房される暖冷房区画の床面積

𝐴𝐻𝐻𝐻 の合計により、式(1)により表される。ただし、式(1)における暖冷房区画の床面積には、温水暖房により暖

房される暖冷房区画のみを積算する。

𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠 = 𝑞𝑟𝑟,𝐻 × � 𝐴𝐻𝐻𝐻,𝑖 × 𝑓𝑐𝑐 × 𝑓𝑐𝑐

(1)

𝑖

ここで、
𝑞𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠：温水暖房用熱源機の最大能力（W）

𝐴𝐻𝐻𝐻,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝑓𝑐𝑐：間歇運転能力補正係数

𝑞𝑟𝑟,𝐻：単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）

𝑓𝑐𝑐：外気温度能力補正係数である。
単位面積当たりの必要暖房能力𝑞𝑟𝑟,𝐻 は、地域の区分及び放熱器が設置される暖房区画の種類ごとに表H.3 により定める。

外気温度補正係数𝑓𝑐𝑐 は、1.05の値とする。間歇運転能力補正係数𝑓𝑐𝑐 は、表 H.4 の値とする。

4-7-35

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
表 H.3 単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）
地域の
区分
1
2
3
4
5
6
7
8

（い）温水暖房の放熱器を主たる居室及びその他の居室に設置する場
合
90.02
77.81
73.86
77.74
83.24
69.76
74.66
－

（ろ）温水暖房の放熱器を主たる居室に設置しその他の居室に設置しない場合
139.26
120.65111.32118.98126.56106.48112.91－（は）温水暖房の放熱器を主たる居室に設置せずその他の居室に設置
する場合
62.28
53.26
53.81
55.41
59.43
49.93
53.48
－

表 H.4 間歇運転能力補正係数
主たる居室の運転方法
連続運転
連続運転
間歇運転
間歇運転
連続運転
間歇運転
放熱器を設置しない
放熱器を設置しない

その他の居室の運転方法
連続運転
間歇運転
連続運転
間歇運転
放熱器を設置しない※
放熱器を設置しない※
連続運転
間歇運転

※ その他の居室が無い場合も含む。

4-7-36間歇運転能力補正係数
1.0
1.0
2.25
2.25
1.0
3.03
1.0
1.62

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 I 配管
I.1 記号及び単位
I.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 I.1 による。
表 I.1 記号及び単位
記号𝐴𝐴
𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝
𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖
𝑟𝐴𝐴

意味

単位
m2
W/mK
m
m
－

床面積の合計
配管の線熱損失係数
配管の断熱区画外における長さ
配管の断熱区画内における長さ
温水床暖房の敷設率I.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 I.2 による。
表 I.2 添え字
添え字
𝑖
𝑅

意味
放熱器, 配管, 暖冷房区画の番号
標準住戸

I.2 線熱損失係数
線熱損失係数𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑝𝑝 は、配管の断熱被覆の有無によって区別し、当該住戸の配管のすべての部分について線熱損失係数が0.21（W/mK）を上回る場合については0.21とし、それ以外の場合については0.15とする。
I.3 長さ

配管𝑖の断熱区画外における長さ𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖 及び配管𝑖の断熱区画内における長さ𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖 は、それぞれ式(1)により表されるものとする。

𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖 = 𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖,𝑅 × �

𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖 = 𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖,𝑅 × �

𝐴𝐴
𝐴𝐴,𝑅

𝐴𝐴
𝐴𝐴,𝑅

ここで、
𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑖,𝑅 ：標準住戸における暖冷房区画𝑖に対する配管𝑖の断熱区画外における長さ（m）
𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑖,𝑅

𝐴𝐴

𝐴𝐴,𝑅

：標準住戸における暖冷房区画𝑖に対する配管𝑖の断熱区画内における長さ（m）：（当該住戸の）床面積の合計（m2）：標準住戸の床面積の合計（m2）である。

4-7-37(1a)(1b)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
標準住戸における暖冷房区画𝑖に対する配管𝑖の断熱区画外における長さ𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑅,𝑖 及び標準住戸における

暖冷房区画𝑖に対する配管𝑖の断熱区画内における長さ𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑅,𝑖 は、表 I.3 に表される値とする。標準住戸の床面積の合計𝐴𝐴,𝑅 は、120.08（m2）とする。

表 I.3 係数𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑅 及び𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑅（い）配管が全て ※ 断熱区画内に設置されると判断できる場合（ろ）配管が全て断熱区画内に設置されると判断できる場合以外

1
居間
食堂
台所
0.00
𝐿𝑝𝑝,𝑅,1
𝐿𝑝𝑝,𝑅,10.00

𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑅
𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑅
𝐿𝑝𝑝,𝑒𝑒,𝑅
𝐿𝑝𝑝,𝑖𝑖,𝑅

暖冷房区画の番号
3
4

5

主寝室

子供室１

子供室２

0.00
22.86
0.00
22.86

0.00
19.22
0.00
19.22

0.00
26.62
0.00
26.62

※温水暖房用熱源機が基礎断熱住宅の屋外や集合住宅における屋外共用部等の断熱区画外に設置される場合、温水暖房用熱源機と配管の接続口から断熱区画境界までの配管は、断熱区画内にあるとみなす。ただし、熱源機が 1 階にあり断熱区画境界が 2 階にある
場合等、断熱区画外の配管長が極めて長くなる場合は、該当部分に断熱被覆を施していることが要件となる。

𝐿𝑝𝑝,𝑅,1 は標準住戸における暖冷房区画1に対する配管1の長さを表わし、主たる居室に設置される放熱器の種類に応じて式(2)により表される。

主たる居室に設置される放熱器の種類が温水床暖房の場合
16.38
⎧
⎪
�0.75 − 𝑟𝐴𝐴,1 �
�𝑟𝐴𝐴,1 − 0.542�
𝐿𝑝𝑝,𝑅,1 = 16.38 ×+ 29.58 ×⎨
0.75 − 0.542
0.75 − 0.542
⎪
29.58
⎩

�0 < 𝑟𝐴𝐴,1 ≤ 0.542�

�0.542 < 𝑟𝐴𝐴,1 ≤ 0.75�

(2a)�0.75 < 𝑟𝐴𝐴,1 ≤ 1�主たる居室に設置される放熱器の種類がパネルラジエーター又はファンコンベクターの場合

ここで、
𝑟𝐴𝐴,1

𝐿𝑝𝑝,𝑅,1 = 29.58：暖冷房区画 1 に設置された温水床暖房の敷設率である。

4-7-38(2b)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 J パネルラジエーター
J.1. 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 J.1 による。
表 J.1 記号及び単位記号𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟
𝜃𝑆𝑆

意味
放熱器の最大能力
放熱器の最大暖房出力
放熱器の処理暖房負荷
放熱器の温水供給運転率
往き温水温度

単位
W
MJ/h
MJ/h
－
o
C

J.2 温水供給運転率
1 時間平均の放熱器の温水供給運転率𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟 は、式(1)により表される。
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟 =ここで、
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟(1)：1 時間平均の放熱器の温水供給運転率：1 時間当たりの放熱器の処理暖房負荷（MJ/h）：1 時間当たりの放熱器の最大暖房出力（MJ/h）である。
J.3 最大暖房出力
1 時間当たりの放熱器の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟 は、式(2)により求まる。

ここで、

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟 = 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 ×

𝜃𝑆𝑆 − 20× 3600 ÷ 106
60 − 20

𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 ：放熱器の最大能力（W）
𝜃𝑆𝑆：1 時間平均の往き送水温度（oC）である。

放熱器の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 は、付録 M に定める放熱器の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 に等しいものとする。

4-7-39(2)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 K ファンコンベクター
K.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 K.1 による。
表 K.1 記号及び単位
記号
𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹
𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟
𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟
𝜃𝑆𝑆

意味
放熱器の消費電力量
ファンコンベクターの最大消費電力
ファンコンベクターの最小消費電力
ファンコンベクターの最大能力
放熱器の最大能力
ファンコンベクターの最小能力
ファンコンベクターの最大暖房出力
ファンコンベクターの最小暖房出力
放熱器の処理暖房負荷
放熱器の温水供給運転率
往き温水温度

単位
kWh/h
W
W
W
W
W
MJ/h
MJ/h
MJ/h
－
o
C

K.2 消費電力量
1 時間当たりの放熱器の消費電力量𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟 は、式(1)により表される。

𝑄𝑇,𝑟𝑟𝑟 ≤ 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 の場合

𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 ×

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 < 𝑄𝑇,𝑟𝑟𝑟 < 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 の場合
𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟 = �𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 ×

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 ≤ 𝑄𝑇,𝑟𝑟𝑟 の場合
ここで、
𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
× 10−3
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 − 𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟 − 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹+ 𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 ×� × 10−3
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 − 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 − 𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹
𝐸𝐸,𝑟𝑟𝑟 = 𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 × 10−3

：1 時間当たりの放熱器の消費電力量（kWh/h）：1 時間当たりの放熱器の処理暖房負荷（MJ/h）

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 ：1 時間当たりのファンコンベクターの最大暖房出力（MJ/h）

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 ：1 時間当たりのファンコンベクターの最小暖房出力（MJ/h）𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹

𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹：ファンコンベクターの最大消費電力（W）：ファンコンベクターの最小消費電力（W）である。

K.3 温水供給運転率
1 時間平均の放熱器の温水供給運転率𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟 は、式(2)により表される。
4-7-40

(1a)

(1b)

(1c)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟 =ここで、
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹(2)：1 時間平均の放熱器の温水供給運転率である。

K.4 最大暖房出力
1 時間当たりの放熱器の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟 は、1 時間当たりのファンコンベクターの最大暖房出力

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 に等しいものとする。

K.5 ファンコンベクターの最大暖房出力及び最小暖房出力
1 時間当たりのファンコンベクターの最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 及び 1 時間当たりのファンコンベクターの最小

出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 は、それぞれ式(3a)及び式(3b)により表される。

ここで、𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 = 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 ×

𝜃𝑆𝑆 − 20× 3600 × 10−6
60 − 20

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝐹𝐹 = 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 ×

𝜃𝑆𝑆 − 20× 3600 × 10−6
60 − 20

𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹：ファンコンベクターの最大能力（W）

𝜃𝑆𝑆：往き送水温度（oC）

𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹

(3a)

(3b)

：ファンコンベクターの最小能力（W）である。

ファンコンベクターの最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 は、付録 M に定める放熱器の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 に等しいものとする。
ファンコンベクターの最小能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 は、式(4)により表される。
𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 = 0.4859 × 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹(4)

K.6 ファンコンベクターの最大消費電力及び最小消費電力
ファンコンベクターの最大消費電力𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 及び最小消費電力𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 は、それぞれ式(5a)及び式(5b)により表される。

𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 = 7.564 × 10−3 × 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹
𝑃𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹 = 7.783 × 10−3 × 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝐹𝐹

4-7-41(5a)(5b)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 L 温水床暖房
本文中における敷設面積については、当該住戸に設置される温水床暖房の値を用いるのではなく、本付録
により求まる値を使用するものとする。
L.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 L.1 による。
表 L.1 記号及び単位
記号
𝐴𝑓
𝐴𝐻𝐻𝐻
𝐻
𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑓ℎ𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑟𝐴𝐴
𝑟𝑢𝑢
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟
𝑅𝐷
𝑅𝑃
𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑈
𝑈
𝜃𝑆𝑆

意味
温水床暖房の敷設面積
暖冷房区画の床面積
温度差係数
温水床暖房の単位面積当たりの上面最大放熱量
放熱器の熱損失
放熱器の最大暖房出力

単位
m2
m2
－
W/m2
MJ/h
MJ/h

放熱器の処理暖房負荷
温水床暖房の敷設率
温水床暖房の上面放熱率
放熱器の温水供給運転率
床暖房パネルを除く床下側の熱抵抗
床暖房パネル内の配管から床パネル床下側表面までの熱抵抗
床暖房パネルの床下側表面熱伝達抵抗
床暖房パネルの床上側表面熱伝達抵抗
床暖房パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗
床の部位の熱貫流率
往き温水温度

MJ/h
－
－
－
m2K/W
m2K/W
m2K/W
m2K/W
m2K/W
W/m2K
o
C

L.2 熱損失

1 時間当たりの放熱器の熱損失𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟 は、式(1)により表される。
𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑟𝑟𝑟 = 𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟 ×
ここで、
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑢𝑢(1 − 𝑟𝑢𝑢 )
𝑟𝑢𝑢

(1)

：1 時間当たりの放熱器の処理暖房負荷（MJ/h）：温水床暖房の上面放熱率である。
L.3 温水供給運転率
放熱器の温水供給運転率𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟 は、式(2)により表される。
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟 =ここで、
𝑟𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟：放熱器の温水供給運転率

4-7-42(2)

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05
𝑄𝑇,𝐻,𝑟𝑟𝑟

𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟：1 時間当たりの放熱器の処理暖房負荷（MJ/h）：1 時間当たりの放熱器の最大暖房出力（MJ/h）である。
L.4 最大暖房出力
1 時間当たりの放熱器の最大暖房出力𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟 は、式(3)により表される。
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟 = 𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑓ℎ × 𝐴𝑓 ×

ここで、
𝑄𝑚𝑚𝑚,𝐻,𝑟𝑟𝑟
𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑓ℎ𝐴𝑓𝜃𝑆𝑆𝜃𝑆𝑆 − 20× 3600 × 10−6
60 − 20(3)：1 時間当たりの放熱器の最大暖房出力（MJ/h）：温水床暖房の単位面積当たりの上面最大放熱能力（W/m2）：温水床暖房の敷設面積（m2）：1 時間平均の往き送水温度（oC）である。

温水床暖房の単位面積当たりの上面最大放熱能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑓ℎ は162W/m2 とする。

L.5 敷設面積

温水床暖房の敷設面積𝐴𝑓 は、式(4)により表される。

𝐴𝑓 = 𝐴𝐻𝐻𝐻 × 𝑟𝐴𝐴

ここで、
𝐴𝑓

：温水床暖房の敷設面積（m2）𝑟𝐴𝐴：温水床暖房の敷設率

𝐴𝐻𝐻𝐻

(4)

：暖冷房区画の床面積（m2）である。
温水床暖房の敷設率𝑟𝐴𝐴 は、式(5)により表される。
𝑟𝐴𝐴 =
ここで、
𝐴𝑓

𝐴𝐻𝐻𝐻

𝐴𝑓
𝐴𝐻𝐻𝐻

(5)

：温水床暖房の敷設面積（m2）：暖冷房区画の床面積（m2）である。温水床暖房の敷設率𝑟𝐴𝐴 は、1000 分の 1 未満の端数を切り下げた小数第三位までの値とする。
L.6 上面放熱率

温水床暖房の上面放熱率𝑟𝑢𝑢 は、式(6)により表される値の 100 分の 1 未満の端数を切り捨てした小数点第二位までの値としたものとする。ただし、土間床に設置された温水床暖房の上面放熱率は式(6)によらず0.90（90%）とする。

4-7-43

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05𝑟𝑢𝑢 =(1 − 𝐻) × (𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈 ) + (𝑅𝑃 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝑠𝑠 )𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈 + 𝑅𝑃 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝑠𝑠=1−𝐻×(𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈 )𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈 + 𝑅𝑃 + 𝑅𝐷 + 𝑅𝑠𝑠= 1 − 𝐻 × (𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈 ) × 𝑈

ここで、
𝑅𝑠𝑠

：床暖房パネルの床上側表面熱伝達抵抗（m2K/W）

𝑅𝑃：床暖房パネル内の配管から床暖房パネル床下側表面までの熱抵抗（m2K/W）

𝑅𝑈

(6)

：床暖房パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗（m2K/W）

𝑅𝐷：床暖房パネルの下端から床下側表面までの熱抵抗（m2K/W）

𝐻：温度差係数𝑅𝑠𝑠：床暖房パネルの床下側表面熱伝達抵抗（m2K/W）

𝑈：床の部位の熱貫流率（W/m2K）である。
1) 床暖房パネルの床上側表面熱伝達抵抗𝑅𝑠𝑠 と床暖房パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵抗𝑅𝑈 の合計𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈

床暖房パネルの床上側表面熱伝達抵抗𝑅𝑠𝑠 と床暖房パネル内の配管から床仕上げ材上側表面までの熱抵

抗𝑅𝑈 の合計𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑈 は、0.269に等しいとする。

図 L.1 床暖房パネル廻りの熱抵抗
2) 温度差係数𝐻
温度差係数𝐻は、当該住戸の床暖房を設置する床の隣接空間が断熱区画外の場合は第三章第二節「外皮性能」に定義される温度差係数の値を用いるものとし、床暖房を設置する床の隣接空間等が断熱区画内の場
合（戸建て住宅 2 階に床暖房を設置し 1 階はリビング等、断熱区画内である場合など）は、1～3 地域の場合は0.05とし、4～7 地域の場合は0.15とする。

L.7 複数の温水床暖房が設置される場合の仕様の決定方法「主たる居室」の 2 ヶ所以上に温水床暖房が設置される場合、「その他の居室」の 2 ヶ所以上に温水床暖房が設置される場合、又は複数の「その他の居室」においてそれぞれに温水床暖房が設置される場合、「主たる居室」及び「その他の居室」それぞれにおいて、上面放熱率および敷設率についてはそれぞれ最も小さい値を採用すること。ただし、当面の間、従前の方法（当該住戸の敷設面積の合計を、温水床暖房を設置する居室の床面積の合計で除した値を、敷設率とする方法）も用いることができる。

4-7-44

Ver.11（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.04～）
2019.05

付録 M 放熱器の最大能力
M.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 M.1 による。
表 M.1 記号及び単位
記号
𝐴𝐻𝐻𝐻
𝑓𝑐𝑐
𝑓𝑐𝑐

意味

単位
m2
m2
－
W
W/m2

暖冷房区画の床面積
間歇運転能力補正係数
外気温度能力補正係数
放熱器の最大能力
単位面積当たりの必要暖房能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟
𝑞𝑟𝑟,𝐻

M.2 放熱器の最大能力
放熱器の最大能力𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 は、暖冷房区画の床面積𝐴𝐻𝐻𝐻 により、式(1)により表される。
𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 = 𝑞𝑟𝑟,𝐻 × 𝐴𝐻𝐻𝐻 × 𝑓𝑐𝑐 × 𝑓𝑐𝑐

ここで、

(1)

𝑞𝑚𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟 ：放熱器の最大能力（W）
𝑞𝑟𝑟,𝐻：単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）

𝑓𝑐𝑐：外気温度能力補正係数

𝐴𝐻𝐻𝐻
𝑓𝑐𝑐

：暖冷房区画の床面積（m2）：間歇運転能力補正係数である。
単位面積当たりの必要暖房能力𝑞𝑟𝑟,𝐻 は、地域の区分ごとに表 M.2 により定める。外気温度補正係数

𝑓𝑐𝑐 の値は1.05とする。間歇運転能力補正係数𝑓𝑐𝑐 は、運転方法に依存し、表 M.3 の値とする。
表 M.2 単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）

主たる居室
その他の居室1
139.2695.97

2
120.6582.03

3
111.32
84.97

地域の区分
4
5
118.98126.56
86.55
94.44

6
106.4880.58

7112.91
84.94

表 M3 間歇運転能力補正係数
連続運転の場合
間歇運転の場合

主たる居室
1.0
3.034

4-7-45

その他の居室
1.0
4.805

8
－
－