ごみ搬入量の推移はどうなっているの？

西多摩衛生組合
単位：トン

平成24年度
平成25年度
平成26年度（各年度4月〜10月まで）
青梅市

18,625.37

18,246.95

18,099.53

福生市

7,510.25

7,472.44

7,179.59

羽村市

7,346.50

7,418.98

7,337.99

瑞穂町

5,053.20

5,297.93

5,317.57

構成市町計

38,535.32

38,436.30

37,934.68

構成市町外

614.000.00

39,149.32

38,436.30

合計

平成 26 年度上半期（4 月から 10 月末まで）に構成
市町から搬入された燃やせるごみの量は、37,934.68トンで、前年同期（38,436.30 トン）と比べ 501.62トン、1.3％の減少となっています。
なお、搬入量全体では、前年同期と比べ 672.58 トン、1.7％増加しています。これは、小金井市からの広域支援依頼に伴い、平成 26 年 8 月から小金井市の可燃ごみを受け入れたことによるものです。

2014年 12月発行№１８
東京都羽村市羽 4225 番地
ＴＥＬ 042‐570‐2626
フレッシュランド西多摩は、ドイツのバーデン・バーデンで有名なトロン温泉を再現した準天然トロン温泉の浴場施設と、各種屋内スポーツをお楽しみいただける多目的施設（体育館・卓球コーナー）のほか、サークル活動などのつどいにご利用いただける集会施設をそなえた複合レジャー施設です。
入浴やスポーツを通じて、皆さまのいこいの場、ふれあいの場として、お子様からお年寄りまで幅広い方々にご利用していただくことができます。

1,174.20 ※ 平成 25 年度は、12 月から 3 月までの間に小金井市の可燃39,108.88
ごみを受入れたため、構成市町外の欄に数値がありません。

ごみ焼却処理に伴う排出ガスの測定結果の状況は？

イベントのご案内■ 排出ガス測定結果 下の表は、平成 26 年 2 月から 9 月までの排ガス測定の結果です。すべての項目において、法規制値ならびに公害防止協定規制値を下回っています。
項目

硫黄酸化物

窒素酸化物

ばいじん

塩化水素

水銀

ダイオキシン類単位

ppm

ppmppm法規制値（約440）

250g/m3(N)
0.08

430

mg/m3(N)−ng-TEQ/m3(N)1

公害防止協定規制値

3050

0.02

25−

0.5

公害防止協定目標値

10400.01

100.050.1

H26.3.4＜116< 0.001

3−−

H26.7.2＜115< 0.001

90.0050.0082

H26.2.21＜116< 0.0015−−

H26.5.13＜125< 0.001

90.0050.0031

H26.6.10＜134< 0.001

9−

−

1号炉

2号炉

3号炉

H26.4.22＜124< 0.001

70.0070.0054

H26.8.21＜119< 0.001

9−−

H26.9.8＜128< 0.0018−−■ 大気環境中のダイオキシン類測定結果
採取日
採取場所
環境基準値
羽村市立羽村第三中学校
羽村市立松林小学校

単位：pg-TEQ/m3
左の表は、
西多摩衛生組合周辺の大気環境中
H26.6.19〜
H24.6.18〜
H25.6.18〜（６月測定分）です。
H26.6.20 のダイオキシン類測定結果
H24.6.19
H25.6.19
0.6
測定結果は、24 時間の試料採取によるもの
0.015
0.026
0.031
で、各地点とも環境基準値を下回っています。
0.014
0.031
0.045
西多摩衛生組合は、広域支援の受託にかか

羽村市立あさひ公園

0.026

0.028

0.014

瑞穂町立瑞穂第四小学校

0.030

0.0310.015

瑞穂町富士見公園

0.032

0.031

0.017

編集・発行

西多摩衛生組合（構成団体■

西 多 摩 衛 生 組合
ホ ー ム ペ ー ジ4

アクセス図

青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）

西多摩衛生組合環境センター
住所：〒 205-0012
TEL：042-554-2409
フレッシュランド西多摩
住所：〒 205-0012
TEL：042-570-2626■

2014 年 12 月発行【№18】

わらず、今後とも公害防止対策の充実を図り、法規制値および地元協議会と交わしている公害防止協定を遵守していきます。

http://www.nishiei.or.jp

区分

青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町在住の方
上記以外に在住する方

大 人
子ども
大 人
子ども

通常価格
5,000 円
2,500 円
8,000 円
4,000 円

⇒⇒⇒
⇒
⇒

割引価格
4,000 円
2,000 円
6,400 円
3,200 円

※ 回数券は発行の日から 1 年間有効です。
※ 回数券は浴場施設、トレーニングルームの使用にご利用できます。

ゆず湯（冬至風呂）
露天風呂の「ゆず湯」で体を温めて、ゆっくりとおくつろぎください。
期 日 12 月 21 日(日)クリスマスイベント
小学生以下の子どもたちにお楽しみプレゼント！（入館者対象・数量限定）
期 間 12 月 20 日(土) 〜 25 日(木) ※ 12 月 22 日(月)の休館日を除きます。
お正月イベント(1) 新春来館者プレゼント…年頭の来館者に「開運根付」を差し上げます！（入館者対象・数量限定）(2) お正月作品展示…1 月 2 日(金)〜12 日(月)に生け花、切り絵、折り紙のお正月作品を展示します。
連鶴作品展
期 間 1 月 14 日(水) 〜 2 月 1 日(日)年末年始の休館・開館情報
日付
施設名

28(日)

平成26年12月
29(月)
30(火)

31(水)

1(木)

○ 開館日
平成27年1月
2(金)
3(土)

× 休館日
4(日)

浴場施設○○×××正午から営業○

多目的施設 (体育館)○××××××○

集会施設○××××××○○○※ フラダンス教室は 1 月 7 日(水)から、ヨーガ教室は 1 月 8 日(木)から開催します。

お得なポイントカードをご存知ですか？

東京都羽村市羽４２３５
FAX：042-554-2426
東京都羽村市羽４２２５
FAX：042-570-2288

入浴回数券 20％割引販売
11 回分のお得な回数券（3 時間利用）をさらに 20％OFF で販売します。
期 間 12 月 6 日(土) 〜 19 日(金) ※ 休館日を除きます。

フ レ ッ シ ュ ラ ン ド 西 多 摩 で は 、お 風 呂 を 10 回 ご 利 用 い た だ く と 、入 浴 が 1 回 無 料 と な る お 得 な ポ イ ン ト カ ー ドを発行しています！
ぴょん太の家族○ ポイントカードは、無料で発行しています。
○ お風呂 1 回のご利用で 1 ポイントが付与されます。10 ポイントで浴場施設を 1 回無料でご利用いただけます。
○ お誕生日には、なんとポイント 2 倍！！（誕生日が休館日の場合は前後の日）○ ポイントを貯めて、フレッシュランド西多摩をお得に利用してください！
※ ポイントカードをまだお持ちでない方は、ぜひ受付フロントにお問い合わせください。
＊ 『にしたまエコにゅうす』のバックナンバーは、西多摩衛生組合ホームページでご覧いただけます。

1

第 10 回環 境 セ ン タ ーの 設備 を詳しく紹介していきます！

排水処理装置〜 小金井市の可燃ごみ受入れの進捗状況 〜

今回は、環境センターから出る排水を適切に処理するための装置について解説します！
<< 排水処理の流れ >>工場から出る排水には、大きく分けて『無機系』と『有機系』の２種類の排水があります。無機系の排水は、主にボイラー水などから排出される比較的きれいな水となっています。また、有機系の排水は、プラットホームや搬入車両を洗う洗浄水のほか、工場内の側溝などの汚れた水となっています。
これらの排水は、下のフロー図のとおり、工場内の排水処理装置で再生処理を行った後、再び工場内で焼却炉の温度調整や排ガスを冷やす水として使用します。

排 水 処 理 のフロー図

西多摩衛生組合では多摩地域ごみ処理広域支援体制にもとづき、平成 26 年 8 月から、構成市町（青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）以外の団体である小金井市から発生した可燃ごみを受入れ、焼却処理を行っています。

■ 西多摩衛生組合と小金井市の主な契約内容
3,000トン以内

入量

受入曜日

2調整槽

354

処理した排水は、工場内で再利用します。

76

ﾎﾞｲﾗｰ水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置※ 受入れまでの経過の詳細は、組合ホームページ・にしたまエコにゅうす№17（前号）に掲載しています。

受委託金額

１1キログラム48円
火曜日・水曜日・金曜日・土曜日（計80日間）＊ 10〜12月は土曜日のみ搬入
新 青 梅 街 道 (瑞穂町経由) 〜 羽村街道 (都道163号線) 〜 西多摩衛生組合
国道16号線 (瑞穂町経由) 〜 羽村街道 (都道163号線) 〜 西多摩衛生組合

平成26年8月1日から平成27年3月31日

対象ごみ

無機系排水 の処理

平成 26 年度の広域支援は、平成 26 年６月４日付けで小金井市より『多摩地域ごみ処理広域支援体制』にもとづく可燃ごみ処理の支援依頼があり、左の表の契約内容（受入れ条件）により、８月１日より受入れを開始しています。

受入期間

受入ルート

小金井市が収集する可燃ごみ■小金井市の可燃ごみ搬入量（平成 26 年 10 月まで）
実

当初予定
受水槽

反応槽

凝集槽

凝集沈殿槽

中和槽

砂ろ過塔

再利用水槽

活性炭
吸着塔

引抜ポンプ

ﾎﾞｲﾗｰ水 ﾄﾞﾚﾝﾌﾞﾛｰﾀﾝｸ

有機系排水 の処理

ごみクレーン

7調整槽

績

予定と実績の差
搬入量比較
()
②−①

比較
（％）

261△ 59.26△ 9.9316231△ 88.83△ 15.83164.29488△ 8.71△ 5.03

1,331 1,174.20

38580△ 156.80△ 11.78

搬入量( t )①搬入量( t )②

26年 8月597537.74

18

26年 9月561472.17

26年10月

173

合計

搬入日
（日）

台 数
（台）

3
流動床式
焼却炉

汚泥濃縮槽

左の表は、広域支援（小金井市）の月別搬入予定および実績を示しています。8 月から 10月末までの搬入実績は 1,174.20 トンで、当初予定量 1,331 トンに対して 156.80 トン、11.78％の減少となっています。
抜取り検査（下記②参照）の結果、生ごみなどの可燃物のほか、資源物が少量混入していたため、小金井市に対し、可燃ごみの分別を徹底するよう要請していきます。

小金井市の搬入状況の確認を徹底し て行っ ていま す！

受水槽

搬入車両洗浄水スクリーン槽
油分離槽

１pH調整槽

24接触ばっ気槽

5

濃縮汚泥
移送ポンプ

沈殿槽

6

ごみピット

引抜ポンプ
汚泥は、焼却処理されます。

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ洗浄水

フロー図 の解 説
無機系排水の流れ

① 受水槽
② 調整槽
③ 反応槽
④ 凝集槽

処理前の無機系排水と有機系処理水を貯めます。水位が高くなると、ポンプにより自動で次の工程へ送られます。

① スクリーン槽 排水中の固形物（木片・繊維・プラスチックなど）処理する排水の量を調整します。
（通常 1 時間あたり 4.5ｍ3 に設定）

② 受水槽

塩酸と苛性ソーダで中和処理(中性ｐH7.0)を行うとともに、凝集剤を加えて、水中の細かい固形物を成長（フロック化）させます。
反応槽で作られたフロックに高分子凝集剤を加え、フロックをさらに大きくします。

⑤ 凝集沈殿槽 反応槽・凝集槽で作られたフロックを沈降させて、上澄みだけを次の中和槽へ送ります。また、沈殿した汚泥は、ポンプで下から引抜かれます。

⑥ 中和槽

フロックを除いた排水の最終的な水質調整を行います。
排水に塩酸を加え、水質を中性にします。

⑦ ろ過塔

排水中の細かい固形物や残留薬剤を除去します。
（砂・活性炭） 砂の充てんされた「砂ろ過塔」と、活性炭が充てんされた「活性炭吸着塔」の２つの塔があります。

処理した排水は、再び工場内で使用！！

2

有機系排水の流れ
油分離槽③ 調整槽および油分をフィルターで除去します。
固形物、油分が除かれた排水を貯めます。
水位が高くなると、ポンプにより自動で次の工程へ送られます。
処理する排水の量を調整します。
（通常 1 時間あたり 3ｍ3 に設定）

④ ｐH 調整槽 排水中のｐH 調整を行うため、塩酸と苛性ソーダ

平成 26 年 10 月 11 日撮影

平成 26 年 9 月 16 日撮影② 小金井市の可燃ごみ抜取り検査① 交通状況の確認

搬 入 日 ごとに更 新③ 情報公開小金井市のごみ収集車両が決められた

小金井市から搬入された可燃ごみの抜取

西多摩衛生組合正門前の公害監視盤経路（瑞穂町側から搬入）を通っているこり検査を実施しました。その結果、可燃物のに、小金井市のごみ搬入量と受入開始とを確認しました。また、搬入時間が分散ほか、資源物が少量混入していました。なお、日からの累計を表示しています。また、するよう措置対応を行ったことから、交通缶やビンなどの不燃物は見られず、構成市町組合ホームページに月別の搬入情報を渋滞等の影響はありませんでした。と同様なごみ質であることを確認しました。

公開しています。

を加えて、排水を中性にします。

⑤ 接触ばっ気槽 微生物の力で、排水中の汚濁成分である有機物、栄養塩類（リンなど）を分解します。微生物が付着したケースが配置されています。

⑥ 沈殿槽

接触ばっ気槽で処理された後の排水の細かい固形物を沈降させます。上澄みは無機系排水へ送られ、沈殿した汚泥は、ポンプで下から引抜かれます。

⑦ 汚泥濃縮槽 無機系・有機系の排水処理工程で集められた汚泥を沈殿させて濃縮させます。沈殿物は、汚泥処理工程を経てごみピットへ送られます。

汚泥は、焼却炉で焼却処理！！

■ 小金井市のごみ「焼却前」と「焼却中」の排ガスデータ比較
1号焼却炉
排ガス項目

2号焼却炉

3号焼却炉

単 位
焼却前 焼却中 焼却前 焼却中 焼却前 焼却中

公害防止
公害防止
法規制値
協定規制値 協定目標値

ばいじんg/m N

30000000.02

0.010.08

硫黄酸化物

ppm

1010103010

約440

窒素酸化物

ppm

3431352534265040250

塩化水素ppm

8888882510430

小金井市の可燃ごみ「焼却前」と「焼却中」の排ガスデータ比
較では、左の表のとおり測定値に大きな変動は見られません。
このことから、広域支援によるごみ焼却業務への影響はないものと判断できます。

【備考】焼却前・・・平成 26 年 4 月 1 日から 7 月 31 日までの 1 日平均値中の最大値です。
焼却中・・・平成 26 年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 1 日平均値中の最大値です。

3