交互給排型
第一種熱交換換気システム

取扱説明書（取付説明書、保証書付）
品

名…… VLR−70シリーズ

型

名…… ●VLR−70SE●VLR−70ST●VLR−70SDF●VLR−70WE●VLR−70WT●VLR−70WDF●VLR−70BE●VLR−70BT●VLR−70BDF●VLR−70CBE●VLR−70CBT

取付説明書は P.22 ページからです
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ご使用前にP.1「1.安全上のご注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書は、必ず保証書とともにいつでも見ることができるところに保管してください。

日本スティーベル株式会社

［目次］
取扱説明書

１．安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１２．機器の特長‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３

３．各部のなまえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

４

３−１．各部のなまえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３−２．ディスプレイのなまえ
４．使用方法４‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

５‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６

４−１．日常の運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６

４−１−１．モードの変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６

４−１−２．風量の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

７

４−１−３．運転を停止する‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

７‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８

４−２−１．
ＣＯ２センサーセット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

９‥‥‥‥‥‥‥‥‥

９４−２．オプション品

４−２−２．湿度センサーセット
４−３．設定変更のしかた

４−３−１．風量Ｖ：７０ｍ3 ／ｈ運転時間の設定

４−３−２．風量Ⅳ：４９ｍ3 ／ｈ運転時間の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０

４−３−３．風量Ⅳ：の停止設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１

４−３−４．一時停止時間の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２

４−３−５．フィルターランプの点灯間隔の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３

４−３−６．ランプの明るさ設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３

４−３−７．機器の運転時間確認‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４

４−３−８．設置台数の設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５

５．日常の点検とお手入れ

５−１．お手入れの目安と消耗品の入手方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６５−２．フィルターの清掃と交換

５−３．外気フードのお手入れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７６．その他の清掃箇所

７．故障かな？と思ったら‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １８８．点検及び修理について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １９

９．仕様

取付説明書

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２０

１．安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２２２．梱包品の内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５２−１．機器の構成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５

２−２．梱包の構成‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２５

３．各部のなまえ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２９４．設計・施工の前に‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０

４−１．事前の確認事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０

４−２．機器の納まり図例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０

４−２−１．ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３０
４−２−２．ＶＬＲ−７０ Ｔシリーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３１
４−２−３．ＶＬＲ−７０ ＤＦシリーズ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３１
５．機器の設置
５−１．配線‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３２‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３２５−２．パイプの設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３

５−２−１．各シリーズ共通‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３

５−２−２．ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズ標準設置の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ３３
５−２−３．ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズ標準設置の場合（木枠造作時） ‥‥ ３３
５−２−４．ＶＬＲ−７０ Ｔシリーズ標準設置の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ３４
５−２−５．ＶＬＲ−７０ ＤＦシリーズ標準設置の場合 ‥‥‥‥‥‥‥ ３４
５−２−６．防火パイプ／金属パイプの断熱（地域限定） ‥‥‥‥‥‥‥ ３５
５−２−７．防水処理
５−３．外気フードの設置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３６‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７

５−４．前面パネルとファンユニットモジュールの設置
５−５．コントローラの設置
６．試運転の手順
保証書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３８‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４１‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４５

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。
誤った取扱いをしたときに、死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

警告

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告

禁止

絶対に改造はしないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により、濡れてしまった場合は、使用しないでください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器の上や機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしな
いでください。
機器を正常に動作させるために、離隔距離の範囲内に物を掛けたり、設置したりしないでください。

離隔距離

上面

下面

左面

右面

前面

100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

800mm以上

機器は、お手入れ中や、強風時、機器に異常が発生した場合以外は止めないでください。

指示
震災等で万が一壁から外れた場合は、下記の項目を実施の上、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
① 機器のブレーカを「切」（OFF）にしてください。
② 建物が揺れている間や、機器が傾いている間は機器に近づかないでください。
③ 機器の上に落下物がある場合は、取り除いてください。
機器、並びにディスプレイがしっかりと壁面に固定されていることを確かめてください。
お子様や身体に障害がある人が操作する場合は、監督者の管理のもと、または安全管理者による適切な指導を受けた上でご使用ください。

1

注意
禁止
機器に荷重を掛けたりしないでください。
機器の周辺で加湿器等の水蒸気を発生させる機器を使用しないでください。
機器を覆うようにカーテン等を設置しないでください。
ファンが故障し動いていない場合は、そのまま使用しないで機器のブレーカを「切」（OFF）にしてください。
冷蔵庫や戸棚等の扉がディスプレイの前面に来ないようにしてください。
清掃の際に熱交換素子が濡れた状態のまま、ファンユニットモジュールに戻さないでください。

注意
点検、清掃をする場合は、怪我をしないように気を付けてください。

指示
機器の許容周囲温度の範囲内でご使用ください。
フィルターが詰まると、故障の原因となりますので定期的に掃除をしてください。
フィルターの点検、清掃をする場合は、必ずブレーカを「切」（OFF）にしてから行なってください。
VLR-70シリーズを使用する場合は、前面カバーを開いた状態で使用してください。
ダクトから強風等が吹き込む場合は、強風が収まるまで機器を停止して前面カバーを閉じた状態にしてください。
外気温が低い場合に、専用の外気取り入れ口を設けずに局所換気や、排気風量の大きな機器を運転する場
合は、機器の給気過多による熱交換器の着霜・結氷を防ぐために、「換気モード」に切り替えてご使用いただくか、運転を一時的に停止してください。
機器の所有者が変わる場合には、必ず本取扱説明書を新しい所有者に引き継ぎ、保管できるようにしてください。
機器に異常が発生した場合は、ファンを停止しブレーカを「切」（ＯＦＦ）にして日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
本取扱説明書に付属している保証書に所定の事項が記入され、捺印があることを確認してください。
機器の修理をご依頼の際は、必ず本取扱説明書に付属している保証書を修理業者にご提示ください。
機器の移設を行なう場合は、日本スティーベル(株)にご相談ください。

22. 機器の特長
VLR−70シリーズ（本書中では、機器と表記）は、交互給排型第一種熱交換換気システムです。
●壁に取り付けられたディスプレイで操作することができます。
●設定風量は、５段階に変更することができます。
●水洗いが可能なアルミニウム熱交換素子を介して給気と排気の熱エネルギーと交換することで、冷暖房コストの削減につながります。
●付属の前面パネル、並びに外気フードは、現代のインテリア、エクステリアにマッチしたモダンなデザインです。
●２台１組になって、約５０秒毎に給気と排気を切り替える熱交換モードと、１台ずつ給気と排気が固定された運転を行なう換気モードを選択できます。

■機器の構成機器は、１−８台のファンユニットモジュールと、１個のディスプレイが基本構成になります。８台以上の機器を設置する場合や、
スペース毎に運転状態を変更したい場合は、ディスプレイを２個、または運転状態を分けたい数のディスプレイを使用します。

■VLR−70シリーズのユニークな熱交換方法 “熱交換モード”
VLR−70シリーズの給排気では、まず屋内の汚れた空気を約50秒間排気します。その際にパイプ内部の熱交換素子に屋内の熱を蓄熱します（排気動作）。約50秒後ファンが逆回転し、今度は新鮮な外気を約50秒間取り込みます。その際に熱交換素子
内に蓄熱された熱と熱交換を行ない、室内温度条件に近い空気に変換してから給気します（給気動作）。このサイクルを何度も繰り返すことで、一台で給気と排気、熱交換を行なうことができます。換気による熱ロスも少なく、空気を常に新鮮に保つことができます。
給気動作

排気動作
蓄熱
（熱交換素子）

10℃

17℃
約50 秒

新鮮な外気を取り込みます。熱交換
素子に蓄熱した熱で外気を暖めて、屋内に送り出します。

13℃

20℃

約50 秒

屋内の汚れた空気を排出します。このとき屋内の熱を熱交換素子に蓄熱します。

■“換気モード” での本体の動作
機器は、偶数台のファンユニットモジュールと、１個のディスプレイが基本構成になります。例えば換気モードでは、４台のファンユニットモジュールのうち２台が給気動作に、もう２台が排気動作に固定されます。

■熱交換モードと換気モードの違い

ディスプレイ

熱交換モードの場合

換気モードの場合

約50秒毎に交互に切替

常に給気、または排気に固定

ファンユニットモジュール１

ファンユニットモジュール2

給気

排気

排気

給気

給気

排気

3

3. 各部のなまえ
３−１．各部のなまえ

１

２

３

４

６

７

機器外観

１： 前面カバー
２： 前面パネル本体
３： 設置用プレート

１０

４： ファンユニットモジュール
５： 制御ケーブル用コネクタ
６： パイプ
７： 外気フード8

８： ディスプレイ
９： コントローラカバー
１０： ディスプレイカバー

9

１１： 熱交換素子
１２： ファン

コントローラ部外観

１１

１２

１３： 引き出しグリップ

１１

ファンユニットモジュール内部

4

１３

５

３−２．ディスプレイのなまえ
機器は、熱交換モードと換気モードの２種類の換気と、風量を５段階変更できます。
操作パネルのボタンを押すことで設定を変更できます。

アイコン
ランプ

名称

表示内容

風量Ⅰランプ

単独で点灯時は２０㎥ /ｈの風量で運転を行ないます。

風量Ⅱランプ

単独で点灯時は３０㎥ /ｈの風量で運転を行ないます。

風量Ⅲランプ

単独で点灯時は４０㎥ /ｈの風量で運転を行ないます。

アップボタン

風量を大きくします。

ダウンボタン

風量を小さくします。

フィルターランプ

フィルター交換時期に点灯します。

警告ランプ

エラー発生時に点灯します。

換気モードボタン
換気モードランプ

換気モード（熱交換を行なわない）で運転する場合に押します。

熱交換モードボタン
熱交換モードランプ

熱交換モード（機器の基本モード）で運転する場合に押します。

■風量の設定風量Ⅰ：が点灯：２０㎥/ｈの風量で運転（換気量は１０ｍ3/ｈ・台）を行ないます。

風量Ⅱ：が点灯：３０㎥/ｈの風量で運転（換気量は１５ｍ3/ｈ・台）を行ないます。

風量Ⅲ：が点灯：４０㎥/ｈの風量で運転（換気量は２０ｍ3/ｈ・台）を行ないます。

風量Ⅳ：

と

風量Ⅴ：

が点灯：４９㎥/ｈの風量で運転（換気量は２５ｍ3/ｈ・台）を行ないます。
全てが点灯：７０㎥/ｈの風量で運転（換気量は３５㎥/ｈ・台）を行ないます。

●通常、外の風が強い場合、フィルターを清掃する場合を除いては、ファンを停止せずに連続運転してください。
●熱交換モードで運転している場合、給気と排気が切り替わるときにわずかに異音がすることがありますが故障ではありません。

5

4. 使用方法
４−１．日常の運転①機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にします。
②システムチェックのため各ランプが順次点灯後、ディスプレイが全点滅します。

●ブレーカを「入」（ＯＮ）直後の運転状態になります。

③前面カバーを手前に引いて開きます。
④４−１−１／４−１−２／４−１−３項に従って使用します。
⑤長期間停止する場合は、ブレーカを「切」（ＯＦＦ）にします。

４−１−１．モードの変更①熱交換換気を行なう場合は、熱交換モードボタンを押します。

熱交換モードに設定②熱交換換気を行なわない場合は、換気モードボタンを押します。

●通常は、「熱交換モード」を使用してください。

換気モードに設定

6

４−１−２．風量の変更①風量を多くしたい場合は、アップボタンを押します。
５段階で風量を変更します。

設定風量を上げる②風量を少なくしたい場合は、ダウンボタンを押します。
５段階で風量を変更します。

設定風量を下げる③風量Ⅰの状態からダウンボタンを押すと風量Ⅱ、または風量Ⅰのランプが点滅して、一時停止状態になります。

一時停止状態●一時停止時間が経過後は、点滅している風量で運転を再開します。
●一時停止時間の設定については、P.13 「４−３−４．一時停止時間の設定」を参照してください。

４−１−３．運転を停止する①短期間、運転を停止する場合は、一時停止状態からダウンボタンを押して風量ランプを全て消灯させます。
②長期間、運転を停止する場合は、ブレーカを「切」（ＯＦＦ）にします。

運転停止③前面カバーを壁側に押して閉じます。

●強風時に前面カバーを閉じないと、外から屋内に風が吹き込む場合や、室内側に水滴が落ちることがあります。

7

４−２．オプション品
４−２−１．ＣＯ２センサーセット

ＣＯ２センサー
①ＶＬＲ−７０ＣＯ２ センサーを取り付けている場合は、周囲のＣＯ２ が事前に設定した濃度を超えると事前に設定している風量に自動的に切り替わります。

●P. 8 「４−１−２. 風量の変更」に従い、手動での風量変更も可能です。
●ＣＯ２濃度が高くなり風量が自動的に最大になった状態で風量変更操作をすると、ＣＯ２が設定以下の濃度になり一定時間を経過するまでは、センサーは機能しません。
ＣＯ２●ＣＯ２センサー内部では一定間隔で基板上のランプ（黄色）が点滅していますが、異常ではありません。また、濃度が高くなり風量が自動的に最大になった際にＣＯ２センサー内部の動作灯（黄色）と、制御器の動作灯（緑色）が点灯します。

●手動で風量を最大に設定している場合は、それ以上風量は増やせません。
●事前に設定している風量、ＣＯ２濃度を変更したい場合は、工事業者にお問い合わせください。

４−２−２．湿度センサーセット

80

90

70

ダイヤル

H%
60

30
50

湿度センサー①ダイヤルをお好み位置に設定します。
（３０−９０％）②周囲の湿度が設定値を超えると事前に設定している風量に自動的に切り替わります。

●P. 8 「４−１−２. 風量の変更」に従い、手動での風量変更も可能です。

●手動で風量を最大に設定している場合は、それ以上風量は増やせません。
●事前に設定している風量を変更したい場合は、工事業者にお問い合わせく
ださい

8

４−３．設定変更のしかた
４−３−１．風量Ｖ：７０㎥／ｈ運転時間の設定
この運転は７０㎥／ｈで事前に設定した運転時間後（設定変更した場合）に、元の運転状態（風量Ⅰ〜Ⅲ）に戻ります。
①アップボタンを押して風量Ⅴに設定します。

風量Ⅴで運転②①の状態で、熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間以上長押しします。
３秒以上

風量Ｖで運転状態③熱交換モードランプと換気モードランプが点灯します。
④アップボタン、ダウンボタンを押して、風量Ｖの運転時間を変更します。

設定変更可能状態⑤熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しすると、全点灯後に変更した設定が確定します。
３秒間●⑤を実施しない場合は、設定変更は確定になりません。
●初期設定は時間制限なしです。

設定変更確定風量Ⅴの運転時間一覧
ランプ

時間制限なし

15分間

30分間

45分間

60分間

75分間

90分間

105分間

Ⅲ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

◎

●

Ⅱ

〇

〇

〇

〇

◎

●

●

●

Ⅰ

〇

〇

◎

●

●

●

●

●

フィルター

◎

●

●

●

●

●

●

●

〇：消灯

●：点灯

◎：点滅

9

４−３−２．風量Ⅳ：４９㎥／ｈ運転時間の設定
この運転は４９㎥／ｈで事前に設定した運転時間後（設定変更した場合）に、元の運転状態（風量Ⅰ〜Ⅲ）に戻ります。
①アップボタンを押して風量Ⅳに設定します。

風量Ⅳで運転②①の状態で、熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間以上長押しします。
３秒以上

風量Ⅳで運転状態③熱交換モードランプと換気モードランプが点灯します。
④アップボタン、ダウンボタンを押して、風量Ⅳの運転時間を変更します。

設定変更可能状態⑤熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しすると、全点灯後に変更した設定が確定します。
３秒間●⑤を実施しない場合は、設定変更は確定になりません。
●初期設定は時間制限なしです。

設定変更確定風量Ⅳの運転時間一覧
ランプ

時間制限なし

15分間

30分間

45分間

60分間

75分間

90分間

105分間

Ⅲ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

◎

●

Ⅱ

〇

〇

〇

〇

◎

●

●

●

Ⅰ

〇

〇

◎

●

●

●

●

●

フィルター

◎

●

●

●

●

●

●

●

〇：消灯

10

●：点灯

◎：点滅

４−３−３．風量Ⅳの停止設定
この設定は、風量Ⅳでの運転を行なえなくする設定です。
①風量Ⅲの状態からアップボタンを５秒間長押しします

5秒間

運転状態例
②熱交換モードランプと換気モードランプ、風量Ⅲランプが点滅します。
③ダウンボタンを押して、風量Ⅲランプを消灯します。

風量Ⅳの停止設定④熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しすると全点灯後に、風量Ⅳの設定を停止できます。
３秒間

設定変更後

●④を実施しない場合は、設定変更は確定になりません。
●②の状態でアップボタンを押して、風量Ⅲランプを点滅させると、風量Ⅳの設定を再開できます。

11

４−３−４．一時停止時間の設定
この運転は、一時停止時間の有無の設定、または一時停止する時間とその後の運転を再開する際の設定風量（風量Ⅰ、または風量Ⅱ）を変更できます。
①風量Ⅰの状態からダウンボタンを押すと風量Ⅱ、または風量Ⅰのランプが点滅して、一時停止状態になります。

一時停止状態②熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しします。

３秒間

運転状態例
③熱交換モードランプと換気モードランプが点滅、警告ランプが点灯します。
④アップボタン、ダウンボタンを押して、一時停止時間と運転再開時の設
定風量を変更します。

一時停止時間変更状態⑤熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しすると、全点灯後に変更した設定が確定します。
３秒間●⑤を実施しない場合は、設定変更は確定になりません。
●初期設定は６０分間一時停止、再開後の設定風量Ⅰです。

設定変更確定一時停止時間一覧
ランプ

一時停止無し

30分間

60分間

90分間

120分間

30分間

60分間

90分間

戻る風量

−

風量Ⅰ

風量Ⅰ

風量Ⅰ

風量Ⅰ

風量 Ⅱ

風量 Ⅱ

風量 Ⅱ

Ⅲ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

◎

●

Ⅱ

〇

〇

〇

〇

◎

●

●

●

Ⅰ

〇

〇

◎

●

●

●

●

●

フィルター

◎

●

●

●

●

●

●

●

〇：消灯

12

●：点灯

◎：点滅

〇 ：点滅（図中）

４−３−５．フィルターランプの点灯間隔の設定
フィルターランプの点灯間隔を何カ月間隔にするかを設定できます。
①熱交換モードボタンとアップボタンを同時に３秒間長押しします。

３秒間

運転状態例
②熱交換モードランプと換気モードランプが点灯、警告ランプが点滅します。
③アップボタン、ダウンボタンを押して、フィルターランプの点灯間隔を変更します。

フィルターランプ点灯間隔変更状態④熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しすると、全点灯後に変更した設定が確定します。
３秒間●④を実施しない場合は、設定変更は確定になりません。
●初期設定は６ヶ月です。

設定変更確定フィルターランプの点灯間隔一覧
ランプ

12ヶ月

9ヶ月

6ヶ月

３ヶ月

フィルターランプ
点灯間隔リセット

Ⅲ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

◎

●

Ⅱ

〇

〇

〇

〇

◎

●

●

●

Ⅰ

〇

〇

◎

●

●

●

●

●

フィルター

◎

●

●

●

●

●

●

●

〇：消灯

●：点灯

◎：点滅

設定なし

〇 ：点滅（図中）

４−３−６．ランプの明るさ設定①換気モードボタンとダウンボタンを同時に３秒間長押しします。
３秒間

運転状態例
②警告ランプ以外のすべてのランプが点灯します。
③アップボタン、ダウンボタンを押して、ランプの明るさを変更します。
④数秒後にその明るさの設定を自動保存します。

ランプの明るさ変更状態

13

４−３−７．機器の運転時間確認①換気モードボタンとアップボタンを同時に３秒間長押しします。
３秒間

運転状態例

②フィルターランプ、風量Ⅰ／風量Ⅱ／風量Ⅲランプが、機器の運転時間に応じて0. 5 秒間隔で点滅します。
③フィルターが点滅後、消灯し１秒間隔を置いて風量ランプが点滅を開始します。
一時停止時間一覧
ランプ

フィルター

風量Ⅰ

風量 Ⅱ

風量 Ⅲ

運転時間

１０時間以上１0０時間以上

１0０0時間以上

１0０00時間以上

〇：消灯

●：点灯

運転時間ランプの点灯例〇 ：点滅（図中）

４−３−8．設置台数の設定

初期設定は偶数台設置（１／２／４／６／８）です。奇数台数設置（３／５／７）の場合は、以下の操作を台数に応じて実施します。
①熱交換モードボタンと換気モードボタン、アップボタン、ダウンボタン
を同時に５秒間長押しします。
5秒間

運転状態例

②熱交換モードランプと換気モードランプが点滅します。
③アップボタン、ダウンボタンを押して、機器の設置台数に合わせて、点灯箇所を変更します。
奇数台数への変更前状態④熱交換モードボタンと換気モードボタンを同時に３秒間長押しすると、全点灯後に変更した設定が確定します。
３秒間●④を実施しない場合は、設定変更は確定になりません。
設定変更確定機器台数一覧
ランプ

1台（＊1）／2台

3台

4台

5台

6台

7台

8台

Ⅲ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ⅱ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ⅰ

〇

〇

〇

◎

〇

●

〇

フィルター

◎

●

◎

●

◎

●

◎

〇：消灯

●：点灯

◎：点滅

：点滅（図中）＊１：第一種換気設備として申請し使用する場合は、給気用と排気用の同時運転が必要となるため、２台以上設置してください。
また、第三種換気設備等を給排気単独で使用する場合は、自然給気等の通気口が必要となる可能性がありますので、申請機関等へご確認ください。

14

5. 日常の点検とお手入れ
5−1. お手入れの目安と消耗品の入手方法
機器は定期的にフィルターの清掃等のお手入れが必要です。
■お手入れ内容と目安一覧
清掃/交換項目

お手入れ目安フィルター清掃

６ヶ月、またはフィルター清掃サインが点灯したときフィルター交換

1年

参照ページ
P.12

４−３−4項P.16 ５−２項●ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロン、たわし等の使用は、機器や部品等を傷めますので絶対にお止めください。
●上記、フィルター交換の時期は、あくまでも目安であり、その期間中、交換しなくて良いと保証するものではありません。使用
環境によっては、上記期間より早く交換が必要になります。

■交換用フィルターのネット購入について
機器の交換用フィルターは、右図のQRコードからのサイト、または下記のサイトから購入することができます。

https://nihonstiebel-ec.shop-pro.jp/

アレルスイープ ® フィルター

アレルスイープ ® フィルター

商品名
ＶＬＲ−７０用（屋内／屋外共通）
ＶＬＲ−７０屋内用
ＶＬＲ−７０屋外用＜フィルター機能＞●アレルスイープ：有害物質を抑制（ウイルス、細菌、アレル物質 Ｆ９相当）●Ｆ９フィルター●Ｆ７フィルター●Ｍ５フィルター●Ｇ４フィルター●標準仕様フィルター（Ｇ２相当）●活性炭フィルター（Ｇ２相当）

おねがい●必ずご使用になっている機器をご確認の上、その機器に対応している交換用フィルターをご購入ください。

15

5−2. フィルターの清掃と交換作業するときは、必ず機器のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にしてから作業をしてください。機器のブレーカが「入」（ＯＮ）状態のまま作業すると、故障や、感電、火災の原因となりますので絶対にお止めください。

●機器が高所にある場合は、安全のために二人で作業してください。
また脚立等で足元が安定した状態で作業してください。
①前面カバーを開いて、前面カバーを反時計回りに４５°回転させ、手前に引いて外します。
②前面パネル本体を固定している４本のネジを反時計回りに回して外した後、前面パネル本体を手前に引いて設置用プレートから外します。
③ファンユニットモジュールの制御ケーブル用コネクタを設置用プレートのフックから横にずらして外し、屋内配線のコネクタから外します。
④ファンユニットモジュールの引き出しグリップを手前に引いてファンユニッ
トモジュールを取り出します。

●コネクタの配線を持って外さないでください。

コネクタ⑤フィルター支持材を手前に引いて外します。

●標準仕様／活性炭フィルター以外を室内側に付ける場合は、室内側のフィルター支持材、標準仕様／活性炭フィルターは付けないでください。

⑥ファンユニットモジュールの屋外側／屋内側のフィルターを、それぞれ矢印の方向に引いて外します。
⑦フィルターを掃除機等で清掃します。
⑧逆手順でファンユニットモジュールを元の状態に戻してください。
⑨ファンユニットモジュールの屋外側／屋内側に、それぞれ専用のフィルターを差し込みます。

⑩ファンユニットモジュールを元の位置に戻し、ファンユニットの制御ケーブル用コネクタを接続します。
⑪ファンユニットモジュールの制御ケーブル用コネクタを設置プ
レートのフックに固定します。

16

フィルター支持材

⑫前面カバー、前面パネル本体を元の状態に戻します。

⑬機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にします。
⑭熱熱交換モードボタンと、換気モードボタンを同時に6秒間長押しして6秒間フィルターランプを消灯します。

５−3．外気フードのお手入れ●外気フードが高所にある、または作業しづらい場所にある場合は、ご自身でお手入れをせず、専門業者にご依頼ください。
①機器のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にします。
②外気フードのホコリや、汚れを、布やブラシを使って取り除きます。
③機器のブレーカを「入」（ＯＮ）にします。

●塩分や黄砂、鉄粉等が付着したまま放置しますと、錆が発生する原因となりますので、塩害エリアや、工場地帯、鉄道の近傍等の立地の場合は、定期的に水洗いを行なってください。
●強風の際に、沿岸部でなくても飛散した海水等の塩分が付着することがありますので、強風の後等は水洗いを行なってください。
●コーキング材の亀裂や、痩せ等で、シール部に隙間がないか定期的に確認してください。
●防火ダンパーが設置してある場合は、ダンパーが全開してあること、温度ヒューズが腐食していないことを定期的に確認してください。

6. その他の清掃箇所①P. 16「５−２. フィルターの清掃と交換」項に従ってファンユニットモジュールを取り出します。
②ファンユニットモジュール側面のネジ２本を外して、ファンユニットモジュールのケーシングを外します。
③熱交換素子を取り外して個別に水洗いします。水洗い後は、しっかりと乾燥させたうえでファンユニットモジュールに戻します。
④ファンやファンユニットモジュールのケーシングは乾拭きします。
⑤P. 16「５−２. フィルターの清掃と交換」項に従ってファンユニットモジュール
を元の位置に戻します。

熱交換素子●熱交換素子は濡れたままでファンユニットモジュールに戻さないでください。
●ファンやファンユニットモジュールのケーシングは濡らさないでください。
●工具等が必要になりますので無理に清掃せず、できるだけ専門業者にご依頼ください。

ファン

17

7. 故障かな?と思ったら下記の現象が見られる場合、はじめにブレーカを「切」（ＯＦＦ）にし、３秒経過後に再度ブレーカを「入」（ＯＮ）にした
後、確認項目について処置内容を実施してください。
処置内容

参照ページ

風量ランプ

アップボタンを押して、風量Ⅰ〜風量Ⅲランプを点灯させてください。

P.7
４ − １−２

ブレーカ

ブレーカが「入」（ＯＮ）であることを確認してください。

−

制御ケーブル用コネクタ

制御ケーブル用コネクタが外れていないことを確認してください。

P.16
５−２

前面カバー

前面カバーが開いてください。

P.6
４−１

外気フード

外気フードが目詰まりしていないこと、防火ダンパーが閉じていな
いことを確認してください。

P.17
５−3

警告ランプが点滅している

警告ランプ

点滅の間隔を確認の上、日本スティーベル(株)にお問い合わせください。

P.19
8

ランプが明るすぎる

ディスプレイp.13「４−３−６．ランプの明るさの設定」に従って明るさの設定を変更してください。

P.13
４ − ３−６

ランプが点灯していない

ブレーカ

ブレーカが「入」（ＯＮ）であることを確認してください。

−

現

確認項目

象

ファンが回らない。

換気されていない

上記の処置後も現象が改善しない場合は、ブレーカを「切」（ＯＦＦ）にし、３秒経過後に再度ブレーカを「入」（ＯＮ）にした後に現象が改善しないことを確認して日本スティーベル(株)にお問い合わせください。
（P.19 「8 項」参照）
次の場合は、故障ではありません。
現

象

原

因

参照ページ

室内温湿度、外気湿度、風速の条件によりファンユニットモジュー
ル の 屋 外 側 に 着 氷 し て い る 可 能 性 が あ り ま す。風 量 を 一 時 的 に
カラカラと音が鳴る「強」に設定して解氷します。それでも音が継続する場合は、ファンユニットモジュールを取り出し、着氷したものを解氷、乾燥させ−た上で戻してください。

風が強い日に風量が一定風速以上の風が外から吹き込むと機器の風量が少なくなる場合少なくなるがあります。

風が強い日に警告

一定以上の風速以上の風が外から吹き込むと機器が停止して警告ラランプが点灯する

ンプが点灯することがあります。風が収まるまでは、機器を停止しことがあるてください。

レンジフードを回すと警告ランプが点灯することがある

一定以上の風速以上で機器が停止して警告ランプが点灯することがあります。レンジフードを停止するまでは機器を停止してください。

−

−

−

レンジフードやガス乾燥機、または強風の吹き込み等で風量のバラ機器が停止するが、電源を入れ直すと正常に動作する

ンスの崩れから機器を保護するための一時停止です。この機能によりファンに能力以上の負荷がかからないようにして、機器寿命が短くなることを防ぎます。
レンジフードや強風の吹き込み等と関係なく停止する場合は日本ス
ティーベル株式会社にお問い合わせください。

18−

8. 点検及び修理について（1）アフターサービス(点検・修理)を依頼される場合
アフターサービスを依頼される前に、この取扱説明書のp.18「7．故障かな？と思ったら」をよくお読みの上、それでも不具合がある場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、下記のQRコードから日本スティーベル(株)のＨＰのお問合せフォーム、または下記からお問い合わせください。

TEL : 03- 5715- 4655
アフターサービスを依頼される場合は、保証書をご覧の上、次の項目をお知らせください。
① 機種名：保証書、または銘板ラベルに併記② 製造番号：保証書、または銘板ラベルに併記③ 不具合の内容：ファンが動作しない等の症状、及びご使用条件④ お取付け年月日⑤ お名前、ご住所、電話番号（2）補修用部品の最低保有期間について
補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用部品とは、その機器の機能を維持するための部品です。

（3）保証について
この機器は、お取付け日から3年保証です。
保証書は、お取扱い店、または施工店からお渡しいたしますので、必ず「お取扱い店」、「お取付け日」、「製造番号」等の記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、保管してください。
修理を依頼される場合、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。保証期間内であれば、消耗品を除き、保証書の記載内容に基づき無料修理を行ないます。保証期間を過ぎても、修理により機器の機能が維持できる場合にはご要望により有料修理いたします。

おねがい●お客様ご自身で分解、改造した場合は、保証期間であっても無料修理の対象とはなりませんので、予めご了承ください。
●電気の配線工事、機器の設置工事に起因する問題に関しては、機器の保証期間であっても無料修理の対象とはなりません
ので、予めご了承ください。

19

9. 仕様型

名

定格電圧

ＶＬＲ−７０定格周波数

コントローラセット

100V＊1

50／60Hz

本体４台用

ＶＬＲ−７０トランス４台用

本体６台用

ＶＬＲ−７０トランス６台用

本体８台用

ＶＬＲ−７０トランス８台用

幅

２５７×２５７×４５（開状態６５）

前面パネル寸法（mm）
前面パネル色記載なし：白／Ｂ：マットブラック／Ｇ：マットグレー

１６６.０×１４４.０×３１５.０（樹脂）

パイプ寸法（mm）

１７０.０×１５５.０×２８６.０（金属）防火ダンパーＮ型付き

外気フード寸法（mm）

標準２７２.０×１９１.２×１４６.６

深型

２７２.０×１９１.２×１８４.０

外気フード色Ｓ：シルバー色

Ｗ：白色

Ｂ：黒色

外気フード材質

ＣＢ：茶色（標準のみ）

ＳＵＳ

本体質量（kg）

フィルタークラス

前面パネル

０．９０

ファンユニット

２．００

外気フード

０．８７

深型外気フード

１．００

屋内側／屋外側

Ｇ2／Ｇ2

使用条件

−２５℃〜４０℃
コントローラ延長ケーブル（５０ｍ巻）

オプション品

ＶＬＲ−７０ ＣＯ２センサーセット
ＶＡＲ−７０ 湿度センサーセット＊１：ＶＬＲの使用台数により異なります。

設定風量

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

換気量（㎥/ｈ）

10

15

20

25

35

風量（㎥/h）

20

30

40

49

70

消費電力（W）

3.40

5.10

6.80

8.33

11.90

比消費電力（W ／㎥/h）

0.17

騒音（dB（A））
温度交換効率（%）

17

22

29

33

41

暖房条件

92

90

88

76

67

冷房条件

86

81

77

73

65

湿度交換効率：53.7％（20ｍ3/ｈ時） 42.9％（70ｍ3/ｈ時）
外気条件 ：温度35℃ 湿度60％
室内条件 ：温度23℃ 湿度70％
試験条件 ：ＤｉＢｔ LÜ-A No.22-2.1

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について＜機器への表示内容＞
経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。
＜設計上の標準使用期間とは＞【製造年】
年【設計上の標準使用期間】10 年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（下表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
機器の設計上の標準使用期間は、製造年を始期としJIS C9921−2に基づいて下記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。
○「経年劣化」とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

■標準使用条件 JIS C9921−2 による
環境条件

単相100V

周波数

50Hzおよび60Hz

温度

20℃

湿度

65%

設置条件

標準設置

取付説明書による

定格負荷取扱説明書による

負荷条件
想定時間

20

定格電圧による

電圧

1年間の使用時間

24時間換気8760時間／年

ＪＩＳ C9603から引用

交互給排型
第一種熱交換換気システム

取付説明書（保証書付）
品

名…… VLR−70シリーズ

型

名…… ●VLR−70SE●VLR−70ST●VLR−70SDF●VLR−70WE●VLR−70WT●VLR−70WDF●VLR−70BE●VLR−70BT●VLR−70BDF●VLR−70CBE●VLR−70CBT

取付工事店様へ●この機器は、電気工事が必要となります。取付工事は必ず所定の資格を持った方が行なってください。
●この機器を正しく安全にお客様にご使用いただくために、取扱説明書、並びに取付説明書のP.22 「1. 安全上のご注意」をよくお読みの上、取付説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定により修理していただくようお願い致します。

日本スティーベル株式会社
21

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告 は重傷に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、死亡、また注意 は家屋・家財等の損害に結びつくもの。
誤った取扱いをしたときに、傷害、また■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク してはいけないことを示します。

注意マーク 注意することを示します。

指示マーク 必ず行なうことを示します。

警告
禁止
絶対に改造はしないでください。
取り外しの指定がない部品は、取り外さないでください。また、指示されている付属部品以外は使用しないでください。
機器に専用のトランス経由のＤＣ２４Ｖ以外の屋内配線を接続しないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により濡れてしまった場合は、使用しないでください。
屋外や湿気の多い場所、浴室内、水辺側の壁面には設置しないでください。また、機器に水がかからないようにしてください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしないでください。
床面や天井面に設置しないでください。
外気フードは、燃焼ガスや、住宅の排気を吸い込む位置、積雪等で埋もれる位置には設置しないでください。

注意
電源ケーブル等の配線は最小の長さにして、周囲に遊びをとらないでください。
メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの壁材を防火パイプ、または金属パイプが貫通する場合は、これらの壁材等が、電気的に接触しないように取り付けてください。

22

指示
専用のブレーカを必ず設置してください。
屋内配線は、電源仕様、定格電流、及び消費電力を銘板ラベルで確認して、必ず内線規程に従って配線を行なってください。
機器を正常に動作させるために離隔距離を守ってご使用ください。
離隔距離

上面

下面

左面

右面

前面

100mm以上

100mm以上

100mm以上

100mm以上

800mm以上

ファンユニットモジュールは横方向で１２００ｍｍ以上離して設置してください。
設置用プレートが正しく取り付けられ、機器がしっかりと壁面に固定されていることを確かめてください。

注意
禁止
設置前の機器は、雨水が当たる場所や、雪上、氷上に置かないでください。
機器に荷重を掛けたりしないでください。
パイプの延長や、ダクト等へ接続しないでください。
ファンユニットモジュールや、コントローラ端子基板は、磁束、高調波等の影響を受ける場所には設置しないでくだ
さい。
ファンユニットモジュール、コントローラ端子基板間の通信ケーブルは、磁束、高調波等の影響を受ける場所、並びに他の電源配線と一緒に引き回さないでください。
冷蔵庫や戸棚等の扉がディスプレイの前面に来ないようにしてください。
ディスプレイは寝室等の睡眠をとるための部屋には設置しないでください。
機器内部の電気部品、または交換用の電気部品は、指定された機器以外には使用しないでください。

注意日本スティーベル(株)の提案書は、あくまでも図面上からの提案です。現場の状況に合わせて機器の配置、配線を行なってください発泡性断熱材をパイプの周りに吹き付ける場合は、発泡後にパイプが変形しないようにしてください。

23

指示
換気計算に基づいて設定した数の機器を設置してください。
機器は、必ず機器の質量に耐えることができる壁に固定してください。設置場所の選定にあたっては、背面固定できる
場所、メンテナンスをできる場所を選んでください。
レンジフードや局所換気は、必ず同時給排型や電動給気シャッターをご使用いただき、室内が負圧にならないようにしてください。
ガス乾燥機等の排気量の多い機器を設置する場合は、必ず専用の外気取り入れ口を設けてください。
パイプは、屋内側から屋外側に向かって下り勾配になるようにしてください。
外気フードは、同梱の外気フードをご使用ください。
ファンユニットモジュールとコントローラ端子基板間の通信ケーブルは、直径0.9ｍｍで長さ２５ｍ以下になるようにしてください。
地区計画等で指定がある場合や、防火区画を貫通する場所には、防火パイプセット、防火ダンパーをご使用ください。
気密テープは、経年劣化の少ないテープ、またはシール等を使用してください。
取り付けの際は、作業用手袋を着用してください。（板金部品で怪我をすることがあります。）
仕上げ材、及び下地材に使用する木質材料、固定用の接着剤等にはホルムアルデヒド等のVOCの放散が基準値以下になるものを使用してください。
設定風量は、必ず必要換気量以上の値にしてください。
空気環境基準の適合、必要換気量算出等の換気設計、機器の設置場所の選定等は、機器の性能を考慮する必要があります。建築会社、または専門の担当者に依頼してください。
機器の異常を発見した場合は、お客様に引き渡さず、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
取扱説明書の保証書に、お客様、お取扱い店、お取付け日、製造番号等の必須事項を記入し、お取扱い店、及び取扱責
任者印を捺印してください。
工事終了後は、必ずお客様に取扱いの説明を行なってください。直接説明できない場合は、現場責任者等代行者に説明し、必ずお客様に取扱いの説明がなされるようにしてください。
取扱説明書をお客様に必ず保管していただくようお渡しください。

24

２．梱包品の内容
２−１．機器の構成
ＶＬＲ−７０
①

Ｗ
②

Ｄ
③

Ｆ
④

／Ｂ
⑤

①

機器名称

ＶＬＲ−７０②

外気フード色S：シルバー色

③

防火仕様

E：標準型

④

外気フードタイプ

記載なし：標準⑤

前面パネル色記載なし：白

W：白色

CB：茶色

B ：黒色

D：防火ダンパー N 型

Ｔ：金属パイプ

F：深型外気フード
防火パイプ／Ｂ：マットブラック／Ｇ：マットグレー

２−２．梱包の構成
梱包の中に以下のものが同梱されていることを確認します。
型名

ＶＬＲ７０ファンユ ニットモジュール
ＪＰ

ＶＬＲ７０前面パネ ルＪＰ

ＶＬＲ７０前面パネ ルＪＰ／Ｂ

ＶＬＲ７０前面パネ ルＪＰ／Ｇ

ＶＬＲ７０−４台用 コントローラＪＰＶＬＲ７０−６台用 コントローラＪＰ

同梱品

数量

ＶＬＲ−７０ファンユニットモジュール

1

ＶＬＲ−７０パイプ

1

サポート材

2

４Ｐコネクタ 3.5ｍｍオス

1

４Ｐコネクタ 3.5ｍｍメスと専用治具

1フィルター支持材

2

取扱取付説明書1

設置用プレート1

前面パネル本体

1

前面カバー

1

化粧ネジ

4

壁固定用ネジ＆カールプラグ

4

設置用プレート黒1

前面パネル本体黒1

前面カバー黒1

前面パネル脱着ネジ４×１２黒

4

壁固定用ネジ＆カールプラグ

4

設置用プレートグレー

1

前面パネル本体グレー

1

前面カバーグレー

1

前面パネル脱着ネジ４×１２黒

4

壁固定用ネジ＆カールプラグ

4

ＶＬＲ−７０トランス４台用

1

ＶＬＲ−７０コントローラ端子基板

1

ＶＬＲ−７０ディスプレイ

1

ディスプレイカバー

1

ディスプレイ用下地プレート1

皿小ネジ３×１２

2

コントローラカバー

1

カバープレート用下地プレート

1

ＶＬＲ−７０コントローラ用コネクタ

5

ＶＬＲ−７０トランス６台用

1

ＶＬＲ−７０コントローラ端子基板

1

ＶＬＲ−７０ディスプレイ

1

ディスプレイカバー

1

ディスプレイ用下地プレート1

皿小ネジ３×１２

2

コントローラカバー

1

カバープレート用下地プレート

1

ＶＬＲ−７０コントローラ用コネクタ

8

図番

図−１

図−2

図−3

25

型名

ＶＬＲ７０−８台用 コントローラＪＰ

同梱品

数量

ＶＬＲ−７０トランス８台用

1

ＶＬＲ−７０コントローラ端子基板

1

ＶＬＲ−７０ディスプレイ

1

ディスプレイカバー

1

ディスプレイ用下地プレート1

皿小ネジ３×１２

2

コントローラカバー

1

カバープレート用下地プレート

1

図−3

8

ＶＬＲ−７０コントローラ用コネクタ
ＶＬＲ−７０付属部 品セット

図番

ＶＬＲ−７０Ｅ気密ラバー

注文数

ＶＬＲ−７０Ｅ固定金具（E 型のみ）

注文数

屋内用フィルター（アレルスイープ）

注文数

図−4

（Ｔシリーズ／ＤＦシリーズのみ）
外気フード（シルバー色）
外気フード（白色）
外気フード（黒色）

外気フード

注文数

外気フード（茶色）

図−5

深型外気フード（シルバー色）
深型外気フード（白色）
深型外気フード（黒色）防火パイプ２０２２
注文数

防火ダンパーＮ型
防火パイプセット

図−6

固定金具
エプトシーラーシール付き（地域限定品）

注文数 ×1

ペフ（断熱材シール付き）（地域限定品）

注文数 ×4
注文数

金属パイプ
固定金具

金属パイプ

パイプ

エプトシーラーシール付き（地域限定品）

注文数 ×1

ペフ（断熱材シール付き）（地域限定品）

注文数 ×1

サポート材

４Ｐコネクタオス

図−１

26

ＶＬＲ７０ファンユニットモジュールＪＰ

ファンユニットモジュール

４Ｐコネクタメス

専用治具

図−7

フィルター支持材

取扱取付説明書

図−２

設置用プレート

前面パネル本体

前面カバー

カールプラグ

壁固定用ネジ

前面パネル脱着ネジ

ＶＬＲ７０前面パネルＪＰ（上記は白のセットになります。）

トランス４台用

トランス６台用

ディスプレイ

図−３

ディスプレイ用下地プレート

コントローラ端子基板

コントローラ用コネクタ

ディスプレイカバー

コントローラカバー

コントローラカバー用
下地プレート

皿小ネジ

Ｅ気密ラバー

アレルスイープ

ＶＬＲ７０コントローラ（上図はトランスを除き６台用）

Ｅ固定金具

図−４

トランス８台用

ＶＬＲ付属部品セット（台数分同梱）

ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズは、Ｅ固定金具とＥ気密ラバーが同梱
ＶＬＲ−７０ Ｔシリーズ／７０ ＤＦシリーズは、Ｅ気密ラバーとアレルスイープが同梱

27

外気フード
図−５

外気フード（上図はシルバー色の場合、台数分同梱）

深型外気フード
図−６

深型外気フード（上図はシルバー色の場合、台数分同梱）

防火パイプ

ペフ（断熱材シール付き）
図−７

ペフ（断熱材シール付き）

28

防火ダンパー

エプトシーラーシール付き

防火パイプセット（ＶＬＲ−７０ ＤＦシリーズのみ同梱 ペフとエプトシーラーは、地域限定）

金属パイプ

図−８

固定金具

固定金具

エプトシーラーシール付き

金属パイプセット（ＶＬＲ−７０ Ｔシリーズのみ同梱 ペフとエプトシーラーは、地域限定）

３．各部のなまえ

１

２

３

４

６

７

機器外観

１： 前面カバー
２： 前面パネル本体
３： 設置用プレート

１０

４： ファンユニットモジュール
５： 制御ケーブル用コネクタ
６： パイプ
７： 外気フード8

８： ディスプレイ
９： コントローラカバー
１０： ディスプレイカバー

9

１１： 熱交換素子
１２： ファン

コントローラ部外観

１１

１２

１３： 引き出しグリップ

１１

１３

５

ファンユニットモジュール内部

29

4. 設計・施工の前に4−1. 事前の確認事項①パイプや、ディスプレイの設置場所の壁厚をお調べの上、機器、及び部材の納まりを確認してください。また、パイプを固定することができることを確認してください。
②金属パイプ、または防火パイプ、防火ダンパーが必要であるか確認してください。
③Ｐ．２２「１．安全上のご注意」に従い、電源工事、及び配線工事を行なってください。
④ディスプレイを設置する場所には２連用深型埋込ボックスを用意してください。
⑤機器は、定期的なフィルター清掃をお願いしております。そのため、お客様がお手入れしやすい位置を目安に設置してください。
⑥機器のディスプレイをお客様が操作しやすい位置に設置してください。
⑦ファンユニットモジュールや、ディスプレイ、ファンユニットモジュールとコントローラ端子基板間の通信ケーブルが、磁束、高調波等の影響を受けないことを確認してください。
⑧トランスは、ボックス内等に設置して、点検できるようにしてください。

４−２．機器の納まり図例
4−２−１．ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズ
四角穴の場合φ２００穴の場合

パイプ周囲に空隙や断熱欠損が無いように断熱材を充填します
パイプは外気フード内１１０ｍｍまで差し込めます
パイプは長さ２４３ｍｍ〜３１５ｍｍで切断して調節します
標準納まり図最低壁厚は１３５ｍｍ

木枠とパイプ間に断熱材を充填します
パイプは外気フード内１１０ｍｍまで差し込めます
パイプは長さ２４３ｍｍ〜３１５ｍｍで切断して調節します
標準納まり図(木枠造作時)

30

最低壁厚は１３５ｍｍ

4−２−2．ＶＬＲ−７０ Ｔシリーズ

金属パイプの周囲の隙間に断熱材を充填します
パイプは外気フード内１１０ｍｍまで差し込めます
パイプは長さ２４３ｍｍに切断します
金属パイプ使用時の最低壁厚は１４０ｍｍ

標準納まり図4−２−3．ＶＬＲ−７０ ＤＦシリーズ

防火パイプの周囲の隙間に断熱材を充填します
パイプは外気フード内１４６ｍｍまで差し込めます（防火ダンパー扉部を除く）
防火ダンパー奥行：３５ｍｍ（扉部開放時：７８ｍｍ）
パイプは長さ２４３ｍｍに切断します。
標準納まり図防火パイプ使用時の最低壁厚は１４０ｍｍ

31

5. 機器の設置
５−１．配線①機器とコントローラの設置位置間に４芯０．９ｍｍの太さの通信ケーブルを長さ２５ｍ以内で配線します。また、この通信ケーブルは機器の左側に来るように配線します。
②①で配線した配線にはどの部屋からの配線かわかるようにします。

●配線間違いを防ぐために、配線色が４種類の通信ケーブルを使用する等の対応をしてください。

③分電盤からトランスの設置位置間に２芯φ1.6ｍｍ以上の太さ

分電盤の電源ケーブルとアース線を配線します。

●トランスは点検できるように分電盤内に納めるか、専用のボックスを用意してその中に固定してください。小屋裏等に転がし設置等はしないでください。

④トランスの設置位置からコントローラ間に２芯1.0ｍｍ以上の太さのケーブルを配線します。

●分電盤からトランス間は、AC100Ｖに対応できる内線規程に適合したケーブルを使用してください。
●ト ラ ン ス か ら コ ン ト ロ ー ラ、更 に フ ァ ン の 間 は、そ れ ぞ れ
DC24Ｖに対応できる内線規程に適合したケーブルを使用して
ください。

32

B：ブレーカ
T：トランス

５−２．パイプの設置
5−２−1．各シリーズ共通

３°①パイプは必ず丸穴がある方を屋内側に向け、必要に応じでその反対側を切断して設置します。
②パイプは屋外側に向けで３°の下り勾配が付くように設置します。
③パイプの左右どちらかに５−１項で配線した通信ケーブルを内装仕上げ材から屋内に出せるようにします。

●パイプは、ファンユニットが収まる長さが必要なため、全長２４３ｍｍ以上確保
してください。

●耐力壁に開けるＶＬＲ−７０シリーズの設置用穴位置は、各工法の柱からの離隔距離の指示に従って決定してください。

5−２−2．ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズ標準設置の場合①外装仕上げ面からのパイプの突出寸法が15ｍｍ（最小突出部）以上〜110ｍｍ

Ｅ固定金具（最大突出部）以下になるようにパイプを切断します。

構造用合板

３°

②パイプの室内側下端部（最大突出部）は、内装仕上げ面から＋3ｍｍ〜−12.5ｍｍの範囲になるように前後位置を決定します。
③構造体の外壁の垂直面にＥ固定金具の端部を合わせて仮固定し、②で決定した前後位置になるようにパイプをＥ固定金具に差込んで、ネジ４本以上で固定します。
④パイプが外壁側に３°の下り勾配になっていることを確認します。

5−２−3．ＶＬＲ−７０ Ｅシリーズ標準設置の場合（木枠造作時）①外装仕上げ面からのパイプの突出寸法が15ｍｍ（最小突出部）以上〜 110ｍｍ

Ｅ固定金具

木枠

構造用合板

（最大突出部）以下になるようにパイプを切断します。
②パイプの室内側下端部（最大突出部）は、内装仕上げ面から＋3ｍｍ〜−12.5ｍｍの範囲になるように前後位置を決定します。

３°③耐力面材を使用した耐力壁部への設置時等、開口補強が必要な場合は、建築工事
で内法□190ｍｍ以上の木枠を予め造作します。
④構造体の外壁の垂直面にＥ固定金具の端部を合わせて仮固定し、②で決定した前後位置になるようにパイプをＥ固定金具に差込んで、ネジ４本以上で固定します。構造体の外壁の垂直面にＥ固定金具の端部を合わせます。
⑤パイプが外壁側に３°の下り勾配になっていることを確認します。

●Ｅ固定金具を構造体の室内側に設置する場合は、パイプの重心が屋外側に偏りますので注意してください。

33

５−２−4．ＶＬＲ−７０ Ｔシリーズ標準設置の場合

金属パイプ 固定金具 木枠

構造用合板①耐力面材を使用した耐力壁部への設置時等、開口部に補強が必要な場合は、建築工事で内法□２４０ｍｍ以上の木枠を予め造作します。

３°②金属パイプが屋外側に向けて下り勾配になるように、金属パイプの斜め側の端面を構造体の室内側の垂直面に合わせます。
③外装仕上げ面から金属パイプの突出寸法が１０ｍｍ以上、１１０ｍｍ以下の範囲にあることを確認します。
④固定金具を金属パイプの段になっている径の拡大部分に合わせて、ネジ４本で固定します。
⑤金属パイプが外側に向かって３°の下り勾配になっていることを確認します。
⑥パイプの長さを２４３ｍｍの長さに切断し、パイプの中心部の出代が内装仕上げ
面と面一になるまで金属パイプに差し込みます。

５−２−5．ＶＬＲ−７０ ＤＦシリーズ標準設置の場合

金属パイプ 固定金具 木枠

構造用合板①耐力面材を使用した耐力壁部への設置時等、開口部に補強が必要な場合は、建築工事で内法□２４０ｍｍ以上の木枠を予め造作します。
②防火パイプが屋外側に向けて下り勾配になるように、防火パイプの斜め側の端面を構造体の室内側の垂直面に合わせます。
③外装仕上げ面から防火パイプの突出寸法が１０ｍｍ以上、１４６ｍｍ以下の範囲にあることを確認します。
④固定金具を防火パイプの段になっている径の拡大部分に合わせて、ネジ４本で固定します。
⑤防火パイプが外側に向かって３°の下り勾配になっていることを確認します。
⑥パイプの長さを２４３ｍｍの長さに切断し、パイプの中心部の出代が内装仕上げ
面と面一になるまで防火パイプに差し込みます。
⑦防火パイプの屋外側に防火ダンパーを開放状態にして、ダンパーの扉部を屋外側に向け、向きを地面に対して垂直に差し込みます。

34３°

５−２−6．防火パイプ／金属パイプの断熱（地域限定）
壁体内部に防火パイプ／金属パイプの金属部が断熱材に覆われないで露出する断熱工法の場合に、万一の結露の発生の可能性を低減するために、エプトシーラーとペフが同梱されている地域では、同部材を下記に従い貼り付けます。
また、断熱材の種類や性状、形状の関係で、防火パイプ／金属パイプと断熱材の間に空隙が生じる可能性がある場合にも、同様に貼り付けます。

●下記作業は、パイプを挿入前に実施してください。

（１）エプトシーラーの貼り付け方法
固定前の防火パイプ／金属パイプの室内側内面の金属部全周に貼り付けます。金属パイプの面部で外側に折り返します。

①固定前の防火パイプ／金②短 手 側 か ら ３ｍｍ程 度、属パイプの室内側内面の面部からはみ出した位置

外側に折り返し、貼り付

金属部全周に貼り付けまで始めます。

けます。

③全周に貼り付けます。

④端部のはみ出した部分をす。

（２）ペフの貼り付け方法
防火パイプ／金属パイプ固定後、防火パイプ／金属パイプの室内側外面の上下面を張り付けた後で左、または右面に室内側面部より貼り付けます。１枚を半分に切断し、固定金属を覆うように２カ所貼り付けます。

①金防火パイプ／金属パイ
プの面部を柱等に合わせ、勾配を確保します。

②固定金具をネジ４本で固定します。

③防火パイプ／金属パイプ④側面に貼り付けると共に上下に面面からペフを貼

１枚を半分に切断し、固り付けます。

定金具部に貼り付けます。

35

５−２−7．防水処理

貼り代①住宅に透湿防水シートが貼られた段階でＥ気密ラバーを屋外側からパイプ、または金属パイプ／防火パイプに差込みます。
②上記の際に、貼り代がある側を必ず屋外側に向けて設置します。
③Ｅ気密ラバーの下側、側面側、上側の順番で透湿防水シートにブチルテープで固定します。

ブチルテープ④Ｅ気密ラバーの貼り代とパイプ、または金属パイプ／防火パイプ間を下側、側面側、上側の順番でブチルテープを使用して防水します。

ブチルテープ

ＶＬＲ− Ｅシリーズ木枠有り

ＶＬＲ− Ｅシリーズ木枠無し

ブチルテープＶＬＲ−７０ Ｔシリーズ⑤外壁とパイプ、金属パイプ／防火パイプが貫通する取り合い部をコーキング等で止水処理してください。

取り合い部

36

ＶＬＲ−７０ ＤＦシリーズ

５−３．外気フードの設置①外気フード取付ベースをネジ４本で外壁に固定します。
ネジ穴
取付ベース

ネジ穴
標準外気フード／深型外気フード共通②取付ベースの左右と上をコーキングします。
③防火パイプを使用している場合は、防火パイプの先端に防火ダンパーを固定して、付属のヒューズでダンパーが開いた状態にします。

④外気フードは、上部の折り曲げを取付ベースの上部に引っ掛けて、２本のネジで外気フードを取付ベースに固定します。

●外壁の足場があるうちに作業を行ないます。

37

５−４．前面パネルとファンユニットモジュールの設置①前面カバーを手前に引きます。
前面パネル本体

前面カバー②前面カバーを反時計回りに45°回転させて、前面カバーを前面
パネル本体から外します。

③前面パネル本体を固定している４本のネジを反時計回りに回して外した後、前面パネル本体を手前に引いて設置用プレートから外します。

④壁紙が貼られた後に、設置用プレートの通信ケーブル引込穴から通信ケーブルを
引き出します。

通信ケーブル引込穴⑤設置用プレートをパイプに接続して、右図の１のネジ穴４ヶ所（φ４）で設置用プレートを内壁に固定します。

サポート材⑥パイプ固定後はパイプの形状が変形しないようにするために、
パ イ プ 内 に 同 梱 し て あ る サ ポ ー ト 材 を、フ ァ ン ユ ニ ッ ト モ
ジュールを入れるまでの間パイプ内に均等に配置しておきます。

38

⑦パイプの周囲に空隙部がある場合は、必ず断熱材を充填してください。
設置プレート施工後に現場発泡ウレタンを充填することも可能です。発泡ウレタン使用時は硬化後の余分なウレタンを切り取ってください。

●発泡ウレタンの倍率に注意して発泡ウレタンを注入してください。
●発泡ウレタンが膨らむ際にパイプが潰されないようにしてください。

⑧ファンユニットモジュールから屋内配線側の４Ｐコネクタ3 . 5ｍｍメス（以下、４Ｐコネクタ と記載）を外します。
⑨フィルターを仮固定しているテープを剝がします。

テープ
４Ｐコネクタ3 . 5ｍｍ

ファンユニットモジュール

屋内側⑩通信ケーブルの先端の被覆を適切な長さを剥いて、４Ｐコネク
タに差し込みます。
（Ｐ．４２の配線図参照）
端子基板⑧の図の４Ｐコネクタ

Ｒ３

１

Ｒ４

２

Ｒ５

３

Ｒ６／Ｒ７

４

●配線の接続を間違えないようご注意ください。

⑪⑥でパイプ内に入れたサポート材を取り出します。
⑫ファンユニットモジュールをパイプ内に挿入します。
サポート材

39

⑬制御ケーブル用コネクタのファンユニットモジュール側と、屋内配線
側を接続して、設置用プレートの左側に配線を寄せます。

設置用プレート⑭前面パネル本体を設置用プレートに設置して、付属のネジ４本で前面パネル本体を設置用プレートに固定します。
⑮前面カバーを前面パネル本体に設置して、時計回りに45 °回転させて前面カバーを前面パネル本体に固定します。

●前面カバーを強く回しすぎると回転軸がずれてしまい、所定の位置に戻らなくなることがありますのでご注意ください。

40

５−５．コントローラの設置①トランスを固定するための電源ボックスを用意するか、分電盤内にトランスを固定します。
機器接続台数

部品名称

４台以下

ＶＬＲ−７０トランス４台用

６台以下

ＶＬＲ−７０トランス６台用

８台以下

ＶＬＲ−７０トランス８台用●機器の接続台数により使用するトランスが異なりますので、注文時にご注意ください。
●９台以上機器を接続する場合は、トランス、コントローラを２台用意してください。

ＶＬＲ−７０トランス４台用

ＶＬＲ−７０トランス６台用

ＶＬＲ−７０トランス８台用●ＶＬＲ−７０トランス６台用は、二重絶縁のためアース線の接続は不要です。

②トランスの一次側にＡＣ100Ｖの電源、並びにアース線を接続します。
③トランスの二次側に２芯1.0ｍｍ以上の通信ケーブルを接続し、２芯それぞれが＋24
Ｖ側、−Ⅴ側とはっきりと分かるようにしておきます。
④内壁が貼られる前にコントローラの設置位置に２連用深型埋込ボックスを設置して、トランスの二次側配線、コントローラ−ファンユニットモジュール間の通信ケーブルを引き込みます。
２連用深型埋込ボックス例

41

⑤２連用深型埋込ボックス内にコントローラ端
子基板を固定します。
⑥コントローラ端子基板のＲ１端子に、トランスの二次側からの配線の＋２４Ｖ配線を接続します。
⑦コントローラ端子基板のＲ２端子に、トランスの二次側からの配線の−２４Ⅴ配線を接続します。
⑧コントローラ端子基板のＲ３端子から、付属のコネクタを介して各ファンユニットモ
ジュールの４Ｐコネクタの１番端子に配線を接続します。

コントローラ端子基板詳細⑨コントローラ端子基板のＲ４端子から、付属のコネクタを介して各ファンユニットモジュールの４Ｐコネクタの２番端子に配線を接続します。
⑩コントローラ端子基板のＲ５端子から、付属のコネクタを介して各ファンユニットモジュールの４Ｐコネクタの３番端子に配線を接続します。
⑪コントローラ端子基板のＲ６端子から、付属のコネクタを介してファン１（換気モード時に排気運転）のファンユニットモジュールの４Ｐコネクタの４番端子に配線を接続します。
⑫コントローラ端子基板のＲ７端子から、付属のコネクタを介してファン２（換気モード時に給気運転）のファンユニットモジュールの４Ｐコネクタの４番端子に配線を接続します。

●機器を偶数台設置の場合は、⑪の配線（ファン１）と⑫の配線（ファン２）が同数になるようにしてください。
●機器を奇数台設置の場合は、必ず⑫の配線「ファン２」のＲ７端子の方を接続台数が１台多くなるようにしてください。また、試運転（Ｐ. ４４「６．試運転の手順」）の際に、必ずＰ. １４「４−３−８．設置台数の設定」の作業を行なってください。

●電源を入れる前に必ず配線の間違いがないことを再確認してください。配線に間違いがあるまま電源を入れると、配線を正しく戻した後でもファンユニットモジュールが壊れて動かないことがあります。
⑬付属のコネクタは下図のように接続した上で、接続の確認を実施してください。
電線のむき出し結線

電線の取り外し

①

②

③

結線前に
芯線がまっすぐな状態で使用してください

芯線が曲がった状態では使用しないでください

ストリップゲージに合わせて電線の被覆をむいてください

1 本ずつ突き当たるまでしっかり差し込んでください

コネクタを左右にねじりながらていねいに電線を引き抜いてください
適正なむき長さ
むき長さが短い
むき長さが長い
差し込み不足電線を 1 本ずつ軽く引っ張り、抜けない 電線が奥まで入っているか目視でことを確認してください
確認してください42

確認窓で被覆むき長さが適正かを確認することができます⑭壁紙が貼られた後に、カバープレート用下地プレートを２本のネジで２連用
深型埋込ボックスに固定します。

ネジ固定位置
カバープレート用下地プレート設置例
ネジ固定位置⑮コントローラカバーとディスプレイ用下地プレートを付属の皿小ネジ３×１２を２本で下地プレートに固定します。

コントローラカバー

ディスプレイ用下地プレート●ディスプレイ用下地プレートは曲げが出ている側を屋内側になるように設置します。

曲げ

屋内側

屋内側

⑯ディスプレイの端子基板を、コントローラカバーを通してコ
ントローラの端子基板に接続します。
⑰ディスプレイをディスプレイカバー越しにディスプレイ用下
地プレートに差し込んで固定します。
ディスプレイ端子基板

ディスプレイカバー

ディスプレイ

コントローラ端子基板にディスプレイの端子基板を接続図43

６．試運転の手順①機器のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にした状態で、ファンユニットモジュール部の制御ケーブル用コネクタの機器側と屋内側が接続されていることを確認してください。

④

⑤

③

⑦

②全てのファンユニットモジュール部で①を確認した後に機器のブレーカを「入」
（ＯＮ）
にします。

●システムチェックのため、ランプが全点灯後に左側ランプが順番に消灯します。その後、全てのランプが点滅して操作できるようになります。
③換気モードボタンを押して換気モードランプが点灯することを確認します。
④熱交換モードボタンを押して熱交換モードランプが点灯することを確認します。
⑤アップボタンを押して、風量ランプが下記の順番で点灯することを確認します。
風量Ⅰランプのみ点灯 → 風量ランプⅡのみ点灯 → 風量ランプⅢのみ点灯→風量ランプⅠとⅢが点灯 →風量ランプⅠとⅡ、Ⅲ全て点灯⑥風量ランプが全て点灯している状態で、5０秒間隔で風向（給気と排気）が切り替わることを確認します。
⑦ダウンボタンを押していき、風量ランプが消灯して機器が停止することを確認してください。
⑧フィルターランプが消灯していることを確認してください。
点灯している場合は、P.16 「５−２．フィルターの清掃と交換」に従って消灯してください。
⑨警告ランプが点滅している場合は、点滅間隔を確認の上で、日本スティーベル株式会社にお問い合わせください。
警告ランプの点滅間隔と処置内容
警告ランプの
点滅間隔

原

因

処置内容
ファンが異物を噛んでないか確認します。

１回

ファン異常

電圧不足「２」−「３」（「Ｒ４」−「Ｒ５」）間の電圧が、ＤＣ１４．Ｖ以下の場合です。
配線、及びトランスの出力電圧を確認します。

２回

電圧異常

トランスの出力電圧を確認します。
配線の「３」（「Ｒ５」）が抜けていないか確認します。
配線、並びにコネクタの差し込みが正常か確認します。

３回

通信異常

コントローラ端子基板の端子が正常に差し込まれているか確認します。
（ジョイントボックス内に収める前に確認します。）
ディスプレイの端子基板が正常に差し込まれているか確認します。
トランスの出力電圧を確認します。

４回

システム異常配線の「３」（「Ｒ５」）が抜けていないか確認します。
ファンが異物を噛んでないか確認します。

５回

コントローラ異常

コントローラが破損していないか確認します。

点滅

通信異常

⑩項の設定を確認します。

⑩機器を奇数台数設置の場合は、P.14 「４−３−８．設置台数の設定」に従って設定を変更してください。

44

保 証 書

本書は、下記〈無料修理規定〉に基づいて下記型名の機器の無料修理を行なうことをお約束するものです。当該機
器以外の機器類は、修理の対象といたしません。お取付け日から３年以内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
お客様

フリガナ
お名前

様

お取扱い店

社名

印

〒

取扱者

型

VLR−70

名

印

住所
電話（

お取付け日

）
年

−

製造番号
月

日

保証期間

−
製

品

−
お取付け日から3年

機器はお取付け日から3 ヶ年保証です。
★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときは、お取付け年月日、お取扱い店名、製造番号の記載、並びに取扱者印の捺印があることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は、本書に明示した期間、次の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
（無料修理規定）
１．お引渡しの仕様条件で取扱説明書、機器に貼られているラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記期間無料修理いたします。
２．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、日本スティーベル（株）にご依頼の上、修理をお受けになる時に本書をご提示ください。
「お取付け日」の記載がない場合、日本スティーベル（株）の出荷記録に基づいて、出荷日を「お取付け日」として起算します。
３．ご転居等、お取付け場所を移動する場合は、予め日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
４．保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
（Ａ）修理、または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合。
（Ｂ）使用上の不注意、過失による不具合、及び不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
（Ｃ）お取付け後の移設、及び取付説明書に基づいたお取付けがなされていなかったことに起因する故障、及び損傷の場合。
（Ｄ）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、腐食性ガス等の有害ガス、塩害、異常電圧、ねずみ、鳥、くも、昆虫類の侵入、及びその他の外部要因による故障、及び損傷の場合。
（Ｅ）指定外の電源（電圧・周波数）で使用した場合の故障や損傷。
（Ｆ）一般の建物以外（例えば車輛・船舶・粉塵やガスの浮遊する施設）等で使用された場合の故障や損傷。
（Ｇ）砂、さび、ごみ、及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合。
（Ｈ）消耗部品の交換、及び保守等の費用。
（Ｉ）本書の提示が無い場合、お客様名、お取扱い店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
５. 以下の場合に生じた費用、及び代金は、本書による無料保証の対象にはなりません。
（Ａ）理由の如何を問わず、機器設置後に、不適切な設定により増加した電気代。
（Ｂ）機器を設置したことによって生じた使用場所とその周辺の変色、変形、異音等の補修費用。
６．本書は日本国内においてのみ有効です。
７．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

日本スティーベル株式会社
45

S N S、Y o u t u b e チャンネルのご案内
新製品紹介、お役立ち情報等を配信しています。フォロー、いいね！ チャンネル登録を宜しくお願い致します。

＠nihonstiebel
製品のご案内、ご採用事例の紹介等

日本スティーベル（Nihon Stiebel）
製品のご案内、ご採用事例の紹介等

日本スティーベル株式会社
機器の設定、お手入れ、施工動画等
ご利用者様へのインタビュー動画等

https://www.stiebel-eltron.co.jp
製品一覧、会社概要、カタログ、取扱取付説明書、仕様図のダウンロード

日本スティーベル株式会社〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目9番2号
TOKYO Y.Bビル 2階
TEL : 03-5715-4655（ 営業時間外・土日・祝日及び、特定休業日を除く）■製造者

機器の仕様、外観、及び価格は、予告なく変更する場合があります。
本書の内容、所在地、電話番号は、予告なく変更になることがありますので予めご了承ください
商品コード355463 - 4 6 2 4 3 - 9 9 3 8T5210901
20240315F