No.

特

集 1

特

集 2

580

2023

11 12

安全エレちゃんの・漏電遮断器を設置して電気火災を防ぎましょう
非常用自家発電設備のメンテナンス（日本内燃力発電設備協会）

No.

特

580

2023

11 12
・

集 1

安全エレちゃんの「漏電遮断器を設置して電気火災を防ぎましょう」
現場の記録から大惨事⁉ 高濃度PCB含有コンデンサが爆発

お客さまこんにちは

京王れーるランド

3

6

8

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

漏電遮断器を設置して電気火災を防ぎましょう
新聞などで報道される感電や火災など、漏電による災害の多くは、漏電遮断器が取り付けられていれば防止できたかもしれません。
漏電遮断器は、取り付けた場所以後の配線や電気機器に絶縁の低下や破壊が生じて漏電した場合、
速やかに電気をとめて、災害の発生を防いでくれる安全装置です。

特集 2

非常用自家発電設備のメンテナンス（日本内燃力発電設備協会）
好奇心いっぱい！小トラベル

茨城県 鹿嶋市

NEWS CLIP

10

14

れると自動的にスイッチを切って、漏電による火災

Ⅰ「漏電遮断器」とはや感電事故を防ぐ安全装置です。
この重要な役割を適切に果たすためには、

みなさんは、家庭の分電盤の中をのぞいたことが①電気回路の電圧ありますか。
16

電気取扱者特別教育講習会、保護継電器試験実務(初級)講習会
開催のご案内17

キョーコちゃんの電気安全ミニ知識

18

②電流容量

分電盤の中には、アンペアブレーカーや漏電遮断器、配線用遮断器（または安全器）といった安全装（電線の太さ、過電流遮断器の容量など）置が取り付けられており、照明や電気器具につなが③電気使用設備の規模

る配線に分けられています。こうした安全装置によ――のそれぞれに対応した形状や特性のものを選んで取り付けることが大切です。

って、配線などのショート（短絡）や漏電による火災や感電の災害から人と設備・財産を守っています。

選 定 に 当 た っ て は、過 電 流 遮 断 器 兼 用 タ イ プ

中でも、漏電遮断器は、屋内配線や電気器具など（ELB）や、単相 3 線式回路には欠相保護機能を持っの回路で漏電が発生し、定められた以上の電流が流安全エレちゃんのクイズコーナー

18「小動物の侵入編」

こんにちは！ 関東電気保安協会です

19

単相３線式配線では、中性線（接地する中央のり、電気器具に高い電圧が加わり故障することが茨城県鹿嶋市（14〜15ページ参照）
鹿嶋市と潮来市を繋ぐ神宮橋の近くで、水上にそそり立つ大きな赤い鳥居。水底からの高さは約18メートル。水上の鳥居としては最も高い鳥居です。夕日の名所としても知られていて、夏にはこの鳥居の後ろから花火が打ち上がります。平安時代から水中にあったことが確認されていて、当時から船の運航の目印にもなっていたといわれています。
なお、鹿島神宮には東西南北に4つの「一之鳥居」があり、「東の一之鳥居」は太平洋に面した
明石海岸に、「北の一之鳥居」は神戸森とよばれる森の中にある戸隠神社の境内に、「南の一之鳥居」は神栖市の息栖神社にあります。

早く電気を遮断するものです。単相 3 線式配線には、中性線欠相保護機能付き漏電遮断器を推奨します。
※単 相 3 線式配線とは図のような電灯配線で、3 本（赤、白、黒）の 配 線 で 電 気 が 供 給 さ れ ま す。
100Vの家電製品のほか、IH クッキングヒーターなど単相 200Vの電気器具が使える配線です。

アンペアブレーカー「中性線欠相保護装置」は、このような時にいち鹿島神宮 西の一之鳥居

200V用
コンセント

白い電線）の接触が悪くなると電圧が不安定になあります。

【表紙の写真】

100V用
コンセント

単相3線式配線

配線用遮断器裏表紙

単相３線式配線には「中性線欠相保護機能付き漏電遮断器」を
欠相保護機能付き漏電遮断器

11月11日は配線器具の日

写真提供：鹿島神宮

たタイプを選ぶとより安全です。

100V
100V

中性線

200V

100V用
電気器具

IHクッキング
ヒーター
200V用
電気器具

電気と保安 2023 年 11・12 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

漏電遮断器を設置して電気火災を防ぎましょう
また、電気器具の故障（漏電）による感電災害を感じます。この程度の範囲では命に影響するまでに〔特徴〕防止するには、漏電遮断器を取り付けるとともに、は至りません。しかし、5mA 程度でかなりの痛みを①分電盤にセンサーが内蔵された「内蔵型」と、感その電気器具の外箱などの金属部分に接地（アース）

感じ、数〜十数 mA 流れると運動神経が麻痺して動震機能のない既存の分電盤に感震リレーを取り付を付ける必要があります。こうしておけば、漏れた

けなくなります。さらに、これが持続するとかなりける「後付型」があります。

電流は接地線を通って大地へ流れ、漏電遮断器が確電

過通

家庭の中で漏電が比較的多く発生しやすいものと数100mA〜

実に動作して電気を止めてくれます。

数A

して、ポンプや洗濯機など水を使用する器具、エアコンの室外機など雨が直接かかる箇所に設置されて
〜

数10mA

Ⅱ 漏電と感電事故の危険性
感電事故は、漏電している電気製品や機械器具な（どに触れることで発生します。汗をかくなどして身

感知電流
人が刺激
として感じる

不随意電流

）
（

運動神経が
マヒし
動けなくなる

心室細動電流

）
（

自立神経が
マヒし
死に至る

火災になる

）

体の表面が濡れていたり、濡れた床面に立っていた
りすると、危険性がさらに高まります。漏電した機械器具から離れた場所にいても、壁や床、家具などに金属などの導体があれば、電気は流れます。

それでは、漏電による感電は、どれだけ危険なのでしょうか。
人は身体に 2〜3mA の電流が流れるとピリピリと③設置時は電気工事士による電気工事が必要です。

でも生命が危険な状態となります。

【簡易型】（おもりタイプ）

分電盤の一例です

漏電遮断器は 15〜30mA くらいの漏電発生を検出

的 裕 度 は あ り ま せ ん。

し、0.1 秒以内に素早く電路を遮断して、事故に至おもりの落下やバネのることを防ぎます。

作動によりブレーカー
を切り、電力供給を停止します。

Ⅲ 感震ブレーカー〔特徴〕

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、電気器具

もりの落下やバネの力により即時にブレーカーを発生する電気火災が多発しました。

遮断（停電）します。
②地震以外の揺れや衝撃でも動作する可能性があります。

突然電気が消えて漏電遮断器のつまみが切れているのを確認したら、書」をまとめ、木造住宅密集地域等への「感震ブレ③設置時の電気工事は不要です。

まず、電気設備の安全を確かめてから次の手順で復旧してみましょう。

ーカー」等の普及促進を提言しました。これを受け【コンセント型】て、経済産業省も、「感震ブレーカー」等の普及に
報告書に示された３つのタイプを紹介します。
【分電盤内蔵型】（感震機能付きホーム分電盤）❷配線用遮断器のつまみを全部「切」にする。

❸漏電遮断器のつまみを「入」にする。

❹配線用遮断器のつまみをひとつずつ「入」にする。

センサーが揺れを感知し、当該コンセントの断（停 電）ま で の 時 間

電力供給を停止します。

的裕度はあります。セ〔特徴〕

ンサーが揺れを感知し、①当該コンセントのみが停電するので、接続されている電気製品の電力供給を停止します。
感震リレー❼悪い回路以外の配線用遮断器を入れる。

的 裕 度 は あ り ま せ ん。

揺れ感知後、電力遮停電します。

❻悪い回路（漏電）の配線用遮断器を「切」にし、再び漏電遮断器のつまみを入れる。

揺れ感知後、電力遮断（停 電）ま で の 時 間

向けた取り組みを進めています。

❺もし配線用遮断器を入れた時に再び漏電遮断器が切れたらその回路に漏電がある。

①揺れを感知したらおの転倒による火災や、停電後の電気復旧時に火災がに「首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告

アンペアブレーカー 配線用遮断器 漏電用遮断器❶アンペアブレーカーのつまみが「入」になっていることを確認する。

揺れ感知後、電力遮断（停 電）ま で の 時 間内閣府中央防災会議は、2013（平成 25）年 12 月

漏電遮断器が動作したら（停電）します。

50mA の電流で心臓の機能に異常が発生し、短時間

数 A 以上です。

数mA
数mA

20mA では筋肉の硬直が激しく、呼吸も困難に。

漏電により火災が発生する電流値は、数百 mA〜

数10mAいる器具がそれに当たります。

②揺れを感知してから主幹ブレーカーを自動遮断

危険な状態となります。

流②設置時は電気工事士による電気工事が必要です。

いかがでしたか。住宅でも、正しく漏電遮断器を設置して漏電による感電事故や火災を防ぎましょう。
また、大地震に備えて、感震ブレーカーの設置もお勧めします。

◎悪い回路（漏電）は早めに電気工事店に点検を依頼してください。
◎ご自分での復旧処理が不安な場合や再び電気が切れた場合は、当協会までご連絡ください。

4

電気と保安 2023 年 11・12 月号

訂 正2023 年 9・10 月号の 7 ページ記事中で「⑨直流リアクトル SR」とあるのは「⑨直列リアクトル SR」の誤りでした。
お詫びして訂正します。

電気と保安 2023 年 11・12 月号

5

現場の 記 録 から
神奈川事業本部 横浜事業所 電気保安1課

山浦嘉仁

いたお客さま防護服を着用した上で電気室内の様子がとてに足を踏み入れました。電気室も印象に残っ

内部に入り安全処置および調査ています。

を行った結果、原因はやはり高も ち ろ ん、

濃度 PCB 含有コンデンサが爆発

当協会としてしたことによるものでした。コも、お客さまンデンサ本体の破片が飛び散り、の設備復旧に他 の 高 圧 電 気 機 器 を 破 損 さ せ、関して、でき私たちは、お客さまが電気をPCB 含有の絶縁油も飛び散り、る限りのサポ

安全にご使用いただけるように

電気室内の全ての機器が高濃度ートを行いまさまざまな取り組みを行っていの PCB で汚染されてしまってい

した。

ます。

ました。

大惨事⁉
高濃度PCB含有コンデンサが爆発爆発したコンデンサ（左）とPCB含有の絶縁油が飛び散った電気室の内部（右）電気設備故障に伴う停電は復旧

最終的には、お客さまのテナに時間が掛かる場合があります。

その一つに事故対応体制があ

電気設備の破損状況から、すントビルの電気使用量が少なか当協会は、お客さまが電気をります。当協会の「総合監視指ぐに電気を復旧できるような状ったこともあり、高圧受電から安全にご使用いただけるように

令センター」では、お客さまの況ではなかったため、お客さま

低圧受電に切り替えることによ

精一杯サポートしておりますが、設備を 24 時間 365 日、遠隔で監に復旧には時間が掛かる旨を説り 1 週間ほどで復旧することがで経年劣化が原因による停電はお視しています。同センターで休明しました。

きました。

客さまが更新工事をしない限り

日夜間でも異常警報が確認され

実 は、こ の お 客 さ ま へ は、以た場合、迅速にお客さまのもと前から電気設備更新の提案をし電気設備が爆発するような事

お客さまの設備で当協会が更新ていました。お客さまは、コン

故はまれですが、電気設備が故の提案を行っている場合は、更ともに禁止されています。

◆

◆

◆

避けることはできません。もし、へ駆けつけられるよう、各事業

め、お客さまに確認の連絡をし所では当直体制を整えています。

たところ「電気室で爆発音がし、このような高濃度 PCB が含有

デ ン サ を 更 新 し な か っ た こ と、

障し停電してしまう事故はたび

新工事をご検討いただき、計画

建物が停電した」との事で、至急、された機器が爆発した場合、防テナントさまに迷惑が掛かってたび発生しています。雷や風雨

的に更新工事を実施していただ

電気設備の確認をお願いしたい

護服を着用するといった安全措

しまうことを強く後悔していまといった自然災害や設備の経年ければ、お客さまも安心して電との要請を受けました。

置が必要になります。私たちもした。がっくりと肩を落として劣化など原因はさまざまですが、気がご使用になれます。

現場に向かう前にお客さまの設 備 デ ー タ を 確 認 し た と こ ろ、準備を整えてから、現場に急行しました。

高圧で電気を受電している、築テナントビルである現場に到

50 年以上のテナントビルを運営

着すると、そこにはお客さま以

電気設備は、漏電や停電などしているお客さまでした。50 年

外に、消防署の職員や電力会社

さまざまなトラブルが発生する

以上前に製造された機器で高濃の社員など、すでに十数人ほどことがありますが、今回は特に度 PCB を含有しているコンデンが電気室付近に集まっていまし

印象に残っているトラブル事例

サを使用していました。

た。

をご紹介します。

「PCB」とは、「ポリ塩化ビフ

まずは、お客さまと消防署職員、ェニル」の略称で、人工的につ電力会社社員と協力して、現状ある日曜日のお昼ごろ、私がく ら れ た 油 状 の 化 学 物 質 で す。

の確認を行いました。現場を見当直で事業所に待機している時、化学的に安定した性質を有する

ると、爆発の大きさを示すかの

総合監視指令センターから指令ことから、電気機器の絶縁油なように、電気室の扉は壊れ、窓が入りました。お客さまの設備

どに幅広く使用されていました。

ガラスは数メートルほど先までに設置してある絶縁監視装置か

しかし、人体に対する毒性が明飛ばされていました。

ら停電信号の警報を受信したた

らかになり、現在は製造・輸入◆

6て作業前の安全処置を行うため、◆◆電気と保安 2023 年 11・12 月号

その後、電気主任技術者とし電気と保安 2023 年 11・12 月号

7京王れーるランド〝隠れた人気〟の京王小型バス〒191-0042 東京都日野市程久保3-36-39☎042-593-3526 https://www.keio-rail-land.jp/

カットモデルの運転席で操作できる
運転シミュレータ。上級は現役でも「難しい」とか8乗って楽しめます（100 円 /1 乗車・転席で運転体験するのが楽しいよ

また、1 階中央には、多 摩 動 物うです」。停車ボタンも押し放題で、公園や高尾山、京王聖蹟桜ヶ丘シ「そこが人気なのかも」とか。

ョッピングセンターといった京王沿線

雨天中止）。

鉄道事業も電気も同じ

マニア垂涎なのが、運転体験コの街並みを再現したHOゲージのジ

熊野さんは、当協会について「当ー ナ ー（有 料・300 円 /1 回）。こオラマが。京王電鉄の車両で使用

施設は電気がないと営業できませ

ちらは大人を含めた鉄道ファンのしていた運転台機器で模型車両をん。関東電気保安協会さんが常に聖地。京王 6000 系車両の本 物の運転できます（100 円 /5 分）。

電気安全をバックアップしてくれる

運転台に座って、かつての保安装

2 階には幼児向け遊びスペースの置（ATS）準拠の研修用シミュレ「アスれーるチック」、自分たちで線

ータを150 インチの大画面で体験

路を敷いて遊べる「プラレールで遊できます。難易度は初級・中級・ぼう」のコーナーを設置。

ので、安心して営業できます」。と信頼の言葉をいただきました。
さらに、「電 気も鉄 道 事 業も、異常がないように裏で働く人がいるうです。コアなお客さまである未級と上級は、運転が 100点満点で2400 形デハ2410 ②2010 系デハ2015

協会さんも仲間だと思っています」

就学児から小学校低学年の子ども

採点されます。

③初 代 5000 系クハ 5723 ④3000 系とのこと。

連れの層は、ハグハグ・動物園と「やけに上手な方がいらしたと思

クハ 3719 ⑤6000 系デハ 6438 ――

私たちも肝に銘じて、安心しても重なるので、相乗効果でお客さうと、他社の運転士だった」ことの5 両を展示。①の車両は一部、②、

電気をお使いいただけるように励ん

まをつかんでいる様子。

が何度も。運転が難しければ現役③の車両は車内への立ち入りができでまいります。

運転士や常駐の元運転士に操作を

Memo メモ

教えてもらうこともできます。

遊びコーナーも充実

営業時間
休 館 日

のカットモデル（本物 ! ）で制服を着館）と屋外施設、ミュージアムショて撮影できるフォトスポット、車両の9時30分〜17時30分 ※17時00分 最終入館
水曜日
（休日の場合は木曜日）、1月1日※春・夏・冬休み期間は開館する場合あり※施設保守のため、臨時で休館日を設ける場
合があります。

1 階奥には、人気の京王ライナー

施設は、２階建ての屋内施設（本入 館 料

310円（3歳以上）※本館、アネックス、屋外展示場を一日中利用
可能

熊野さん

副館長の

入場券を券売機で購入し、屋内施設の１階へ。大型切符を模した入を通り抜けると、そこが「京王れを迎え、大々的なイベントを実施し場券で「自動改札」を入ると、右ーるランド」。京王電鉄の鉄道展示たところ。12月には、クリスマスイ

横に小型運転体験シミュレータが施設です。

ベントも予定しています。

あります。
京王線・京王井の頭線で現在走って い る 車 種 や 最 新 保 安 装 置

月10日に開業しました。2000 年に「展示は比較的小規模で、お客（ATC）を使った運転が体験でき

開業した旧施設を大幅に拡充。過さまの滞在時間は短めです」と副ます。
「駅に入ると自動的にブレー去に活躍した車両の展示施設や運館長の熊野則広さん。隣接する施キが掛かるシステムなので、小さな転シミュレータを設けたほか、HO

設「京王あそびの森 HUGHUG（ハ

お子さまでも簡単に運転体験できまゲージ（本物の車両の1/80 の大きさの鉄 道グハグ）」や多摩動物公園と組みす」とのこと。土日には目を輝か模 型）ジオラマを展示し、2 階には合わせて来場するお客さまが多いせた子どもたちの列が絶えません。

子どもたちが遊べるアトラクションとのこと。お得なハグハグとの共

その隣には、バス展示コーナー。

電気と保安 2023 年 11・12 月号

コーナーがあります。

いう意味で、我々も関東電気保安

ことし10月には開業から10 周年念事業」の一環として、2013 年10がこの小さなバス。お子さまが運ーへ。京王電鉄の①京王電気軌道

ップのアネックスに分かれています。

ファミリー層がメインが敷かれ、京王電鉄のミニ電車にられる雨天の運転も体験でき、中園線多摩動物公園駅で下車。改札「京 王の電 車・バス100 周年 記

や車内放送が体験できる車掌体験

通チケットを使うお客さまも多いそ

実際の運転台で体験もを備えています。

型バスを展 示。「実は、人気なのからこそ、成り立っています。そう

その展示物を案内してもらいます。

新宿駅から約 45 分。京王 動物ます。展示車両の周囲にはレール

本館を出て、屋外の展示コーナンも多く訪れているそう。では、

改札出たら〝電車の王国〟

カットボディを用いてドアの開閉操作

上級の3 段階。高度な技量が求めそれに加えて、大人の鉄道ファ

京王れーるランド外観（上）小型シミュレータでは、京王線（2台）と井の頭線（1台）の運転体験が可能です（右）2012 年まで活躍していた低床型小

屋外では3種類のミニ電車で外周コースをのんびり回れます

ジオラマの模型車両も、実際に使われた運転台で走らせることができます（上）
好きなレイアウトでレールを組み立てられる
プラレールで遊ぼう（左）
京王電鉄の「レジェンド車両」が並ぶ展示コーナー

電気と保安 2023 年 11・12 月号

9

特

集 2
給

非常用自家発電設備のメンテナンス

写真1

コンプレッサ翼を確認
気

冷

却

器

タービン翼を確認

へ

コンプレッサ翼の確認例

写真２ タービン翼の確認例

燃料噴射弁

燃料噴射弁の取付孔

一般社団法人 日本内燃力発電設備協会

非常用自家発電設備（以降、うに、自家発電設備に求められ等が定められており、点検が義務

自家発電設備）は、地震・台風

る緊急性・確実性・継続性を実現

付けられています。表 1 は関係法といった自然災害や一般送配電するために、日頃の巡視・点検令による点検基準等を示していま

設備の事故等による停電時に消から部品交換、定期点検・精密

すが、消防法令および建築基準法

防用設備等（屋内消火栓設備、点検に至るまでその自家発電設冷に基づく点検は、電気事業法令

ついて、設置者自ら保安規程をスプリンクラー設備等）や建築

備の存在意義を認識し、自家用による保安規程に基づく点検と同作成しこれを遵守することを義

設備（排煙設備、非常用照明装

発電設備専門技術者等の必要な時に行うよう計画することが効率

務付けています。

置等）などの防災負荷に対して知識および技能を有した者が点的であり適当です。

電力を供給する役目に加え、企検作業にあたることが大切です。

業や官公庁が業務・事業を停止させない或いは早期に復旧させるために策定しているBCP（事業継続計画）を実行・実現する関係法令による
点検基準等（１）電気事業法令

写真３ 燃料噴射弁の点検例（２）消防法令

写真４

シリンダライナ摺動面の確認例（燃料噴射弁取り外し）点検に関する
消防法令の改正について消防法令では、表1に記載の通ました。「内部観察等」で実施する項目は以下の 5 項目です。
①過給機のコンプレッサ翼、タービン翼および排気管等の確認

電源を必要とする消防用設備

り消防用設備等の非常電源である過給機を取り外し、過給機

非常用・常用の種類にかかわ等（屋内消火栓設備、スプリン

自家発電設備の点検に関して、点のコンプレッサ翼、タービン翼、らず事業用電気工作物に該当す

クラー設備等）の非常電源とし検基準（告示）と点検要領（通知）吸 気 管・排 気 管 お よ び 給 気・る自家発電設備に関して、保安て設置される自家発電設備に関等を定めています。平成 30（2018）

排気マニホールド内部を点検手段の一つとして設置される場

自家発電設備は、関係法令に業務における体制、工事、保守、

し て、点 検 基 準（告 示）と 点 検

年 6月1日付でそれぞれ改正・施行

し、著しい損傷および未燃燃

合も多くなっています。このよより保守点検の基準、期間や種類

運転操作および教育等の事項に要領（通知）が定められており、されました。改正の概要について料や燃料残渣物の異常な堆積

これらによる点検とその結果のは 総 務 省 消防庁のホームページ

がないことを確認し、必要に報告等を義務付けています。

（＊注1）に整理されていますが、応じて、清掃や部品交換等を改正のポイントは次の 4点です。

行います。（写真 1、写真 2）

表1

電気事業法、消防法および建築基準法による自家発電設備の点検
電気事業法令対象設備

非常用予備発電装置

監督
基準

消防法令

建築基準法冷自家発電設備自家用発電装置（選任された電気主任技術者）
保安規程

種類
点検

日常点検
定期点検

保安規程で定める時期

報告
罰則「内部観察等」を追加②燃料噴射弁の点検
燃料噴射弁を取り外し、開検査及び点検の項目、事項、方法

点検要領（通知）並びに判定基準（告示）

煙 設 備、非 常 用 の 照 明 装 置 等）の予備電源として設置される自

改正前は総合点検（1 年に 1 回）がないことを確認し、必要に定期検査・点検

家発電装置に関して、その建築における運転性能の確認に係る応じて清掃や調整等を行いま設備の点検等の告示基準の中に点検方法は「負荷運転」によるす。（写真 3）

6ヵ月〜1年までの間隔を置いておいて具体的な点検項目・方法

ものに限られていましたが、「内③シリンダライナ摺動面等の確認等が定められており、これによ部観察等」が追加され、「負荷運シリンダヘッドまたは燃料る点検とその結果の報告等を義転」ま た は「内 部 観 察 等」の い

噴射弁を取り外し、シリンダ

務付けています。

ずれかを選択できるようになり

ライナ摺動面に損傷や異常な

機器点検
総合点検

精密点検
期間

特定の建築物の建築設備（排（１）「負荷運転」に代わる点検基準（告示）

保安規程による
日常巡視（３）建築基準法令

6ヵ月（機器点検）及び1年（総合点検）

特定行政庁が定める期間（民間等の施設）
1年以内毎（国・都道府県等の施設）

1年に1回（特定防火対象物）

6ヵ月〜1年までの間隔を置いて3年に1回（非特定防火対象物）

特定行政庁が定める期間（民間等の施設）点検結果報告違反

定期検査報告違反（30万円以下の罰金又は拘留）（100万円以下の罰金）

弁圧力および噴霧状態に異常※注 1：https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post21.html

10

電気と保安 2023 年 11・12 月号

電気と保安 2023 年 11・12 月号

11特摩 耗 等 が な い こ と を 確 認 し、

①確認すべき項目①関係者との打ち合わせ

非常用自家発電設備のメンテナンス（２）点検作業の結果は、別途定められた様式

必要に応じて部品交換等を行

予 熱 栓 の 発 熱 部 に 断 線、に発電機室又はキュービクル内

自家発電設備の点検に先立

い ま す。尚、燃 料 噴 射 弁 を 取

変形、絶縁不良がないことの自家発電装置周囲温度が 40℃

ち、点 検 実 施 責 任 者 は、防 火点検作業は、安全確保に必要票」に結果を記入し、「消防用設り 外 し て 点 検 を 行 う 場 合 は、

点火栓の電極に異常な消以内であること」が判定基準と対象物の関係者、電気主任技

な機器の停止、弁の開閉、自動 /備等点検結果報告書」に添付して、内視鏡等を用いて確認するこ

耗やカーボンの付着がなされていましたが、機器点検に術者、自家用発電設備専門技

手動や遠方 / 直接等のモードの切定期的に消防機関に報告する必とが出来ます。
（写真 4）

い こ と。プ ラ グ ギ ャ ッ プ

おける「無負荷運転時に換気口術者、安全管理者および点検

替 等 を 行 っ て か ら 開 始 し ま す。

要があります。

④潤滑油の成分分析

値は製造者の指定値範囲

シャッターの開閉や換気扇等の作業者等に対して、点検範囲・

また、点検実施責任者の指示の「動粘度」、「燃料希釈分」、「塩

内であること換気装置類が正常に機能するこ

内 容・手 順・ス ケ ジ ュ ー ル、

もと復唱確認や指差呼称等を用

基価」、「金属成分」および「水冷却水ヒータに断線等がと」に改正されました。

制限事項、各自の役割分担おいて安全の確保を図りながら行

分」等について潤滑油の成分

な い こ と。ケ ー ス 外 周 ま

よ び 必 要 に 応 じ て 停 電 範 囲・います。

分析を行い、その値が製造者

たは近傍の配管等の温度の指定値範囲内であることをが上昇していること

確 認 し、必 要 に 応 じ て 清 掃、

潤滑油プライミングポン

修理および部品交換等を行いプが正常に動作している

ます。

こと

「非常電源（自家発電設備）点検（３）点検後の復元
点検作業終了後は、点検のため に 講 じ た 措 置（機 器 の 停 止、

自家発電設備の点検における留意事項

期間等を打ち合わせにより周自家発電設備特有の試験とし弁の開閉、自動 / 手動や遠方 / 直知徹底する必要があります。

て始動試験、調速機試験等があ接等のモードの切替等）を点検

また、点検期間中は自家発りますが、試験結果が規定値範

作業前の状態に戻さなければな

自家発電設備は、危険物の取電設備が一時的にも使用不可

囲内にあっても前回試験結果とりません。万一戻し忘れた場合、扱いや、ばい煙・騒音などに対となる場合に備えて代替え設

大幅に違いのある場合は、原因

商用停電発生時に自家発電設備②交換すべき部品

しても各種の法令によって規制備の準備等についても事前協を調査することが重要です。また、が正常に運転しない恐れがあり、

「pH」
、
「全硬度」
、
「電気伝導

潤滑油

を受けるため、これらの法令を議する必要があります。

燃料・潤滑油の漏れは火災につ

最後の点検作業とも言えます。

率」お よ び「蒸 発 残 留 物」等

冷却水

遵守するとともに自家発電設備②安全の確保ながる恐れもあり少量の漏れでについて、冷却水の成分分析

燃料フィルターとしての技術基準に適合するよ点検作業者の感電防止や点を行い、その値が製造者の指潤滑油フィルター

う、常に維持・運用されなけれ検場所付近を通行する第三者

定値範囲内であることを確認

補機等駆動用Ｖベルト

ばなりません。

の安全確保のため、危険個所

自家発電設備のディーゼル機関

日常生活において、携帯電話

し、必 要 に 応 じ て 清 掃、修 理

冷却水用等のホース

発電設備機器は、運転によるの養生、危険個所の注意喚起

およびガス機関については、日常などの通信機器や家電製品さらおよび部品交換等を行います。

シール材

性能低下以外に温度、湿度、じの標識や不測の事態時の避難点検で隔週 1 回数分程度の無負荷には建物・工場などの各種設備

始動用蓄電池んあい（塵埃）、その他種々の原経路の掲示等を考慮する必要

運転のみを行っていると、燃焼室など多くのものが電気を必要と因によって徐々に劣化し、当初があります。

内、排気管内等に未燃燃料油、潤しています。また、電気は私た

具備していた安全性や機能を③関係図書の準備

滑油などがたまり、これらが多量

ちにとって極めて当たり前に供⑤冷却水の成分分析（２）負荷運転または内部観察等の実施周期を 6 年に 1 回に延長
これまで負荷運転は、総合点（３）ガスタービンを原動力とする自家発電設備は負荷運転
または内部観察等は不要も放置しないで原因を調査することが重要です。

おわりに失っていき、そのまま放置して点検作業を効率的かつ的確にたまった状態で負荷運転を行う

給されるものになっており、当おくと運転不能や設備・機器のに行うには、過去の稼働状況と高温排出ガスによる着火や異常たり前の電気を当たり前に供給

検（1 年に 1 回）において実施す

これまで負荷運転は、原動機損傷および感電災害、漏電や油や点検・修理の経緯等を把握

燃焼が起きる可能性があります。

するための電気設備のメンテナることとされていましたが、「運の種類にかかわらず全ての自家漏れによる火災などに発展する

しておく必要があり、以下のこれらを定期的に除去するため、ンスは欠かすことのできない業

転性能の維持に係る予防的な保発電設備において実施することことも考えられます。また、自関係図書を準備しその内容を1 年に 1 回程度の負荷運転を行う

務となっています。

全策」が講じられている場合は、とされていましたが、ガスター

家発電設備の性能を維持するた

確認しておく必要があります。

ことが望ましいとされ、自家発電

特 に 非 常用自 家 発 電 設 備 は、

負荷運転または内部観察等の実ビンを原動力とする自家発電設

め に は、燃 料、潤 滑 油、冷 却 水

設置届出書

設備のガスタービンについては、

普段は稼働していない状態であり、施周期は 6 年に 1 回まで延長でき

備については総合点検における等の状態も十分管理する必要が設置時の完成図書

月 1 回程度の無負荷運転を行うこ稼働させてから初めて設備の異常ることになりました。ここで言運転性能の確認（負荷運転またあります。

過去の点検結果報告書とが望ましいとされています。まに気付くのではその使命を果たすう「予 防 的 な 保 全 策」と は、下は内部観察等）は不要となりま

故障・修理の経過表

た、常用防災兼用発電設備の場合

こと は 出 来 ま せ ん。そ の た め、記に示す「確認すべき項目」を 1した。

非常電源（自家発電設備）

は、常用機関として常に負荷運転

非 常用自家 発 電 設 備 の点 検 は、

自家発電設備の点検にかかわ点検票を行っているため、保守のための法令で定められた点検や製 造 者

らず、点検作業において安全か

保安基準

無負荷運転を必要としていません。

が 推 奨 する点 検・部 品 交 換 等、

つ効率的に作業を行うためには

点検実施チェックリスト

消防用設備等の非常電源とし必要な項目を必要な時 期に確 実

事前準備は欠かせない作業です。

取扱説明書

年に 1 回確認し、かつ、「交換すべき部品」を製造者が設定する
推奨交換期間内に交換することを言います。

12

総合点検における「負荷運転時

集 2

電気と保安 2023 年 11・12 月号（４）換気性能の点検は
無負荷運転時に実施
こ れ ま で 換 気 性 能 の 点 検 は、

（１）点検前の準備等て用いられるものの場合、点検に実施することが重要です。

電気と保安 2023 年 11・12 月号

13

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

鹿島神宮にある楼門。
筥崎宮、阿蘇神社とともに日本三大楼門の一つに数えられる美しい門（写真提供：鹿島神宮）
壮大な鹿島灘（太平洋）を見渡すなら、
大野潮騒はまなす公園の展望台がおすすめ

見 どころ【鹿島神宮】【茨城県立カシマサッカースタジアム】
J1・鹿島アントラーズがホームスタジアムとして使用するサッカー専用スタジアム。収容人数は40,728人。試合開催日以外にも、健康事業やスタジアム周辺でフリーマーケットを開催しています。併設のカシマサッカーミュージアムには、アントラーズの軌跡や2002 FIFAワールドカップ開催を記念した写真パネ
ル、サイン入りユニフォームなどを展示しています。
鹿嶋市神向寺後山 26-2
JR「鹿島神宮駅」バス約 10 分、鹿島臨海鉄道・JR「鹿島サッカー
スタジアム駅」徒歩2 分（サッカー開催日のみ）（写真提供：鹿島神宮）

日本建国の功神・武道の神様である「武甕槌大神 (タケミカヅチノオオカミ)」を御祭神とする神武天皇元年創祀の由緒ある神社。本殿・幣殿・拝殿 = 写真 =・石の間からなる社殿は
元和 5（1619）年、徳川秀忠公より奉納。本殿・幣殿・拝殿・石の間のいずれもが国の重要文化財の指定を受けています。
寛永11（1634）年、徳川頼房公が奉納した楼門は「日本三大楼門」の一つ。東京ドーム15 個分の境内地には、御手洗池や

第

177 回

茨城県

鹿嶋市

鹿園など多くの見所が。
〝神のお使い〟鹿たちは、鹿島から移年間 100 以上のイベントされた奈良の春日大社の鹿の子孫を再び受け継ぎました。

東の鹿島灘では、夏に下津・平井の 2 か所の海水浴鹿嶋市宮中 2306-1
JR「鹿島神宮駅」徒歩約10 分、高速バス「鹿島神宮」停留所すぐ

場でにぎわうほか、四季を通じてサーファーが集います。
西の北浦は夕日の名所。晴れた日には筑波山の姿も。
北浦に建つ「西の一之鳥居」は鹿島神宮の周辺にある【大野潮騒はまなす公園】

目指し研究を行っています。事前予約制で展示室 = 写真 = をは日本一の高さを誇ります。（表紙写真参照）

抜 77ｍで、360 度のパノラマが楽しめ
る「宇 宙展 望 塔」がど、年間100 以上のイベントがある賑やかな街。これ
寒禊」なども楽しみです。

シン ボ ル。施 設 内には、デジタルプラ
ネタリウムやギャラリーコーナー、郷土資料館があります。長
さ154ｍのジャンボ滑り台 = 写真 = は子どもに大人気。

グルメでは、全国屈指の水揚げを誇る大玉の「鹿島鹿嶋市角折2096-1
開館時間：午前9 時〜午後 4 時30 分
休館日：月曜日（月曜休日の場合は翌日休館）、年末年始 ※公園
は無休
展望塔入館料：大人300円、小中学生200円、幼児（4歳〜就学前）100円 ※公園は入場無料
鹿島臨海鉄道「長者が浜潮騒はまなす公園前」駅から徒歩10 分、
東関東自動車道「潮来インターチェンジ」から25分

灘はまぐり」が有名。潮汁や焼きはまぐり、酒蒸しなど、食べ方はさまざま。鹿島灘地区では、お肉の代わりにはまぐりを使った「はまぐりカレー」が古くから親しまれています。

江戸期には水に囲まれ、水運の要地でした。明治以
降は水運が廃れたものの、戦後、豊富な工業用水に着目。
南隣の神栖市にまたがる鹿島港を建設し、重工業を誘

鹿嶋市平井 893-1
0299-82-1211（見学担当へ）
開館時間：午前 9 時〜午後 3 時
休館日：土・日・祝日、年末年始
JR 鹿島神宮駅より鹿嶋コミュニティバス「中央線（高松緑地公園行）」で「鹿島宇宙センター」下車
東京駅八重洲南口から高速 バス「鹿島
神 宮 駅」行 きなど で「鹿 島宇 宙 セ ン
ター」下車

アクセス

工業都市に発展しました。中でも、日本製鉄（旧住友金属工業）の存在感が大きいのが特徴です。同社蹴道：東京駅から▶ …（JR総武線）…千葉駅…（JR成田線）…佐原駅…（JR鹿島線）…鹿島神宮駅 約2時間30分
高速バス：東京駅から▶ …（特急かしま号高速バス・1日78往復）…東関東自動車道…鹿嶋
約2時間
自 動 車：東京から ▶ …京葉道路または湾岸道路…宮野木JCT…東関東自動車道…潮来IC…国道51号…鹿嶋 約1時間50分

大野潮騒
はまなす公園鉄

球団から発展したJリーグ鹿島アントラーズのホームスタ
ジアム・茨城県立カシマサッカースタジアムなど関東有数の「サッカーの街」になりました。
ブランドはまぐりとして有名な「鹿島灘はまぐり」。
大玉のはまぐりは特に美味

電気と保安 2023 年 11・12 月号

見学できます。

A ccess┃ 茨城県 鹿嶋市致。1960 年代後半以降は鹿島臨海工業地帯が形成され、14

中継からCSや BS を用いた衛星通信実験にも貢献。地上から宇宙までをシームレスに繋ぐ高度な情報通信ネットワークを10kmに満たない細長い形をしています。

水で栄える工業都市

研究開発を推進。1964 年での東京オリンピック国際衛星 TV

ス が 咲く公 園 は 海からの季節は、1月に鹿島神宮で行われる「白馬祭」「大鳥居前町として古くから栄えていました。

情報通信研究機構鹿島宇宙技術センターは、宇宙通信の４つの鳥居のひとつで、高さ18.5m。水上鳥居の中で西側を北浦と利根川水系の鰐川に挟まれ、東西の幅が常陸国で最も格の高い神社、一宮である鹿島神宮の【鹿島宇宙技術センター（展示室）】

4,000 本 のハマナ

また、同市は鹿島神宮の祭事やスタジアムイベントな茨城県南東部にある鹿嶋市。東側を太平洋・鹿島灘、© KASHIMA ANTLERS

JR鹿島神宮駅

茨城県立
カシマ
サッカー
スタジアム

鹿島宇宙
鹿島神宮 技術センター
（展示室）

（記事提供

電気新聞）

電気と保安 2023 年 11・12 月号

15NEWSCLIP
ベトナム人学生、
関東電気保安協会研修所を訪問
日本での電気主任技術者めざし

●

ニュース
クリップ

試験対策や日本語講座を現地で開講しており、今回見学した学生も、今年度の電験 3 種や同 2 種を受験した。

afterFIT 社（東京都港区、谷本貫造代表取締役）

た だ、同 国 に は 電 気 主 任 技 術 者 の 制 度 は な く、のベトナム法人が同国で進める電気主任技術者育

業務内容をイメージしにくい。このため、実際の成プログラムを受講しているベトナム人学生 14 人作業を見学し、電気主任技術者への理解を深めるが、関東電気保安協会の技術研修所（千葉市）をことを目的に今回の見学会を開催した。

8 月 22 日に訪問した。関東電気保安協会の職員が、

関東電気保安協会の職員が、研修用の模擬キュ

キュービクルや非常用電源設備の点検作業を実演ービクルや非常用予備発電装置で点検作業のデモした。

ンストレーションを行った。作業手順や設備の役

学生が実際に電気主任技術者の作業を目にする

割 も 詳 し く 解 説。2 人 一 組 で の 点 検 や、指 差 し呼のは初めて。職員の動作に見入り、業務のイメー

称には、安全を確保する上で大きな意味があるこ

ジを膨らませた。

とも説明した。

人手不足が懸念されている電気主任技術者の確保

面白かった」「安全確保のため、2 人以上で作業にを目標に、2020 年からハノイ工科大学などの学生当たっていることに驚いた」などの感想が寄せら向けに電気主任技術者を育成するプログラムをスれた。

電気取扱者特別教育講習会、保護継電器試験実務(初級)講習会
開催のご案内当協会では、一般のお客さまを対象に労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特別教育講習会や保護継電器試験実務（初級）講習会を開催しております。

2023（令和5）年度も、大変ご好評をいただいております本講習会を開催いたします。

当協会の講師が分かりやすく講義をさせていただきますので、皆さまのお申し込みをお待ちしております。

申し込み及び日程・料金等については、当協会のホームページをご覧ください。

タート。第 3 種電気主任技術者試験（電験 3 種）の経産省、ＥＶ充電器整備へ指針「高出力・複数口」を拡充

むね賛同を得た。
充電器は商業施設やマンションなどに設置が進むが、現行で 3 万基の設置にとどまる。指針案で経済産業省は、電気自動車（EV）向け充電器のは 2030 年 ま で に 30 万 口 の 整 備 を 明 記。こ の 内 急

整備で新指針を策定する。政府のグリーン成長戦

速充電器は 3 万口の整備を目標とした。ユーザー

略 で は 2030 年 ま で に 15 万 基 の 整 備 を 掲 げ て い るの電欠の不安を解消するため高速道路のサービス

が、高出力で複数の充電口を持つ充電器を広める

エリアや道の駅、コンビニなどに重点的に配置すため、目標単位を「口数」に変更。2030 年までにる。充 電 電 力 量 に 応 じ た 充 電 サ ー ビ ス は、

30 万口を整備する新目標を掲げる。

CHAdeMO（チャデモ）協議会やメーカー、充電サ

指針には、急速充電器の平均出力を現行比倍増

ービス事業者などが具体的なルールを検討する。

の 80kW に 引 き 上 げ る 目 標 の ほ か、時 間 当 た り で

高出力化を巡っては、電気料金の基本料金が高なく充電した電力量に応じた従量課金制度を 2025

まることでサービス事業者の負担が増える懸念が年度までに導入する方針も盛り込む。今後、必要ある。

な制度を各審議会で議論する。
8 月 28 日に開かれた「充電インフラ整備促進に関する検討会」で指針の案を提示。委員からおおこのため、サービス事業者が取る対策や電気料金の在り方を資源エネルギー庁で検討する方針も盛り込んだ。

16

電気と保安 2023 年 11・12 月号●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技1 時間）●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技7 時間）※対象は開閉器の操作業務のみを行う方●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（実技のみ7 時間）

申し込み
お待ちして
おります

※対象は点検・測定を主な業務とする方※対象は点検・測定を主な業務とする方●高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会（学科＋実技1時間）※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方

保護継電器（OCR,GR,DGR）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。

高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。

保護継電器の役割、試験器を使用し各種保護継電器の試験方法を実習で学びます。
なお、１団体で10名以上の受講をご希望される場合には、公表した日程とは別日程で開催することも可能ですので、最寄りの事業所へご相談ください。

関東電気保安協会ホームページ

https://www.kdh.or.jp/
ｋｄｈ講習会（記事提供

電気取扱者特別教育講習会︻2日コース︼

学生からは「実際の設備を目で見ることができ、2023年度︻1日コース︼afterFIT の ベ ト ナ ム 法 人 は、日 本 国 内 で 深 刻 な

お●知●ら●せ●検索●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
関東電気保安協会 広報部［TEL］03-6453-8896●当日の講習会に関するお問い合わせ
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

電気新聞）

電気と保安 2023 年 11・12 月号

17こんにちは

関東電気保安協会です

キョーコちゃんの

電気安全
ミニ
知識

確認しましょう

PSE マーク

Vol.

小動物の侵入編

電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律に「電気用品安全法」があります。日本国内で 100V コンセントに接続して使用されるほとんど全ての民生用電気製品が対象となる安
全規格です。
この法律により、メーカーや輸入業者は、消費者が区別できるよう適合製品に「PSE マーク」をつけて販売することを義務付けられました。
「PSE マーク」は、「Product＋Safety＋Electrical appliance & materials」の頭文字で、電気製品が安全性を満たしていることを示すマークです。
PSE では製品を以下の 2 種に分類しています。

特定電気用品

特定電気用品以外の電気用品（高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品）（それ以外の電気製品）

高い安全性が要求される116品目で、それ以外の電気用品は341品目で、PSEマークは菱形となります。

PSEマークは丸形となります。

この分類製品には、工場監査が要求【主な対象品目】

されます。
【主な対象品目】

扇風機、電気カーペットなど

電気サウナバス、電気マッサージ器、融雪機器などいずれも、一般的な屋内コンセントから AC100V を供給されて使用する機器は、上記菱形 PSE
か丸形 PSE マークが貼られていないと販売はできません。電気器具は、このマークが入ったものを正しく使用しましょう。

安全エレちゃんのクイズコーナー

地震の揺れを感知して電力を遮断する〇〇〇〇〇〇〇には、分電盤内蔵型、簡易型、コンセント型の 3 種類があります。
2023年11・12月号 この内、分電盤内蔵型とコンセント型の設置には、電気工事士による電気工事が必要です。（ヒントは 3 〜 5 ページ）

電気と保安

問題

〇に入る7 文字をお答えください。

応募方法［応募フォームのアドレス］

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html
上記ホームページアドレス、またはＱＲコードからアクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

⬅ QRコードはこちら◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品送付の目的および寄せられたご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人さま 1 件でお願いいたします。

18

電気と保安 2023 年 11・12 月号

締切期日

2024年1月15日

発2024 年 3・4 月号に正解を発表いたします。
正解者の中から抽選で100 名の方にオリジナル QUO カード（500 円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表

7・8月号正解
プ ラ グ

小動物の侵入受変電設備の老朽化に伴う腐食や錆などにより穴や隙間ができたり、ケーブル引込口が閉塞されていないと、ネズミや鳥などが侵入することがあります。これらの隙間から侵入した小動物が高圧設備に触れることで、高圧機器の故障や停電事故の発生につながります。
腐食などでできた穴やケーブル引込口の開口部をふさぐことによって、小動物の侵入を防ぎ電気事故を予防しましょう。
なお、受変電設備内は高圧電気が通電しており大変危険です。改修のための調査等を行う場合は、事前に担当検査員でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

までご連絡ください。

電気と保安 2023 年 11・12 月号

192023年 ・ 月号
1112

2023年︵令和580年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶511

発行所 関東電気保安協会 〒1080023 東京都港区芝浦4━━━

MS芝浦ビル7階

23

13

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

関東電気保安協会https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。