角形コネクタ

Ａ

SC形

制御用開閉器
B
表示灯・表示器特長

C■ 接触信頼性、導電性のよいコンタクト
コンタクトは、亜鉛を含まない銅合金製で導電性にすぐれています。また、耐候性にもすぐれていますので、シーズンクラックの心配がありません。表面は対ホイスカー処理を施したスズメッキ仕上げになっています。
3本フォーク形状になった接触部は、互いに相手側の接触部に接圧が加わるようになっています。
抜き差しが頻繁に行われる用途や、電圧の低い回路でも高信頼性が得られます。

■ 強度にすぐれた抜止めロック
ハウジングには12極用、24極用、36極用があります。また、必要回路数のコンタクトを挿入するだけで使えますから、1極〜36極までの回路に適したコネクタとして利用できます。

接続機器■ 透明なハウジング
ハウジングはポリカーボネート樹脂を使用していますので、コンタクトの接触状態が鮮明に確認できます。

■ 誤挿入の危険防止
ハウジングは誤挿入防止用のリブが設けられており、反対方向には挿入できない構造です。
もちろん、12極が24極や36極に挿入できない工夫もされています。

仕様（定格・性能）
形式

仕様

SC-PS12C

SC-PS24C
250V

定 格 通 電 電 流

10A（単極使用

接 続 可 能 電 線

SC-PS36C※15A）

Ｄ

定 格 絶 縁 電 圧

0.75㎜2〜2.0㎜2（充電部一括対取付パネル間）AC2,500V／1分間 （充電部相互間）AC2,500V／1分間

定格インパルス耐電圧（充電部一括対取付パネル間）±7kV／各極3回（1.2／50μs） （充電部相互間）±4.5kV／各極3回（1.2／50μs）

短時

間

電流

接触抵

抗耐衝

撃性

200A
両端間

2秒10mΩ以下（初期値）

500m/s2／各軸方向

使 用 周 囲 温 度−40〜＋85℃

保存

温度−55〜＋85℃

相対湿度

85％以下

使 用 状 態（ 標 高 ）2,000m以下※15Aの場合、隣り合うコンタクトは使用しないでください。

C206

電子応用機器商 用 周 波 耐 電 圧

角形コネクタ

SC形
ご注文方法
形式構成をご参照ください。
組み合わせ品以外は、次ページの形式名にてご注文願います。
コンタクト単品（SC-C）でのご注文の場合は袋単位（1袋25個入）でご注文願います。

形式構成

SC-PS12C
基本形式

プラグ

コンタクト

極数記号

内容

C

標準コンタクト1212極LC

ラッピング用コンタクト

2424極

3636極

ソケット

記号 内容

組み合わせ外形寸法図
SC-PS12C（12極）
NP

９８６８９７０６６５５４４３３２B

２６６８０

７７８８67５０５.
６５１３５.

SC-PS24C（24極）

１１１３１４１５１６１７１８ １
９８９２１67２１５.

５０５.
６５26.3SC-PS36C（36極）

SC-P36（プラグ） 1個
SC-S36（ソケット） 1個

２３３３４３５３６２
５ ３
１３２２57.7

１１９５. ５５０５.
６５26.3

SC-C（コンタクト） 3袋（75個）
222-φ4.5
１１９１
９２０２
１２２２３２４５３４ ３

B

５４６２４ ２３ ２２ ２
１ ２０ １
９123

98.6

103.2

NP

１５ １
６ １
７ １
８１
３ １
４114 0.2

７２
５６

１４１
３３２３
１７１８１
７１６１
５３６ ３
５ ３４ ３３４６.

組み合わせ品

57.7

１１２１５.

80 0.3

５７

１SC-S24（ソケット） 1個
SC-C（コンタクト） 2袋2-φ4.5 22（50個）
８６NP７０５４３４ ３B５２６６６７７６２０２１２２２３２４５７１０ １１ １２９８８１９ １８ １７ １６ １５ １４ １３80 0.2組み合わせ品
SC-P24（プラグ） 1個

１２１１１０ ９２４ ２３ ２２ ２
１ ２０９５. ５４６.

80

５７１１９５. ５４６.
１１５.

C207

SC-P12（プラグ） 1個
SC-S12（ソケット） 1個
SC-C（コンタクト） 1袋
φ
2- 4.5 12（25個）

１２ １１ １０ ９１０ １
１ １２７５組み合わせ品

100 114 0.3制御用開閉器

標準仕様品
12極24極36極SC-P12SC-P24

SC-P36SC-S12SC-S24

SC-S36

SC-C（25ヶ入り）×1

SC-C（25ヶ入り）×2

SC-C（25ヶ入り）×3

SC-LC（25ヶ入り）×1

SC-LC（25ヶ入り）×2

SC-LC（25ヶ入り）×3

SC-PS12SC-PS24

SC-PS36Ａ

CONNECTING DEVICES

プラグ

B
表示灯・表示器

ソケト

コン
タク
トC

ラ

プ
ラグ
ソケ

接続機器

ピン
グ
コン
タクトトセ

SC-PS12LC※

SC-PS24LC※

SC-PS36LC※

電子応用機器

ラプ
ラ
ピグ
ンソグケ
コント
タクトセ

Ｄトト
※片側のみラッピング用コンタクトの場合は、末尾に（P）もしくは（S）をご記入ください。

C208

角形コネクタ

SC形
外形寸法図
SC-P12（12極プラグ）

SC-S12（12極ソケット）
８６７０１３４.６８９８０５１３９.５４６５ ４０１０.５５６６１５５.

取付穴はC207ページに掲載

SC-P24（24極プラグ）

SC-S24（24極ソケット）

８９８６７０２４４.６８０６５.９２４５９.５４６５ ４０１０.５５６６２６

取付穴はC207ページに掲載

SC-P36SC-S36（36極ソケット）（36極プラグ）１２３１１４２４４.６

１１９１０３２４４６４０５９.５５１０.５５９９２６

取付穴はC207ページに掲載

SC-C

SC-LC（ラッピング用コンタクト）
１５（標準コンタクト）

３３.６２０６.２

４.８６.２

１.２３３.６※圧着工具は別途ご相談ください。

C209

Ａ

CONNECTING DEVICES

制御用開閉器アクセサリー
保護カバー
ハウジングの保護に用いられるカバーです。
（材質：軟質ビニル、色：透明ブルー）
カバーは差込側（ソケット側）に取り付けてください。
（コネクタに配線後カバーの取り付けはできません。）

SC-CV12SC-CV24

SC-CV36B

圧着工具

表示灯・表示器

抜き工具
ハウジングからコンタクトを抜くときに用いる工具です。

※詳細はお問い合わせください。

SC ヌキグ

C
接続機器
Ｄ
電子応用機器C210

角形コネクタSC形
取扱説明■取り付け方法および取付穴寸法

パネル※ビス類は付属いたしておりません。

■コンタクトの構造
コンタクトはプラグ側とソケット側に共通して、ご使用いただけます。
また3点で接触しますので、高い接触安定性を長期間維持します。

コンタクト部挿入前

コンタクト部挿入後■抜き止めロック機構
すべての機種（S12、S24、S36）に抜き止めロックがついています。
ロックをはずす場合は、プラグ側にソケットを一度押し込んでから指でロックをはずしてください。

■誤挿入防止構造
誤挿入を防ぐ構造になっていますので、どんな方向に挿入動作を行っても、異回路混触やコンタクトへの悪影響がありません。

SC-P24

誤挿入防止形状C211

SC-S24

誤挿入防止形状Ａ

CONNECTING DEVICES

制御用開閉器取扱上の注意■取り付け作業を行うときは、次の点にご注意ください。
＜取扱い時には＞●変形させないでください。

●単品での挿入は変形します。

●電線被覆の剥離は、5〜6.5㎜の長さで行ってください。
●工具から取り外すときは電線側を持ってください。

表示灯・表示器●接触部を持ってはずすと変形します。

B＜圧着作業時には＞＜ハウジングへの挿入時には＞●電線等を接触側から挿入しないでください。

●つめの方向を合わせるときは曲げないように真直で挿入してください。
つめC●一度挿入したコンタクトは再使用しないでください。

接続機器
Ｄ
電子応用機器C212