01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 1 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

工事店様用
KPK-A40/KPK-A55
ソーラーパワーコンディショナ
施工マニュアル

この施工マニュアルは、ソーラーパワーコンディショナ（以下パワーコンディショナ）の施工方法について、工事店様向けに説明しています。
はじめにこの施工マニュアルをよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しく安全にご使用ください。
≥ パワーコンディショナの施工に際して記載内容を守ってください。
≥ パワーコンディショナの施工は電気の知識を有する専門家が行ってください。

施工・設定の流れ
以下の順番でパワーコンディショナの施工・設定を行ってください。

1. 部材・機器の準備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ページ
2. 設置場所の決定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ページ
3. パワーコンディショナの設置. . . . . . . . . . 13 ページ
4. 検査・動作確認①（設置後） . . . . . . . . . . 14 ページ
5. パワーコンディショナへの配線接続 . . . . 15 ページ
6. 検査・動作確認②（配線後） . . . . . . . . . . 18 ページ
7. パテ埋め / カバーの取り付け . . . . . . . . . 22 ページ
8. 整定値の設定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ページ
9. 連系運転の竣工検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ページ

品番 5373242-3 C*5373242-3 C*

日本国内専用品
Use only in Japan

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 2 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

安全上のご注意 / 安全上の要点 / 使用上の注意
誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害を、次のように区分して説明しています。

警告 正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至るおそれがあります。
注意 正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、ときに軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害 を受けるおそれがあります。
※§ 物的損害とは、製品の故障、誤動作などでお客様の設備や財物に損害を与えることを示します。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
●一般的な指示●一般的な禁止
特定しない一般的な禁止の通告

特定しない一般的な使用者の行為を指示
する表示

●分解禁止

●高温注意

機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告

特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告●感電注意●必ずアース線を接続する

特定の条件において、感電の可能性を注意する通告安全アース端子付きの機器の場合、使用者に必ずアース線を接続して接地をとる
ように指示する表示

警告
内部の絶縁シートを外したり、内部を手で触れたりしないでください。
感電による傷害が起こるおそれがあります。
以下の場所には取り付けないでください。
j洗面所や脱衣所の直接湯気が当たるところ
j作業場、調理場、換気扇などの油煙が多いところ
j作業場など塵埃（オガ屑、ワラ屑、粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉等）が多いところ
j屋外に相当する場所
j揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガス・液体に触れる場所（鶏舎、畜舎、化学薬品を取り扱う場所など）
内部部品の破壊・発火により機能障害や火災が発生するおそれがあります。
幼児の手が届くところには設置しないでください。
感電、やけどによる傷害や機器の機能障害が起こるおそれがあります。
設置時に取り外したフロントカバーの再取り付け時に、ねじが傾いた状態で無理に締め付けたり、規定のトルク（1.5 ± 0.3N ･ m）以外で締め付けたりしないでください。
内部部品の破壊・発火により機能障害や火災が発生するおそれがあります。
パワーコンディショナの最大入力電圧・電流を超える太陽電池を接続しないでください。
発煙・発火・火災のおそれがあります。
電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具で締め付けないでください。
端子台が破損するおそれがあります。

2

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 3 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

安全上のご注意 / 安全上の要点 / 使用上の注意（つづき）

警告
ねじが斜めの状態で締め付けないでください。
接触不良により発煙・発火・火災が発生するおそれがあります。
自立運転端子や停電用コンセント（自立運転出力）からの配線を商用系統に接続しないでください。
送電事故により機能障害や停電が起こるおそれがあります。
パワーコンディショナを複数台設置する場合、自立運転端子や停電用コンセント（自立運転出力）は他のパワーコンディショナと並列に接続しないでください。
感電・発煙・発火・火災のおそれがあります。
誤配線等によりパワーコンディショナの直流側に一瞬でも交流電圧を印加した場合は、絶対に使用しないでください。
正しく配線し直して動作しても、使用し続けると発煙・発火・火災の危険性があります。
運転中および太陽光発電用ブレーカオフ後 3 分間は端子には触らないでください。
感電による傷害が起こるおそれがあります。
通風口から中に物を入れないでください。
感電による傷害や火災が起こるおそれがあります。
分解、改造、または修理をしないでください。
感電による傷害や火災が起こるおそれがあります。
設置は電気設備技術基準・内線規程に従い、第一種または第二種電気工事士が行ってください。
感電による傷害が起こるおそれがあります。
配線作業前にパワーコンディショナ本体と取り付けベース板を本体固定用ねじで確実に固定してください。
製品が落下して、けがをするおそれがあります
配線作業を行う前に、接続箱の主開閉器と太陽光発電用ブレーカを「オフ」にし、端子台に電圧がないことを確認してください。
感電による傷害が起こるおそれがあります。
、
KPK-A40 は 5.5mm2 または 8mm2 のケーブル（太陽電池側：2 芯、商用系統側：3 芯）
KPK-A55 は 8mm2 または 14mm2 のケーブル（太陽電池側：2 芯、商用系統側：3 芯）を使用
してください。
焼損、発煙・発火・火災のおそれがあります。
≥ 取り付け用のねじ、配線用の端子は指定のものを使用してください。
≥ 配線用の端子には裸圧着端子用圧着工具（JIS 適合品）を使用してください。
不安定な設置状態となり、脱落による傷害や端子の焼損、発煙・発火・火災が発生するおそれがあります。
N、P、U、O、W 端子は、2.35 ± 0.35N・m の締め付けトルクで締めてください。
端子のねじ締めが不十分な状態で使用すると、接触不良により発煙・発火・火災が発生するおそれがあります。
自立運転端子台へ結線時は φ1.6 〜 φ2.0mm の単線（銅線）を使用し、先端から 14mm 被覆を剥いで、奥までしっかりと差し込み、電線が抜けないことを確認してください。
接続不十分な状態での使用による内部部品の破壊、発火により機能障害や火災が発生するおそれが
あります。

3

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 4 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

安全上のご注意 / 安全上の要点 / 使用上の注意（つづき）

警告
停電用コンセント（自立運転出力）は同梱の停電用コンセントラベルを貼り、他のコンセントと分
けてください。
焼損、発煙・発火・火災により機能障害が起こるおそれがあります。
必ずアース線を接続してください。
感電による傷害が起こるおそれがあります。

注意
転倒や落下により衝撃が加わった製品は使用しないでください。
発煙・発火・火災および誤動作が起こるおそれがあります。
以下の場所には設置しないでください。
j医療用機器の近く（医療用機器が誤動作するおそれ）
j放送局送信アンテナと家庭用アンテナとの間（受信障害が発生するおそれ）
j近隣にアマチュア無線のアンテナがある場所（受信障害を与えるおそれ）
周辺機器などに機能障害が発生するおそれがあります。
通電中や電源を切った直後は製品本体に触らないでください。
高熱のため、やけどのおそれがあります。
パワーコンディショナは、質量（KPK-A40：約 16.0kg、KPK-A55：約 19.6kg）に十分耐えられる場所に取り付けてください。
壁の強度不足により脱落してけがなどの傷害が発生するおそれがあります。
自立運転端子（自立運転出力）に接続する電線と停電用コンセントは定格が 15A 以上のものを使用してください。
焼損、発煙・発火・火災により機能障害が起こるおそれがあります。

4

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 5 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

安全上のご注意 / 安全上の要点 / 使用上の注意（つづき）

安全上の要点以下に示す項目は、安全を確保するうえで必要なことですので必ずお守りください。
≥ 次の温湿度範囲以外のところには取り付けないでください。
j温度：j10 〜 +40 ℃、湿度：90％RH 以下（ただし、結露および氷結のないこと）≥ 取り付け作業時は危険防止のため、足場など十分安全を確保して作業してください。
≥ 横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。水準器などで水平になるように取り付けてください。
≥ 絶縁抵抗の点検終了後は各端子間の短絡線を外してください。
≥ 廃棄については、産業廃棄物として適切に廃棄処理してください。
≥ 保管する場合は、次のような点に注意してください。
j温度 j20 〜 +50 ℃、湿度 90％RH 以下で保管してください。（ただし、結露および氷結のないこと）
j標高 2000m 以下で保管してください。
≥ 太陽光発電用ブレーカは次のものを使用してください。
jKPK-A40 の太陽光発電用ブレーカは、30A トリップのブレーカを使用してください。
jKPK-A55 の太陽光発電用ブレーカは、40A トリップのブレーカを使用してください。
j3P3E または 3P2E タイプを使用してください。
j1 次送りの場合、0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（逆接続可能型）を使用してください。
この漏電遮断器を使用することで 500Ω 以下での接地工事が可能となります。
≥ 主幹漏電ブレーカは次のものを使用してください。
j1 次送りの場合は、3P2E タイプを使用してください。
j2 次送りの場合は、3P3E タイプの、0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（逆接続可能型）を使用してください。この漏電遮断器を使用することで 500Ω 以下での接地工事が可能となります。
（汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください）≥ 別売品は必ず指定のものを使用してください。

使用上の注意≥ 次のような場所には取り付けないでください。
j温度変化が激しいところ
j風通しが悪いところ
j閉め切った狭いところ（屋根裏、押し入れ、階段下、納戸、床下など）
j標高 2000m を超えるところ
j振動、衝撃の影響が大きいところ
j電界の影響が大きいところ
j特殊な場所（自動車・船舶など）≥ 運転音が聞こえる場合がありますので、寝室付近への設置は避けてください。
≥ 停電用コンセントを設置する場合には、水気のある場所に設置しないでください。
≥ 停電用コンセントを設置する場合には、自立運転切り替えの設定を「自動」にしないでください。（> 25）◆ パワーコンディショナ本体の消費電力について
パワーコンディショナ本体も以下の電力を消費しています。
j 消費電力（夜間（交流側）
）0.5Ｗ

5

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 6 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

必ずお読みください
本書の記載について◆ 本書では以下のように記載しています≥「太陽光発電用漏電ブレーカ」→「太陽光発電用ブレーカ」（「太陽光発電用漏電ブレーカ」と記載している箇所もあります）≥ 参照いただくページ→「> 00」≥ KPK-A40 ：KPK-A40 についての説明です。
≥ KPK-A55 ：KPK-A55 についての説明です。

◆ 本書内のイラストについて≥ 本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。
≥ 形式の記載がない場合は、KPK-A40 のイラストを記載しています。

省令改正に伴う新たな出力制御ルールへの対応について2015 年 1 月 26 日の省令改正による新たな出力制御ルールに対応するために、発電事業者様には電力会社様からのお求めに応じて「出力制御に必要な機器の設置、及び、費用負担その他必要な措置を講じていただくこと」が必要となりました。
省令改正の詳細は経済産業省のホームページ（http://www.meti.go.jp/）をご参照ください。

対象となる電力会社
電力会社

新たな出力制御ルール

低圧（50kW 未満）は適用されません

東京電力 / 中部電力 / 関西電力
北海道電力 / 東北電力 / 北陸電力 / 中国電力 /四国電力 / 九州電力 / 沖縄電力

適用されます（2017 年 7 月現在）

必要な機器
本パワーコンディショナとエナジーインテリジェントゲートウェイの計測ユニットを指定の通信ケーブルで接続して使用した場合に限り、新たな出力制御ルールに対応することができます。

パワーコンディショナ

エナジーインテリジェント
ゲートウェイの計測ユニット

パワーコンディショナとエナジーインテリジェントゲートウェイの計測ユニットの接続などの詳細については、
本書およびエナジーインテリジェントゲートウェイのマニュアルをお読みください。

6

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 7 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

各部の名前と外形寸法図
各部の名前
下図はフロントカバーと配線端子部カバーを取り外した状態です。
（> 13）

（側面図）

（底面図）

（正面図）

運転スイッチカバー

端子台

停電用コンセント（本体側）

運転スイッチアース
端子（E）
スポンジ材※

自立運転端子（U1 端子、V1 端子）

終端抵抗（工場出荷時値：ON）
表示切替ボタン
表示部・設定スイッチ・ランプ（配線端子部カバー）
通信コネクタ 1/2
膜付き
スポンジ材※
グロメット
配線端子部カバー固定ねじ（1 本）§ スポンジ材を剥さないでください。
（カバー取り付け時に配線をはさみ込みます）≥ 端子台≥ 表示部・設定スイッチ・ランプ

NP U OW

表示部

W 端子（商用系統端子、単相 3 線第 2 相）O 端子（商用系統端子、単相 3 線中性相）
U 端子（商用系統端子、単相 3 線第 1 相）P 端子（太陽電池端子、プラス）
Ｎ端子（太陽電池端子、マイナス）

積算電力量表示ランプ（緑）

MODE/CLR キー
UP キー

SET キーDOWN キー≥ 運転スイッチ
ON「ON」側を押す：運転スイッチ「オン」状態
OFF≥ 運転スイッチカバー
運転スイッチの操作時はカバーを開いてください。
操作後はカバーを必ず閉じてください。
（使用する前に保護シールを外してください）

運転ランプ（青）連系ランプ（緑）発電電力表示ランプ（緑）「OFF」側を押す：運転スイッチ「オフ」状態≥ 通信コネクタ 1/2
通信コネクタ 2
通信コネクタ 1

外形寸法図（単位：mm）
KPK-A40

460
（幅）

157
（奥行き）

KPK-A55

550
（幅）

173
（奥行き）

333
（高さ）

333
（高さ）

≥ 外形寸法は取り付けベース板を含む寸法です。
≥ 質量：約 16.0kg（取り付けベース板を含む）≥ 外形寸法は取り付けベース板を含む寸法です。
≥ 質量：約 19.6kg（取り付けベース板を含む）

7

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 8 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

システム系統配線図（基本配線）
システムの系統配線図を示します。（機器のイラストはイメージ図です）

太陽光発電用漏電ブレーカを主幹漏電ブレーカの 1 次側に接続する場合≥ 配線 / 配線 / 配線 ：9、15 ページ≥ 配線 ：9、17 ページ

商用系統側≥ 配線 ：9、17、34 ページ

主開閉器

太陽 光発電 用
漏電ブレーカ

契約ブレーカ≥ 使用するブレーカについて：9 ページ

分電盤

パワーコンディショナ

接続箱

アース端子

通信コネクタ

㻿

端子台
Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

N

N P

自立運転端子PU1配線

N P U O W

U O W

分岐ブレーカ

E

V1

配線

配線

㻸

主幹漏電ブレーカ

太陽電池へ
C種または
D種接地※1

計測ユニットへ

入力側開閉器C種またはD種接地※1C種またはD種接地※1配線

停電用コンセント※2
配線

太陽光発電用ブレーカを主幹漏電ブレーカの 2 次側に接続する場合≥ 配線 / 配線 / 配線 ：9、15 ページ≥ 配線 ：9、17 ページ≥ 使用するブレーカについて：9 ページ
主開閉器≥ 配線 ：9、17、34 ページ
太陽光発電用ブレーカ

商用系統側
分電盤

パワーコンディショナ

接続箱

通信コネクタ

アース端子

㻿

端子台
Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

N

N P

自立運転端子PU1配線

N P U O W

V1

配線

U O W

分岐ブレーカE

配線㻸

主幹漏電ブレーカ

太陽電池へ
入力側開閉器

計測ユニットへ
C種またはD種接地※1C種またはD種接地※1

停電用コンセント※2

C種またはD種接地※1配線

配線
※ 1. パワーコンディショナ、太陽電池、接続箱、分電盤は別々に接地してください。

太陽電池の接地方法についてはお買い上げの販売店にご確認ください。
※ 2. 停電用コンセントは工事店様でご準備ください。

パワーコンディショナ本体の停電用コンセントのみを使用する場合は、配線は必要ありません。

8

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 9 ページ ２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

システム系統配線図（基本配線）（つづき）

配線で使用するケーブル
配線

ケーブル
KPK-A40 CV、3 芯、5.5mm2 または配線

パワーコンディショナ〜
分電盤間

交流線

【工事店様準備】配線

パワーコンディショナ〜
大地間

アース線

【工事店様準備】配線

パワーコンディショナ〜
接続箱間

直流線

【工事店様準備】配線

パワーコンディショナ〜
停電用コンセント間

交流線【工事店様準備】配線

パワーコンディショナ〜
計測ユニット間

通信線使用する計測ユニットによって異なります。
計測ユニットのマニュアルをお読みください。

8mm2
KPK-A55 CV、
3 芯、8mm2 または14mm2

KPK-A40 CV、VVR または IV、2mm2
KPK-A55 CV、VVR または IV、3.5mm2
KPK-A40 CV、2 芯、5.5mm2 または8mm2
KPK-A55 CV、
2 芯、8mm2 または14mm2

VVF（単線）、φ1.6 〜 φ2.0mm（定格 15A 以上）

使用するブレーカと配線前の確認事項
使用するブレーカについて
太陽光発電用漏電ブレーカを主幹漏電ブレーカの 1 次側に接続する場合≥ 太陽光発電用漏電ブレーカは次のものを使用してください。
j KPK-A40 の太陽光発電用漏電ブレーカは、30A トリップのブレーカを使用してください。
j KPK-A55 の太陽光発電用漏電ブレーカは、40A トリップのブレーカを使用してください。
j 3P3E または 3P2E タイプを使用してください。
j 0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（逆接続可能型）を使用してください。この漏電遮断器を使用することで 500Ω 以下での接地工事が可能となります。
≥ 主幹漏電ブレーカは次のものを使用してください。
j 3P2E タイプを使用してください。
（汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください）
太陽光発電用ブレーカを主幹漏電ブレーカの 2 次側に接続する場合≥ 太陽光発電用ブレーカは次のものを使用してください。
j KPK-A40 の太陽光発電用ブレーカは、30A トリップのブレーカを使用してください。
j KPK-A55 の太陽光発電用ブレーカは、40A トリップのブレーカを使用してください。
j 3P3E または 3P2E タイプを使用してください。
≥ 主幹漏電ブレーカは次のものを使用してください。
j 3P3E タイプの、0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（逆接続可能型）を使用してください。この漏電遮断器を使用することで 500Ω 以下での接地工事が可能となります。
（汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください）≥ 既築住宅へ設置する場合は、設置前の契約容量を確認する
設置する太陽光発電システムの容量に合わせて、引込線から分電盤までの屋内配線を変更してください。
（契約ブレーカ※、主幹漏電ブレーカ、分電盤本体、ケーブル（電線）など）§ 管轄の電力会社によっては、契約ブレーカを使用しない場合があります。

≥ 太陽電池の対地間静電容量が大きいシステムの場合、パワーコンディショナ起動時に太陽光発電用漏電ブレーカがトリップする可能性があります。トリップが発生する場合はブレーカ販売店にご相談ください。

9

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 10 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

1. 部材・機器の準備
1. 同梱品を確認する
施工の前にすべてそろっていることを確認してください。
設置用 / パテ埋め用（> 13, 22）□ パワーコンディショナ本体 [1 台 ]KPK-A40

KPK-A55□ 取り付けベース板固定ねじ（M4 × 25）
KPK-A40 : [6 本 ]KPK-A55 : [9 本 ]□ 取り付けベース板 [1 台 ]KPK-A55
KPK-A40□ 取り付け用型紙 [1 枚 ]□ 本体固定用ねじ（M4k8）[1 本 ]□ 穴埋め用パテ [1 個 ]端子台への配線用（> 15 配線

配線 ）KPK-A40□ 圧着端子［6 個］（予備 1 個）≥5.5mm2 用（M5）（R5.5-L5）□ 絶縁キャップ
≥5.5mm2 用 [5 個（赤] ：2個、白 / 黒 / 青：各 1個）（VU-5.5）

KPK-A55□ 圧着端子［6 個］（予備 1 個）≥8mm2 用（M5）（R8-V5L）□ 絶縁キャップ
≥8mm2 用 [5個（赤] ：2個、
白 /黒 /青：各1 個）（VU-8）

アース端子への配線用（> 15 配線 ）KPK-A40□ 圧着端子≥2mm2 用（M4）［2 個］（予備 1 個）（R2-4）□ 絶縁キャップ（緑）≥2mm2 用 [1 個 ]（VU-2）KPK-A55□ 圧着端子≥3.5mm2 用（M4）［2 個］（予備 1 個）（R3.5-4）□ 絶縁キャップ（緑）≥3.5mm2 用 [1 個 ]（VU-3.5）□ アース用端子固定ねじ（M4 × 6）
［1 本］

10

□ 停電用コンセントラベル [1 枚 ]□ 簡易施工マニュアル [1 枚 ]□ 安全上のご注意（工事店様用）[1枚]□ 安全上のご注意（お客様用）[1 枚 ]□ 検査成績書 [1 枚 ]01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 11 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

1. 部材・機器の準備（つづき）

2. 工事店様で準備する部材・機器◆ ケーブル
使用するケーブルについては、9 ページをお読みください。

◆ 配線用部材
同梱品以外の配線用部材（圧着端子、絶縁キャップ）を使用する場合は工事店様で準備してください。
5.5mm2 用（M5） R5.5-L5≥ 圧着端子※ 1≥ 絶縁キャップ※ 2≥ 圧着端子※ 1≥ 絶縁キャップ※ 2

8mm2 用（M5）R8-V5L

2

14mm 用（M5）

R14-SS55.5mm2 用VU-5.58mm2 用VU-8

214mm 用VU-14

22mm 用（M4）R2-4

U、O、W、N、P 端子用（ 配線 、配線 ）2

3.5mm 用（M4） R3.5-42mm2 用VU-2

3.5mm2 用VU-3.5アース端子（E）用（ 配線 ）※ 1. 大同端子製造株式会社製※ 2. 東方電材株式会社製◆ 工具・測定器具□ トルクドライバ（締め付けトルク：1.2 〜 2.7N・m）□ 裸圧着端子用圧着工具（JIS 適合品）
□ テスター□ DC500V メガテスタ（絶縁抵抗計）□ 接地抵抗計◆ その他□ 太陽光発電用ブレーカ（> 9）□ 停電用コンセント（15A 以上）□ アース棒または銅板

上記以外に必要な部材・機器がある場合は、工事店様でご準備ください。

11

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 12 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

2. 設置場所の決定≥ パワーコンディショナの周囲に下記のスペースを確保してください。

98mm 以上○○mm 以上 ：取り付けベース板外形

●

①

●

②

からの必要スペースパワーコンディショナ
本体外形

取り付け
ベース板外形54mm 以上③①〜④：パワーコンディショナ本体外形からのスペース①：（上）150mm 以上②：（左） 50mm 以上③：（右）120mm 以上④：（下）300mm 以上

124mm 以上④●

344mm 以上

（側面図）
（前方スペース）
700mm 以上※取り付け寸法の確認には、同梱の取り付け用型紙を使用してください。

奥行き

KPK-A40 157mm

KPK-A55 173mm※ただし、中腰での作業が必要な高さに設置する
場合は、前方スペースを 850mm 以上確保してください。

≥ パワーコンディショナを複数台設置する場合は、パワーコンディショナ間は下記のスペースを確保してください。

120mm 以上（パワーコンディショナ本体外形からのスペース）取り付け
ベース板外形取り付け
ベース板外形

128mm 以上 （取り付けベース板外形からのスペース）≥ パワーコンディショナの質量に耐える場所に設置してください。
KPK-A40 ：約 16.0kg

KPK-A55 ：約 19.6kg≥ 設置できない場所については、「安全上のご注意 / 安全上の要点 / 使用上の注意」（> 2 〜 5）をお読みください。
≥ 板壁の場合は固定用ねじ穴をさん木で固定できるように設置してください。
≥ 壁の強度が不足する場合は、補強板（さん木など）を使用してください。（補強板は工事店様でご準備ください）≥ 横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。水準器などで水平になるように取り付けてください。
≥ 複数台を設置する場合、縦に並べて設置しないでください。

◆ 設置場所の決定後に下記を行ってください≥ 同梱の取り付け用型紙を使用して、壁面に配線口を開けてください。
（隠ぺい配線する場合のみ）≥ パワーコンディショナに接続する各配線を引き回してください。

12

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 13 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

3. パワーコンディショナの設置
設置時には、保護手袋等を使用して作業してください。けがをするおそれがあります。

1 取り付けベース板を、取り付けベース板固定ねじ（同梱）で壁に固定する
KPK-A40

KPK-A55
9か所をねじ止めしてください。

6か所をねじ止めしてください。

取り付けベース板固定ねじ（M4×25）（6本）

取り付けベース板固定ねじ（M4×25）（9本）≥ 取り付けベース板が水平になるように調整してください。
≥ 図のねじ穴に取り付けることをお勧めします。取り付けられない場合は、重量のバランスを考慮し適切な穴に取り付けてください。

2 パワーコンディショナからフロントカバーと配線端子部カバーを取り外す②③ 配線端子部カバー固定ねじ
（1本）
を緩める
（ねじは取り外しできません）④ 配線端子部カバーを取り外す①③
配線端子部カバー

④

を取り外す
（3本）
① フロントカバー固定ねじ● 取り外したねじはフロントカバー取り付け時に使用します。
② 左右下側の角を引き上げて、フロントカバーを取り外す

3 パワーコンディショナ本体を取り付けベース板に引っ掛け、ねじで固定するに引っ掛ける（２か所）① 取り付けベース板のフック② 同梱の本体固定用ねじ（M48）
（1本）
で固定する
締め付けトルク：1.5±0.3N･m≥ 取り付け作業時は危険防止のため、足場など十分安全を確保して作業してください。
≥ 製品が落下しないか確認するため、手前に引っ張ってください。製品が落下した場合、けがをするおそれがあります。

13

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 14 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

4. 検査・動作確認①（設置後）確認項目一覧（確認 No.1）
設置後に以下の項目を確認・測定してください。
確認
No.

確認項目

1

パワーコンディショナの絶縁抵抗の測定（実測確認）

記録チェック

確認・測定箇所
測定方法は下記をお読みください。
パワーコンディショナ

実測値→（確認 No.1）パワーコンディショナの絶縁抵抗の測定方法
各端子に配線を接続していない状態で下記の手順を行ってください。

N、P、U、O、W 端子② アース端子（E）に、同梱のアース用端子
固定ねじ（M4×6）を仮締めする③ W 端子とアース端子（E）間を DC500V メガテスタ（絶縁抵抗計）で測定する① N、P、U、O、W 各端子を短絡線でつなぐ
締め付けトルク：2.35±0.35N・m④ 測定後に短絡線を外す

14

絶縁抵抗計

合格範囲：1ＭΩ以上MΩ

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 15 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

5. パワーコンディショナへの配線接続
1. パワーコンディショナへの配線引き込み◆ 隠ぺい配線の場合
壁の配線口からケーブルを引き込んで、スポンジ材の下を通してください。

壁の配線口
スポンジ材

◆ 露出配線の場合

膜付きグロメット

その他の配線配線 配線

配線端子部
カバー

配線端子部カバーの膜付き
グロメットにケーブルを通してください。
（膜付きグロメットと隙間が開かないよ
うに通してください）配線

太陽電池端子用配線 配線
通信コネクタ用配線 配線

配線カバー

ケーブルを配線端子部カバーに沿うように曲げ、配線端子部カバーの取り付け後にスポンジ材に隙間ができないようにしてください。
配線端子部カバーが、ケーブルの反発で押し返されないように、
硬いケーブルは膜付きグロメットを通した先の位置で、許容曲げ半径の範囲内でできるだけ小さく90°
曲げしてください。

8 ページ 配線 配線
配線 の接続

2. 端子台およびアース端子への配線接続.

圧着端子のねじ止め時の注意事項
以下の注意事項を必ずお読みになり、緩みや抜けがないように配線してください。
≥ 圧着端子のカシメ部分は、取り付け側に向いた状態でまっすぐ固定してください。
正常

異常

正常

異常

カシメ部
取り付け側

≥ 締め付け時に、ねじが斜めに入っていないか確認してください。
正常

異常
圧着端子

＜正面＞

＜正面＞

端子部

＜側面＞

≥ 圧着端子からはみ出たケーブルの素線（素線はみ出し部分）が端子部にかみ込んでいないか確認してください。
正常

異常

1mm 未満1mm 以上 → 接触不良の原因となります
素線はみ出し部分
素線はみ出し部分
圧着端子< 側面＞ 端子部

圧着端子
< 側面＞ 端子部

≥ 電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具は使用しないでください。

15

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 16 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

5. パワーコンディショナへの配線接続（つづき）

配線の接続方法
同梱品以外の配線用部材（圧着端子、絶縁キャップ）を使用する場合は工事店様で準備してください。
（> 11）

パワーコンディショナ

太陽光発電用ブレーカ「オフ」

主開閉器「オフ」

接続箱

アース端子（E）
端子台
N P U O W
M4×6
（同梱）

Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

（側面図）
N N P P

端子台

入力側開閉器
「オフ」

圧着端子
（M4）
緑
（同梱）

青 赤 赤 白 黒N P U O W E

配線

1回転させてから端子台に接続してください。

太陽電池へ

㻸

U O W

圧着端子
（M5）
（同梱）
絶縁キャップ（同梱）

㻿C種またはD種接地※

配線

配線時の締め付けトルク
N、P、U、O、W 端子：2.35 ± 0.35N・m
アース端子（E）：1.5 ± 0.3N ･ m

配線§ アース線は大地に接地してください。

≥ 昼間、太陽電池は発電状態になりますので、感電および短絡には十分注意してください。
≥ 配線前に以下の状態になっているか確認してください。
接続箱のすべての開閉器：「オフ」
太陽光発電用ブレーカ：「オフ」≥ パワーコンディショナへの配線接続には以下の部品をご使用ください。
配線【同梱】圧着端子（M5）【同梱】絶縁キャップ
U 端子：赤、O 端子：白、W 端子：黒配線【同梱】圧着端子（M4）【同梱】絶縁キャップ（緑）【同梱】アース用端子固定ねじ（M4 × 6）

配線【同梱】圧着端子（M5）【同梱】絶縁キャップ
N 端子：青、P 端子：赤◆ ケーブルの加工方法（ 配線 、配線 、配線 ）ケーブルのストリップ加工は、以下の寸法になるように行ってください。
素線の長さ（）素線

0.5 〜 1mm 未満

1mm 以下
圧着端子のカシメ
部分の長さ（）ケーブル（絶縁体側）

ケーブル（保護被覆側）

絶縁キャップ

保護被覆を剥いた長さ（）≥ 素線の長さ（A）：圧着端子のカシメ部分の長さ（B）+2mm 未満（C+D）≥ 素線はみ出し部分：
j 圧着端子側（C）：0.5 〜 1mm 未満
j ケーブル絶縁体側（D）：1mm 以下
KPK-A55 230mm≥ 保護被覆を剥いた長さ（E）： KPK-A40 220mm
絶縁キャップはあらかじめ圧着する前にケーブルに通しておき、圧着後に圧着端子のカシメ部分が隠れるように取り付けてください。

16

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 17 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

5. パワーコンディショナへの配線接続（つづき）

3. 自立運転端子への配線接続

8 ページ 配線 の接続（底面部）
自立運転端子U1 V1

停電用コンセント

停電用コンセント
ラベル（同梱）を貼り付けてください。

最大供給可能電力

1500W（天候により供給電力は変化します。）
使用時は取扱説明書をお読みください。

警告

U1

・機器を接続したままにしないで下さい。火災や感電、けがの原因となる恐れがあります。

V1

注意・条件（天候、機器）により動作しない、又は、
途中停止する場合があります。
・自立運転に切替わると通電されます。

自立運転端子の奥まで
しっかりと挿し込んでください。
配線

≥ パワーコンディショナ本体の停電用コンセントのみを使用する場合は、配線は必要ありません。

停電用コンセント（15A以上）（工事店様準備）◆ ケーブルの加工方法（ 配線 ）図の寸法でケーブルの被覆を剥いでください。

≥ 指定外の線種を使用した場合や、単線でも素線の露出が 14mm 未満の場合は、接触不良となることがありますので注意してください。

14mm◆ ケーブルの取り外し方
パワーコンディショナの運転を停止し、棒などでリリースボタンを奥まで押しながら取り外してください。

リリースボタン4. 通信コネクタへの配線接続≥ 通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。
≥ パワーコンディショナを複数台接続する場合は
34 ページをお読みください。

通信コネクタ 2
通信ケーブル配線
クランプ

計測ユニットへ

パワーコンディショナに計測ユニットを接続する場合 （側面部）
は、指定の通信ケーブルをパワーコンディショナの通信コネクタに接続してください。
≥ 通信ケーブルはクランプに通して固定してください。
≥ 計測ユニットとの接続について詳しくは 34 ページ
をお読みください。

8 ページ 配線 の接続

通信コネクタ 1

計測ユニットにパワーコンディショナを 1 台のみ接続する場合は、終端抵抗（> 7）は工場出荷時値（「ON」）から変更しないでください。

17

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 18 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

6. 検査・動作確認②（配線後）確認項目一覧（確認 No.2 ～ 12）配線接続後に以下の項目を確認・測定してください。確認・測定は確認 No. の順番で行ってください。
確認
No.

確認項目

2

接続箱およびパワーコ
ンディショナの取り付け状態の確認（目視確認）

3

配線および結線の確認（目視確認）

4

接続箱およびパワーコ
ンディショナの接地抵抗の測定（実測確認）

記録
チェック

確認・測定箇所≥ 本体固定用ねじでパワーコンディショナ本体と取り付けベース
板が固定されているか確認する。
（> 13）≥ 接続箱については、接続箱のマニュアル等をお読みください。
≥ 配線接続が正しいかを確認する。
≥ 接続箱、パワーコンディショナおよび太陽光発電用ブレーカの端子台にねじの緩みがないか確認する。（> 15）
接地抵抗計を使って、接地抵抗が下記範囲内か確認する。
≥ C 種接地の場合の合格範囲：10Ω 以下≥ D 種接地の場合の合格範囲：100Ω 以下≥ 0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（太陽光発電用ブレーカ）を取り付けた場合の合格範囲：500Ω 以下
接続箱
パワーコンディショナ

実測値→
実測値→

Ω
Ω

測定方法は 19 ページをお読みください。

5

太陽電池の絶縁抵抗の測定（実測確認）

アース端子〜入力側開閉器 1 ＋端子
アース端子〜入力側開閉器 2 ＋端子
アース端子〜入力側開閉器 3 ＋端子
アース端子〜入力側開閉器 4 ＋端子
アース端子〜入力側開閉器 1 −端子
アース端子〜入力側開閉器 2 −端子
アース端子〜入力側開閉器 3 −端子
アース端子〜入力側開閉器 4 −端子

実測値→
実測値→
実測値→
実測値→
実測値→
実測値→
実測値→
実測値→

MΩ
MΩ
MΩ
MΩ
MΩ
MΩ
MΩ
MΩ

測定方法は 20 ページをお読みください。
6

太陽電池の各系統の直流電圧および端子台のN 〜 P 端子間の直流電圧の測定（実測確認）

7

パワーコンディショナの起動、ユニット No.
と通信速度の設定、自立運転の動作確認

太陽電池 1
太陽電池 2太陽電池 3太陽電池 4
N 〜 P 端子

実測値→
実測値→
実測値→
実測値→
実測値→

V
V
V
V
V

確認方法は 20 ページをお読みください。
測定方法は 21 ページをお読みください。

8

パワーコンディショナの端子台の交流電圧の測定（実測確認）U 〜 O 端子W 〜 O 端子U 〜 W 端子
アース端子（E）〜 O 端子

実測値→
実測値→
実測値→
実測値→

V
V
V
V

9

複数台接続時の設定≥ 複数台接続する場合はパワーコンディショナの終端抵抗とユニット No. を設定する。（> 35）≥ 計測ユニットを接続する場合は、計測ユニットにパワーコンディ
ショナをすべて登録する。
（計測ユニットのマニュアルをお読み
ください）

10

パワーコンディショナの停止

パワーコンディショナ本体の運転スイッチ、太陽光発電用ブレーカ
および接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする。
（パワーコンディ
ショナは竣工検査日まで必ず停止状態にしておいてください）18

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 19 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

6. 検査・動作確認②（配線後）（つづき）
確認
No.

確認項目

11

接続箱およびパワーコ
ンディショナの外観確
認（目視確認）腐食および破損がないことを確認する。

12

太陽電池の外観および取り付け状態の確認（目視確認）

太陽電池のマニュアル等をお読みください。

確認・測定箇所

記録
チェック

≥「
（確認 No.8）パワーコンディショナの端子台の交流電圧の測定方法」まで、太陽光発電用ブレーカは「オフ」のままにしてください。

（確認 No.5）太陽電池の絶縁抵抗の測定方法① 接続箱のすべての開閉器を「オフ」
にする
接続箱

太陽電池へ

Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

−端子 /
＋端子

② 接続箱のアース端子と入力側開閉器の1次側（太陽電池側）の+端子間、およびアース端子と−端子間の絶縁抵抗を測定する
合格範囲：0.2ＭΩ以上
絶縁抵抗計● 先に+端子をすべて測定し、合格範囲を満たしているか確認後に、−端子を測定してください。
アース端子

19

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 20 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

6. 検査・動作確認②（配線後）（つづき）.

（確認 No.6）太陽電池の各系統の直流電圧および端子台の N ～ P 端子間の直流電圧の測定方法
1 接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする
2 接続箱の入力側開閉器の 1 次側（太陽電池側）の＋端子〜−端子間で、太陽電池の各系統の直流電圧を測定する
3（昇圧回路のない接続箱をお使いの場合（昇圧ユニットを使用している場合を含む））
各系統の電圧差が数ボルト以内であることを確認する（昇圧回路付接続箱をお使いの場合）接続した太陽電池枚数×開放電圧の値と測定した値に大きな開きがないか確認する≥ 併せて接続した太陽電池の直並列が正しいか確認してください。
4 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする
5 端子台の N 〜 P 端子間の直流電圧を測定する
6（昇圧回路のない接続箱をお使いの場合（昇圧ユニットを使用している場合を含む））
手順 5 で測定した電圧が、手順 2 で測定した太陽電池の各系統の直流電圧とほぼ同じか確認する（昇圧回路付接続箱をお使いの場合）
手順 5 で測定した電圧が、手順 2 で測定した太陽電池の各系統の直流電圧の中で最も高い電圧とほぼ同じか確認する
7 測定後に接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする

接続箱

②

①、
④、
⑦
開閉器

DC
Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

パワーコンディショナ

テスター

−端子 /
＋端子

⑤

太陽電池へ
昇圧ユニットを接続している場合
でも、接続箱の入力側開閉器の1
次側（太陽電池側）で直流電圧を測定してください。

N〜P
端子

DC

テスター

（確認 No.7）パワーコンディショナの起動、ユニット No. と通信速度の設定、自立運転の動作確認≥ 太陽電池が発電中に確認を行ってください。
≥ 停電用コンセントに電気製品を接続せずに確認を行ってください。
≥ 以下の状態で確認を始めてください。
接続箱のすべての開閉器：「オフ」
太陽光発電用ブレーカ：「オフ」

運転スイッチ：「オフ」

1 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする≥ パワーコンディショナが起動します。

表示部に「unit」が点滅表示されていることを確認し、以下の操作でパ2 ワーコンディショナの通信ユニット
No. を設定する
1 パワーコンディショナの SET キーを押す≥ 表示部に「0」が表示されます。

20

（表示部）

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 21 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

6. 検査・動作確認②（配線後）（つづき）
2 パワーコンディショナの UP キーまたは DOWN キーを押して、希望のユニット No. を選択する≥ 計測ユニットを使用しない場合、または計測ユニットにパワーコンディショナを 1 台のみ接続する場合は、「0」を選択してください。
≥ 計測ユニットにパワーコンディショナを複数台接続する場合は 35 ページをお読みください。
3 もう一度 SET キーを押す≥ 通信ユニット No. が設定されました。
≥ 表示部に「adr ＊＊」（＊＊：設定したユニット No.）が点滅表示したあと、「485-1」が点滅表示します。

3 表示部に「485-1」が点滅表示されていることを確認し、以下の操作でパワーコンディショナの通信速度を設定する
1 パワーコンディショナの SET キーを押す≥ 表示部に「9.6」が表示されます。
2 パワーコンディショナの UP キーまたは DOWN キーを押して、希望の通信速度（kbps）を選択する≥ 通常は「9.6」を選択してください。
3 もう一度 SET キーを押す≥ 通信速度 が設定されました。
≥ 表示部に設定された通信速度が点滅表示したあと、「1.-001」を一瞬表示し「e1-0.0」を表示します。

4 パワーコンディショナの運転スイッチを「オン」にする（> 7）≥ パワーコンディショナが自立運転を開始します。

5 表示部に発電電力が表示され、運転ランプと発電電力表示ランプが点灯することを確認する
6 テスターを使って、停電用コンセント（本体側および自立運転端子側）に交流 101 ± 6V が出力されていることを確認する
7 運転スイッチを「オフ」にし、接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする

運転ランプ

発電電力
表示ランプ

（上記数値は例です）≥ 上記操作で設定した通信ユニット No. や通信速度を変更する場合は、「メンテナンス設定モード」から変更してください。（> 23）（確認 No.8）パワーコンディショナの端子台の交流電圧の測定方法
パワーコンディショナ②、④
太陽光発電用
ブレーカ① 運転スイッチが「オフ」になっていることを確認する② 主幹漏電ブレーカと太陽光発電用ブレーカを「オン」にする③ 端子台のU〜O端子、W〜O端子、U〜W端子、アース端子（E）〜O端子間の交流電圧を測定する④ 測定後に太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
U、O、W端子

③

アース端子
（E）

AC

テスター
合格範囲：
U 〜 O 端子間、W 〜 O 端子間 ：交流 101V±6V、U 〜 W 端子間：交流 202V±12V
アース端子（E）〜 O 端子間 ：交流 0V（6V 以下）

21

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 22 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

7. パテ埋め / カバーの取り付け
1. 配線部の隙間を埋める≥ 小動物や虫等がパワーコンディショナ内部に侵入することを防止するため、必ず該当箇所にパテ埋めを行ってください。
≥ 隙間がないようにパテ埋めしてください。
≥ 通信ケーブルと電力ケーブルが接触しないようにしてください。

◆ 隠ぺい配線の場合◆ 露出配線の場合

穴埋め用パテ（同梱）で壁の配線口を埋めてください。

配線端子部カバーの取り付け（下記手順 1）の後に、穴埋め用パテ（同梱）で膜付きグロメットとケーブルの隙間を埋めてください。

壁の配線口にパテ埋め膜付きグロメットとケーブルの隙間をパテ埋め

2. 配線端子部カバーとフロントカバーを取り付ける

1 配線端子部カバーを取り付ける（正面図）（右側面図）

フック

②
①
フック

スポンジ材

③

配線端子部
カバー

フック

スポンジ材で隙間がないようにすべての配線を挟んでください。

① 配線端子部カバーのフック（3箇所）
を本体の角穴に差し込む② 奥にスライドさせる③ 配線端子部カバー固定ねじ（1 本）を締め付ける 締め付けトルク 1.5±0.3N.m● 露出配線の場合は、配線端子部カバーの取り付け後に、配線部の隙間を埋めてください。

2 フロントカバーを取り付ける
フロントカバー
内側のフック②

本体上部の溝②④③① フロントカバー内側のフックを本体上部の溝に確実に掛ける② フロントカバーの正面下側を押し込む●

22③ フロントカバー固定ねじ
締め付けトルク（３本）
を締め付ける1.5±0.3N・ｍ④表示部の保護シールをはがす

表示切替ボタンが外れていないことを確認してください。

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 23 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

8. 整定値の設定
整定値の設定方法（メンテナンス設定モード）
設定スイッチ（MODE/CLR キー、UP キー、DOWN キー、SET キー）
表示部を使って、保護機能の整定値の設定ができます。
≥ 表示部で設定項目や整定値を確認しながら操作してください。
MODE/CLR キー
UP キー

SET キーDOWN キー≥ 保護機能の整定値は、電力会社と協議のうえで設定を行ってください。誤った設定を行うと、異常を検出して停止することがあります。
≥ 保護機能の設定・確認をしたあとに、絶縁シート上の整定値一覧表に○印を付けてください。

◆ 設定前の準備
1 パワーコンディショナのフロントカバーを取り外す（> 13）
2 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする（表示部に「e1-0.0」が表示されます）
3 パワーコンディショナの運転スイッチが「オフ」になっていることを確認する（運転中は設定できません）
4（設置する地域の周波数が 50Hz の場合のみ）
太陽光発電用ブレーカを「オン」にして、5 秒間以上経過したことを確認する（表示部に投入遅延時間のカウントダウンが表示されたあとに「off」が表示されます）≥ 工場出荷時は、「周波数上昇検出整定値」、「周波数低下検出整定値」が 60Hz 地域用の整定値に設定されているため、上記の確認が必要になります。
≥「周波数上昇検出整定値」、「周波数低下検出整定値」を工場出荷時の整定値から変更しない場合や、連系運転の実績がある場合はこの操作は不要です。

表示部に「e1-0.0」または「off」が表示されているこ
1 とを確認する（下図は、「uv」を「87.5」に変更する例です）

または2 MODE/CLR キーを５秒以上押す≥ メンテナンス設定モードに切り替わります。
≥「4.-001」（項目番号）が表示されたあと、
「ov」
（交流過
電圧検出整定値）と設定されている整定値が 2 秒ごとに切り替わります。

希望の設定項目を
3 UPキーまたはDOWNキーを押して、表示させる≥ 設定項目については24 ページの「メンテナンス設定モードの設定項目」をお読みください。
≥「unit」と「485-1」は「（確認 No.7）パワーコンディ
ショナの起動、ユニット No. と通信速度の設定、自立運
転の動作確認」（> 20）で設定済みです。

2 秒ごとに切り替わる

1 秒後

4.-001

oV

項目番号

設定項目

1 秒後

4.-002115.0
設定されている
整定値

2 秒ごとに切り替わる

oVt

1.0

UP キーまたは
DOWN キーを押す
1 秒後

4.-003

2 秒ごとに切り替わる

uV

80.0

・
・
・

UP キーまたは
DOWN キーを押す

4 SET キーを押して整定値の変更画面に切り替える

80.0≥ 設定されている整定値が表示されます。

キーまたは DOWN キーを複数回押して、5 UP
希望の整定値を表示させる

80.0

85.0

87.5

900

23

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 24 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

8. 整定値の設定（つづき）

6 SET キーを押して整定値を確定する≥ 整定値が 3 秒間点滅したあと、設定項目と設定されている
整定値が 2 秒ごとに切り替わります。

87.5

3 秒後

2 秒ごとに切り替わる

uV

87.5

7 手順 3 〜 6 を繰り返して他の整定値を設定する
8 MODE/CLR キーを押して設定を終了する
9 接続箱のすべての開閉器と太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
10 パワーコンディショナのフロントカバーを取り付ける（> 22）◆ 設定中に前の画面に戻るには
手順 5 で設定内容の変更を中止する場合は MODE/CLR キーを押してください。
また、150 秒間操作しなかった場合は設定を終了します。
≥ 設定の途中で操作がわからなくなった場合は、MODE/CLR キーを複数回押して「e1-0.0」または「off」を表示させ、最初から設定を行ってください。

メンテナンス設定モードの設定項目◆ 保護機能（アンダーラインの整定値が工場出荷時値）
項目番号

4.-001
4.-0024.-0034.-0044.-0054.-0064.-0074.-0084.-0094.-010

表示部

ov
（OV）

ovt
（OVt）

uv
（UV）

uvt

設定項目

設定内容

整定値

交流過電圧検出整定値

交流過電圧検出の動作
整定値を変更する

110.0j112.5j115.0j120.0（V）

交流過電圧検出整定時間

交流過電圧検出の整定
時間を変更する

0.5j1.0j1.5j2.0（s）

交流不足電圧検出整定値

交流不足電圧検出の動作整定値を変更する

80.0j85.0j87.5j90.0（V）

交流不足電圧検出の整定時間を変更する

0.5j1.0j1.5j2.0（s）

交流不足電圧検出整定時（UVt） 間

of
（OF）

oft
（OFt）

uf
（UF）

uft
（UFt）

hld
（HLD）

pf
（PF）

周波数上昇検出整定値※（50Hz の場合）
50.5j51.0j51.5j52.0（Hz）
周波数上昇検出の動作
整定値を変更する（60Hz の場合）
60.6j61.2j61.8j62.4（Hz）

周波数上昇検出整定時間

周波数上昇検出の整定
時間を変更する

周波数低下検出整定値※（50Hz の場合）
47.5j48.0j48.5j49.0j
49.5（Hz）
周波数低下検出の動作
整定値を変更する（60Hz の場合）
57.0j57.6j58.2j58.8j
59.4（Hz）

周波数低下検出整定時間

周波数低下検出の整定
時間を変更する

投入遅延時間商用系統復帰時の系統
リレー投入遅延時間を変更する

電圧上昇抑制整定値

電圧上昇抑制電圧を変更する

0.5j1.0j1.5j2.0（s）

0.5j1.0j1.5j2.0（s）
2j150j200j300（s）jmn（手動復帰）
107.0j107.5j108.0j108.5j109.0j
109.5j110.0j110.5j111.0j111.5j
112.0j112.5j113.0（V）§ パワーコンディショナに商用系統を印加していない場合は、60Hz 地域に対応した整定値を表示します。

24

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 25 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

8. 整定値の設定（つづき）◆ その他機能（アンダーラインの整定値が工場出荷時値）
項目番号

4.-051
4.-0544.-101

4.-102

4.-105
4.-106
4.-107
4.-109

4.-1104.-1504.-156

表示部

unit（unit）

atope（atope）

485-1（485-1）

ledof（ledof）

pfr ※3 ※7（pfr）

0j1j2…31

自立運転切り替え設定※ 10

自立運転の切り替え
方法を設定する

mnjat
mn：手動
at：自動

clip ※ 8（clip）

RS485のホスト側からデータ受信完了後、パワーコンディショ
3j4j5…99（ms）
ナ側からデータ送信
開始までの待ち時間を設定する

RS485 通信速度設定

パワーコンディショ
ナの RS485 の通信速度を設定する

9.6j19.2j38.4j115.2j
153.6（kbps）

LED 省エネモード設定

LED 省エネモード機
能の有効/無効を設定する

0j1
0：通常モード
1：省エネモード

メーカ専用のため、設定変更はしないでください

0.80j0.81j0.82…1.00（0.01 刻み）抑制表示の有効・無効
を設定する

0j1
0：抑制表示無効
1：抑制表示有効

昇圧ユニット有無※ 4昇圧ユニット接続の有無を設定する

offjon上限クリップ設定値

狭義パワーコンディ
ショナでの上限ク
リップ値を設定する抑制表示※ 9 の有効・無効（ctldp） 設定

bunt

設定値

通信のユニット No.
を変更する

ctldp

（bunt）

設定内容

通信ユニット No. ※ 1

wait1 RS485 送信待ち
（wait1） 時間※ 2

op001

KPK-A40

1.00j1.10…4.00（0.10 刻み）
KPK-A55

1.00j1.10…5.50（0.10 刻み）
onjoff（op001）

op020

onjoff（op020）op030
4.-160

設定項目

メーカ専用のため、設定変更はしないでください。
1j2j3

※5 ※7

（op030）4.-171
4.-201
4.-202
4.-203

op041 ※ 3

0j1

（op041）

init（init）

rst
（rst）

init4
（init4）

異常履歴初期化

異常履歴を消去するj

故障リセット※ 6

故障発生をリセットする

j

メーカ専用のため、設定変更はしないでください。

j※ 1 〜 10 次ページの説明をお読みください。

25

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 26 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

8. 整定値の設定（つづき）※ 1. 計測ユニット等の通信先機器との通信用番号（ユニット No.）を設定するための機能です。
※ 2. RS485 通信時にパワーコンディショナとその通信先機器との通信タイミングに問題があり、正しく通信できない場合にそのタイミングを調整するための機能です。
※ 3. 電力会社からの指示がない場合は、設定を変更しないでください。
※ 4. 昇圧ユニット（KP-ST3-1、KP-ST3-1B）または昇圧回路付接続箱（KP-JST1-1、KP-JST1-2、KP-JST2-1、KP-JST2-2、KP-JST2-1B、KP-JST2-2B）を使用する場合に「on」に設定してください。
電力会社からの指示または要請がない場合は、設定を変更しないでください。
（周波数 FB ゲイン設定）
メーカからの指示がない限り、リセット操作を行わないでください。
本項目の工場出荷値は認証規格の変更に伴い変わる可能性があるため記載していません。
パワーコンディショナの故障等により、定格出力の異なるパワーコンディショナへの置き換えが発生する場合に、置き換え後の設備認定容量が置き換え前の設備認定容量を超えないように制限する機能です。
※ 9. 温度上昇抑制および電圧上昇抑制を指します。
※ 10.停電用コンセントを設置する場合には、自立運転切り替えの設定を「自動」にしないでください。
※ 5.
※ 6.
※ 7.
※ 8.

26

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 27 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

9. 連系運転の竣工検査
下記手順の確認後に、「竣工検査チェック欄」（> 28）の該当項目にチェックを付けてください。
≥ 太陽電池が発電中に検査を行ってください。
≥ 連系運転の竣工検査の前に、以下の状態になっているか確認してください。
接続箱のすべての開閉器：「オフ」
太陽光発電用ブレーカ：「オフ」
運転スイッチ：「オフ」≥ パワーコンディショナの竣工検査を完了するまでは、計測ユニットをネットワークに接続しないでください。出
力制御機能により発電電力が制限され、竣工検査ができなくなる場合があります。
パワーコンディショナが連系運転中に主幹漏電ブレーカを「オフ」にしないでください。
過電圧が発生し、接続された他の機器が破損するおそれがあります。
主幹漏電ブレーカを「オフ」にする場合は、必ずパワーコンディショナの運転スイッチを「オフ」にして運転を停止させてから、ブレーカを「オフ」にしてください。

1 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする
2 表示部に「e1-0.0」が表示されることを確認する
3 太陽光発電用ブレーカを「オン」にする（表示部）≥ 表示部の「e1-0.0」が消灯し、投入遅延時間※ （> 24）のカウントダウンが「0」まで表示されたあとに、「off」が表示されます。
≥ 投入遅延時間を手動復帰に設定している場合は、カウントダウンが表示されず、「hld」が点滅します。
※ 投入遅延時間とは、連系運転中に商用系統側で停電等の異常が発生したあと、配電側の電気が復旧し、再度パワーコンディ
ショナが運転再開するまでの時間です。なお、投入遅延時間経過待ちの間、表示部にカウントダウン表示をします。

4 連系運転保護装置の整定値を確認する（> 28）≥ 電力会社より変更指示される場合があるため、事前または当日に確認してください。
≥ 整定値一覧表はフロントカバー内部の絶縁シート上にあるので、各整定値に○印を付け記録しておいてください。

5 運転スイッチを「オン」にする（> 7）≥ パワーコンディショナが連系運転を開始します。
（カウントダウンが表示されている場合は、カウントダウ
ン終了後に連系運転を開始します）

6 運転ランプ、連系ランプおよび発電電力表示ランプ（kW）が点灯し、表示部に現在の発電電力（kW）が表示されることを確認する

運転ランプ

発電電力
表示ランプ

≥ 表示切替ボタンを 2 回押して、総積算電力量（kW・h）が表示されるか確認してください。
連系ランプ（総積算電力量には、動作確認時の発電電力量も加算されます）（2.2ｋW 発電時のイラストです）

7 異常音や異常振動、異臭などがないか確認する
8 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
25）
9 運転ランプ、連系ランプおよび発電電力表示ランプ（kW）が消灯し、表示部に「e1-0.0」が表示され（自立運転切り替え設定（>

が「手動」に設定されている場合）ることを確認する（自立運転切り替え設定（> 25）が「自動」に設定されている場合）

表示部に発電電力が表示され、運転ランプと発電電力表示ランプが点灯することを確認する

10 太陽光発電用ブレーカを「オン」にする≥ 自立運転切り替え設定が「手動」に設定されている場合、「e1-0.0」の消灯後、投入遅延時間のカウントダ
ウンが表示され、連系運転を開始します。
≥ 自立運転切り替え設定が「自動」に設定されている場合、投入遅延時間のカウントダウンが表示され、連系運転を開始します。
≥ 投入遅延時間を手動復帰に設定している場合は、カウントダウンが表示されず、「hld」が点滅します。
一度運転スイッチを「オフ」にし、再度「オン」にすると、連系運転を開始します。

11 運転スイッチを「オフ」にする≥ パワーコンディショナが連系運転を停止します。

27

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 28 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

9. 連系運転の竣工検査（つづき）

12 表示部に「off」が表示されることを確認する
13 太陽光発電用ブレーカと接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする≥ パワーコンディショナが複数台設置されている場合は、上記手順を台数分実施してください。
これで、連系運転の竣工検査を完了しました。
以上の竣工検査と電力会社との連系契約締結のあとに、太陽光発電システムは運転（発電）が可能となります。

◆ 竣工検査チェック欄
No.

運転状況
（手順番号）

記録
チェック

検査項目

1

連系運転前
（手順 2）

接続箱のすべての開閉器「オン」、太陽光発電用ブレーカ「オフ」時の表示
部の確認

2

連系運転前
（手順 4）

連系運転保護装置の整定値の確認

3

連系運転中
（手順 6）

4

連系運転中（手順 7）

連系運転中の音、振動、においの確認

5

連系運転中
（手順 9）

太陽光発電用ブレーカ「オフ」時の表示部と運転ランプ、連系ランプ、発電電力表示ランプ（kW）の確認

6

連系運転停止（手順 12）

パワーコンディショナの停止確認

連系運転中の表示部の確認
発電電力→
総積算電力量 →kW
kW ･ h連系運転についてのお知らせ◆ 自立運転から連系運転への運転切り替えについて
自立運転切り替え設定（> 25）が「手動」に設定されている場合
停電時や太陽光発電用ブレーカが「オフ」のときに、運転スイッチを「オフ」から「オン」にすると自立運転を開始します。
自立運転中は、復電したり太陽光発電用ブレーカを「オン」にしても、自立運転のままとなります。
（自動で連系運転に切り替わりません）
連系運転に切り替える場合は、運転スイッチをいったん「オフ」にして「オン」にしてください。
投入遅延時間のカウントダウン後に連系運転を開始します。
自立運転切り替え設定（> 25）が「自動」に設定されている場合
停電時や太陽光発電用ブレーカが「オフ」になると、自動的に自立運転に切り替わります。
自立運転中に復電したり太陽光発電用ブレーカを「オン」すると、投入遅延時間のカウントダウン後に自動的に連系運転に切り替わります。

◆「-」（ハイフン）の点滅表示について
連系運転を行うときに、太陽光発電用ブレーカと運転スイッチが「オン」の状態で、接続箱のすべての開閉器を「オフ」から「オン」にすると、表示部に「-」（ハイフン）が点滅します。点滅中は投入遅延時間の経過待ちの状態です。

整定値の確認方法（確認表示モード）
下記は 27 ページの手順 4（連系運転の竣工検査時の整定値の確認）の詳細説明です。
設定スイッチ（MODE/CLR キー、UP キー、DOWN キー、SET キー）
表示部を操作して確認してください。
≥ 表示部で設定項目や整定値を確認しながら操作してください。
MODE/CLR キー≥ 各キーは、フロントカバー内部にありますので、フロントカバーを取
UP キー
り外してください。（> 13）

28

SET キーDOWN キー

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 29 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

9. 連系運転の竣工検査（つづき）

1 SET キーを５秒以上押す≥ 確認表示モードに切り替わります。
≥「3.-001」（項目番号）が表示されたあと、
「ov」
（交流過
電圧検出整定値）と設定されている整定値が 2 秒ごとに切り替わります。

2 UP キーまたは DOWN キーを押して表示を切り替える≥ 確認項目については下記の「確認表示モードの確認項目」
をお読みください。

2 秒ごとに切り替わる

1 秒後

3.-001

oV

項目番号

設定項目

1 秒後

3.-002115.0
設定されている
整定値

2 秒ごとに切り替わる

1.0

oVt

UP キーまたは
DOWN キーを押す
1 秒後

2 秒ごとに切り替わる

3.-003

uV

80.0

・
・
・

UP キーまたは
DOWN キーを押す

3 MODE/CLR キーを押して確認を終了する
確認表示モードの確認項目◆ 保護機能の設定
項目番号

3.-001
3.-0023.-0033.-0043.-0053.-0063.-0073.-0083.-0093.-010

表示部
ov

確認項目

（OV） 交流過電圧検出整定値

確認内容
交流過電圧検出の動作整定値を確認する

ovt （OVt） 交流過電圧検出整定時間

交流過電圧検出の整定時間を確認する

uv

交流不足電圧検出の動作整定値を確認する（UV） 交流不足電圧検出整定値

uvt （UVt） 交流不足電圧検出整定時間

交流不足電圧検出の整定時間を確認する

of

周波数上昇検出の動作整定値を確認する（OF）

周波数上昇検出整定値

oft （OFt） 周波数上昇検出整定時間

周波数上昇検出の整定時間を確認する

uf

周波数低下検出の動作整定値を確認する（UF）

周波数低下検出整定値

uft （UFt） 周波数低下検出整定時間

周波数低下検出の整定時間を確認する

hld （HLD） 投入遅延時間

商用系統復帰時の系統リレー投入遅延時間を確認する

pf

電圧上昇抑制電圧を確認する（PF）

電圧上昇抑制整定値◆ その他の設定
項目番号

表示部

確認項目

確認内容

通信ユニット No.

通信ユニット No. を確認する

3.-051
3.-511unit

acv u （acV u） 系統 U 相電圧

U 相電圧実効値を確認する

3.-512
3.-541
3.-551

acv w （acV w） 系統 W 相電圧

W 相電圧実効値を確認する

pdcv1 （pdcV1） 直流電圧 1

太陽電池端子（N、P 端子）の入力電圧を確認する

pdci1 （pdci1）

直流電流 1

太陽電池端子（N、P 端子）の入力電流を確認する

3.-841
3.-861

ddv

DDV(DC バス電圧 ) 計測値

パワーコンディショナ内部電圧を確認する

3.-901

ver（unit）（ddv）

tempt （tempt） 温度抑制動作積算時間（ver）

パワーコンディショナ本体のバージョン表示

温度抑制動作積算時間を確認する
パワーコンディショナ本体のバージョンを
確認する

29

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 30 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

トラブルシューティング
故障かな !? と思ったらこんなときには表示部に「hld」が点滅する

原因

処置

運転スイッチを一度「オフ」にし、再度「オン」に
投入遅延時間が手動復帰に設 してください。
（運転スイッチが「オフ」の場合は、定されています。
「オン」にしてください）
連系運転を開始します。

家電製品、パワーコンディショ
パワーコンディショナの運転スイッチおよび太陽頻繁に主幹漏電ブレーカが動 ナ、太陽電池の漏電、または太光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げ
作する
陽光発電用ブレーカの不具合の販売店へ連絡してください。
が考えられます。
パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。
本 書 に 記 載 さ れ て い な い エ パワーコンディショナが異常 エラーが解消されれば運転を再開します。
ラーコードを表示するを検出しています。
エラーが解消されない場合は太陽光発電用ブレー
カを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡
してください。
確認の結果、異常が見つからない場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。また、発生時の状況についてもお伝えください。
（雨が降った翌日の明け方など）

エラーコードについて異常が発生すると表示部にエラーコードが表示され、運転が停止します。
エラーの内容を確認し正しく処置してください。
≥ 現在発生しているエラーは点灯表示されます。
発生しているエラーが複数個ある場合でも、1 つのエラーコードだけを表示します。エラーが継続している間、連続して表示します。

エラーコード「e □-□.□」/「a□-□.□」など（□は数字を表します）

エラーコード一覧◆ 系統異常表示部

e1-0.0

エラー内容

停電

原因
停電が発生しています。

停電が回復すると、自動的に連系運転を再開します。

太陽光発電用ブレーカが「オフ」になっています。

太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。

交流側のヒューズが切れている可能性があります。

太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

e1-1.0交流過電圧検出

商用系統の電圧が上昇しました。

e1-2.0交流不足電圧検出

商用系統の電圧が低下しました。

e1-3.0周波数上昇検出

商用系統の周波数が上昇しました。

e1-4.0周波数低下検出

商用系統の周波数が低下しました。

30

処置

商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 31 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

トラブルシューティング（つづき）
表示部

エラー内容

e1-5.0単独運転検出（受動的方式）

e1-6.0単独運転検出
（能動的方式）

e1-7.0e1-7.1

瞬時過電圧検出

商用系統の電圧が123V以上になっています。

瞬時電圧低下検出≥ 商用系統の電圧が15V以下になっています。
≥ 交流側のヒューズが切れている可能性があります。

e1-8.0

原因処置

商用系統の周波数に異常が発生し、単独運転検出（受動的方式）が働き 商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
ました。
エラーが解消されない場合は、太陽光発
商用系統の周波数に異常が発生し、 電用ブレーカを「オフ」にして、お買い
単独運転検出（能動的方式）が働き 上げの販売店へ連絡してください。
ました。
商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

≥ 自立運転時にも「e1-1.0」、「e1-7.0」または「e1-7.1」が表示されることがあります。
故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店へ連絡してください。

◆ 太陽電池異常表示部

e2-1.0e2-3.0

エラー内容

原因

処置

太陽電池過電圧検出

太陽電池の電圧が高くなっています。

太陽電池の各系統の直流電圧を測定してください。（> 20）≥ 昇圧ユニットを接続している場合は、昇圧
ユニットの 1 次側（太陽電池側）で昇圧
前の直流電圧を測定してください。
（20 ページでの説明と異なる位置での測定になります）直流 450V（パワーコンディショナの入力電圧範囲）を超えているストリングは以下の原因が考えられます。
j太陽電池に異常が発生している
j太陽電池の接続が正しくない

直流地絡検出パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。
エラーが解消されない場合は、太陽電池の絶縁抵抗を測定してください。（> 19）
絶縁抵抗が 0.2ＭΩ未満のストリングには地絡が発生している可能性がありますので、以下の手順で接続箱から切り離してください。
太陽電池側の機器の絶縁抵抗が（昼間、太陽電池は発電状態になりますので、低下しています。
感電および短絡には十分注意してください）
1 運転スイッチ、太陽光発電用ブレーカ
および接続箱の開閉器を「オフ」にする≥ 太陽光発電用ブレーカオフ後3分間
は端子には触らないでください。
2 接続箱から該当のストリングの配線を外す

31

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 32 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

トラブルシューティング（つづき）◆ 装置異常（パワーコンディショナ内部異常）
表示部

エラー内容

e3-1.0直流過電流検出e3-2.0交流過電流検出e3-3.0直流分検出

e3-4.0装置温度異常原因

処置

パワーコンディショナ本体に異常が発生しています。

パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。
エラーが解消されれば運転を再開します。
エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

パワーコンディショナ内部が高温になっています。

温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
≥ 通風口を確認し、塞いでいるものがあれば取り除いてください。
≥ パワーコンディショナの上下、左右に必要なスペースが確保されているか確認してください。
（> 12）
エラーが解消されない場合は、故障の可能性があります。お買い上げの販売店へ連絡してください。

◆ 自己診断異常（パワーコンディショナ内部異常）
表示部

エラー内容

e4-2.0特性異常

e4-3.0ハード異常

e4-3.1

電解コンデンサ容量異常

e4-4.0e4-4.1

ROM バージョン
異常

e4-5.0

制御電源異常e4-6.0e4-6.1

EEPROM Sum 値
異常

e4-7.0e4-7.1e4-7.2

EEPROM 異常

e4-9.0昇圧チョッパ回路異常

e5-1.0連系リレー動作異常

e5-1.4端子台温度異常

e5-2.1e5-2.2e5-2.3

MCU 間通信異常

32

原因

処置

パワーコンディショナ本体に異常が発生しています。

パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。
エラーが解消されれば運転を再開します。
エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 33 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

トラブルシューティング（つづき）
表示部

エラー内容

e5-3.0e5-3.1

DC/DC コン
過電圧検出

e5-4.0

DC/DC コン
不足電圧検出e5-5.0地絡センサ断線

e5-6.0過電流検出

a3-0.0

動作シーケンスア
ラーム

e5-7.0e5-7.1

タイムアウト

出力制御通信途絶
検知

原因

処置

パワーコンディショナ本体に異常が発生しています。

パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。
エラーが解消されれば運転を再開します。
エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

計測ユニットの通信に障害が発生しています。

通信ケーブルおよび配線に異常がないことを確認してください。通信の障害が解消されると運転を再開します。
エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブ
レーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

パワーコンディショナと出力制
御機能対応の計測ユニットとの通信に障害が発生しています。

通信ケーブルおよび配線に異常がないことを確認してください。通信ケーブルに異常がない場合は、計測ユニットのマニュアルを読んで、正常に動作していることを確認してください。
通信の障害が解消されると運転を再開します。
エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブ
レーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。

原因処置

自立運転中に電気の使いすぎ、または使用中の電気製品の故障を検出しています。

パワーコンディショナ本体の運転スイッチ
を「オフ」にし、停電用コンセントに接続している電気製品を減らす、または故障した電気製品を停電用コンセントから外してください。
その後で、運転スイッチを再度「オン」にしてください。

◆ アラーム（警報）
表示部

エラー内容

a1-5.0自立運転過負荷状態

a1-5.1

出力不足電圧33

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 34 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

計測ユニット使用時の配線と設定
パワーコンディショナ１台の接続時
通信ケーブルをパワーコンディショナの通信コネクタ 2 に差し込んでください。

（側面部）

計測ユニット

終端抵抗とユニット No. は工場出荷時
値から変更する必要はありません。
（工場出荷時値：終端抵抗「ON」
ユニット No.「0」）通信コネクタ 2 に接続
通信ケーブル配線

通信コネクタ 1 は使用しません

パワーコンディショナ複数台の接続時
通信ケーブルをパワーコンディショナの通信コネクタ 1 および 2 に差し込んでください。
（1 台目の設定）
ユニット No.：0
終端抵抗：OFF

計測ユニット（側面部）（2 台目の設定）
ユニット No.：1
終端抵抗：ON（側面部）

通信コネクタ 1 に接続
配線

通信コネクタ 1 は使用しません通信コネクタ 2 に接続

通信コネクタ 2 に接続

通信ケーブル

終端抵抗とユニット No. を工場出荷時値から変更する必要があります。
（> 35）

34

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 35 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

計測ユニット使用時の配線と設定（つづき）

終端抵抗の設定方法
工場出荷時は、終端抵抗は「ON」に設定されています。

終端抵抗◆ 計測ユニットにパワーコンディショナを 1 台のみ接続する場合 /パワーコンディショナに計測ユニットを接続しない場合
終端抵抗は工場出荷時値（「ON」）から変更しないでください。

◆ 計測ユニットにパワーコンディショナを複数台接続する場合
計測ユニットパワーコンディショナ①計測ユニットと接続②中間③計測ユニットから最遠

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗

OFF

OFF

ON

㻌

≥ 接続するパワーコンディショナが 2 台の場合は、上記表の「②中間」の設定は不要です。
≥ 接続するパワーコンディショナが 4 台以上の場合は、上記表の「①計測ユニットと接続」と「③計測ユニット
から最遠」以外のパワーコンディショナは「②中間」の設定を行ってください。

パワーコンディショナのユニット No. の設定方法
計測ユニットにパワーコンディショナを複数台接続する場合は、20 ページまたは 25 ページの「unit」（通信ユ
ニット No.）を下記表のように変更してください。
接続台数

ユニット No.

ユニット No. の設定変更

パワーコンディショナ１台目

0不要（工場出荷時値：「0」）

パワーコンディショナ 2 台目

1

変更する必要があります。
（「0」→「1」）パワーコンディショナ 3 台目

2

変更する必要があります。
（「0」→「2」）≥ 計測ユニットとの接続が近い順に、「パワーコンディショナ 1 台目」、
「パワーコンディショナ 2 台目」、「パワーコ
ンディショナ 3 台目」と表現しています。
≥ パワーコンディショナ 4 台目以降は、「3」、「4」の順でユニット No. を設定してください。
≥ ユニット No. が正しく設定されていないと、計測ユニットに発電量が表示されない場合があります。
必ず上記の表のように設定してください。
≥ パワーコンディショナ 1 台のみご使用の場合でも、ユニット No. を「0」以外に設定すると発電量が表示されない
場合がありますのでお気をつけください。

35

01_KPK-A_OC_ 施工マニュアル _5373242-3_B.book 36 ページ

２０１７年９月２９日 金曜日

午後２時４４分

技術的なお問い合わせ先
フリーダイヤル ：0120-066825
受付時間：平日 9:00 〜 17:00（土、日、祝日は除く）
C OMRON Corporation All Rights Reserved