No.

特

集 1

特

集 2

安全エレちゃんの584

波及事故防止へ万全の対策を
風水害への備えを

2024

7 8
・

No.

584

2024

7 8
・

「電気使用安全月間」にあたって「電気使用安全月間」にあたって
特集 1

安全エレちゃんの「波及事故防止へ万全の対策を」現場の記録から お客さまと設備の状況を共有して塩害による電気事故を未然に防ぐ
お客さまこんにちは

特3

学校法人 有坂中央学園 中央カレッジグループ

4
8

12

好奇心いっぱい！ 小トラベル 千葉県

いすみ市

2023年度の重大事故発生状況（速報値）

知って納得！ 関東電気保安協会

NEWS CLIP・お知らせ
information

16
18
20

点検結果報告書がパソコンから閲覧可能になりました21

キョーコちゃんからのお知らせ 第43回電気安全講演会のお知らせ

22

安全エレちゃんのクイズコーナー

22「事前連絡のお願い編」

こんにちは！ 関東電気保安協会です

電気使用安全月間ポスター

常務理事

10

集 2

風水害への備えを

一般財団法人

関東電気保安協会

江口 和広

私たちの生活のさまざまな場面で利用されている電気は、クリーンで安全なエネルギーとして日常生活や経済活動に欠くことのできないものです。しかし、その使用方法を誤ると、感電などの大きな事故につながります。
例年夏は、気候が高温多湿となることから発汗や肌の露出が多くなり、感電事故などの電気災害が多く発生する傾向にあります。本月間は 1981 年に通商産業省（現・経済産業省）の主唱の下、感電死傷事故発生の最も多い８月を「電気使用安全月間」と定められ、以来電気を安全に使用するための知識と理解を深める活動が集中的に行われてきました。
当協会もこの趣旨に賛同し、今年も電気災害の発生防止に向け、テレビやラジオＣＭ、
Web 広告をはじめとするさまざまな媒体を活用して、電気安全に関する情報提供活動を展開する予定です。
そこで、改めてこの場をお借りして、日頃「電気と保安」をお読みいただいている、高圧受電設備を設置されているお客さまにお願いがございます。
当協会とご契約のお客さまや電気工事会社の方などが、当協会への連絡なしにキュービク
ル（受変電設備）の中に入って感電し、負傷または死亡に至る事故が毎年のように発生して23おります。感電事故を防ぐためにも受変電設備に立ち入る必要が生じた際は、必ず担当検査

裏表紙

また、高圧受電設備は家電製品などと同じく、機器ごとにそれぞれ寿命があります。安全員にご連絡いただくことをお願いいたします。
にご使用いただくには予防保全的な改修や設備更新が必要となります。担当検査員が点検にお伺いしました際にはお客さまへ電気設備の状況の報告と合わせて、必要な安全対策や設備改善等についてもご提案、ご説明させていただきたいと存じます。
当協会は、「電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心でき【表紙の写真】太東海水浴場・太東ビーチパーク

千葉県いすみ市（16〜17ページ参照）

る社会の実現に貢献する」ことを経営理念とし、今後も全力を挙げて電気保安に取り組んでまいります。どうぞ皆さまのご理解をお願い申し上げます。

九十九里浜最南端にある泳ぐイルカのモニュメントが目印の太東海水浴場です。３００ｍの長く美しい三日月形の砂浜が魅力。波が穏やかなことに加え、トイレやシャワー、救護室などが整備された充実した環境であることも人気の理由。年間を通じてサーフポイントとして有名ですが、期間中は海水浴客のための遊泳区域が確保されています。付近には、国指定天然記念物に指定されている太東海浜植物群落があり、ハマエンドウ、ハマヒルガオやスカシユリなどを見ることができます。
電気と保安 2024 年 7・8 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の波及事故 防止へ万全の対策を
自家用電気設備で起きた事故で、付近一帯が停電する「波及事故」。
管内で毎年 50〜60 件前後発生し、その多くは設備の不備に起因しています。
今ある設備の更新や補修にかかる費用は抑えたいところです。
その一方で、波及事故を起こすと損失金額は多額になることも。
他の需要家から莫大な損害賠償を求められることもあります。
波及事故の原因と対策を紹介しますので、十分な備えができているか、確認してください。

信号などが停電に巻き込まれてしまいます。
56 件、52 件と 50 件台・全体の約 3 割で推移していⅠ 電気事故の発生状況

波及事故を起こした設置者に対して関東東北産業に高圧受電設備（キュービクル）内に設置されていⅡ 社会的影響が大きい波及事故

保安監督部が実施したアンケート（2022 年度）では、ます。事故の発生場所が主遮断装置よりも負荷側で9％が「500 万円以上の損失があった」と回答しており、あれば、保護装置が異常を検知し、主遮断装置が作●波及事故とはその中には損害賠償も含まれています（グラフ 2）。

動することで、停電の範囲はお客さま構内だけで済2022（令和 4）年度に、経済産業省関東東北産業
富士川以東）で発生し、報告された自家用電気工作
物の電気事故は 166 件で、前年度から 20 件増加しみます（図 1 の①）。

ました。このうち 52 件（前年度比 4 件減）を占め

お客さまの自家用設備の破損、誤操作、操作しな

また、マスコミの報道のみならず、近年はＳＮＳ

たのが「波及事故」です（経済産業省関東東北産業

いことなどで起きた事故が、電気事業者（送配電会（ソーシャルネットワーキングサービス）による拡

しかし、主遮断装置よりも電源側（電力会社側）

保安監督部まとめ）。

社）に影響を及ぼし、供給支障を発生させる、すな

散で、社会的信用を大きく損ねることもあります。

かつ責任分界点よりも負荷側のお客さま設備で事故

わち停電させてしまう事故が「波及事故」です。

お客さまそれぞれが万全の備えを講じ、リスクを回が起きた場合（図 1 の②）、主遮断装置では事故点避していただきたいと願っています。

を切り離すことはできません。

2016 年の制度改正により、雷害など自然現象が原因の波及事故は、監督官庁への報告が一部対象外

送配電会社の変電所は、事故が起きた配電線を遮となりました。その結果、この 10 年でみると、波及断し、広範囲の波及を防ぐ安全機能を備えています。

事故の報告件数は近年のピークであった 2013 年度

この機能が働くと電気の供給が止まり、同じ配電線

自家用の受変電設備で地絡（高圧回路の漏電）、

電力会社の配電用変電所の遮断装置が作動し、遮断に比べて 3 分の 1 にまで減りました。この 2 年間はにつながった近隣の住宅、オフィス、工場、病院、

短絡（ショート）、過負荷などの事故が発生した場合、された配電線につながる地域一帯が停電するのです。

0

50

100

150

200

2013
163
30
1 16
2014
103
21
2
20
2015
114
21
1
19
自然現象が原因の事故は詳報対象外
2016
68
18
17
2017
76
26
1 15
2018
71
29
1 16
2019
66
51
2 10
波及
2020
62
65
1
18
主要電気工作物の破損等
2021
56
78
1 13
電気火災
2022
感電・アーク等による死傷
52
103
2 10
（年度）
（注） １．発電所における事故を含む。
２．１事故で複数の事故分類に該当する場合は、事故分類ごとに計上するが、合計は 1 件として計上する。
2022 年度は電気火災と波及事故に該当する事故が 1 件発生。
３．感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。
４．2016〜22 年度の主要電気工作物の破損等には発電支障事故も含む。
５ . 主要電気工作物の破損等には、以下の事故を含む。2022 年度は、社会的影響を及ぼした事故が 1 件、発電支障事故が 1 件発生。
６．2016 年 4 月の電気関係報告規則改正に伴い、自然現象が原因の事故は事故報告（詳報）対象外となっている。
出典：令和4（2022）
年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故について

電気と保安 2024 年 7・8 月号●波及事故はなぜ起こる？

グラフ2
波及事故対応での損失金額（2022年度）

グラフ1 自家用電気事故件数の推移（関東東北産業保安監督部管内）

4り離し、影響が広がらないようにします。
高圧受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的

償につながるおそれもあります。

ます（グラフ 1）。

保安監督部管内（関東 1 都 6 県、山梨県、静岡県の周囲に及ぼす影響は非常に大きく、巨額の損害賠

電路上の遮断装置が作動して事故のあった区域を切その結果、より電源側に近い遮断装置、すなわち

図1

波及事故のイメージ

500 万円以上
301〜500 万円

0〜100 万円

お客さま設備電力会社柱 構内 1 号柱
⬇
⬇

9%
14%

23%
54%

101〜300 万円
●設備費用

損失金額

●工事費用
●営業損失

お客さま構内が停電
❶
①

OFF

責任分界点

事故点

主遮断
装置

配電用変電所の
遮断装置
❷
②
事故点

●賠償費用

●その他費用

出典：令和4（2022）
年度関東東北産業保安監督部
管内自家用電気工作物の電気事故について

付近一帯のビル、工場、住宅などが停電

電気と保安 2024 年 7・8 月号

5

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の波及事故 防止へ万全の対策を
グラフ3

また、主遮断装置より負荷側で事故が起きた場合で波及事故の原因分類内訳（2022年度）

その他

も、主遮断装置が故障していたりすると、波及事故

6 7%

他物接触

になる場合があります。

%●事故が起きてしまったら

故意・過失

事故原因分類 件 数
保守不備
29
故意・過失
16
他物接触
3
その他※
4

56%

31%

万一、事故が発生したときは、直ちに電気主任技
術者と電力会社へ連絡し、今後の事故復旧時の対応※焼失等により、原因を特定できなかったものを含むについて指示を仰いでください。

出典：令和4（2022）
年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故についてまた、法律に基づき、事故の発生を知ったときから 24 時間以内で可能な限り速やかに「電気事故速報」❶高圧引込ケーブルの経年劣化ます。
このほか、ＧＲ付ＰＡＳなど主遮断装置が劣化

同監督部の波及事故で、最も多かった事故原因となった電気工作物は、高圧引込ケーブルでして事故に至るケースもあります。定期的な更新を行いましょう。

2022 年度は 55％が高圧引込ケーブルによるも❷作業者の過失による損傷のでした。

を管轄の産業保安監督部に連絡する必要があります。

が原因となって起きたものです。

速報では、分かる範囲の事故概要を伝えます。

「故意・過失」（作業従事者の過失などによる事故）

32 年経過していた高圧引込ケーブルが絶縁破壊

2022 年度には、現場となったホテルの建物改さらに事故発生を知った日から起算して 30 日以内

が 16 件（31％）
。
「他物接触」（ねこ、ねずみ、へび、し、ＵＧＳが設置されていなかったため波及事故

装工事中に、工事業者の作業員が誤って充電中に「電気関係事故報告」（詳報）を提出しなければ鳥類の接触、営巣など）が 3 件（6％）、「その他」がに至った商業施設の事例が報告されています。

の高圧引込ケーブルを切断し、ＵＧＳが未設置

なりません。詳報には事故の原因や再発防止策など

４件（７％）でした（グラフ 3）。

についても調査検討し、記載する必要があります。

●GR 付 PAS・UGS の設置

2022 年度に発生した事故事例では、製造後この事例では、電気主任技術者は、年次点検において絶縁抵抗値が正常であったことから、だったために波及事故に至ったケースが報告されました。

なお、自然現象が原因で発生した波及事故などに波及事故防止対策の基本となるのが、地絡継電器

直ちに絶縁破壊に至る可能性はないと考えてい設置者から電気主任技術者に対し、改装工事

ついては、詳報の提出が不要となる場合があります。

付柱上高圧交流負荷開閉器（GR 付 PAS）や地絡継ました。設置者は経過年数を考慮してケーブルの詳細が伝えられておらず、電気主任技術者に

ただし、速報は必要で、主任技術者による見解書の電器付地中線用高圧交流負荷開閉器（GR 付 UGS）

を更新することの必要性を認識していませんでよる工事内容の事前確認や監督は行われていま

提出が必要であることに注意が必要です。

の設置です（図 2）（図 3）。

した。

せんでした。また、
ＵＧＳ設置の具体的な計画はGR 付 PAS は架空引込方式で受電している場合に、Ⅲ 波及事故を防止するには
先述の通り、2022 年度は 52 件の波及事故が報告されました。原因別に分類すると「保守不備」が 29

高圧引込ケーブルは、製造後 20 年程度を超えると、絶縁破壊に至るケースが増加します。製改装工事業者による工事が波及事故につながで地絡事故が起きたとき、事故点が主遮断装置より造後 20 年を経過する前に取り換える必要がありることがあります。設置者と電気主任技術者と電源側でも事故を検出し、開閉器が作動して構内のの間での情報共有を徹底し、事故を未然に防ぎみを停電させることで波及事故を防ぎます。

ましょう。

GR 付 UGS は地中引込方式で受電している場合に、れなどの保守が不完全だったもの（保守不完全）や、

責任分界点となる高圧キャビネット内に設置します。

施工や保守に特に欠陥がなかったにもかかわらず、GR 付 PAS と同様に、構内地絡事故時に開閉器が設備の材質や機構に劣化が生じた（自然劣化）など

作動して波及事故を防ぎます。

事故点

図3

電力会社柱
⬇

構内 1 号柱⬇

架空
引込線

地絡継電器付柱上高圧交流負荷開閉器（GR 付 PAS）

電気室
（キュービクル）
主遮断装置

ケーブル切断受電点
高圧キャビネット⬇

地絡継電器付地中線用
高圧交流負荷開閉器（GR 付 UGS）

避雷器

コンデンサ

電気室
（キュービクル）
主遮断装置

いかがでしたか。

構内

構内

VCT

VCT

万一、波及事故を起こしてしまうと、発生する損害は大きなものになります。経済的な
コンデンサ

変圧器
地中引込線

電力会社
設備
責任分界点

電気と保安 2024 年 7・8 月号

お客さま設備立てられていませんでした。

責任分界点付近の構内 1 号柱上に設置します。構内

件と全体の 56％を占めています。巡視、点検、手入

図26関東東北産業保安監督部管内の波及事故事例から

保守不備

電力会社
設備
責任分界点

お客さま設備

損失はもとより、企業や店舗などのイメージを損なうことにもなりかねません。対策機器の設置はもちろんのこと、定期的な設備更新などにより事故自体の発生を防ぐことが最適な判断です。波及事故対策でお悩みのことがあれば、担当検査員または、最寄りの当協会事業所にお問い合わせください。

電気と保安 2024 年 7・8 月号

7

現場の 記 録 から
沼津事業本部 下田支所

田中

りません。そこで、お客さまにこの時、お客さまには、

速史

お客さまと設備の状況を共有して塩害による電気事故を未然に防ぐ①こちらの事業場は潮風の吹き

設備更新の説明をする場合には溜まりになっているため塩害「更新時期が来ているから」だけによる絶縁低下は避けられなではなく、必要に応じて写真をいこと見ていただく等、設備の劣化状②今後、同じ現象が必ず起きる

況や環境についてきちんと説明ので 10 年を待たずに更新の計します。その上で、根本的な原画をすること因をお客さまにご理解していた
だくような対応が必要だと感じ――の 2 点をお願いしました。
◆

◆

ています。

◆

私は 2021 年に一度、このお客前に電気事故を防ぐことができ

電気事故は、「事故が起きてから対応する」では手遅れなのです。

ました。

私たち下田支所は、静岡県の設からわずか 7 年での交換でした。

い か と 考 え ま し た。そ の 時 は、

さ ま の 担 当 か ら は ず れ ま し た。

伊豆半島南部の地域を担当区域

そして 2 回目は 2023 年 7 月でそ

東京電力の AS 開放を実施していしかし、再び 2023 年 2 月に、ことしています。こちら伊豆半島

れから約 10 年後のことでした。

ましたので、電柱に上り、ケーのお客さまの担当になりました。

このような塩害被害がかなりお客さまに計画的な設備更新を

南部地域のほとんどは海に面し

私がこのお客さまを担当した

ブルヘッドを確認しました。すこの間、後任の担当者とは連発生しやすい設備条件にもかかお勧めする中で参考になればとており、塩害の影響を非常に受のは受電から約 5 年が経過した

ると、端末部のカバーが焼損し、絡を取りあっており、塩害によわらず、事前に事故を防げた要

思い、紹介させていただきました。

ける地域です。そのため、塩害

2010 年 2 月 か ら。月 次 点 検 でPAS の負荷側ケーブルがただれって 1 回目の交換前と同じ現象が因を考えました。それは、お客による絶縁低下の影響は他地域

PAS の 制 御 箱 を 点 検 し た 時、ていました。

起きているといった相談を受け

さ ま と 私 た ち 検 査 員 と の 間 で、「現場の記録から」のバックナンバーを当に比べて著しいものがあります。

PAS か ら 伸 び て い る 制 御 線 と、

この時はケーブルヘッドの清ていました。このため、お客さ

電気設備を維持するにはどうし協会のホームページに掲載しております。

設備に塩害を受ける事業場が数

1 号柱が潮により真っ白になって掃を実施し、お客さまへ急ぎ設

まへ 2 回目の設備更新をお願いしたらよいかを理解しあった上で、多く存在する中でも、特に塩害いました。前任の担当者から塩備更新をお願いしました。

ました。

情報を共有できたことです。

の影響が著しい事業場がありま害の影響を受けていることは聞この後に、1 回目の更新を実施

その結果、1 回目の更新工事か

設備更新の費用は高価になる

すので、ご紹介したいと思います。

いていましたが、この時、塩害してもらいました。古いヘッド

ら 10 年が経過した時点で 2 回目場合が多く、お客さまによってで こ こ ま で 劣 化 し て い る と は、の部分を確認したところ、碍子の更新工事を実施していただき

は更新について了承していただ

思いもしませんでした（写真 1、2）。

に亀裂が入っていました。つまり、ました。これにより、今回も事くのが困難なケースも少なくあ

その後、年次点検を実施した際、

いつ電気事故が発生していても◆◆引込施設の絶縁抵抗値が非常におかしくない状況だったのです

低く、何か異常があるのではな（写真 3、4）。

◆◆◆

このことからも、このケースがhttps://www.kdh.or.jp/corporation/
manage̲genba.html◆

こちらの事業場は、当協会と

写真1
写真3

2005 年（平 成 17 年）10 月 に 新
設 し て か ら の 契 約 に な り ま す。
新設から 20 年弱の契約期間になりますが、お客さま設備について は、PAS（更 新 目 安 は 15 年）とケーブル（更新目安 20 年）の更新をすでに 2 回も実施しています。1 回 目 は 2013 年 2 月 で、新8電気と保安 2024 年 7・8 月号

写真2
潮によって真っ白になった1号柱（写真1）と制御線（写真2）

写真4
塩害によって亀裂が入ってしまった碍子（写真3）と、端末部のカバーが焼損しただれてしまった
ＰＡＳの負荷側ケーブル（写真4）

電気と保安 2024 年 7・8 月号

9

経験者も一定数の入学者があるそうです。

学校法人 有坂中央学園

中央カレッジグループ〒317-0844 群馬県前橋市古市町1-49-1☎027-253-1105

群馬法科ビジネス専門学校は、企業からのニーズも高く、就公務員を目指す人たちに向けた

職率は 99.5％（2019〜2023 年度実専門学校。行政ビジネス学科には、

績）。
「採用活動も早まっており、国家・地方公務員初級コース（1

すでに 4 月には企業の担当者が当

年 制・2 年 制）
、警 察 官・消 防 士

グループに採用相談に来ていまコース（1 年制・2 年制）、国家・す」（広報本部広報部広報企画課

地方公務員技術職コース（電気、地・高崎市で、美・理容師、の金子綾さま）というほどの人

土木、農業専攻、各 2 年制）があり、ヘアスタイリスト、エステテ

気となっています。

200 人を超える公務員試験「最終ィシャン、ネイルアーティス

合格者」を輩出しています。

トといった「美」を追求する

卒業生の主な進路
電気、
通信、
情報、
デザイン…
農業法人、
種苗会社、
食品会社
金融、
デザイン、
ビジネス、
福祉教育
公務員
（初級、
技術職、
消防士、
警察官…）
美容師、
理容師、
ネイリスト、
エステティシャン…
歯科衛生士
歯科衛生士
愛玩動物看護士、
動物飼育員、トリマー
柔道整復師、
スポーツトレーナー

ビ ジ ネ ス 職、公 務 員、医 療 系

育が受けられる」を基本理念に、か ら 福 祉、美 容、動 物、農 業、

1952 年に校名変更した「前橋商デ ザ イ ン、情 報、電 気、通 信、業学校」（現・中央情報経理専門

スポーツ……。これは群馬県前学 校）を 中心 に、群 馬 県 内 外 に

橋市に本部がある中央カレッジ

今春の卒業者を含め、3 万 9965 人

中 央 情 報 大 学 校 は、高 度 ICTープの母体ともいうべき専門学校。

ど、流行の第一線で「美の創造」

は「私は美容師の出身ですが、美グループ（学校法人有坂中央学園）と 4 万人近い職業人を輩出してき

デザイン学科（4 年制）、情報シ

会計ビジネス学科、デジタルビジを続けています。

容師の国家試験には『照度』の問の専門学校卒業生たちが就いたました。

ステム学科（2 年制）、電気通信

ネス学科、医療情報マネジメント

このほか、歯科衛生士を養成す

題が出るなど電気とつながりが深人気の中央情報大学校
では、各専門学校についてみていきましょう。

若者たちを育成。卒業生は群

多くの分野で夢をかなえて

馬県内にとどまらず、東京で中央情報経理専門学校は、グル

美容室のオーナーを務めるな

太田さま、森田さま、金子さま

左から職業分野。同グループのウェブ

1998 年に「中央工学院専門学

学科（2 年制・1 年制）、ポップカ

学科など 6 学科で構成。税理士をる中央医療歯科専門学校（太田校・いのですよ」と意外なつながりを

ペ ー ジ「職 業 図 鑑」を 開 く と、校」
（現・中央情報大学校）と「中ル チ ャ ー 学 科（2 年 制）な ど、

はじめ、簿記検定 1・2 級、IT パ

高崎校）、農業や食品の専門家を示してくださいました。太田さま

その名の通り、多くの職種に驚央会計ビジネス専門学校」（現・2024 年度の入学者は人気の情報・

スポート、診療情報管理士、保育士、養成する中央農業大学校、柔道整

からは「電気がないとすべての仕きます。

中 央 医 療 歯 科 専 門 学 校 太 田 校）

デザインを中心に定員以上の応幼稚園教諭 2 種免許など、さまざ

復師やスポーツトレーナーを育成事ができません。各校舎で事故が職業図鑑の中の一つ「電気通信」

を 開 校。以 来、グ ル ー プ 校 を 開

募がありました。冒頭の当協会

まな資格を取得可能です。卒業生

する中央スポーツ医療専門学校で、起きないのは、関東電気保安協会

を見てみると、グループの 1 校「中校していき、現在の専門学校 9 校に就職した電気主任技術者の卒は税理士事務所や金融機関、また、多くの学生が夢に向かって邁進中さんが点検を行っているから」「照

央情報大学校」を卒業し、電気主体制になりました。

業生も、電気通信学科電気主任

保育園や幼稚園など多方面で活躍です。

明 を LED 化 す る な ど、省 エ ネ・

技術者専攻で学びました。

中です。

任技術者として活躍する卒業生の専 門 学 校 へ 入 学 す る 多 く は、

美容師国家試験に関連も

光熱費節減の提案もありがたい」高校からの進学組。
「最近は、大同校では、留学生も学んでい中央動物看護専門学校は、動物学受験失敗組が専門学校に入学ます。電気設備技術者となった

看 護 学 科（3 年 制）
、動 物 飼 育 学

中央カレッジグループには、本するというパターンは減りまし

卒業生たちは、日本企業に就職科（2 年制）、動物美容学科（2 年制）

部を含め 11 の施設で当協会とご学生のみなさまの〝夢〟を実現さ

現在、中央カレッジグループ

た」と広報本部広報部部長の森

する人のほか、技術を活かし母の 3 学科制。卒業生は、動物病院

契約いただいています。森田さませるサポートを行ってまいります。

の専門学校は 9 校。
（ほかに高等田豊さま。その分、専門性を持ち、国で電気設備会社を興す人も多や動物園、サファリパーク、水族

専修学校と英語体験施設）

将来の目標を定めた意欲ある学

いとか。
「留学生は志が高い学生

館などの就職先で夢をかなえてい「お客さまこんにちは」のバックナンバーを当協会のホームページに生が増えてきたそうです。

が多い」（広報本部広報部次長のます。

掲載しております。

動画が紹介されています。

必要とした時、必要な教育

1942 年に、初代の有坂作太郎
氏が「前橋服装女学院」を創立。

また、国の教育訓練給付制度

太 田 忍 さ ま）そ う で、同 校はア

高崎ビューティモード専門学校

以後、「必要とした時、必要な教を活用した学び直しで、社会人ジアの国々の発展にも寄与してでは、群馬のファッションの先端

群馬法科ビジネス専門学校の警察官・消防士コースでは救命講習の実習も10います。

CHUO中央カレッジグループ
CID中央情報大学校
CAG中央農業大学校
CIA中央情報経理専門学校
GLC群馬法科ビジネス専門学校
専門学校
TBM高崎ビューティモード専門学校
CIS中央医療歯科専門学校太田校
CMS中央医療歯科専門学校高崎校
CAN中央動物看護専門学校
CSM中央スポーツ医療専門学校
高等専修学校
CHS中央高等専修学校
英語体験施設CHUOグローバルビレッジ

電気と保安 2024 年 7・8 月号

中央情報大学校では、電気通信学科で電気工事士や電気主任技術者など電気のスペシャリストを輩出しています

高崎ビューティモード専門学校では、理容師・美容師をはじめさまざまな資格を取得できるのも魅力

中央医療歯科専門学校では、
太田校・高崎校の２拠点で歯科衛生士の資格を取得できますとの言葉を頂戴しました。
私たちも、電気の安全を通じて、

https://www.kdh.or.jp/corporation/manage̲okyaku.html

中央スポーツ医療専門学校では、実習を交えながら
柔道整復師の資格取得を目指します

中央動物看護専門学校では、さまざまな実習を通じて動物飼育管理士やサロントリマーなどの検定取得を目指します
電気と保安 2024 年 7・8 月号

11

特

集 2

風水害への備えを

周囲のコンクリートには細かいクラック（ひび割れ）が確認されました（写真 3）。

日本列島は、季節ごとにさまざまな自然災害に見舞われます。
近年は気候変動のせいか、猛烈な勢力の台風や線状降水帯による数十年に一度の豪雨災害が毎年のように発生しています。
特に夏から秋にかけては暴風や水害への備えが不可欠です。
被害の回避や軽減のため、事前の対策を考えてみましょう。

ある電力会社が経済産業省の会 合 に 提 出 し た 資 料 に よ る と、
コ ン ク リ ー ト 柱 の 寿 命 は 53 年だったそうです。これは、もともとアルカリ性だったコンク
リートが中性化することで、中の鉄筋に錆が生じて、初期性能を保てなくなるまでの年数です。

レジリエンスを高める

倒壊や損傷、多数の倒木による電力供給体制の強化を図っていし か し、ク ラ ッ ク が 生 じ る と、

配電設備、自家用電気工作物のます。

そこから湿気や塩分が入るため2019 年、各地に大きな爪あと

損壊、および停電の長期化など、同様に、自家用電気工作物に劣化は進み、寿命はこれより短く、を残した台風 15 号と 19 号以来、過去に関東地方で経験したこと

ついても、事業継続計画（BCP）

約 10 年程度で強度を保てなくな

関東地方の台風被害は比較的小がない甚大な被害となりました。

を念頭に、設備のレジリエンス

るといいます。

規模なもので済みました。

を高めることが必要です。

雨 量（箱 根 で は 12 時 間 降 水 量

風 13 号による大雨被害が発生し729.5mm）のために、関東からました。南から暖かく湿った空

東北までの広域で各地の河川の気が台風 13 号の東側に流入し、水位が上昇。堤防からの越水や暴風が猛威をふるった 2019 年

面にクラックや傷が認められた

伊豆諸島、千葉県、茨城県など

内水氾濫などによって、各地での台風 15 号では、倒木が電力会

ら、専門家に相談し、早めの建では線状降水帯が発生。1 時間に浸水による広範囲の被害が発生

社の送電設備や配電設備に大きて替えも検討してください。

80mm 以上の猛烈な雨が降った

しました。

な被害をもたらしました。同様に、●雨水の浸入防止

強風・暴風に備える

写真3

暴風により折れた１号柱の進行は変わります。1 号柱の表

キュービクルは内部に熱がこ

これらの地域では、1 時間降水

東部地震」を発端とした北海道号柱の倒壊、キュービクルへのもらないよう、通気構造になっ

量が観測史上 1 位の値を更新したの大規模停電（ブラックアウト）

直撃といった被害例が報告されており、天井部には通気孔があ地点があったほか、9 月 7 日から

では、北海道全域が停電するとました（写真 1、2）。

ります。この通気孔から台風の9日 に か け て の 総 降 水 量 がいう事態になるなど、社会を揺

400mm を超えた地点、平年の 9るがす出来事でした。

暴風で吹き上げられた雨水が浸弱く、強風や冬の積雪に耐え切入し、内部の機器を濡らすおそ相次いだ自然災害と停電事故れずに倒れたり、枝が折れたりれがあります。

などを踏まえ、国は 2020 年に電します。受電設備の周囲に樹木事故が起きなくても、水が入っ

ま た、5 年 前、2019 年 に 襲 来気設備などのレジリエンス（強がある場合は、枝払いを行いまた痕跡があれば要注意です。錆

した 2 つの台風を思い起こしてみ靭〔じん〕性）を高めるべく「エしょう。可能なら伐採も検討しによって機器が故障したり、床ましょう。

ネルギー供給強靱化法」（正式名てください。

や壁に穴が開いたりすることで、先に襲来した台風 15 号は勢力

称：強靱かつ持続可能な電気供●電柱のクラックに注意

事故のリスクが増します。

がピークに達したところで東京給体制の確立を図るための電気

台風 15 号では、暴風によって通気孔からの雨水浸入防止に

湾を北北東に通過。進行方向の事業法等の一部を改正する法律）

1 号柱の折損が複数発生しました。

は「水平水切板」「防噴流対策板」

東側に入った房総半島では、最を制定。
①災害時の連携強化②送コンクリート柱が折れ、建物のの設置が効果的です（図 1）。未

大瞬間風速が毎秒 57.5m と歴代配電網の強靭化③災害に強い分

屋根を直撃した例では、破断面設置であれば、早めの対策をお１位を記録しました。建造物の散 型 電 力 シ ス テ ム ―― を 軸 に、か ら の ぞ く 鉄 筋 に 錆 が 見 ら れ、勧めします。

［雨水浸入図］［雨返し構造例］

風の方向

通気孔詳細

雨水

人の手が入っていない樹木は電気と保安 2024 年 7・8 月号

倒木により倒壊した1号柱受けたストレスの違いでも劣化

自家用の受電設備も倒木による 1

りました。

写真2

リートの劣化には違いが出ます。

また、その前年、「北海道胆振

月の月降水量を超えた地点もあ倒木が直撃したキュービクル

設置した環境により、コンク

しかし、2023 年には 9 月に台地域がありました。

12

一方、台風 19 号は、記録的な

写真1

パンチング
メタル

防噴流対策板扉
雨水浸水経路図1

下部に高圧機器あり

雨水の浸水経路と防止対策

電気と保安 2024 年 7・8 月号

13特●太陽電池パネルの被災

写真4

写真5

暴風により損傷した太陽電池パネルの架台

飛来物により損傷した太陽電池パネル

建物や土地が水に浸かる現象を

陽電池パネルの被災も数件発生「内水氾濫」といいます。首都圏しました。架台が暴風のため破では、川崎市で多摩川近辺のタ損する事故（写真 4）や、倒木にワーマンションの高圧受電設備

よるパネル破損、飛来物によりが水没し、復旧が進まず大きなパネル表面に亀裂が入る事例も問題となりました。

出力等条件〈事前規制〉
安全な設備の設置を担保する措置

なお、先に触れたエネルギー

は経済産業省と連携し、2020 年

供給強靱化法では、安全性確保に「建築物における電気設備ののため、それまで規制の対象外

浸水対策ガイドライン」をまとだった小出力発電設備（50kＷ未

めています。

満の太陽電池、20kＷ未満の風力

それによると、まず市町村がなど）の所有者または占有者も公表しているハザードマップな報告徴収の対象に加えました（図どを基に、必要な浸水対策の目

2）。また、その保安管理業務を

標水準を定め、建物の外周など受託した事業者（電気保安法人、に「水防ライン」を設定します。

電気管理技術者）も、報告徴収・

そして止水板、防水扉、土嚢（ど立入検査の対象に追加していまのう）を設置するなど、具体策す。

の実施を進めていきます。

自家用の太陽電池発電設備を突発的に大量の雨が降るゲリ

お持ちのお客さまは、架台の保ラ豪雨が増えています。土嚢は守・点検や、予防措置が必要です。

手間や費用もかからず、迅速な

また、被災時の手順も確認して浸水対策として効果が見込めまください。

す。事業場が低地にあり、水害

浸水災害に備える〈事後規制〉
不適切事案等への対応措置2019 年 の 台 風 19 号 で は、河川の増水・氾濫、低地への浸水
立入検査

事故報告
報告徴収

︻範囲拡大︼

被 害 が 広 範 囲 に 発 生 し ま し た。
地下の受電設備や、地上に設置されたキュービクルへの浸水・水没事例、あるいは低地に施設居住の用に供されているものも含めるした太陽電池パネルの水没が報告されています（写真 6、7）。
●内水氾濫への備え

図214太陽電池発電設備の保安規制

電気と保安 2024 年 7・8 月号

出所：経済産業省 資料に基づき作成

市街地に排水能力を超える多

チェック
シート

風水害への事前の備え

水害が起きています。

事故報告は10kW未満については除くをお勧めします。

写真6

浸水により微細な粉塵が付着した機器

写真7

水没し泥まみれになった太陽電池パネル

線状降水帯による集中豪雨など、全 国 各 地 で 毎 年 の よ う に、

工事計画
の届出
使用前
使用前
自己確認
自主検査

小規模発電設備基礎情報
届出︻新設︼

10kW未満︻範囲拡大︼

一般用電気工作物

小規模事業用
電気工作物︻新設︼

50kW未満10kW以上

保安規定の届出
電気主任技術者の選任

500kW未満
50kW以上技術基準の適合2,000kW未満
500kW以上

技術基準維持義務

事業用電気工作物

2,000kW
以上

これを踏まえて、国土交通省の懸念があるお客さまは、準備
保安規制

風水害への備えを量の雨が降り、排水が追い付かず、

2019 年 の 台 風 15 号 で は、太多発しました（写真 5）。

集 2

【
【
【
【
【
【
【

】
】
】
】
】
】
】

風害

キュービクル及び１号柱付近の樹木が、強風により接近または倒木する恐れがないか確認し、早めの枝打ちまたは伐採を行いましょう。

水害

受電所の屋根やキュービクルに破損箇所や隙間がないか、雨漏り箇所がないかを確認。防噴流対策板を設置するなど強風による雨水浸入を防止しましょう。

水害

ハザードマップを確認し、浸水対策の必要性を検討・準備しましょう。

水害

建物への浸水経路は、出入口付近からが最も多く、浸水深も 50cm 以下の場合が多い。建築物への浸水を防止する対策や止水板の設置、土嚢（どのう）等の準備・整備を行いましょう。

災害全般

災害発生時に電気及び設備関係者への連絡を円滑に行うために、関係者連絡先を示した連絡体
制図（会社名、担当者名、連絡先等）及び設備関係図面を整備・把握・情報共有しましょう。

災害全般

生命にかかわる設備及び社会的な影響が大きい設備は、機能継続に必要な電気設備に長時間（72 時間が目安）供給できる非常用予備発電装置を設置することが望ましいです。

災害全般

非常用予備発電装置は、非常時に安定した電源を供給するために定期的な起動・負荷試験と定期メンテナンスを確実に実施しておく必要があります。

電気と保安 2024 年 7・8 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

見 どころ【いすみ鉄道】【大原漁港 港の朝市】

国鉄の赤字路線

大原漁港で毎週だった木原線を引

日曜日に行われてき継いだ第三セクいる「港 の朝市」。

ターの鉄道。市内

20 店 舗 以 上 が 出の大原駅と上総中

店し、水揚げ種類野（大 多 喜 町）駅

が豊富な大原の漁

ま で の26.8km を港で採れた新鮮な14 駅で結びます。

いすみ鉄道

魚 介 や 干 物、加上総中野駅では小湊鉄道と接続。2 つの鉄道を乗り継げば、工品などを販 売。

房総半島を横断できます。

材料を購入し、その場で焼いて楽しめる「海鮮バーベキュー」

その魅力は、のどかな里山風景の中を、遅い速度でのんび
りと走る車両。市内には、上総中川、国吉、新田野、上総東、西大原、大原の 6 駅があります。

大原11574 大原漁港
開催日：毎週日曜日午前8 時〜午後 0 時30 分（荒天時・年末年始・年始・秋季祭礼時など開催しない場合あり）
駐車場：約 100 台（無料）アクセス：JR 外房線・いすみ鉄道 大原駅から徒歩約 20 分

日 在 浦（ひ ありうら）海 岸 に面し181た砂浜が広く、遠回

いすみ市【イセエビ】

浅で波が穏やかな

千葉県

いすみ市は、全国トップクラスのイセエビ産地。いすみ市沖ビーチが家族連れで育ったイセエビは、身が締まり、色、ツヤ、大きさ、味のに人気です。毎年
大原海水浴場

どれをとっても一級品。特にいすみ市沖で取れたイセエビは中旬まで開設され、トイレ・シャワー・駐車場を完備してい商標登録済のブランド名称「伊勢海美」として売り出されてい

ます。

ます。

7月 中 旬 か ら 8 月「波の伊八」
こと武志伊八郎信由の最高傑作といわれる「牛若丸と天狗」（飯縄寺）

千葉県南東部に位置するいすみ市は、東岸が太平洋に 広がる水 深 20m 前 後 の 岩 礁 群 で、広さは 約120に面している外房の町です。北東部にある太東岬は、km2。付近は、黒潮と親潮がぶつかりあい、アワビやタコ、

開設期間：7月13日（土）〜 8月18日（日）遊泳時間：午前 8 時 30 分〜午後 4 時 30 分
駐車場：約 270 台（海水浴場前無料駐車場）
アクセス：ＪＲ外房線・いすみ鉄道「大原駅」から徒歩20 分程度（車で 5分程度）

66kmに及ぶ砂浜・九十九里海岸の南端。海抜 58ｍの

イワシ、アジ、タイ、ヒラメなど多種多様な魚介類が生息、▶太東海水浴場・太東ビーチパーク［表紙写真参照］

太東埼燈台から見下ろす大パノラマは絶景です。週末

良好な漁場が形成されています。

には、地元の野菜や特産物の販売もあります。
この太東岬より南方は丘陵地が多く、沿岸部は南房総国定公園に指定されています。太東岬と相対して大原湾を形成する八幡岬と丹ヶ浦は、太平洋を一望する
景観の雄大さで多くの人を魅了しています。

る磯根（漁場）があります。大原漁港から10 数 km沖

この内、イセエビとタコがそれぞれ、「外房イセエビ」「太東・大原産真蛸」という品目で、千葉県の「千葉ブランド水産物」に認定されています。

「波の伊八」彫刻作品を各地のお寺でお店でも、イカ焼きをはじめ地ダコやイセエビ、フグ、ハ
ビみそ汁、焼きそばなど屋台料理も。

▶大原海水浴場

第が評判です。
マグリなどを調理して提供。タコ飯やタコしゅうまい、イセエ【海水浴場】
太東埼から臨む大原湾の雄大な風景

港の朝市

イセエビ料理は、市内の多くの料理店で食べることができます。

国道 128 号沿いに広がる九十九里浜最南端の海水浴場。
穏やかな波と長く美しい砂浜が魅力です。サーフィンスポット
としても人気。１年を通してサーフィンを楽しめます。
開設期間：7月13日（土）〜 8月18日（日）遊泳時間：午前 8 時 30 分〜午後 4 時 30 分
駐車場：約 100 台（海水浴場前無料駐車場）
アクセス：ＪＲ外房線「太東駅」から徒歩 40 分程度（車で 9 分程度）

イセエビのお造りいすみ市では、初代「波の伊八」こと武志伊八郎信行元寺（荻原 2136）では、葛飾北斎の富岳三十六景「神粘土質の地質を活かした水田が多く、コシヒカリやふさを拝観可能。ただし、寺の改修のため、今秋まで田園

こがねなどが生産されています。いすみ米は皇室献上の美術館（いすみ市郷土資料館、弥生 93-1）に移設し米として扱われた歴史を持ち、味、形、どちらにも優れ、ています。飯 縄寺（岬町和泉 2935-1）では、最高傑早場米としても知られています。

作といわれている欄間「牛若丸と天狗」のほか「龍」「波

漁業も盛んです。いすみ市沿岸には器械根と呼ばれと飛龍」を観ることができます。

鉄
道：東京駅→京葉線・特急わかしお（約80分）→JR大原駅
自 動 車： 東京→京葉道路→千葉東JC→千葉IC→千葉東金道路→東金→九十九里
道路→終点→（一般道・国道128号）いすみ市（約1時間45分）
浮島JCT→東京湾アクアライン→木更津JCT→首都圏中央連絡自動車道（圏央道）→市原鶴舞IC→（一般道・国道297号を勝浦方面へ右折→大多喜町船子交差点を左折・国道465号→いすみ市（約1時間30分）

太東海水浴場
行元寺

大東駅
飯縄寺
太東岬
上総
中川駅
大原海水浴場
いすみ鉄
大原漁港
道
港の朝市
田園の美術館（いすみ市郷土資料館）大原駅
八幡岬
丹ヶ浦
房
線

奈川沖浪裏」に影響を与えたとされる欄間「波に宝珠」

アクセス

JR

市の中央部に当たる夷隅川流域や大原浪花地区では、

A ccess┃ 千葉県 いすみ市外

良質な漁場で、ブランド魚介も由の彫刻作品を各地のお寺で鑑賞することができます。

（記事提供

16

電気と保安 2024 年 7・8 月号

電気新聞）

電気と保安 2024 年 7・8 月号

17

知って納得

2023年度の重大事故発生状況（速報値）

7件の重大事故が発生/受変電設備に立ち入る際は、当協会へご連絡を経済産業省は、2023 年度に報告された電気保安関係の重大事故（速報値）を、3 月 28 日に開催された産業構造審議会（経産相の諮問機関）の電力安全小委員会で報告しました。作業員の感電死傷や火力発電所で発生した火災など７件が報告されました。
「重大事故」とは、「作業員の事故」の主な原因として、①安全管理ルールの未徹底・周知不足②社内の安全管理ルールの不備――の 3 点を挙げています。

とりわけ、①安全管理ルールの未徹底・周知不足

いなかったケースが８件ありました。

②重傷者 2 名以上

特に、昨年 9 月には、感電死亡事故が立て続けに③重傷者 1 名以上かつ負傷者 3 名以上④負傷者 6 名以上⑤爆発・火災等により多大な物的被害が生じたもの――をいいます。経済産業省は、事故の傾向を分析し、対策に活用していく観点から、2022 年度から電力安
全小委員会で公表しています。

2022 年度の 9 件と合わせると 2 年間で合計 16 件発生しました。このうち、13 件が感電死傷事故。需要設備や配電設備に接触した作業員の事故は 10 件でし発生したことから、経済産業省が関係団体に対し、①電気設備に係わる作業を行う場合に電気主任技
術者への事前連絡の徹底②活線近接作業など不用意な充電部への接近の禁止

被災類型

本ルールの徹底――について確認するよう注意喚起しました。
感電事故を防ぐために、受変電設備に立ち入る際は、当協会へ必ずご連絡ください。

「作業員の事故」の主な原因②社内の安全管理ルールの不備
作業委託先にも適用する安全確認ルールが未整

自らの技術力への過信

予定外・時間外作業禁止の不徹底

備であった（例：ルールを逸脱して単独での作業を実施）

受電済キュービクル内での作業禁止の不徹底

予定外作業禁止、主任技術者への事前連絡、受作業員が現場の電源系統を理解しておらず一部電単独での従事が禁止される作業の周知不足

電キュービクル内での作業禁止などがルール化され源を切らずに作業した 等

作業委託先への安全教育の不徹底 等ていなかった 等

被災者

単独
作業

発生
時間帯

電気主任技術者の作業把握状況

感電死傷 第三者の過失等

需要設備

第三者

̶

̶

̶

9月

感電死傷

需要設備

設備工事作業員（設置者から作業委託）

̶

昼間

事後

9月

1月

̶

火力発電所

感電死傷

作業員事故

需要設備

設備工事作業員（設置者から作業委託）

〇

夜間

事後

感電死傷

作業員事故

需要設備

保安点検受託予定
事業者の技術員

〇

昼間

事後

感電死傷

作業員事故

需要設備

設備工事作業員（設置者から作業委託）

―

昼間

事前

［事例1］

11月

作業員事故

物的被害
（発電所の火災）

9月

物的被害（発電所の火災）

̶

火力発電所

感電死傷
（第三者の過失）

物的被害

事故概要
老人施設の入居者がベランダから電柱に飛び移り、配線（設置者管理側）に接触し、感電死。
ホテルから照明関連設備の工事を受託した作業員が、３系統ある電源系のうち１系統のみ切り、作業を行っていたところ、充電中の系
統を作業してしまい感電死。
火力発電所の燃料受入搬送設備において火災・爆発が発生。発電所施設に多大な被害。
新築ビルの工事現場において、電気工事を請け負う事業者の作業員がキュービクルに入り充電部に触れて感電死。
保安管理業務の外部委託先移行に伴い、新
たな受託先として、現場の事前調査及び挨拶のために現場にきた作業員がキュービクル内部に入り、充電部に触れて感電死。
キュービクル増設工事のため、特高受電所において、作業説明を実施中に、説明者が当該受電所の充電部に触れて、感電（負傷）。火災も発生し、説明を聞いていた他の作業員３
名もやけどを受傷。
火力発電所のボイラー建屋内及びベルトコン
ベアで爆発・火災が発生。発電所施設に多
大な被害。

出典）
電気関係報告規則に基づく報告を基に経済産業省において作成 3月15日までの速報値

2022年度の「重大事故」発生状況
発生月

被害

被災類型

5月

感電死傷

作業員事故

7月

感電死傷

作業員事故

感電死傷
（作業員事故）
事故が発生
した設備

感電死傷

作業員事故

8月

感電死傷

作業員事故

8月

感電死傷

作業員事故

9月

感電死傷 第三者の過失等

送電線路

9月

物的被害
（発電所の火災）

火力発電所

作業員事故

被災者

設備工事作業員
高圧配電線路（設置者から作業委託）
設備工事作業員
需要設備（設置者から作業委託）

8月③作業員の知識・能力の不足

電気主任技術者の事前連絡を怠っていた

事故が発生
した設備

4月

③その他絶縁用保護具の着用や検電の実施など基た。

①安全管理ルールの未徹底・周知不足

被害

［事例2］

の中でも、電気主任技術者が作業計画を知らされて①死者 1 名以上

発生月

9月

③作業員の知識・能力の不足

感電死傷（作業員事故）2023年度の「重大事故」発生状況
（速報値）

需要設備

設備点検作業員（設置者から作業委託）

工場清掃員（設置者が雇用）
設備工事作業員
高圧配電線路（設置者から作業委託）
需要設備

11月

感電死傷

需要設備

12月

感電死傷 第三者の過失等 高圧配電線路

第三者

単独
作業

発生
時間帯

電気主任技術者の作業把握状況

̶

夜間

事前

〇

昼間

事後

―

〇
〇
―
̶

感電死傷
（第三者の過失）

物的被害

事故概要
地中電線路の地上機器内部を確認中に充電部に接触した作業員が感電死。
工場の機械の修理作業中に、絶縁部を損傷し作業員１名が感電死。

事後（作業計画を承認した
高圧キュービクル盤内の定期点検時に作業
昼間が、点検箇所の配線員１名が感電死。
状況が現況と異なることを知らされず）
工場内のクレーン上部の点検時に、天井のト
事後
昼間
ロリー線に接触した作業員１名が感電死。
電線に倒れ掛かっている竹の伐採作業中に、事後
昼間
作業員１名が高圧線に接触し、感電死。
自治体からの委託で街路樹の剪定を行っていた者（高所作業車使用）
が一般送配電事
昼間
事後
業者が管理する送電線に接触。感電により
１名死亡、
１名負傷。
ボイラーの爆発により、作業員１名が負傷、発電所設備に多大な被害。

設備点検作業員（設置者から作業委託）
ただし、事故時会社からの作業指示はなし

〇

夜間

事後

点検作業員（電気主任技術者資格等を保有）１名が高圧受配電盤の充電部に接触し、
感電死。

第三者

―

昼間

事後

第三者の工事用クレーンが、一般送配電事
業者が管理する高圧配電線に接触。
クレーンが吊り下げていた鉄板に接触した当該第三者の作業員１名が感電死。

出典）
電気関係報告規則に基づく報告を基に経済産業省において作成

2023 年度感電死亡事故事例から［事例 1］ 工事店作業員が充電中のキュービクルに立ち入り感電［事例 2］ 技術員が充電中のキュービクル内に立ち入り感電

新築工事の下請工事店作業員（被災者）が、電気主任技術者への事前連絡なし

事業場の責任者、電気保安法人の営業担当、技術員（被災者）の３人で、事業に充電中のキュービクル内に単独で立ち入り、感電し死亡しました。現場の状況

場の外部委託先移行に伴う電気設備事前調査等を当時契約中の電気主任技術者へ

から変流器に左腕付近が接触したと推定されます。

感電箇所

なお、当日の作業予定等も入っておらず、充電中のキュービクル内に入った理の連絡なしに行っていました。
事業場の責任者、電気保安法人の営業担当がキュービクル脇で話をしていたと由等も不明でした。

ころ、充電中のキュービクルからドンと音がし、技術員がキュービクル内で倒れ

感電箇所ており、搬送先で死亡が確認されました。その後の調査で、原因は高圧進相コン
デンサへの接触による感電と推定されました。
なお、充電中にも関わらず、感電防止のアクリルパネルを外して、確認を行っていました。
事故発生のキュービクル

18

電気と保安 2024 年 7・8 月号

高圧進相コンデンサへ
接触し、
感電
（推定）

変流器に接触し、感電（推定）

電気と保安 2024 年 7・8 月号

19NEWSCLIP
経産省、点検頻度を高圧も緩和
主任技術者不足に対応

nfo rm at io n インフォメーション
ニュース
クリップ

してきた。その一環として、設備支障が起こりに点検結果報告書がパソコンから閲覧可能になりました

くい状態を維持することを前提に、高圧受電の設
備の点検頻度を延ばす。

関東電気保安協会は、デジタル化推進及びSDGsの取組みとしてペーパーレス化を推進し、点検結果報告書等を電子化しています。

経済産業省は、電気主任技術者の業務効率化に

具体的な点検頻度延伸の条件として、経産省か向けて、高圧受電する設備、機器の点検頻度を条

ら確認を受けた「設備更新計画」に従った設備の件付きで延ばす方針を示した。既にビル、商業施

更新、変圧器 2 次側の電流値監視などを提示。電

お客さまのパソコンから簡単に点検結果報告書が閲覧できますので、この機会にポータルサイトをご活用して、設などにある低圧設備は、絶縁監視装置などの設

流値で設備の過負荷状態をオンラインで把握し、点検結果報告書のファイリングを無くしてはいかがでしょうか。

置を条件に、月に 1 度の点検頻度を 3 カ月に 1 度に異 常 の 早 期 発 見 に つ な げ る。委 員 か ら 了 承 さ れ、することを認めている。これに加え、高圧受電す今後は点検頻度延伸に関する特認制度の設定に向るキュービクル内の遮断機、変圧器といった設備

けた技術的検討に入る。
保安人材の早期戦力化に関する措置も議論。電も現行は月に 1 度の点検頻度だが、電流値の監視

書類管理が
大変…

書類作成

仕分け・
ファイリング

保存・
管理

気主任技術者が外部から仕事を受託するのに必要などを条件に 3 カ月に 1 度の点検にする方針。
3 月 19 日に開いた産業構造審議会（経産相の諮となる実務経験年数は通常 5 年だが、点検の知識

問機関）電力安全小委員会の電気保安制度ワーキを学ぶ「保安管理業務講習」と実技メインの拡充

ンググループ（ＷＧ、座長＝渡邉信公・職業能力版 講 習 を 修 了 す れ ば 実 務 経 験 を 2 年 に す る 方 針。

開発総合大学校名誉教授）で提示した。経産省は2024 年度にも始める拡充版講習については、太陽電気主任技術者の将来的な不足を見越し、デジタ

光発電パネルと架台の点検などを講習に盛り込む

ル技術を活用した点検業務の効率化策などを検討

考えを示した。
（記事提供

電気新聞）

お客さまの電気設備状態
電気設備の状態がエレちゃんの表情から把握することができます。
……改修事項無しの状態「電気と保安」も閲覧できます……改修事項有りの状態……早期改修事項が
必要な状態

お

知

ら

せ

お客さまの電気設備の異常時の受付を実施しております『（旧）総合監視指令センター』の名称変更を行いましたので、お知らせいたします。
連絡先に変更はございません。今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
記
1

変更日

2

新名称

2024年7月1日
カスタマーサポートセンター

お 客さまの 安 全を見守り続 けます
カスタマーサポートセンターは、24時間・365日、お客さまの電気設備の異常時の受け付けを行うとともに受電設備に設置した絶縁監視装置からの情報を基に異常の有無を確認しています。異常時には技術者が迅速に対応、お客さまの電気の安全を守り続けます。

20

電気と保安 2024 年 7・8 月号

本サイトの閲覧・承認機能を紹介いたします
ポータルサイトで出来ること
お客さまの電気設備状態
点検結果報告書等の閲覧及び承認点検予定日のお知らせ
現在の契約情報の閲覧
協会へのお問合せ

表示例

点検結果の
閲覧や承認、
PDF データ出力ができます

お客さまポータルサイトのお申し込み方法
お客さまポータルサイト担当までメールをいただくと、サービス利用申込書を送信いたします。
皆さまからのお申込み、心よりお待ちしております。

一般財団法人関東電気保安協会 お客さまポータルサイト担当
メールアドレス：kdhportal@kdh.or.jp
電気と保安 2024 年 7・8 月号

21キョーコちゃんからの

こんにちは

お知らせ

関東電気保安協会です

第 43 回電気安全講演会のお知らせ

Vol.

事前連絡のお願い 編

このたび、経済産業省 関東東北産業保安監督部、東京消防庁、独立行政法人 労働者健康安
全機構 労働安全衛生総合研究所、電気安全関東委員会、東京電力パワーグリッド株式会社のご後援をいただき、下記により電気安全講演会を開催いたします。

講演１

最近の電気事故等について
経済産業省 関東東北産業保安監督部

講師

電力安全課 安全推進係

ご担当者 様講演 2

気象と健康のはなし

井坂 綾氏

講師

気象予報士

日時

令和6年8月2日（金）13 00〜15 55（入場開始12:00）

銀座ブロッサム 中央会館（中央区銀座2-15-6）
入場無料

会場

電気使用安全月間中には、安全意識のさらなる高揚と電気事故の未然防止を図るため、各地で電気安全出張相談所や電気安全に関する講演会などを開催する予定です。

安全エレちゃんの

電気と保安
2024年7・8月号

問題

クイズコーナー毎年 8月1日から8月31日は「電気使用安全月間」。今年
度の重点活動テーマのうち、最初のテーマは「感電・火災防止のため、身近な〇〇やコンセントを見直しましょう」
です。（ヒントは裏表紙）〇に入る2 文字をお答えください。

応募方法［応募フォームのアドレス］

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html
上記ホームページアドレス、またはＱＲコードからアクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

⬅ QRコードはこちら◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品送付の目的および寄せられたご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人さま 1 件でお願いいたします。

22

電気と保安 2024 年 7・8 月号

締切期日

2024年9月15日

発2024 年 11・12 月号に正解を発表いたします。正解者の中から抽選で 50 名の方にオリジナル QUO カード（1,000 円分）を贈呈いた
します。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表

近年、工事（電気・電気工事以外）および工事の事前調査の際に感電事故が多発しています。
安全に工事を実施していただくためにも、電気設備の更新工事および電気設備以外の工事（外壁工事、解体工事、掘削やクレーン作業等）を計画されているときなど、感電事故防止等のため、当協会へ事前に

3・4月号正解
第 三 者 認 証 機 関

事前連絡のお願いご連絡をお願いします。
でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

電気と保安 2024 年 7・8 月号

232024年 ・ 月号
7

8

2024年︵令和584年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶67

発行所 関東電気保安協会 〒1080023 東京都港区芝浦4━━━

MS芝浦ビル7階

23

13

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

関東電気保安協会https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。