熱交換換気システム

取扱説明書（取付説明書、保証書付）
型

名…… ●LWZ−280●LWZ−280JE

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● ご使用前にP.1「1. 安全上のご注意」を必ずお読みください。
● この取扱説明書は、必ず保証書とともにいつでも見ることができるところに保管してください。

日本スティーベル株式会社

［目次］
取扱説明書
１．安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
３．各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
３−１．機器外形寸法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３−２．コントローラの表示内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
４．ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
４−１．風量や各種設定の変更等をする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
４−２．風量の変更のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
４−３．運転情報の切り替え ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
４−４．ダイレクト設定の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
４−５．お手入れ時のロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
５．各種設定変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５−１．運転情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５−２．運転状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５−３．プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
５−４．グループ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
６．日常の点検とお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
６−１．フィルター清掃と交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
６−２．住宅内の給排気グリル、屋外フードの清掃 ・・・・・・・・・・・・・・１９６−３．専門業者による定期清掃
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
７．故障かな？と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
８．点検および修理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１９．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

取付説明書
１．安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
２．各部のなまえと外形寸法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
２−１．機器の各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２−２．コントローラの各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
２−３．付属部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
３．機器の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
３−１．機器の固定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９３−２．ダクト配管
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
３−３．ドレン配管（ＬＷＺ−２８０のみ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
４．電気配線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
５．各種設定変更
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
５−１．情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
５−２．運転状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
５−３．プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
５−４．グループ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５５−５．ダイレクト設定の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１
５−６．施工者用設定モードのパラメーター一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・４２
５−７．エラーコード一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３
６．試運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告

禁止

絶対に改造はしないでください。
濡れた手でコントローラを操作や、機器のフィルター交換をしないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により濡れてしまった場合は、使用しないでください。
可燃性のガスが漏れた場合は、機器を操作しないでください。
機器の近くや、お部屋の給排気口近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管しないでください。
機器は、お手入れ中以外は停止しないでください。（除湿運転による停止を除く。）

指示
機器に異常が発生した場合は、機器専用のブレーカを「切」(OFF)にして日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
機器の移設は、必ず専門業者に依頼して行なってください。
機器が正しく取り付けられ、機器がしっかりと固定されていることを確かめてください。
補強を行なっていても震災、その他の天変地異で落下する可能性があります。万が一落下した場合は、下記の①〜③を実施の上、日本スティーベル(株)にお問い合わせください。
①機器専用のブレーカを「切」（OFF）にしてください。
②落下物がある場合は取り除いてください。
③建物が揺れている間は機器に近づかないでください。
子供や身体に障害がある人が機器を操作する場合は、監督者の管理のもと、または安全管理者による適切な指導を受けた上でご使用ください。

1

注意
禁止
機器の上に物を置いたり、機器に荷重を掛けたりしないでください。
ファンモーターが故障し動いていない場合は、そのまま使用しないでください。
ドレン配管が詰まる、または接続されていない状態では使用しないでください。
（LWZ−280のみ）
機器を正常に動作させるために、離隔距離の範囲内に物品を置かないでください。

離隔距離

前面パネル

天板パネル

左面パネル

右面パネル

下面パネル

700mm以上

400mm以上

50mm以上50mm以上400mm以上

注意
フィルターの点検清掃をする場合は、怪我をしないように気を付けてください。
機器運転中は、フィルターカセットを必ず機器に固定した状態にしてください。
夏場にエアコンの設定温度を下げ過ぎると、機器からの水漏れが発生する可能性があります。

指示
フィルターが詰まると、故障の原因となりますので定期的に掃除をしてください。
フィルターの点検清掃をする場合は、必ず機器専用のブレーカを「切」（OFF）にしてから掃除を行なってください。
フィルターを機器に戻す際は、フィルターの配置を間違えないようにしてください。
ドレン配管が詰まると、漏水の原因となりますので定期的に掃除してください。
（LWZ−280のみ）
ドレン配管を点検清掃する場合は、必ず機器専用のブレーカを「切」(OFF)にしてから掃除を行なってください。
（LWZ−280のみ）
設定風量は、必ず必要換気量以上の値にしてください。
外気条件と機器設置場所の露点温度によっては、ダクトや機器表面が結露する場合があります。
その際は結露水を拭き取ってください。
台風や強い雨、及び吹雪、霧が発生した場合等、外気が高湿度の場合は、機器内部で水滴が発生して滴下することがありますので、運転を一時的に停止してください。
機器の所有者が変わる場合には、必ず本取扱説明書を新しい所有者に引き継ぎ、保管できるようにしてください。
機器の修理をご依頼の際は、必ず本取扱説明書に付属している保証書を修理業者にご提示ください。

22. 特長LWZ−28０、及びLWZ−28０JE（本書では「機器」と表記）は、給気と排気の２つの送風機（ＥＣ遠心ファン）を利用して、屋外の新鮮な空気を屋内に取り入れ、屋内の汚れた空気を排出することで屋内に二酸化炭素や湿気が溜まらないようにします。その際、排出する空気から高効率で熱回収を行ない、屋外から取り入れる新鮮な空気に回収した熱を効率よく加えます。これにより、暖冷房負荷の削減に寄与できる換気システムです。
操作は、機器前面のコントローラで行ないます。５ｍ3/ｈ単位できめ細かく設定風量を変更できるため、換気による無駄なエ
ネルギーロスをカットすることができます。
●バイパスモード
屋内外の温度差が小さい場合や、外気冷房条件時にバイパス運転（外気を熱交換しないで直接、屋内に給気）することで省エネ効果を高めることができます。
●プレヒーター
寒冷地において、厳冬期でも新鮮空気を加熱することで換気量を維持すると共に高い熱交換効率を維持することができます。
●プログラム運転
在宅する予定に基づき、換気風量を自動的に切り替えることで快適性を維持したままで、省エネすることができます。
●LWZ−28０顕熱交換型換気システム
湿度の回収交換を行なわず、温度エネルギーのみを交換するシステムです。
冬季の結露を抑える等、排湿型として使用できます。
通年を通した空調エネルギーの回収に加え、浴室等の湿気の多い排気の熱エネルギーも回収可能です。
●LWZ−28０JE全熱交換型換気システム
建物内の湿気に含まれるエネルギーも熱回収する高効率システムです。
熱交換素子に臭いの粒子を通さないソリッドメンブレンを採用し、熱交換エレメントの水洗いも可能です。
冬季の乾燥軽減と、夏季の冷房除湿負荷軽減が可能です。

図上の数値は比消費電力（W ／ m3/h）です。

LWZ−280シリーズPQ曲線

拡大図

風量（m3/h）

LWZ−280シリーズPQ曲線

風量（m3/h）

詳細図

33. 各部のなまえ
3−1. 機器外形寸法

534

１：機器

６：排気接続口（ＥＡ）

１０：壁固定位置

２：フィルタードア

７：給気接続口（ＳＡ）

１１：下部スペーサー

３：コントローラ

８：還気接続口（ＲＡ）

１２：電源ケーブル

４：制御電源ケーブル引き込み口

９：固定金具１３：ドレン接続口

５：外気接続口（ＯＡ）

3−2. コントローラの表示内容
3−2−1. コントローラの表示
番号

4

名

称

機

能

1

日付時刻表示曜日／時刻／設定内容を表示します。

2

運転情報表示フィルター使用時間／設定温度／室内
温度／室内湿度等を任意で表示します。

3

タッチホイル

選択した項目の数値を増減します。

4

状態表示

現在の運転状態を表示します。

5

MENUボタン

設定変更画面に移行します。

6

OKボタン

設定の確定等を行ないます。

7

サブ表示

タイマー運転状態／フィルター交換情報等を表示します。

3−2−2. 運転状態の表示詳細

除湿運転：
２４時間停止後、設定湿度以上の湿度を検知すると設定時間、風量レベル０で運転します。

弱運転：
風量レベル１で運転します。

タイマーモード：（上図は、除湿運転時）
運転スケジュールに従い運転状態を自動変更します。

通常運転：
風量レベル２で運転します。

パワフル換気：所定の時間、風量レベル３で運転します。

3−2−3. サブ表示のアイコン詳細
アイコン

アイコン名称

表示内容

タイマーモード
除湿運転

タイマーモードで除湿運転の風量レベル０で運転します。

タイマーモード
弱運転

タイマーモードで弱運転の風量レベル１で運転します。

タイマーモード
通常運転

タイマーモードで通常運転の風量レベル２で運転します。

パワフル換気パワフル換気の風量レベル３で運転します。

フィルター清掃

フィルターの清掃が必要になると点灯します。

換気停止

換気運転が停止しています。

バイパス運転バイパス運転中に点灯します。

エラー

機器にエラーが発生している際に点灯します。

デフロスト運転プレヒーターが動作する等、デフロスト運転中に点灯します。

5

4. ご使用方法
4−1. 風量や各種設定の変更等をする前に●「MENUボタン」を長押しせずに操作をすると下図の表示となりますので、風量を変更する等、設定を変更したい場合は、必ず左記を行ないます。
①「MENUボタン」を３秒間長押しします

4−2. 風量の変更のしかた
４−２−１．通常運転の風量への変更のしかた
風量レベル２の風量で運転します。
例）朝から夜にかけてご家族の団欒時の運転のしかた②「レベル２」表示になったことを確認。
①「タッチホイル」に指を付けて回す。

③「ＯＫボタン」
を押して確定。

４−２−２．弱運転の風量への変更のしかた
風量レベル１の風量で運転します。
例）就寝時や、不在時等に適した運転です。

②「レベル1」表示になったことを確認。
①「タッチホイル」に指を付けて回す。

6③「ＯＫボタン」
を押して確定。

４−２−３．除湿運転の風量への変更のしかた
例）不在時等の運転のしかた①設定直後２４時間は換気を停止します。それ以後、以下の条件で風量レベル０の風量で運転します。
②①後パラメーターＰ１７「設定湿度」以上の湿度を②「除湿換気」表示になったことを確認。
①「タッチホイル」に指を付けて回す。

検知すると、パラメーターＰ１５「湿度測定の待機時間」の間運転します。

③「ＯＫボタン」
を押して確定。

③②後パラメーターＰ１６「湿度測定の待機時間」の間隔で風量レベル０での運転を自動的にＯＮ／Ｏ
ＦＦします。

４−２−４．タイマーモード
事前に設定した時間（曜日毎の設定も可能）に自動的に風量を変更する運転のしかた②「タイマーモード」表示になったことを確認。

①「タッチホイル」に指を付けて回す。

●砂時計の右上の数字は、現時点の運転状態を表し③「ＯＫボタン」
を押して確定。

ています。
０：除湿運転
１：弱運転
２：通常運転４−２−５．パワフル換気への変更のしかた
所定の時間、風量レベル３の風量で運転します。
例）来客時や、通常運転より換気を増やしたい場合の運転のしかた②「パワフル換気」表示になったことを確認。

①「タッチホイル」に指を付けて回す。

③「ＯＫボタン」
を押して確定。

●事前に設定されている時間が経過すると自動的に、
パワフル換気にする前の運転状態に戻ります。

7

4−3. 運転情報の切り替え
運転情報欄に表示される運転情報を変更したい場合に操作します。

②「運転情報」表示になったことを確認。
①「タッチホイル」に指を付けて回す。

③「ＯＫボタン」
を押して確定。

●「Ｆ１」は運転情報欄の上段に表示●「Ｆ２」は運転情報欄の中段に表示●「Ｆ３」は運転情報欄の下段に表示④「タッチホイル」に指を付けて項目を選択する。

⑤「ＯＫボタン」
を押して確定。

表示項目一覧

表示内容

バイパス運転オン：設定温度により熱交換せずに外気が直接給気も行ないます。
オフ：熱交換後に外気が給気されます。

還気温度

住宅からの排気温度を表示します。

還気湿度

住宅からの排気湿度を表示します。

フィルター使用時間

前回のフィルター清掃アイコンをオフ後からの経過時間を表示します。

機器 ソフトウェアのバージョン

ソフトウェアのバージョンを表示します。

機器 ソフトウェアのパッチ

ソフトウェアのパッチを表示します。

端末機器のシリアル番号

機器のシリアル番号を表示します。

戻る

前の画面に戻ります。

●四角の欄が■の場合は、表示します。
●四角の欄が□の場合は、表示を消します。

●「MENUボタン」を複数回押し続ける、または「戻⑧「ＭＥＮＵボタン」
を押して戻る。

8⑦「ＯＫボタン」
を押して確定。

る」を選択し続けることで、初期表示に戻ります。

⑥「タッチホイル」に指を付けて項目を選択する。

4−4. ダイレクト設定の変更
各設定項目を直接選択して、機器の動作環境を変更します。

②「ダイレクト設定」表示になったことを確認。
①「タッチホイル」に指を付けて回す。

③「ＯＫボタン」
を押して確定。

⑤変更したい設定を表示したことを確認。

④「タッチホイル」に指を付けて回す。

⑥「ＯＫボタン」
を押して確定。

⑧変更した数値、またはオン／オフを確認。

⑨「ＯＫボタン」
を押して確定。

⑩「ＭＥＮＵボタン」
を押して戻る。

⑦「タッチホイル」に指を付けて回す。

ご注意●右図のようにサービス／エキスパート用の設定は、パスコードが要求されますので変更しないでください。

9ダイレクト設定一覧
表示

初期

単位

最小値

最大値

Ｐ１

室温設定

項

目

２０ ℃

℃

５

２８

バイパス動作時の給気温度設定

備

考

対応ページ
Ｐ.１６

Ｐ２

パワフル換気の継続時間

３０ 分

分

１

２４０

パワフル換気の動作時間

Ｐ.１６

無効化済み：バイパス停止
Ｐ３

バイパス運転モード

外気自動

−

手

−

動 ：本機器では無効

外気自動 ：給気温度（ＯＡ）基準でバイパス動作

Ｐ.１７

還気自動 ：還気温度（ＲＡ）基準でバイパス動作
Ｐ４

フィルター
清掃アイコン

オフ

オフ／オン

点灯しているフィルター清掃アイコンを消せます。 Ｐ.１１

Ｐ５

ファン制御

サービス

Ｐ６

風量レベル０

サービス

Ｐ７

風量レベル１

サービス

Ｐ８

風量レベル２

サービス

Ｐ９

風量レベル３

サービスＰ１４

給気量の補正サービス

Ｐ１５

除湿換気の間隔サービス

Ｐ１６

湿度測定の待機時間

サービス

Ｐ１７

設定湿度

サービス

Ｐ１８

デフロスト開始温度

サービス

Ｐ１９

フィルター交換間隔

サービス

Ｐ２２

プレヒーターの作動

サービス

Ｐ２３

デフロストモード

サービス

Ｐ２４

バイバス運転作動温度

サービス

Ｐ２５

バイパス運転停止温度

サービス

Ｐ２６

バイパス運転ヒステリシス

サービス

Ｐ２７

バイパス運転温度差

サービス

Ｐ２８

ファンの作動

Ｐ２９

機器タイプ

サービス

Ｐ３０

デフロスト停止温度

エキスパートＰ３１

湿度制御の作動サービス

Ｐ３２

湿度制御の作動

エキスパートＰ３３

デフロスト停止温度の補正温度

エキスパートＰ３５

冷房／暖房 バイパス運転

サービス

Ｐ７０

メッセージリストの削除

サービス

オン

−

オン：機器が動作

オン／オフ

オフ：機器が停止

Ｐ.１７

月：月曜日 火：火曜日
Ｐ８０

時刻／日付

−

−

Ｐ８１

時刻／日付

−

−

月／火／水／木水：水曜日 木：木曜日

金／土／日

金：金曜日 土：土曜日

Ｐ.１４

日：日曜日
00：00

23：59

−

Ｐ.１４

4−5. お手入れ時のロック①６０秒以内に終わる機器の確認や一時的に停止させる等以外は、機器のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にしてください。
②「お手入れ時のロック」表示になったことを確認。

●「ＯＫボタン」を押した後、下図のカウントダウンが始まり、６０秒経過後、設定前の運転状態に戻ります。
①「タッチホイル」に指を付けて回す。
③「ＯＫボタン」
を押して確定。

10

5. 各種設定変更①「Ｐ.６ ４−１項」の「ＭＥＮＵボタン」を３秒間長押した後に以下の操作を行ないます。
②「ＭＥＮＵボタン」を押して、メニュー表示を開きます。
③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−1. 運転情報①メニュー表示で「運転情報」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種センサーからの情報内容が表示されます。
②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して表示内容を切り替えます。
③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−2. 運転状態①メニュー表示で「運転状態」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種運転状
態が表示されます。
②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して表示内容を切り替えます。
③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）メッセージリスト①「メッセージリスト」の横のカウンターに「００」以外の数値が記載されている場合は、「タッチホイル」で「メッセージリスト」を選択して、「ＯＫボタン」を押すと、エラーコードが表示されます。
②「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（２）フィルターリセット（ダイレクト設定Ｐ４）①「フィルターリセット」を選択した後、「タッチホイル」で「オン」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、「フィルター清掃」のアイコンが消えます。
②「フィルターリセット」の設定は、自動的に「オフ」になり、前の画面に戻ります。

●前の画面に戻らない場合は、「ＭＥＮＵボタン」を押してください。

11

5−3. プログラム
ファンプログラムは、設定した時間に、設定した風量レベルに自動的に変更するための設定です。
設定時間を過ぎると、タイマーモードに設定している間は、風量2に戻ります。
①メニュー表示で「プログラム」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、ファンプ
ログラムが表示されます。
②「タッチホイル」で「ファンプログラム」を選択して、「ＯＫボタン」押します。

曜日の設定③「タッチホイル」でタイマーモードにした場合にファンプログラムが働く曜日を選択して「ＯＫボタン」で確定します。

●月〜日の各曜日、月−金、土日、月−日一括の１０種類の曜日の組み合わせから選択できます。

ご注意●時間が重複しないように注意してください。
④ファンプログラムで風量が切り替わる時間のプログラムを、「タッチホイル」
で選択します。

●１０種類のプログラム毎に最大３回の時間帯を設定できます。

風量の設定⑤「タッチホイル」で風量レベルを選択して「ＯＫボタン」を押します。「タッチホイル」で風量レベル０〜２を選択して「ＯＫボタン」を押して確定します。

開始時間の設定⑥「タッチホイル」で風量レベルを切り替える開始時間を選択して「ＯＫボタン」を押します。「タッチホイル」で時間（１５分単位）を設定して「ＯＫボタン」を押して確定します。

終了時間の設定⑦「タッチホイル」で風量レベルを元に戻す終了時間を選択して「ＯＫボタン」
を押します。「タッチホイル」で時間（１５分単位）を設定して「ＯＫボタン」
を押して確定します。
⑧「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

12

5−4. グループ設定①メニュー表示で「グループ設定」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種設定の確認、または変更が可能となります。

②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して変更したい設定を選択して「ＯＫ」ボタンを押します。

③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−4−1. モード①「タッチホイル」で「標準」／「サービス」／「エキスパート」をパスコード入力の上で選択できますが、初期表示の「標準」からは切り替えないでください。

135−4−2. 基本①時刻／日付の修正、言語の選択、表示のコントラスト／明るさの調整、タッ
チホイルの感度／速度の調整、操作用ソフトウェアのバージョンを確認する
ことができます。

②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

（１）時刻／日付（ダイレクト設定Ｐ８０／Ｐ８１）①「時刻／日付」を選択すると、曜日、時、分をそれぞれ「タッチホイル」で選択します。

②選択した項目で「ＯＫボタン」を押して、「タッチホイル」で修正します。
③曜日、時、分それぞれ修正後に「ＯＫボタン」を押して確定します。
④「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

●プログラム運転をご使用になる際は、必ず曜日と時刻が正しいことを定期的に確認してください。

（２）言語①「言語」を選択すると、表示したい言語を登録されている中から「タッチホイ
ル」で選択できます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

ご注意●日本国内では他国言語に変更した場合のサポートは行なっておりません。必ず日本語の状態でお問い合わせください。

14

（３）コントラスト①「コントラスト」を選択すると、「タッチホイル」で１〜１０の１０段階でコントラストを調整します。
②コントラスト調整後、「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

（４）明るさ①「明るさ」を選択すると、「タッチホイル」で１〜１００の１００段階で明るさを調整します。
②明るさ調整後、「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

（５）タッチホイル感度①「タッチホイル感度」を選択すると、「タッチホイル」で１〜１０の１０段階
でタッチホイルの感度を調整します。
②タッチホイルの感度を調整後、「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

（６）タッチホイル速度①「タッチホイル速度」を選択すると、「タッチホイル」で１〜１０の１０段階
でタッチホイルの速度を調整します。
②タッチホイルの速度を調整後、「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

5−4−3. 風量①風量レベルの設定変更を行ないたい場合は、施工業者にご連絡ください。

②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−4−4. 運転情報
①初期画面の運転情報の表示内容を変更できます。
②「Ｐ.8 ４−３項」を参照して変更します。

15

5−4−5. 除湿換気
長期間不在になる等、建物内の換気の必要性が低い場合に、建物内の湿度が設定値以下になるように最低限の換気（ＯＮ／ＯＦＦ）を自動的に行なうことができます。
①除湿換気の設定変更を行ないたい場合は、施工業者にご連絡ください。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−4−6. パワフル換気（ダイレクト設定Ｐ２）①パワフル換気の継続時間の設定変更を行なうことができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

③「パワフル換気の継続時間」を選択すると、「タッチホイル」でパワフル換気の継続時間を１〜２４０分の幅で変更できます。
④変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

5−4−7. バイパス運転
夏期や中間期等、お部屋より外気温度の方が低い場合に、外気を熱交換せずに直接お部屋に給気する設定になります。
冷房に使う電気代を減らすことができ、かつ夜間に窓を開いたままにする必要がなくなります。
①バイパス運転の設定変更を行なうことができます。

②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

●室温設定とバイパス運転モード以外の変更を行ないたい場合は、施工業者にご連絡ください。

（１）室温設定（ダイレクト設定Ｐ１）①「室温設定」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転が作動する室温
設定を５〜２８℃の幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

16

（２）バイパス運転モード（ダイレクト設定Ｐ３）①「バイパス運転モード」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転モードを変更できます。
②「タッチホイル」で変更後、「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

●四角の欄が■になっているのが現在選択されている運転モードになります。
無効化済み：バイパス運転が停止します。 外気自動 ：室温設定と外気温度の関係から動作します。
手

動 ：本機器では無効。

還気自動 ：室温設定と還気温度の関係から動作します。

ご注意●手動は、本機器では使用できない機能になりますので、設定しないでください。

5−4−8. デフロスト①凍結防止の設定変更を行ないたい場合は、施工業者にご連絡ください。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

●デフロスト開始温度＝表示された温度までプレヒーターで外気温度を暖めます。
●デフロスト停止温度＝外気温度が表示された温度以下になるとプレヒーターを通電します。
●プレヒーターの作動＝内臓のプレヒーターの使用の有無

5−4−9. 凝縮水防止①デフロスト時の運転条件の設定変更を行ないたい場合は、施工業者にご連絡ください。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−4−10. ファンの作動（ダイレクト設定Ｐ２８）①「ファンの作動」を選択すると、「タッチホイル」で機器のオン／オフを切り替えることができます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。
③オフを選択した場合は、サブ表示に「換気停止」のアイコンが点灯して機器が停止します。

ご注意●住宅は２４時間換気する必要があります。メンテナンスや修理の時以外は、オフにしないでください。

5−4−11. 機器情報
①機器情報の設定変更を行ないたい場合は、施工業者にご連絡ください。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

17

6. 日常の点検とお手入れ
通常は乾いた布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください
ベンジン、シンナー、及びクレンザー、ナイロン製のたわし等の使用は、コン
トローラを傷めますので絶対にやめてください。
フィルター清掃のアイコンが点灯した場合は、「Ｐ.１１ ５−２項」に従ってア
イコンを消灯して、６−１項に従ってフィルターの清掃、または交換を行なってください。

フィルターの清掃のアイコン

6−1. フィルター清掃と交換
6−1−1. フィルターの清掃と交換方法①機器専用のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にして、コントローラの表示が消えていることを確認します。
②図中「４」のフィルタードア内側両側面の「５」の凹み（フィルタードア
ロックタブ）を内側に向けて押しながら、図中「４」のフィルタードアを手前に引いて外します。
③図中「３」の固定ノブ２個を反時計回りに回して外します。
④図中「６」のフィルターカセットを手前に引いて外します。
⑤図中「１」「２」のフィルター表面の汚れを掃除機等で吸い取ってください。
⑥図中「１」「２」のフィルターを⑤に従い清掃するか、交換し逆手順で元の状態に戻します。
⑦機器専用のブレーカを「入」（ＯＮ）にして、「Ｐ.１１ ５−２項」に従い、フィルター清掃のアイコンを消します。

●図中「１」は還気（ＲＡ）用のＧ４フィルター●図中「２」は外気（ＯＡ）用のＭ５フィルターご注意●１年に１回はフィルターの交換を行なってください。
●フィルターを水で洗わないでください。また、水に浸けないでください。
●「Ｐ.１１ ５−２項」フィルターリセット操作を実施前に、必ず「６−１−１項」フィルター清掃と交換の作業を行なってください。

（１）フィルター清掃アイコンの消し方（詳細は「Ｐ．１１ ５−２項」を参照してください。）①メニュー表示で「運転状態」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種運転状
態が表示されます。
②「タッチホイル」を時計回り、または反時計周りに回して「フィルターリセッ
ト」を選択した後、「タッチホイル」で「オン」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、「フィルター清掃」のアイコンが消えます。

③「フィルターリセット」の設定は、自動的に「オフ」になり、前の画面に戻り
ます。

18

6

6−1−2. 交換用フィルターのインターネットサイトからの購入について
機器本体の交換用フィルターは、右図のQRコードからのサイト、または下記のアドレスのサイトから購入することができます。

「https://nihonstiebel-ec.shop-pro.jp/」●標準仕様フィルター内訳：標準仕様フィルター１枚／還気用フィルター１枚●高性能フィルター内訳 ：高性能フィルター１枚／還気用フィルター１枚●必ずご使用になっている機器をご確認の上、その機器に対応した交換用フィルターをご購入ください。

6−2. 住宅内の給排気グリル、屋外フードの清掃●各給排気グリル、または屋外フードの取扱説明書に従い清掃してください。
●外気温度が低下している場合は、機器に結露が発生する場合があります、結露が発生した場合は、乾いた布等で吹いてくださ
い。

１）給排気グリルが清掃されていないと下記の問題が発生する可能性があります。
住宅内で十分な換気がされない。

機器の消費する電力が大きくなります。
機器の動作音が大きくなります。

２）屋外フードが清掃されていないと下記の問題が発生する可能性があります。
住宅内で十分な換気がされない。
機器の消費電力が大きくなります。
機器の動作音が大きくなります。

6−3. 専門業者による定期清掃●お買い上げより3年を目処に熱交換エレメント等の定期清掃を行なうことで、LWZシリーズを永くご利用いただくことが可能になります。
●お買い上げより10年で、必ず専門業者による定期点検を受けてください。

19

7. 故障かな?と思ったら
現

象

確認項目

「換気停止」のアイコンが出ている。

給気／排気が両方とも止まっている。

コントローラコントローラ

処置方法

参照ページ

ファンの作動が「オン」であることを確認してください。

P. 17
5−4−10

レベル０ 除湿換気（設定湿度以下の場合は機器が停止）に設定されていないか確認してください。
レベル１、またはレベル２に設定します。

P. 6

運転状態のメッセージリストで「ＯＫボタン」を押して、表示されているコードを確認の上で、日本スティーベル（株）にお問い合わせく
ださい。

P. 11

4−2

5−2

ブレーカ

ブレーカが「入」（ＯＮ）であることを確認します。

コントローラ

運転状態のメッセージリストで「ＯＫボタン」を押して、表示されているコードを確認の上で、日本スティーベル（株）にお問い合わせく
ださい。

P. 11

コントローラタッチホイルでレベル３のパワフル換気を利用して風量を増やして
ください。

P. 6

給排気グリル

室内の給排気グリルが閉じていないか確認してください。

風量が少ない。

コントローラタッチホイルでレベル１→レベル２と大きくします。

P. 6

4−2

風量が多い。

コントローラタッチホイルでレベル２→レベル１と小さくします。

P. 6

4−2

表示が消えている。

ブレーカ

ブレーカが「入」（ＯＮ）であることを確認します。

給気、または排気が止まっている。

室内で結露が発生。

機器から水が垂れる。

5−2

4−2

−

−

運転状態のメッセージリストで「ＯＫボタン」を押して、表示されているコードを確認の上で、日本スティーベル（株）にお問い合わせく
ださい。

P. 11

5−2

フィルター

フィルターを清掃してください。

P. 18

5−1

屋外フード

屋外フードを清掃します。

−

給排気グリル

給排気のグリルを清掃します。
開口が閉じている場合は、開きます。

−

逆止弁

建築会社、または施工会社にご相談の上、ドレン配管上の逆止弁を清掃してください。

−

ダクト接続部

建築会社、または施工会社にご相談ください。

−

エラー表示が出ている。 コントローラ

異音がする。

−

上記で改善しない場合は、再度、機器専用のブレーカを「入／切」（ＯＮ／ＯＦＦ）し状態が改善しないことを確認の上、日本ス
ティーベル（株）にお問い合わせください。
次の場合は、故障ではありません。
現

象

原

因

参照ページ

厳冬期に電気代が高くなる。

機器の凍結防止用のプレヒーターが働いているためで異常ではありません。

−

風量を大きくすると、機器からの音が大きくなる。

風量を大きくするために、ファンの回転数を多くしているためで異常ではありません。

−

設定変更後に、通常と異なる動きをし始めた。

設定を確認しなおしてください。
変更した内容をお忘れの場合は、初期設定に戻してください。

20

P. 9

4−4

8. 点検および修理について（1）アフターサービス(点検・修理)を依頼される場合
アフターサービスを依頼される前に、Ｐ.２０ 「７．故障かな？と思ったら」をよくお読みの上、それでも不具合がある場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理なさらないで下記のＱＲコードから日本スティーベル(株)のＨＰのお問合せ
フォーム、または下記からお問い合わせください。

TEL : 03- 5715- 4655
アフターサービスを依頼される場合は、保証書をご覧の上、次の項目をお知らせください。
① 機種名：銘板ラベルに併記② 製造番号：銘板ラベルに併記③ 不具合の具体的内容：ファンが回らない等の症状、及びご使用条件④ お取付け年月日⑤ お名前、ご住所、電話番号（2）補修用部品の最低保有期間について
この機器の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用部品とは、その機器の機能を維持するための部品です。

（3）保証について
この機器は、お取付け日から１年保証です。
保証書は、お取扱い店、または施工店からお渡しいたしますので、必ず「お取扱い店」、「お取付け日」、「製造番号」等の記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、保管してください。
修理を依頼される場合、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。保証期間内であれば、消耗品を除き、保証書の記載内容に基づき無料修理を行ないます。保証期間を過ぎても、修理により機器の機能が維持できる場合にはご要望
により有料修理いたします。

●お客様ご自身で分解、改造した場合は、保証期間であっても無料修理の対象とはなりませんので、予めご了承ください。
●電気の配線工事、ダクト／ドレンの配管工事、機器の設置工事に起因する問題に関しては、機器の保証期間であっても無料修理の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

21

9. 仕 様型
電名

LWZ−280JE

LWZ−280

源

単相 200V

50/60Hz

寸

幅

（mm）

997

法

高さ （mm）

690

奥行 （mm）

534

最大風量（m3/h）

350

消 費 電 力範囲（Ｗ）

10 − 134

最 大 電 流（Ａ） ※2

6.5

プレヒーター消費電力（Ｗ）※1

1130

プレヒーター最大電流（Ａ）※1

5.7

騒音（dB）

3245m /h 時

48350m /h 時

55

3

質 量（kg）

80

78

ダクト接続口径 （mm）

φ160 ／φ180

ドレン管接続口径（mm）
換気方式

φ22

−

顕熱交換式

全熱交換式

有効換気量
熱交換効率（%）

99
顕熱交換

94

82

全熱交換

−

73

最低温度（℃）

周囲温度
使用温度

15

最高温度（℃）

35

外気温度（℃）−25 〜 40

室内温度（℃）

フィルター

15 〜 35（24℃以上 ※3）

外気側

M5クラス

還気側

G4クラス

※1：プレヒーターのヒーター容量です。外気温度が初期設定−３℃以下になると通電します。
※2：最大電流は、プレヒーター使用時です。
※3：夏期の冷房時の設定室温

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について＜本体への表示内容＞
経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。

【製造年】
年【設計上の標準使用期間】10 年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

＜設計上の標準使用期間とは＞運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（下表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支
障なく使用することができる標準的な期間です。
本機器の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし ＪＩＳ C9921−2 に基づいて右記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。
○「経年劣化」とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。
■標準使用条件 ＪＩＳ C9921−2 による
環境条件

電圧

単相200V

周波数

50Hzおよび60Hz

温度

20℃

湿度

65%

設置条件

標準設置

取付説明書による

定格負荷取扱説明書による

負荷条件
想定時間

22

1年間の使用時間

24時間換気8760時間／年

定格電圧による
ＪＩＳ

C9603から引用

熱交換換気システム

取付説明書（保証書付）型

名…… ●LWZ−280●LWZ−280JE

取付工事店様へ●この機器は、電気工事が必要となります。取付工事は必ず所定の資格を持った方が行なってください。
●この機器を正しく安全にお客様にご使用いただくために、取扱説明書、並びに本書のＰ.２４「１．安全上のご注意」をよくお読みの上、取付説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定により修理していただくようお願いいたします。

日本スティーベル株式会社
23

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告

注意

誤った取扱いをしたときに、死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告

禁止

絶対に改造はしないでください。
付属の電源ケーブルを外さないでください。
取り外しの指定がない部品は、取り外さないでください。また、指定されている付属部品以外は使用しないでください。
２００Ｖの電源ケーブルに１００Ｖの屋内配線を接続しないでください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により濡れてしまった場合は、使用しないでください。
機器は、屋外や、湿気の多い場所、浴室内、並びにP. 2 2「 9. 仕様」に記載の周囲温度の範囲外になるような環境下には設置しないでください。
床面に設置するのは、絶対にお止めください。
機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしないでください。
外気の取り入れ口は、燃焼ガスや住宅の排気を吸い込む位置や、積雪等で埋もれる位置、水辺側の壁面には設けないでください。
電源ケーブル先端にコンセントプラグを使用しないでください。
機器を正常に動作させるために、離隔距離の範囲内に物品を置かないでください。

離隔距離

24

前面パネル

天板パネル

左面パネル

右面パネル

下面パネル

700mm以上

400mm以上

50mm以上50mm以上400mm以上

注意

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの壁材に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタル
ラス、ワイヤラス、金属板等が電気的に接触しないよう取り付けてください。
電源ケーブル等の配線は最小の長さにして、周囲に遊びをとらないでください。
電源ケーブルをジョイントボックス内で弛ませないでください。

指示
電源ケーブルは、屋内配線と直結してください。
機器はP. 2 4「１. 安全上のご注意」に記載の離隔距離を守って設置してください。
機器がしっかりと壁に固定されていることを確かめてください。
電源仕様、定格電流、及び消費電力を銘板ラベルで確認し、必ず内線規程に従って正しい配線を行なってください。
機器専用のブレーカを1台設置してください。
アースは第三種接地工事（Ｄ種接地）を行なってください。
電圧は定格電圧の±10%以内であることを確認してください。
機器の異常を発見した場合は、お客様に引き渡しをせず、日本スティーベル（株）にお問い合わせください。
機器の前面には、必ずフィルター交換と、機器の点検を行なえるスペースを設けてください。

注意

禁止

設置前の機器は、雨水が当たる場所や、雪上、氷上に置かないでください。
機器の天板に物を置いたり、荷重を掛けたりしないでください。
ドレン配管は、二重トラップにしないでください。
LWZ−280JEのRAの吸気口を浴室や、水蒸気が発生する場所に設けないでください。
機器はフィルター清掃が不可能な高所には設置しないでください。

25

次の様なダクト工事はしないでください。（風量の低下や異常音発生、結露等の原因になります。）①極端な曲げ。

⑦ＯＡ、ＥＡの配管に非断熱ダクトを使用する。

②多数の曲げ。

⑧断熱範囲外に露出するＳＡ、ＲＡの配管に非断熱ダクトを使用する。

③急激なしぼり。

⑨ＯＡの配管先端を、屋外の排気口や排ガスが発生する場所に設置する。

④ダクト接続部そばでの曲げ。

⑩ＯＡの配管先端を、池や湖等の水場に面した壁面に設置する。

⑤ダクトを弛ませる。

⑪ダクト接続部に気密テープをまかない。

⑥ダクトを固定していない。

⑫ダクトを他の機器の給気に直結する。

ドレン水の凍結による水漏れ防止のため、屋外へのドレン水の排水や、ドレン配管の露出を行なわないでください。
（LWZ−280のみ）
機器の内部部品や交換用部品等を他の電気機器には使用しないでください。

指示
機器は、床に対して垂直になるように設置してください。
換気計算に基づいて選定した機器を設置してください。
機器は、必ず機器の質量に耐えられる補強された物に固定してください。
機器は、居室（寝室）等の天井や床下への設置は避けてください。
ドレンの配管工事は、横引き管に10%以上の勾配を必ずつけてください。（LWZ−280のみ）
ドレンの配管には、必ずトラップを設け、機器内部の負圧が原因となる逆流を防止してください。
（LWZ−280のみ）
ドレン配管上のトラップは、清掃できるようにしてください。（LWZ−280のみ）
LWZ−280JEのドレン接続口は、必ず封止してください。
寒冷地においては必要に応じてドレン配管を接続してください。
共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により2mの鋼鈑立ち上がりダクトを取り付けるか、煙逆流防止ダ
ンパー、及びその点検口を必ず設けてください。
ダクト配管は、機器から下り勾配になるように取り付け、ＯＡダクト／ＥＡダクトには必ず断熱処理を行ない、ＲＡダ
クト／ＳＡダクトは必要に応じて断熱処理を確実に行なってください。
給排気ダクトの先端には、雨水等の侵入を防ぐための屋外フード等を取り付けてください。
海塩粒子等の吸い込みによる機器の著しい腐食を避けるため、海風の当たらない場所に外気（ＯＡ）取り入れ口を設けてください。
地区計画等で指定がある場合や、防火区画を貫通する場所には防火ダンパーを設けてください。
気密は経年劣化の少ないテープ、またはシール等を使用してください。
取り付けの際は肌の露出を避け、作業用手袋、保護メガネ等を着用してください。（板金部品で怪我をする、ダクトの断熱材に使用されているグラスウール等で皮膚が刺激されることがあります。）
仕上げ材、及び下地材に使用する木質材料、固定用の接着材等にはホルムアルデヒド等のVOCの放散が基準値以下になるものを使用してください。

26

設定風量は、必ず必要換気量以上の値にしてください。
機器運転中は、機器にフィルターカセットを必ず正しい配置と向きで装着した状態で使用してください。
取扱説明書の保証書に、お客様、お取扱い店、お取付け日、製造番号等の必要事項を記入し、お取扱い店、及び取扱者印を捺印してください。
工事終了後は、必ずお客様に取扱いの説明を行なってください。直接説明できない場合は、現場責任者等代行者に説明し、必ずお客様に取扱いの説明がなされるようにしてください。
取扱説明書をお客様に必ず保管していただくようにお渡しください。

2. 各部のなまえと外形寸法
2−1. 機器の各部のなまえ

図番

名称

図番

名称

b01

制御ケーブル引き込み口

g05

還気接続口（ＲＡ）

d45

ドレン接続口g06

給気接続口（ＳＡ）

g0 3

外気接続口（ＯＡ）

i13

壁固定位置

g0 4

排気接続口（ＥＡ）

27

2−2. コントローラの各部のなまえ

番号

称

機

1

日付時刻表示曜日／時刻／設定内容を表示します。

2

運転情報表示フィルターの使用時間／設定温度／室内温度／室内湿度等を任意で表示します。

3

タッチホイル

選択した項目の数値を増減します。

4

状態表示

現在の運転状態を表示します。

5

ＭＥＮＵボタン

設定変更画面に移行します。

6

ＯＫボタン

設定の確定等を行ないます。

7

サブ表示

タイマー運転状態／フィルター交換情報等を表示します。

名

能2−3. 付属部品

図−１ドレン管

図−５

壁取付パネル図−９

耐震補強金具用ビスＭ５×30

28

図−２

下部スペーサー

図−６

カバープラグ（LWZ−280JEのみ）

図−７

固定金具

１０本

図−３ スプリングクランプ

図−4 取扱取付説明書

図−8 LWZ耐震補強金具用
ゴムワッシャー

図−10

耐震補強金具用ワッシャーＭ５×16×1.0

10枚3. 機器の設置
3−1. 機器の固定①壁取付パネルを、機器から外します。

突起②壁取付パネルを、機器の質量に耐えられる補強を行なった壁面に突起が上になるようにφ５ｍｍ以上のボルト、または一種タッピ
ングネジ８本で水平になるように固定します。

ご注意●木ネジは使用しないでください。
●離隔距離を守ってください。

壁取付パネル●機器は78kg（LWZ−280）／ 80kg（LWZ−280JE）の質量があります。作業者の安全に気を付けて作業を行なってください。

③下部スペーサーに固定金具のφ８の穴を通します。
④③の作業を行なった下部スペーサーを機器に背面下部に固定します。
⑤機器を壁取付パネルに引っ掛けます。
⑥固定金具とＬＷＺ耐震補強金具用ゴムワッシャーを付属のワッシャーとネジで固定します。

下部スペーサー●固定金具は、地震の際に縦揺れで壁取付パネルが機器から外れないようにする金具で、機器には引っかかっ

固定金具ているだけで固定されません。

LWZ耐震補強金具用
ゴムワッシャー

29

3−2. ダクト配管
３−２−１．ダクト接続口①所定のダクトを機器のダクト接続口に接続します。
還気ダクト接続口（RA）

排気ダクト接続口（EA）

外気ダクト接続口（OA）

給気ダクト接続口（SA）

３−２−２．φ１６０ダクトを使用する場合①φ１６０ダクトを使用する場合は、付属コネクタ（図中「１」）を機器のダクト接続口に差し込みます。
②φ１６０ダクトを付属コネクタに接続します。
③付属コネクタをφ４のネジ３本以上で機器に固定します。
④φ１６０ダクトを気密テープで機器にしっかりと固定します。（必要に応じて、ダクトバンドを使用してしっかりと固定します。）●一般的なフレキシブルダクトは、呼び径がφ１５０でも１６０ｍｍまでは接続可能なものが多いです。適合しない場合は、レジューサー等の異径継手を使用して接続してください。

３−２−３．φ２００ダクトを使用する場合①φ２００ダクトを機器のダクト接続口に接続します。
②φ２００ダクトを気密テープで機器にしっかりと固定します。
（必要に応じて、ダクトバンドを使用してしっかりと固定します。）

30

3−3. ドレン配管（LWZ-280のみ）
3−3−1．LWZ−280の場合①ドレンホースを必要な長さに切断します。
②付属のドレンホースの太い部分に付属のスプリングクランプを差し

③

込みます。

④

③ドレンホース先端を機器下部のドレン接続口に差し込みます。
先端●必ず奥まで差し込んでください。

太い部分

②

●ドレンホースの切断部分ではなく、ドレンホースの先端を差し込んでください。

④スプリングクランプをドレンホースの先端にずらし、ドレンホースを固定します。

ドレンホース

以下は、日本スティーベル（株）のオプション品を使用した場合の処理です。
⑤ドレンホースの切断した側をドレンホースジョイントに接続します。

⑥逆止弁上部（機器側）にアダプタを接続します。

ドレンホースジョイント

アダプタ
逆止弁

⑦逆止弁上部に接続したアダプタにドレンホースジョイントを差し込んで固定します。
⑧逆止弁下部（屋内排水管側）にアダプタを接続します。
⑨ドレンホースの切断した側をドレンホースジョイントに接続します。

アダプタ

ドレンホースジョイント⑩逆止弁下部に接続したアダプタにドレンホースジョイントを差し込んで固
定します。

ご注意

ドレンホース●逆止弁は、右図のように床面に対して垂直に設置してください。

3−3−2．LWZ−280JEの場合①ドレン配管にカバープラグを差し込み固定ます。

31

4. 電気配線

Ａ１： 基板

Ｘ１３： 外付けコントローラ用コネクタ

Ａ２： コントローラ

Ｘ１５： 給気（ＯＡ）湿度センサーコネクタ

Ｅ： プレヒーターユニット

Ｘ１６： 排気（ＲＡ）湿度センサーコネクタ

Ｅ１： ヒーターエレメント

Ｘ１７： バイパスダンパー用モーターコネクタ

Ｆ１： 過昇温防止器

Ｘ１９： スイッチングコネクタ

Ｍ： バイパスダンパー用モーター

Ｘ２０： 集中制御用接点端子コネクタ

Ｘ１： 電源コネクタ

Ｘ２１： 排気（ＲＡ）ファン制御ケーブルコネクタ

Ｘ２： プレヒーターコネクタ

Ｘ２２： 給気（ＯＡ）ファン制御ケーブルコネクタ

Ｘ３： 給気（OA）ファン電源ケーブルコネクタ

Ｘ２３： 排気（ＲＡ）側圧力センサーコネクタ

Ｘ４： 排気（RA）ファン電源ケーブルコネクタ

Ｘ２４： 給気（ＯＡ）側圧力センサーコネクタ

Ｘ６： フロースイッチコネクタ

ＡＢＬ： 屋外への排気（ＥＡ）

Ｘ７： 給気（OA）温度センサーコネクタ

ＡＵＬ： 屋外からの給気（ＯＡ）

Ｘ８： 排気（RA）温度センサーコネクタ

ＦＯＬ： 屋内からの排気（ＲＡ）

Ｘ１１： 12Cbus端子台用コネクタ

ＺＵＬ： 屋内への給気（ＳＡ）

Ｘ１２： コントローラ用コネクタ①ジョイントボックス内で屋内配線と、機器の電源ケーブルを接続します。

ご注意●屋内のアース線を機器の電源ケーブルに接続しないようにしてください。
●過電圧カテゴリⅢで完全遮断をする全極の接点分離を配線規則に従って固定配線に設けてください。

32

5. 各種設定変更①取扱説明書「Ｐ.６ ４−１項」の「ＭＥＮＵボタン」を３秒間長押し後に以下の操作を行ないます。
②「ＭＥＮＵボタン」を押して、メニュー表示を開きます。
③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。
④メニュー表示で「グループ設定」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種設定の変更が可能となります。

⑤パスコードの入力画面が表示されますので、「タッチホイル」で数値を選択し、「ＯＫボタン」で「１０００」を入力します。

ご注意●エキスパートの項目については、上記のパスコードでは解除できませんので、上記以外のパスコードは入力しないでください。
⑥最後の一桁を「ＯＫボタン」を押して確定すると、前の表示に戻り「モード」
欄が「サービス」に切り替わります。

5−1. 運転情報①メニュー表示で「運転情報」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種センサーからの情報内容が表示されます。
②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して表示内容を切り替えます。

③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

33

5−2. 運転状態
①メニュー表示で「運転状態」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種運転状
態が表示されます。
②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して表示内容を切り替えます。
③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）メッセージリスト①「メッセージリスト」の横のカウンターに「００」以外の数値が記載されている場合は、「タッチホイル」で「メッセージリスト」を選択して、「ＯＫボタン」を押すと、エラーコードが表示されます。
②「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（２）メッセージリストの削除除（パラメーター一覧Ｐ７０）①「メッセージリストリストの削除」を選択すると、「メッセージリストの削除」が表示されるので、「タッチホイル」で「オン」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、メッセージリストのカウンターが「００」に戻ります。
②「メッセージリストの削除」の設定は、自動的に「オフ」になり、前の画面に
戻ります。

ご注意
●メッセージリストは、正常状態に戻るまでは削除しないようにしてください。

（３）フィルターリセット（パラメーター一覧Ｐ４）①取扱説明書「Ｐ.１１ ５−２項」を参照してください。

5−3. プログラム①取扱説明書「Ｐ.１２ ５−３項」を参照してください。

34

5−4. グループ設定①メニュー表示で「グループ設定」を選択して「ＯＫボタン」を押すと、各種設定の変更が可能となります。

②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して変更した設定を選択
して「ＯＫ」ボタンを押します。

③「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−4−1．モード①「モード」が「サービス」になっていることを確認します。

5−4−2．基本①取扱説明書「Ｐ.１４ ５−４−２項」を参照してください。

5−4−3．風量①各風量レベルの変更、給気量の補正値の変更を行なうことができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）風量レベル０（パラメーター一覧Ｐ６）①「風量レベル０」を選択すると、「タッチホイル」で40ｍ3/ｈ〜 175ｍ3/ｈの範囲で風量を変更することができます。
②変更後「ＯＫボタン」を押して、風量を確定します。
③風量を確定後は、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

35

（２）風量レベル１（設置する建物の 0.3 回/ｈの風量）（パラメーター一覧Ｐ７）①「風量レベル１」を選択すると、「タッチホイル」で60ｍ3/ｈ〜 300ｍ3/ｈの範囲で風量を変更することができます。
②変更後「ＯＫボタン」を押して、風量を確定します。
③風量を確定後は、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（３）風量レベル２（設置する建物の 0.5 回/ｈの風量）（パラメーター一覧Ｐ８）①「風量レベル２」を選択すると、「タッチホイル」で60ｍ3/ｈ〜 350ｍ3/ｈの範囲で風量を変更することができます。
②変更後「ＯＫボタン」を押して、風量を確定します。
③風量を確定後は、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（４）風量レベル３（パラメーター一覧Ｐ９）①「風量レベル３」を選択すると、「タッチホイル」で60ｍ3/ｈ〜 350ｍ3/ｈの範囲で風量を変更することができます。
②変更後「ＯＫボタン」を押して、風量を確定します。
③風量を確定後は、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（５）給気量の補正（パラメーター一覧Ｐ１４）①「給気量の補正」を選択すると、「タッチホイル」で−100ｍ3/ｈ〜＋100ｍ3/ｈの範囲で給気量の補正値を変更することができます。
②変更後「ＯＫボタン」を押して、給気量の補正値を確定します。
③給気量の補正値を確定後は「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

ご注意●「給気量の補正」の補正値を０ｍ3/ｈ以外に設定すると、給気と排気の風量が変わり熱交換効率が低下します。通常は、設定変更しないでください。

5−4−4．運転情報①取扱説明書「Ｐ. 836４−３項」を参照して変更します。

5−4−5．除湿換気①除湿換気時の運転条件の設定変更を行なうことができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）湿度制御の作動（パラメーター一覧Ｐ３１）①「湿度制御の作動」を選択すると、「タッチホイル」で湿度制御機能のオン／
オフを変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（２）除湿換気の間隔（パラメーター一覧Ｐ１５）①「除湿換気の間隔」を選択すると、「タッチホイル」で除湿換気を開始するまでの時間を１〜２４時間の幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（３）設定湿度（パラメーター一覧Ｐ１７）①「設定湿度」を選択すると、「タッチホイル」で除湿換気が作動する設定湿度を５〜９５％の幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（４）湿度測定の待機時間（パラメーター一覧Ｐ１６）①「湿度測定の待機時間」を選択すると、「タッチホイル」で除湿換気の最低限の継続時間を５〜１５分の幅で変更できます。この時間以降、湿度を測定して除湿換気の作動継続／停止を決めます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

5−4−6．パワフル換気（パラメーター一覧Ｐ３）①パワフル換気の継続時間の設定変更を行なうことができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

③「パワフル換気の継続時間」を選択すると、「タッチホイル」でパワフル換気の継続時間を１〜２４０分の幅で変更できます。
④変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

37

5−4−7．バイパス運転①バイパス運転の設定変更を行なうことができます。

②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）室温設定（パラメーター一覧Ｐ１）①「室温設定」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転が作動する室温
設定を５〜２８℃の幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（２）バイパス運転モード（パラメーター一覧Ｐ３）①「バイパス運転モード」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転モードを変更できます。
②「タッチホイル」で変更後、「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

●四角の欄が■になっているのが現在選択されている運転モードになります。
無効化済み：バイパス運転が停止します。
手

動 ：本機器では無効。

外気自動 ：室温設定と外気温度の関係から動作します。
還気自動 ：室温設定と還気温度の関係から動作します。

ご注意●手動は、本機器では使用できない機能になりますので、設定しないでください。

（３）バイパス運転作動温度度（パラメーター一覧Ｐ２４）①「バイパス運転作動温度」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転が作動する温度を５〜１５℃の幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

38

（４）バイパス運転停止温度（パラメーター一覧Ｐ２５）①「バイパス運転停止温度」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転が停止する温度を５〜１５℃の幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（５）バイパス運転ヒステリシス（パラメーター一覧Ｐ２６）①「バイパス運転ヒステリシス」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転のヒステリシスを０〜５Ｋの幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（６）バイパス運転温度差（パラメーター一覧Ｐ２７）①「バイパス運転温度差」を選択すると、「タッチホイル」でバイパス運転温度を０〜５Ｋの幅で変更できます。
②変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（７）冷房／暖房 バイパス運転（パラメーター一覧Ｐ３５）①「冷房／暖房 バイパス運転」を選択すると、「タッチホイル」で冷房/暖房、冷房、暖房のどの運転モードで運転するか選択します。
②「タッチホイル」で変更後、「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

5−4−8．デフロスト①デフロスト時の運転条件の設定変更を行なうことができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）デフロスト開始温度（パラメーター一覧Ｐ１８）①「デフロスト開始温度」を選択すると、「タッチホイル」でデフロスト開始温度を−１０〜１０℃の幅で変更できます。
②設定した温度に達するとプレヒーターが停止します。
③変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

39

（２）デフロスト停止温度（パラメーター一覧Ｐ３０）①「デフロスト停止温度」を選択すると、「-3.0」と表示されます。固定値なので変更しないでください。
②設定した温度に達するとプレヒーターが通電します。
③変更後「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

（３）プレヒーターの作動（パラメーター一覧Ｐ２２）①「プレヒーター作動」を選択すると、「タッチホイル」でプレヒーターのオン／オフを切り替えることができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

●デフロスト運転について：冬期等低外気温条件での運転時に熱交換器の着霜や氷結を防ぐために給気風量を減らした除霜運転のことです。
●プレヒーターはこの除霜運転を行なうことで換気風量が減らないようにする
ために外気をヒーターで加温する機能になります。

5−4−9．凝縮水防止①デフロスト時の運転条件の設定変更を行なうことができます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）湿度制御の作動（パラメーター一覧Ｐ３２）①「湿度制御の作動」を選択すると、「オフ」と表示されます。固定値なので変更しないでださい。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（２）デフロスト停止温度補正（パラメーター一覧Ｐ３３）①「デフロスト停止温度補正」を選択すると、「0.0」と表示されます。
固定値なので変更しないでください。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

5−4−10．ファンの作動（パラメーター一覧Ｐ２８）①取扱説明書「Ｐ.１７ ５−４−１０項」を参照してください。

40

5−4−11．機器情報①「機器情報」を選択すると、「機器情報」が表示されます。
②「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押すか、「ＭＥＮＵボタン」を押すと前の表示に戻ります。

（１）機器タイプ（パラメーター一覧Ｐ２９）①「機器タイプ」を選択すると、「タッチホイル」で機器を選択します。
②「タッチホイル」で変更後、「戻る」を選択して「ＯＫボタン」を押か「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり、前の表示に戻ります。

●ＬＷＺ−２８０をご使用の方は「ＬＷＺ ２８０」を選択します。
●ＬＷＺ−２８０ＪＥをご使用の方は「ＬＷＺ ２８０ Ｅｎｔｈａｌｐｉｅ」を選択します。

5−5. ダイレクト設定の変更
各種項目（Ｐ１〜８１）を直接選んで設定変更できます。
①取扱説明書「Ｐ.６ ４−１項の「ＭＥＮＵボタン」を３秒間長押し後に以下の操作を行ないます。
②「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して、状態表示の欄を「ダイレクト設定」に設定して「ＯＫボタン」を押します。

③「タッチホイル」を時計回り、または反時計回りに回して、設定したい項目を選択します。

④「ＯＫボタン」を押して③で選択した項目を変更できるようになります。
⑤「ＭＥＮＵボタン」を押すと変更が確定となり前の表示に戻ります。

ご注意●施工者用パスコードは「タッチホイル」で数値の選択、「ＯＫボタン」で数値の確定を４回行ない、「１０００」を入力してください。
●「５−６．施工者用設定モードのパラメーター一覧」の表示Ｐ３０／Ｐ３２／
Ｐ３３は、エキスパートの設定用になりますので操作しないでください。

41

5−6. 施工者用設定モードのパラメーター一覧
表示

項目

初期値

単位

最小値

最大値

備考

Ｐ１

室温設定

20

℃

5

28

バイパス動作時の給気温度設定

Ｐ２

パワフル換気の継続時間

30

分

1

240

パワフル換気の動作時間
無効化済み：バイパス運転モード停止

Ｐ３

バイパス運転モード

外気自動

―

手

―

動 ：本機器では無効

外気自動 ：給気温度（ＯＡ）基準でバイパス動作
還気自動 ：還気温度（ＲＡ）基準でバイパス動作

Ｐ４

フィルターリセット

オフ

―

オフ／オン

点灯しているフィルター清掃アイコンを消せます。
定風量：一定の風量になるようにファンの回転数を

Ｐ５

ファン制御

定風量

―

自動的に変更します。

―

定

圧：一定の圧力になるようにファンの回転数を自動的に変更します。

Ｐ６

風量レベル０

60

m3/h

40

175

除湿換気 表示の風量

Ｐ７

風量レベル１

110

3

m /h

60

300

レベル１ 表示の風量

Ｐ８

風量レベル２

160

m3/h

60

350

レベル２ 表示の風量

Ｐ９

風量レベル３

210

m3/h

60

350

レベル３ 表示の風量

Ｐ14

給気量の補正

0

m3/h

−100

100

Ｐ15

除湿換気の間隔

1

h

1

24

除湿換気時の設定

Ｐ16

湿度測定の待機時間

5

分

5

15

除湿換気時の設定

Ｐ17

設定湿度

65

％

5

95

除湿換気時の設定

Ｐ18

デフロスト開始温度

−0.5

℃

−10

10

Ｐ19

フィルター交換間隔

90

日

1

365

Ｐ22

プレヒーターの作動

オン

―

オン／オフ

Ｐ23

デフロストモード

パッシブ
ハウス
制御

―

―

Ｐ24

バイバス運転作動温度

10

℃

5

15

バイパス運転の条件

Ｐ25

バイパス運転停止温度

8

℃

5

15

バイパス運転の条件

Ｐ26

バイパス運転ヒステリシス

2

K

0

5

バイパス運転の条件

Ｐ27

バイパス運転温度差

2

K

0

5

バイパス運転の条件

Ｐ28

ファンの作動

オン

―

オン／オフ

Ｐ29

機器タイプ

―

―

―

―

Ｐ30

デフロスト停止温度

−3

℃

−10

10

Ｐ31

湿度制御の作動

オフ

―

オフ／オン

Ｐ32

湿度制御の作動

オフ

―

オフ／オン

Ｐ33

デフロスト停止温度補正

0

K

−5

外気温度制御（ＯＡ）：外気温度によって制御します。
給気温度制御（ＳＡ）：給気温度によって制御します。
パッシブハウス制御：パッシブハウス用の制御をします。

オン：機器が動作
オフ：機器が停止
LWZ-280 ：LWZ280
LWZ-280JE：LWZ-280Enthaalpie
除湿換気のオン／オフ
凝縮水防止のオン／オフ
5
冷房／暖房：冷房暖房両方で動作

Ｐ35

冷房／暖房 バイパス運転

冷房／暖房 ―

Ｐ70

メッセージリストの削除

オフ―

冷 房 ：冷房で動作
暖 房 ：暖房で動作

Ｐ80

時刻／日付

―

―

―

オフ／オン
月：月曜日

火：火曜日

月／火／水／木

水：水曜日

木：木曜日

金／土／日

金：金曜日

土：土曜日

日：日曜日
Ｐ81

42

時刻／日付

―

―

00：00

23：59

―

バイパス動作条件 Ｐ３＝「外気自動」設定の場合
条件：「設定室温（Ｐ１）＋Ｐ２７ （２２℃）＜ 外気温度（ＯＡ）」が６０分間以上続いた場合、かつ以下の条件を全て満たした場合にバイパスします。
「外気温度（ＯＡ）＜ 還気温度（ＲＡ）−Ｐ２６（還気温度：−２℃）」「設定室温（Ｐ１）（２０℃）＜ 還気温度（ＲＡ）」

例）「設定室温（Ｐ１）／Ｐ２６／Ｐ２７」が初期設定の場合

バイパス動作条件 Ｐ３＝「還気自動」設定の場合

条件：「設定室温（Ｐ１）＋Ｐ２７ （２２℃）＜ 還気温度（ＲＡ）」が６０分間以上続いた場合、かつ以下の条件を全て満たした場合にバイパスします。
「外気温度（ＯＡ）＜ 還気温度（ＲＡ）−Ｐ２６（還気温度：−２℃）」「設定室温（Ｐ１）（２０℃）＜ 還気温度（ＲＡ）」

例）「設定室温（Ｐ１）／Ｐ２６／Ｐ２７」が初期設定の場合

バイパス終了条件（両条件共通）

条件：以下のいずれかの条件を満たすとバイパスを終了します。
「外気温度（ＯＡ）
＜ Ｐ２５
（８℃）」
「還気温度（ＲＡ）−Ｐ２６（還気温度−２℃） ＜ 外気温度（ＯＡ）」「還気温度（ＲＡ）＜ 設定室温（Ｐ１） （２０℃）」例）「設定室温（Ｐ１）／Ｐ２５／Ｐ２６」が初期設定の場合

外気結露防止機能Ｐ３２＝オン

外気により結露しないようにするため、下記の条件を全て満たした場合に機器を停止します。
６０分停止、５分動作で継続するか確認。
条件：「外気温度（ＯＡ）＞ 還気温度（ＲＡ）」「外気露点温度（ＯＡ） ＞ 還気温度（ＲＡ）＋Ｐ３３」

5−7. エラーコード一覧
エラーコード
‐‐‐‐

該当部品
なし

現象
エラーなし

０００１/０００２

Ⅹ７ 給気温度センサー

給気ファンの停止

０００３/０００４

Ⅹ８ 排気温度センサー

現象なし

０００５

Ⅹ２４ 給気側圧力センサー

機器停止

０００６/０００７

Ⅹ２３ 排気側圧力センサー

排気ファンの停止

０００８

Ⅹ１６ 排気湿度センサー

現象なし

０００９

Ⅹ１５ 給気湿度センサー

現象なし

００１０

Ⅹ１６ 排気湿度センサー

現象なし

００１１

Ⅹ１５ 給気湿度センサー

現象なし

００１６

Ⅹ６ フロースイッチ

ファン停止

Ⅹ３ 給気ファン

給気ファン停止

Ⅹ２２ 給気ファン

給気ファン停止

Ⅹ４ 排気ファン

排気ファン停止

Ⅹ６ フロースイッチ

ファン停止

Ⅹ２１ 排気ファン

排気ファンの停止

０１０３

Ⅹ６ フロースイッチ

ファン停止

０２０１/０２０２/０２０３

基板異常

異常動作

０２０４/０２０５Ⅹ７ 給気温度センサー

給気ファン停止

Ⅹ１ 電源コネクタ

機器停止

Ⅹ１２ コントローラ用コネクタ

ファン動作
ディスプレイ不点灯

０１０１

０１０２

ディスプレイ不点灯

対応方法−

給気温度センサーのコネクタ確認
給気温度センサーの交換
排気温度センサーのコネクタ確認
排気温度センサーの交換
給気側圧力センサーのコネクタ確認
給気側ファンの交換
排気側圧力センサーのコネクタ確認
排気側ファンの交換
排気湿度センサーのコネクタ確認
排気湿度センサーの交換
給気湿度センサーのコネクタ確認
給気湿度センサーの交換
排気湿度センサーのコネクタ確認
排気湿度センサーの交換
給気湿度センサーのコネクタ確認
給気湿度センサーの交換
フロースイッチのコネクタ確認
フロースイッチの交換
給気ファンの電源コネクタの確認
給気ファンの交換
給気ファンの制御コネクタの確認
給気ファンの交換
排気ファンの電源コネクタの確認
排気ファンの交換
フロースイッチのコネクタ確認
フロースイッチの交換
排気ファンの制御コネクタの確認
排気ファンの交換
フロースイッチのコネクタ確認
フロースイッチの交換
基板交換
給気温度センサーのコネクタ確認
給気温度センサーの交換
ブレーカの確認
配線接続の確認
電源コネクタの確認
コントローラ用コネクタの確認
コントローラの交換

43

6. 試運転①給排気グリル、給排気フードが適切に施工されていることを確認します。
②ドレンが適切に配管されていること、フィルター交換作業ができることを確認します。
③機器の電源電圧を確認の上、機器専用のブレーカを「入」（ＯＮ）にして運転を開始します。
④「Ｐ.３３ ５項」を参照して、各種設定の変更、並びに「Ｐ.３５ ５−４−３項」の風量を必ず設置した住宅に適した風量に変更します。
⑤各給排気グリルの風量を確認し、設計風量が確保できるよう各給排気グリルの開度を調節します。
⑥機器専用のブレーカを「切」（ＯＦＦ）にします。
⑦下表の試運転確認表に試運転の記録を記入します。
検査日：

年

月

日

検査会社名
検査担当者名設定風量
弱運転設定風量「１」設定
風量

通常運転設定風量「２」強運転設定風量「３」バイパス設定温度

項目

コントローラ表示

表示が正常であること

□

エラー履歴

修理が必要なエラーがないこと□□

LWZ-280の場合は、ドレン配管が間接排水で適切に接続さドレン排水管接続状況

れていることLWZ-280の場合は、カバープラグが差し込まれていること

専用ブレーカお部屋名

外壁→屋内（給気）フード

給気

専用ブレーカで「入／切」できること
風量

設定
風量

お部屋名

□
還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

給気

還気

風量

設定
風量

屋内→外壁（排気）フード

備考●実測の風量測定値は、使用する測定器具や、測定周囲の環境等の条件により、３０％程度の誤差が生じることがあります。
●試運転開始直後に風量測定をすると、ダクト内の空気が循環するまで実風量より風量が少なくなる場合があります。

44

保 証 書
本書は、下記〈無料修理規定〉に基づいて下記型名の機器の無料修理を行なうことをお約束するものです。当該
機器以外の機器類は、修理の対象といたしません。お取付け日から1年以内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、日本スティーベル(株)に修理をご依頼ください。
お客様

フリガナ
お名前

様

お取扱い店

社名

印

〒

LWZ-280

取扱者

型

名

LWZ-280 JE

印

住所
電話（

）

お取り付け日

年

−

製造番号

−
月

日

保証期間

製品

−
お取り付け日から１年

機器はお取付け日から１ヶ年保証です。
★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときは、お取付け年月日、お取扱い店名、製造番号の記載、並びに取扱者印の捺印があることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は、本書に明示した期間、次の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
〈無料修理規定〉
１．お引渡しの仕様条件で取扱説明書、機器に貼られているラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記期間無料修理いたします。
２．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、日本スティーベル（株）にご依頼の上、修理をお受けになる時に本書をご提示ください。
「お取付け日」の記載がない場合、日本スティーベル（株）の出荷記録に基づいて、出荷日を「お取付け日」
として起算します。
３．ご転居等、お取付け場所を移動する場合は、予め日本スティーベル（株）にご相談ください。
４．保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
（Ａ）修理、または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合。
（Ｂ）使用上の不注意、過失による不具合、及び不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
（Ｃ）お取付け後の移設、及び取付説明書に基づいたお取付けがなされていなかったことに起因する故障、及び損傷の場合。
（Ｄ）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、腐食性ガス等の有害ガス、塩害、異常電圧、ねずみ、鳥、くも、昆虫類の侵入、及びその他の外部要因による故障、及び損傷の場合。
（Ｅ）指定外の電源（電圧・周波数）で使用した場合の故障や損傷。
（Ｆ）一般の建物以外（例えば車輛・船舶・粉塵やガスの浮遊する施設）等で使用された場合の故障や損傷。
（Ｇ）砂、さび、ごみ、及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合。
（Ｈ）消耗部品の交換、及び保守等の費用。
（Ｉ）本書の提示が無い場合、お客様名、お取扱い店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
５.以下の場合に生じた費用、及び代金は、本書による無料保証の対象にはなりません。
（Ａ）理由の如何を問わず、機器設置後に、不適切な設定により増加した電気代。
（Ｂ）機器を設置したことによって生じた使用場所とその周辺の変色、変形、異音等の補修費用。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。
7．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

日本スティーベル株式会社
45

S N S、Y o u t u b e チャンネルのご案内
新製品紹介、お役立ち情報等を配信しています。フォロー、いいね！ チャンネル登録を宜しくお願い致します。

＠nihonstiebel
製品のご案内、ご採用事例の紹介等

日本スティーベル（Nihon Stiebel）
製品のご案内、ご採用事例の紹介等

日本スティーベル株式会社
機器の設定、お手入れ、施工動画等
ご利用者様へのインタビュー動画等

https://www.stiebel-eltron.co.jp
製品一覧、会社概要、カタログ、取扱取付説明書、仕様図のダウンロード

日本スティーベル株式会社〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目9番2号
TOKYO Y.Bビル 2階
TEL : 03-5715-4655（ 営業時間外・土日・祝日及び特定休業日を除く）■製造者

機器の仕様、外観、及び価格は、予告なく変更する場合があります。
本書の内容、所在地、電話番号は、予告なく変更になることがありますので予めご了承ください
商品コード313395

T5210101
20240801D