生産中止のお知らせ
１．形式名称
生産中止品

製品名

形式名

ＬＥＤ式集合表示灯

ＧＬ-４０３Ｈ
ＧＬ-４０３Ｄ
ＨＬ-４０３
ＨＬ-４８３ＧＬ-４０３Ｈ
ＧＬ-４０３Ｄ
ＨＬ-４０３
ＨＬ-４８３

代替推奨品

ＸＬ４０００
ＸＬ４８００２．生産中止の理由
新製品販売の為、旧製品を生産中止致したく存じます。
尚、仕様内容につきましては別資料を参照願います。
３．生産中止時期
２００５年９月末日

2006.4.27発行

生産中止品（ＧＬ‑４０３Ｈ）

代替推奨品（ＸＬ４０００）
X1
X1
X2
X2

【主な変更点】 〔GL‑403H〕
●奥行寸法
72
●端子記号
「+」
「‑」

●定格･仕様比較
形式仕様●適合アクセサリー
LED ユニット ： GL-40 ランプブ 05 □レンズ： DL-40 レンズブ □引抜取外工具： DL-Q

保護カバー： GL-40 タンシカバー(別売)ショートバー： DL-SB2（別売）

定格絶縁電圧定格通電電流（1 灯あたり）
定格使用電圧
最大接続電線
端子ネジサイズ耐電圧
雷インパルス
耐衝撃性
使用周囲温度
保存温度
使用状態（標高）〔XL4000〕⇒70⇒ 「X1」「X2」
AC・DC 共用タイプの為、

ＧＬ-４０３Ｈ

ＸＬ４０００AC･DC250V
10mA／1 灯
AC･DC100/110V
2mm2
M3.5×7(L-A)
AC2,000V／1 分間(L-A) ±4,500V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜50℃−40〜75℃
2,000m 以下

AC･DC250V
11mA／1 灯（24V のみ約 22mA）
AC･DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
2mm2
M3.5×8(L-A)
AC2,000V／1 分間(L-A)±7,000V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜40℃−25〜65℃
2,000m 以下±極性はありません●適合アクセサリー
LED ユニット ： XL40-LED□-□レンズ： XL40-LENS-□

引抜取外工具： XL-NQ

保護カバー： XL-CV(標準添付)

ショートバー： DL-SB2

生産中止品（ＧＬ‑４０３Ｄ）

代替推奨品（ＸＬ４０００）
X1
X2【主な変更点】 〔GL‑403D〕●奥行寸法
80●回路DC/DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ●定格･仕様比較
形式
仕様●適合アクセサリー
LED ユニット ： GL-40 ユニットブ □レンズ： GL-40D レンズブ □引抜取外工具： DL-Q

保護カバー： GL-40 タンシカバー(別売)ショートバー： DL-SB2（別売）

定格絶縁電圧定格通電電流（1 灯あたり）
定格使用電圧
最大接続電線
端子ネジサイズ耐電圧
雷インパルス
耐衝撃性
使用周囲温度
保存温度
使用状態（標高）ＧＬ-４０３Ｄ

ＸＬ４０００AC･DC250V
10mA／1 灯（24Ｖのみ 63mA）
AC･DC24V,100/110V,200/220V
2mm2
M3.5×7(L-A)
AC2,000V／1 分間(L-A) ±4,500V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜50℃−40〜75℃
2,000m 以下

AC･DC250V
11mA／1 灯（24V のみ約 22mA）
AC･DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
2mm2
M3.5×8(L-A)
AC2,000V／1 分間(L-A)±7,000V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜40℃−25〜65℃
2,000m 以下●適合アクセサリー
LED ユニット ： XL40-LED□-□
レンズ： XL40-LENS-□

引抜取外工具： XL-NQ保護カバー： XL-CV(標準添付)

ショートバー： DL-SB2〔XL4000〕

⇒⇒

70
抵抗式

生産中止品（ＨＬ‑４０３）

代替推奨品（ＸＬ４０００）
X1＋X2−●定格･仕様比較
形式
仕様
定格絶縁電圧定格通電電流（1 灯あたり）●適合アクセサリー
LED ユニット ： HL-403 ランプブ 14,30 □レンズ： DL-403 レンズブ □引抜取外工具： DL-Q

ショートバー： DL-SB2定格使用電圧
最大接続電線
端子ネジサイズ耐電圧
雷インパルス
耐衝撃性
使用周囲温度
保存温度
使用状態（標高）

ＨＬ-４０３

ＸＬ４０００AC･DC250V
36mA／1 灯（24V）・18mA／1 灯（48V）
7mA／1 灯（100/110V）
AC･DC24V,48V,100/110V
2mm2
M3.5×7(L-A)
AC2,500V／1 分間(L-A) ±4,500V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜40℃−40〜85℃
2,000m 以下

AC･DC250V
11mA／1 灯（24V のみ 22mA）
7mA／1 灯（緑・青色のみ）
AC･DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
2mm2
M3.5×8(L-A)
AC2,000V／1 分間(L-A)±7,000V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜40℃−25〜65℃
2,000m 以下【主な変更点】 〔HL‑403〕●奥行寸法65●回路DC/DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ●端子記号「+」「‑」〔XL4000〕⇒70⇒ 抵抗式⇒ 「X1」「X2」
AC・DC 共用タイプの為、±極性はありません●適合アクセサリー
LED ユニット ： XL40-LED□-□
レンズ： XL40-LENS-□

引抜取外工具： XL-NQ

保護カバー： XL-CV(標準添付)

ショートバー： DL-SB2

生産中止品（ＨＬ‑４８３）

代替推奨品（ＸＬ４８００）

X1＋X2−【主な変更点】 〔HL‑483〕●奥行寸法
65●回路DC/DC ｺﾝﾊﾞｰﾀ●端子記号「+」「‑」●定格･仕様比較
形式仕様
定格絶縁電圧定格通電電流（1 灯あたり）●適合アクセサリー
LED ユニット ： HL-483 ランプブ 14,30 □レンズ： DL-483 レンズブ □引抜取外工具： DL-Q

ショートバー： DL-SB2定格使用電圧
最大接続電線
端子ネジサイズ耐電圧
雷インパルス
耐衝撃性
使用周囲温度
保存温度
使用状態（標高）

ＨＬ-４８３

AC・DC 共用タイプの為、

ＸＬ４８００AC･DC250V
72mA／1 灯（24V）・36mA／1 灯（48V）
14mA／1 灯（100/110V）

AC･DC250V
22mA／1 灯（24V のみ 44mA）
14mA／1 灯（緑・青色のみ）

AC･DC24V,48V,100/110V
2mm2
M3.5×7(L-A)
AC2,500V／1 分間(L-A) ±4,500V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜40℃−40〜85℃
2,000m 以下

AC･DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
2mm2
M3.5×8(L-A)
AC2,000V／1 分間(L-A)±7,000V／各極 3 回（1.2/50μS）
500m／s2（6 方向）以上−20〜40℃−25〜65℃
2,000m 以下〔XL4800〕⇒70⇒ 抵抗式⇒ 「X1」「X2」±極性はありません●適合アクセサリー
LED ユニット ： XL40-LED-□-□レンズ： XL48-LENS-□

引抜取外工具： XL-NQ保護カバー： XL-CV(標準添付)

ショートバー： DL-SB2