252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,HuayKwang,Bangkok,Thailand.10310
Tel :( 662)691-6093 - 4 ;( 662)691-7146 Fax :( 662)276-3940 ;( 662)691-7147
E-mail : info@expotech.co.thกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้ าผูจ้ ดั งานได้มอบหมายอย่างเป็ นทางการให้บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการบริการดังต่อไปนี ้
1. การให้บริการไฟฟ้ าทั่วไป
1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสาหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสาหรับสินค้าจัดแสดง ห้ามใช้ร่วมกัน
เด็ดขาด
1.2 ไฟฟ้าที่จดั ให้ตามมาตรฐานเป็ นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอัตตราคลาดเคลื่อน± ร้อยละ 10 ดังนัน้ หากอุปกรณ์ท่ีนามาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึน้ ลงของแรงดัน ควรใช้อุปกรณ์ปรับ แรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน
1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110v,50Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220v,50Hz สามารถขอให้บริการเป็ นพิเศษ ได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด โดยตรง
1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทัง้ หมดต้องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี ้
1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึน้ ไป
1.4 ห้ามนาแหล่งจ่ายไฟอื่นมาใช้ในงานแสดงสินค้าเช่นเครื่องปั่ นไฟแบตเตอรี่ ไฟส่องสว่างแบบแบตเตอรี่ เครื่องสารองไฟ เป็ นต้นหากมีความจาเป็ นต้องใช้งานต้องได้รบั อนุญาตจากทางบริษัท ฯ เท่านัน้ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้ า กรุ ณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้ าให้เหมาะสมกับความต้ องการใช้งานโดยให้เผื่ อ ค่าความปลอดภั ย (Safety Factor) อย่างน้ อ ย 20% ทั้งนี ้เพื่อ ให้ เป็ นไปตามหลั กมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้กระแสไฟฟ้ าเต็มพิกัดการเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ ากาหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์ทุกจุด การเดินสายไฟฟ้ าใต้พนื ้ ไม้ที่ยกขึน้ จากพืน้ อาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้ าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชัน้ เท่านั้นไม่อนุญาตให้เดินสายไฟข้ามทางเดินเด็ดขาด
2. การให้บริการไฟฟ้ าในคูหามาตรฐาน
2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยโคมไฟ (จานวนและรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเต้าเสียบไฟ ขนาด 5Amp.
(ห้ามใช้กบั โคมไฟแสงสว่าง) รายการดังกล่าวรวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว2.2 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
Section A: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการไฟฟ้าสาหรับ ก่อสร้างและรือ้ ถอน
Section B: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการเบรกเกอร์ตดั ไฟสาหรับสินค้าจัดแสดง (ไม่ใช้สาหรับการให้แสงสว่าง)Section C และ D: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่ตอ้ งการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง
Section E: สาหรับผูอ้ อกงานแสดงที่นาอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้ในงาน ทัง้ ในกรณีท่ีจะทาการติดตัง้ เองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด
2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุตาแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กาหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์ม
2.4 ผูอ้ อกแสดงสินค้าที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้อปุ กรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section D หรือ E
2.5 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความราคาญให้แก่ผชู้ มงานหรือผูอ้ อกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
ELECTRICAL & LIGHTING SERVICES

252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,HuayKwang,Bangkok,Thailand.10310
Tel :( 662)691-6093 - 4 ;( 662)691-7146 Fax :( 662)276-3940 ;( 662)691-7147
E-mail : info@expotech.co.th

2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิ ดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสาหรับสินค้าจัดแสดงและในวันสุดท้ายของงานจะต้องตัดหลังจากปิ ดงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่ส่งั บริการ 24 ชั่วโมงเท่านัน้
2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้อปุ กรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รบั อนุญาตอาจเป็ นสาเหตุให้ถกู ตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. การให้บริการไฟฟ้ าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)3.1 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าที่ส่งั จอง “พืน้ ที่” เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็ นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็ นพิเศษ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็ นพิเศษนัน้
3.2 ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป แต่การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าทัง้ ภายในคูหาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆสามารถดาเนินการได้โดยผูร้ บั เหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รบั การอนุมัติจากผูจ้ ดั งานแล้วเท่านัน้ โดยผูอ้ อกงานแสดงสินค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด พร้อมชาระเงิน
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผแู้ สดงสินค้าต่อไฟสาหรับสินค้าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทัง้ นีผ้ จู้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีท่ีมีการ
ต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม
3.3 ผูร้ บั เหมาไฟฟ้าที่ได้รบั มอบหมายจากผูอ้ อกงานแสดงสินค้าต้องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรไฟฟ้าและรายละเอียดอื่นๆ มายังผูจ้ ดั งานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบ
การพิจารณาอนุมตั ิตามรายการดังนี ้
3.3.1 ชื่อบริษัทผูร้ บั เหมา3.3.2 ชื่อและบัตรประจาตัวของบุคคลากรที่เข้าดาเนินการ
3.3.3 จานวนวัตต์หรืออัตรากาลังไฟ
3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า
3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รบั อนุญาตแล้ว สามารถแลกบัตรประจาตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าทางานได้ท่ีสานักงานบริหารงานแสดงสินค้า
ของผูจ้ ดั งานที่แสดงสินค้าในบริเวณนัน้ ๆในคูหาพิเศษหรือพืน้ ที่เปล่า ทางผู้ออกงานแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองไฟฟ้ าทั้ง 2 ระบบคือ
3.4.1 ไฟฟ้าสาหรับสินค้าจัดแสดง
3.4.2 ไฟฟ้าสาหรับดวงไฟแสงสว่าง
3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดาเนินการโดยผูร้ บั เหมาของท่านที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูจ้ ดั งาน จะต้องได้รบั การตรวจสอบจาก
บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
3.6 ผูอ้ อกงานแสดงสินค้าที่ส่งั จองบริการด้านไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด จะมีสทิ ธิ์ได้รบั บริการ
ตามลาดับก่อนหลัง
3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า , การปรับแต่งใด ๆ , การใช้อปุ กรณ์ต่อไฟฟ้าเต้าเสียบหลายทาง , หรือการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รบั
อนุญาตอาจเป็ นเหตุให้ถกู ตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็ นส่วนประกอบของวงจรรวม
3.9 ผูจ้ ดั งานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ นั เทคโนโลยี จากัด เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายหรือสร้างความราคาญให้แก่ผเู้ ข้าชมงานหรือผูอ้ อกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ
3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ELECTRICAL & LIGHTING SERVICES

252 Soi Yucharoen 29 Ratchadapisek Rd.,Samsennok,HuayKwang,Bangkok,Thailand.10310
Tel :( 662)691-6093 - 4 ;( 662)691-7146 Fax :( 662)276-3940 ;( 662)691-7147
E-mail : info@expotech.co.th

4. การเดินสายไฟฟ้ าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวด์ทุกจุดหากตรวจสอบพบการใช้สายไฟฟ้ าไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตัง้ ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิร์ ะงับการจ่ายกระแสไฟฟ้ าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้อีกครัง้ ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดังนี ้ขนาดสายไฟที่ใช้ตามมาตรฐาน
2 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground4 x2.5 Sq.mm.,1.5 Sq.mm/Ground2 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground4 x 6 Sq.mm.,4 Sq.mm/Ground4 x 16 Sq.mm.,6 Sq.mm/Ground4 x 35 Sq.mm.,10 Sq.mm/Ground4 x70 Sq.mm.,16 Sq.mm/Ground4 x 95 Sq.mm.,16 Sq.mm/Groundขนาดเบรกเกอร์
15 Amp./220V.1P 50Hz.
15 Amp./380V.3P 50Hz.
30 Amp./220V.1P 50Hz.
30 Amp./380V.3P 50Hz.
60 Amp./380V.3P 50Hz.
100 Amp./380V.3P 50Hz.
150 Amp./380V.3P 50Hz.
200 Amp./380V.3P 50Hz.
5. กรณีจองเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาตให้ใช้กับ1หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1ย่อยการติดตัง้ ตู้โหลดเซ็นเตอร์(Load Center) ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการระงับกระแสไฟฟ้ าชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดตัง้ เรียบร้อยจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้ าเข้ากับเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ทาการเชื่อมต่อด้วยหางปลา(RING TERNINALS) เท่านั้น ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

ตัวอย่างตู้โหลดเซ็นเตอร์ สาหรับเบรกเกอร์ 3 เฟสตัวอย่างหางปลา (Ring Terminal)ตัวอย่างสายฉนวนหุ้ม 2 ชั้น (VCT)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนาปั๊ มลมทุกชนิ ดที่มีขนาดมากกว่า 0.5 HP เข้ามาในอาคาร และหากต้องการใช้ป๊ั มลมเกินขนาด 0.5 HP ขึน้ ไปต้องสั่งจองผ่านบริษัทฯ เท่านั้นการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ที่กาหนดเหล่านี ้มีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอานาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้ าได้ทันทีและบริษัทฯ จะดาเนินการปรับเป็ นจานวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอร์มELECTRICAL & LIGHTING SERVICES