No.

特

集 1

574

2022

11 12

安全エレちゃんの・電気用品を点検、清掃して安全、省エネで年末年始を迎えましょう！
特集 2

漏電による電気災害を防止しよう

No.

574

2022

11 12
・

●

お●知●ら●せ●2022年度

2022年度 電気取扱者特別教育講習会、保護継電器試験実務（初級）講習会開催のご案内
特開催のご案内集 1

安全エレちゃんの「電気用品を点検、清掃して安全、省エネで年末年始を迎えましょう！」
安全エレちゃんのクイズコーナー
現場の記録から

豪雪地域の点検は１日がかり。雪の吹き込み事故防止に早めの備えを

お客さまこんにちは

八芳園

当協会では、一般のお客さまを対象に労働安全衛生法に基づく電気取扱者の特4別教育講習会や保護継電器試験実務（初級）講習会を開催しております。

2022（令和4）年度も、大変ご好評をいただいております本講習会を開催いたし7ます。

当協会の講師が分かりやすく講義をさせていただきますので、皆さまのお申し

8

込みをお待ちしております。

申し込み及び日程・料金等については、当協会のホームページをご覧ください。

10

漏電による電気災害を防止しよう

12

東京都 港区

16

大変役立つ電気保安と法律ミニ知識

18

NEWS CLIP

20

太陽光パネル洗浄等のご案内

21

好奇心いっぱい！小トラベル

組織改編のお知らせ

22

どうなる どうする 脱炭素 第4回 迫るＥＶの時代

23

information

11月11日は配線器具の日

電気取扱者特別教育講習会●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技1 時間）︻2日コース︼集 2︻1日コース︼

特3

電気取扱者特別教育講習会、保護継電器試験実務(初級)講習会●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（学科＋実技7 時間）※対象は開閉器の操作業務のみを行う方●低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会（実技のみ7 時間）

申し込み
お待ちして
おります。

※対象は点検・測定を主な業務とする方※対象は点検・測定を主な業務とする方●高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会※対象は充電電路の操作の業務のみを行う方

保護継電器（OCR,GR,DGR）試験実務（初級）講習会
この講習会は技術研修所（千葉市美浜区）で開催しております。

高圧受電設備の保護継電器の基礎を勉強したい方を対象とした、初心者向けの1日講習会です。

保護継電器の役割、試験器を使用し各種保護継電器の試験方法を実習で学びます。

裏表紙

なお、１団体で10名以上の受講をご希望される場合には、公表した日程とは別日程で開催することも可能ですので、最寄りの事業所へご相談ください。
【表紙の写真】六本木・けやき坂イルミネーションと東京タワー
東京都港区（16〜17ページ参照）

クリスマスイルミネーションの季節となりました。都心部の繁華街では様々な灯りの演出が行われます。その中で屈指の人気を集めるのが、六本木・けやき坂です。LEDの光に彩られた並木道の先に、
きらめく東京タワー。電力不足の影響が心配されましたが、今年も11月10日〜12月25日の間、約80万個のLEDが幻想的な世界を演出します。
東京都港区は千代田、中央区とともに都心３区と呼ばれ、日本経済の中枢を担っています。おしゃれで洗練された繁華街や高層ビルのそびえる再開発エリア、さらには江戸〜昭和初期の建物など史跡も多く、訪ねどころいっぱいです。

関東電気保安協会ホームページ

https://www.kdh.or.jp/
ｋｄｈ講習会

検索●講習会に関する一般的内容のお問い合わせ
関東電気保安協会 広報部［TEL］03-6453-8896●当日の講習会に関するお問い合わせ
講習会開催事業所（当協会ホームページをご覧ください）

電気と保安 2022 年 11・12 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電気用品を点検、清掃して安全、省エネで年末年始を迎えましょう！
長引くコロナ禍、食料やエネルギーをはじめとした物価の上昇…。

②コードやテーブルタップの点検
コードの取り扱いには注意が必要です。また、複数の電気用品を使用するため、テーブルタップを使っているご家庭は多いと思います。正しく使用しないと思わぬ事故につながることがあります。

厳しい世相の中で、今年も年の瀬が近づいてきました。
電力不足が心配されるこの冬は、一層の省エネが叫ばれています。
電気用品の点検や清掃は、事故や火災、急な不具合を防止し、電気の無駄遣いをなくすためにも大切な事柄です。
チェックポイントを紹介しますので、取り組んでみてください。

!!

始める前に注意。
これだけは守りましょう▶まず、機器の電源を切り、コンセントから抜きましょう。
▶電気は水気が大敵。濡れた雑巾での拭き掃除、電気用品に水や洗剤を直接吹きかけることは絶対に避けましょう。

▶おかしいな？ と思ったら取扱説明書をよく読みましょう。
それでも分からなければ購入店やメーカーの窓口に相談を。

電気の容量に制限があります。

□コードを束ねて縛っていませんか？ 過熱して発火するおそれがあります。
□コードをステップルなどで床や壁に固定していませんか？
□コードが家電などの下敷きになっていませんか？ 配線類に無理な力がかかって破損すると、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、食洗機などはアース線を取り付けましょう。万が一、これらが漏電しても、アース線を通じて電気が大地に逃がされるので、感電や火災などの被害を防げます。

点検のポイント

内機または室外機にアース線が取り付けてありますか？

破損しているコンセントやプラグをそのまま使用すると、感電やショート（短絡）の原因となります。素人工事は危険です。電器店・電気工事店など専門業者に依頼し、修理・交換しましょう。

点検のポイント□長い間、差したままのプラグにホコリが溜まっていませんか？
□プラグが抜けかかっていませんか。ピンやクリップなどの金属製品が触れて短絡し、火災に至るおそれがあります。

③アース線を点検しよう□アース付きコンセントの端子に、アース線がしっかりと固定されていますか？
□エアコンは 3 極のプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 2 極の場合は、室①コンセント、プラグの点検□コンセントプレートが割れていませんか？ 中身が見える状態なら、非常に危険です。
□プラグを差し込んだ時にグラグラしませんか？ 刃受けが緩んでいるかもしれません。
□プラグに焦げたような痕がありませんか？ トラッキングが起きている可能性があります。

電気と保安 2022 年 11・12 月号□テーブルタップの口数以上にプラグを差し込んでいませんか？ テーブルタップは使用できる

漏電や火災などの原因になります。

Ⅰ コンセント、コード等の点検と清掃

4

点検のポイント④コンセント、プラグ、コードなどの清掃
大きな家電の裏のコンセント周辺などには、チリやホコリが溜まりがちです。注意しなければならないのが「トラッキング現象」。チリやホコリが、湿気を帯びて電気の通り道になり、発火するおそれがあります。
特にタンスや冷蔵庫の裏など、ふだん清掃しないところは要注意です。

清掃のポイント□あらかじめブレーカーを切りましょう。
□コンセントからプラグを抜き、掃除機でチリやホコリを吸い取りましょう。
□乾いた布で拭き取りましょう。
□しつこい汚れをつくらないため、日ごろから清掃に心がけましょう。

電気と保安 2022 年 11・12 月号

5

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の

電気用品を点検、清掃して安全、省エネで年末年始を迎えましょう！
Ⅱ 家電製品の清掃
清掃のポイント□照明のスイッチは必ず切って、十分に冷めてから清掃を行いましょう。
□ペンダント式照明は、フードを外して、ホコリを拭き取ります。
□蛍光灯タイプの照明器具は、蛍光灯を外して乾拭きしましょう。

①エアコン
エアコンは室内の空気を吸い込んで熱交換するため、ホコリも一緒に吸い込みます。吸込口のフィルターにホコリが溜まると空気の流れが妨げられ、冷暖房の能力が低下します。こまめな清掃を心がけてください。
室外機は効率よく熱が交換できるように、周囲をすっきり片付けましょう。

④テレビ

清掃のポイント□室内機の前面パネル、吸い込み口、吹き出し口など、外側についたホコリを掃除機で吸い取りましょう。

□フィルターを外し、表面についたホコリは掃除機で吸い取ります。水洗いは裏面から。空気の流れと逆方向から流すと効果的です。

テレビの画面は静電気でホコリを引き寄せてしまいます。小さな子どもがいるご家庭などは、指紋や手形の汚れもあるかもしれません。こうした汚れは明るさを低下させて、画像を見えにくくします。液晶の画面は傷つきやすいので、取扱説明書をよく読んで、推奨された方法で優しく清掃してください。

□洗ったフィルターはよく乾かしてから本体に取り付けましょう。
□熱交換器のフィンにホコリや汚れがついていたら、掃除機で吸い取りましょう。
□室外機を掃除するときも、室内機のプラグを抜いてください。
□室外機の裏側に溜まった落ち葉なども排熱に影響するので、掃き掃除を行いましょう。ドレン

清掃のポイント□プラグを抜き、しばらく置けば静電気がなくなるので、画面のホコリを拭き取りましょう。裏
面に溜まったホコリの拭き取りも忘れずに。

□旅行や帰省で家を長く空ける場合は、主電源をオフにしましょう。

管の詰まりもチェックしてください。

②冷蔵庫
詰め込み過ぎは冷蔵能力を低下させます。清掃とあわせて食材の整理をしましょう。食材収納は「コ」の字形に収めると中身を見やすく、取り出しやすいので理想的です。庫内温度設定もチェックしてください。
冬は「中」でも十分です。
冷凍室はぎっしり詰め込むのがおすすめ。冷凍食材同士が冷やし合って冷却の効果が高まります。

清掃のポイント□食材を取り出し、取り外せるパーツは水洗いします。
□ドア内部のゴムパッキンをアルコールなどで拭き掃除します。名刺をはさんで、ずり落ちるよ
うなら、取り換え時です□庫内が軽くなったら冷蔵庫を移動し、裏面やプラグに溜まったホコリを清掃しましょう。
□冷蔵庫は背面 10cm、側面は 2〜5cm くらいの放熱スペースを確保しておきましょう③照明器具
ホコリが付着したり、光の反射部分が汚れたりすると、照明の明るさが低下します。拭き掃除をすると見違えるほど明るくなることもあります。

いかがでしたか？

専門の資格を持った人に任せることをお勧めします。

電気用品の点検や清掃は安全性を確保するととも大掃除の機会に電気の不安を解消し、明るい気持に、製品の寿命を伸ばし、消費電力を減らすことに

ちで新年をお迎えください。
「電気と保安」では、もつながります。もし不具合が見つかった場合は、来年も電気の安全で上手な使い方についての幅広い

早期に交換や修理を行ってください。コンセントプ

情報を掲載してまいりますので、引き続きよろしく

レートの交換など DIY が可能なことはありますが、

お願い申し上げます。

安 全 エ レ ち ゃ ん の
電気と保安

2022年11・12月号

問題

コンセント周辺などに溜まったチリやホコリが湿気を帯び、電気の通り道になって発火することを「〇〇〇〇〇〇現象」といいます。〇に入るカタカナ６文字をお答えください。
ヒント（4〜7ページ）

応募方法［応募フォームのアドレス］

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html
上記ホームページアドレス、またはＱＲコードからアクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

LED を使った照明に切り替えることもお奨めです。電力消費を抑え、長寿命なので、コスト削減効果が見込めます。

⬅ QRコードはこちら◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品送付の目的および寄せられたご意
見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人様 1 件でお願いいたします。

6

電気と保安 2022 年 11・12 月号

クイズコーナー

締切期日

2023年1月15日必着

発2023 年 3・4月号に正 解を発 表いたします。正 解者の中から抽 選で10 0 人の方にオリジナル QUO
カード（50 0 円分）を贈呈いたします。なお、当選者の表

発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

7・8月号正解
U G S

でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

電気と保安 2022 年 11・12 月号

7

現場の 記 録 から
群馬事業本部 渋川事業所

石井

力

豪雪地域の点検は１日がかり。
雪の吹き込み事故防止に早めの備えを動します。やっとたどり着いたら、今度は雪かきです。雪に埋もれたキュービクルの扉を掘り起こすために、1 時間以上かかります。
まだまだです。キュービクルの
扉 の 地 面 近くは 凍 結しており、そ のまま で は 扉 を 開 け ま せ ん。
電の連絡が入りました。なにしろ、お客さまの施設は、第 2 キュー

上部の通気口部には雨水防止板

削 って、や っと 扉 を 開 け ら れ、

記録的大雪です。当日はとてもビクルがあり、事故が発生したを設置する必要性をお伝えしま

点検を開始できるようになります。

対応することができませんでしのが受電キュービクルだったのした。

このように豪雪地域では移動た。お客さまにご了解いただき、で、第 2 キュービクルの VCB を

◆

◆

◆

私 が 所 属 す る 渋 川 事 業 所 は、リップにも注意しながら、慎重や準備に時間を要し、1 日 1 軒し翌朝に対応させていただくこと受電側に移設し、焼損した VT は

電気設備は雨水や雪などの浸群馬県の北部がサービスエリアに 運 転 し な け れ ば な り ま せ ん。

か点検できないこともあります。

になりました。

取り外して仮復旧しました。第 2入への備えが肝心です。キューになっています。冬には深い雪

当然、通常より多くの移動時間

次の日、現場に到着し調査しキュービクルは、VCB の電源側

ビクル内に雨や雪が吹き込むと、に埋もれる山間部があり、そうを要します。

さ て、今 回 ご 紹 介 す る の は、たところ、UGS（地中線用負荷と負荷側を直接接続して仮送電

事 故 や 故 障 の 原 因 に な り ま す。

現場は異なりますが、大雪によ開閉器）が開放状態で SO（過電しました。

台風シーズンや降雪期など、気り起きた事故事例です。

流ロック）表示が出て停電してこの事故の原因は、キュービ

象条件が厳しくなる前に、キュした豪雪地域のお客さま施設にも点検にお伺いしています。

お客さまの施設の駐車場に到着すると、スノーシューに履き

◆

◆

◆

毎年 12 月から 3 月までは、冬替えます。積雪による道なき道

関東地方を記録的な大雪が襲いました。つまり、キュービク

クルの扉や通気口から雪が吹きービクルにすき間や損傷箇所が期通行止め規制区間ができるたをたどってキュービクルまで移った日のこと。お客さまから停ル内で短絡事故が起きていたこ

込んだことでした。対策として、ないか確認し、早めに補修してとを意味します。

キュービクルの扉のすき間をパおくことをお勧めします。

め、豪雪地域のお客さま施設の点検に向かう時には、道路の通行許可が必要になります。

8

持参したピッケルで凍結した氷をキュービクル内を点検すると、VCB（真空遮断器）および VT（計私が受け持つ、そうした地域

器用変圧器）が焼損していました。

にあるお客さま施設は、冬期は焼損まで至った原因を調査した

休業しています。除雪されるの結果、キュービクル内部に雪がは生活道路のみ。通常 2 車線の道

吹き込み、VCB の上に積雪。そ路も、冬期は車 1 台分しか通行での雪が融けることによって絶縁きなくなります。

低下を起こし、VCB が相間短絡

積雪は 2ｍ近くになり、道路標

し て 焼 損、VT も 焼 損 し て UGS

識の上部が膝の高さくらいになが動作し、停電したものと判明ります。車で訪問する際は、スしました。

電気と保安 2022 年 11・12 月号

ッキンでふさぎ、キュービクル

電気と保安 2022 年 11・12 月号

9お客さまこんにちは

枝ぶりなど、景色を保ち続けてい襖絵のように庭園を望む本館の宴会場（左）。
緑に囲まれたチャペル(下)ます。八芳園の企業理念の前半は『日本のお客様には、心のふるさと

八芳園を』。帰ってきた、と思える場所がここにあります。

〒108-8631 東京都港区白金台1-1-1☎0570-064-128 www.happo-en.com

自然あふれる回遊式庭園
ハイセンスな街として知られる東京・白金台。高台からの傾斜地に八芳園の敷地が広がります。
かつて徳川家康の側近・大久保
彦左衛門の屋敷があったと伝えらにお値うちです。

献や地域活性化を目指した全国各れます。大名屋敷の時代を経て、「ママ友の 集まりな

地の自治体との協働・連携です。

明治末期に渋沢栄一の従兄・渋沢ど、お子さま連れも多地産品を使った商品企画、イベン喜作が所有。大正に入ると鉱山王いですよ」と橋本さん。

トプロデュースなどに取り組んでい長引くコロナ禍の中でます。

と呼ばれ、日立製作所などの企業の礎を築いた久原房之助の手に渡ります。久原は敷地を拡張し、も静寂に満ちた日本庭園。秋は池の周囲を紅葉が染める

日本の美、新たな価値商品の物語・価値も伝えます。地
域ごとにフォーカスした、様々なイ

今につながる庭園を整備しました。

イチョウなどが鮮やかに彩ります。

たお客さまも」と話します。

ベントが週替わりで。アンテナショ

敷地は約1 万坪。池を中心とし庭園に面する本館 1 階の宴会場。

今年 5月には、岸田文雄首相がた回遊式の庭園には、歴史ある日

窓からの景色はまるで襖（ふすま）

訪日中のバイデン米大統領を招き、本家屋や茶室、文化財的な価値が絵です。

園内の料亭「壺中（こちゅう）庵」

生い茂る樹木は自然をあるがまで非公式日米首脳夕食会を催しま庭園を眺めてランチを

ップとはちょっと違った商品を探しに、足を運んでみませんか。

諸課題しっかりお手伝いした。このニュースで、欧 米系の

施 設 担当の中野賢 太 郎さんは披露宴や宴席がなければ、なか方の関心が 高まったといいます。

「一生に一度の場。照明や音響ななか訪ねる機会が…。そこでレス

企業理念は後半『海外のお客様にど支障があっては」と、日々のメ

な日本の美が結集されています。

そのまま。それがうれしい」と。

トラン「Thrush Café（スラッシュは、日本 の文化を』と続きます。

ンテナンスの重 要性を話します。

結婚式場や宴会場として都内でそんな気持ちに寄り添い「ずっとカフェ）」のランチはいかがでしょう。

インバウンドの回復も期待されると電気火災が大敵の日本家屋は「意抜群の知名度。でも、それだけで守らなければ」という思いを若い

ハーフコースは 3800 円（税込・サころです。

匠にこだわりがあり、作業環境ははありません。既存事業の枠組み

橋本さんも強くしたそうです。

ービス料別途）。広々とした窓、バにとらわれない「総合プロデュース

2 世代にわたり式を挙げるご家族

企業」を掲げ、歴史と伝統を守りは少なくありません。庭園中庭はながらも、次世代を見据え新たな両家記念撮影のスポット。木々のルコニーから庭園を楽しめ、十分

全国と連携する新拠点

楽ではありませんが、点検を怠らず予防保全に努めています」。

おしゃれなショッ

電気工事店スタッフが確認に訪

プやカフェなどが並れ、当協会の担当検査員が加わっ

ぶ白金台プラチナ通

た 3 者 協 議も。「柔 和 な人 柄 で、り。2 0 2 0 年 8 月、

気軽に相談できます」と中野さん。

ここに新拠点を開設

電気機器は増加基調で、設備更新、しました。ポップア

省エネなど課題はいろいろ。当協「何も変わらないね」。年配のおップ型ショールーム

会は、今後もこれら電気にかかわ客さまが、ゲストリレーションの橋「MuSuBu（むすぶ）」。

る諸課題解決へ、しっかりとお手

本朱里さんに話しかけました。47

新 たな事 業 展 開

価値 創造に取り組んでいるのが、

OMOTENASHIセクション
ゲストリレーション

橋本 朱里さん

いまの八芳園の姿です。

守り続ける「ふるさと」

年前に挙げた式。「あの時の景色

10

は…。ここなら広いお庭もあり安心』とお運びいただい

500 年以上の逸品も。

園は、四季折々の自然と風情豊か生産者の想い、ひとつひとつのまに。これからの 季 節はモミジ、を配します。自慢の 盆 栽は樹 齢

──八芳園の由来です。自慢の庭「『家に籠ってばかりでとの地形や川などを活かしながら、ある石塔、灯篭（とうろう）など

四方八方、どこを見ても美しい

カフェのランチメイン（一例）

電気と保安 2022 年 11・12 月号

庭園に配された古い日本建築。茶室[夢庵]
（左）
、
正門(右)

「MuSuBu」のイベント

伝いして参ります。

の 一 つ が、社 会 貢

電気と保安 2022 年 11・12 月号

11

特

集 2

漏電による電気災害を防止しよう
感電による死傷事故は中長期的に減少傾向にありますが、残念ながらゼロ災達成には至っていません。
東京消防庁管内で起きる火災の、約３分の１は電気火災。
これら感電事故、火災の原因の一つが漏電です。
漏電は電気配線・機器の経年劣化や外傷、水分による絶縁劣化、
無資格者の電気工事に起因する人為ミスなどにより発生します。
漏電に関する知識を深め、適切な対策をとり、災害を防ぎましょう。

た場合は、命にかかわる重大な役立てていただこうと、日常の今年の 3・4 月号では金属加工事態となります（図 1）。電流の点検業務や緊急対応などでの経工場の事例を紹介しました。絶大きさに加え、身体を流れた時間、験を紹介してきました。

縁監視装置が発報し検査員が出

身体のどこを流れたかなどに様々なエピソードの中で多い動。調査の結果、プルボックス

よっても、ダメージは違ってきのが、漏電トラブルへの対応で内の配線施工において、ビニーます。

す（表 1）。当協会の総合監視指ルテープの巻きが甘かったため

令センターでは、絶縁監視サー

絶縁が保てず、そこから漏電し絶縁監視装置の警報

ビスをご契約いただいているおていたことが判明しました。

客さまの電気設備の状態を集中

2021 年 11・12 月号は、オフィ

当協会の検査員が現場での経監 視 し て お り、警 報 が 出 る と、スで起きる漏電を検査員が突き験をつづる本誌連載「現場の記

昼夜を問わず検査員が駆け付け止めた事例でした。ＯＡフロアの録から」。お客さまの電気安全にる態勢をとっています。

配線溝の中に収められた各種配表1

本誌「現場の記録から」で紹介された漏電の事例（2017〜2022年）
掲載号

漏電とは

感電事故の危険性

漏電した機械器具から離れた場所にいても、壁や床、家具な

電気配線や機械器具には、電感電事故は、漏電している機

ど に 金 属 な ど の 導 体 が あ れ ば、気が漏れないように「絶縁」と械器具などに触れることで発生電気は流れてきます。台所の食いう処理が施されています。一します。汗をかくなどして身体器洗浄乾燥機の漏電で、離れた般的な電線の場合、電気をよくの表面が濡れていたり、濡れた

お風呂場にいた人が感電した事通す「導体」である銅線の外側

床面に立っていたりすると、危故などが報告されています。

を「絶縁体」のビニールなどで2017 年

18 年

大きな電流が人の身体に流れ険性がさらに高まります。

覆って電気が漏れるのを防いでい ま す。絶 縁 体 に な る も の は、

図1

19 年

ク、磁器、空気などがあります。
電線などが傷ついたり、老朽化して外側の被覆が劣化したところに電気を通しやすいものが外部に電気が漏れ出てしまいます。これが「漏電」です。漏電は、

20 年

1mA

5mA

10mA

ピリッと感じる程度

相当痛い

耐えられないほど
ビリビリくる

感電事故や火災の原因につながる非常に危険な現象です。
防水性がない電気器具に水がかかったり、屋外や水気、湿気

21 年のある場所に設置された機械器
具や電源コードなどが、水分によって絶縁状態が保たれなくなったりした場合などでも、漏電が起こります。
12

電気と保安 2022 年 11・12 月号

所

自動車ディーラー

5・6 月号

テナントビル9・10 月号

工場

3・4 月号

テナントビル

5・6 月号

ホテル

11・12 月号―

3・4 月号―

電流の大きさと身体への影響

ほかにガラス、ゴム、プラスチッ

触れたりすると、絶縁が保たれず、

3・4 月号場

20mA

筋肉の硬直が激しく呼吸も困難。引き続き流れると死に至る場合もある

50mA

100mA

短期間でも
生命が相当に危険致命的な障害が残る場合や、死に至る場合もある※1mA（ミリアンペア）は１Ａ（アンペア）の1/1000

22 年

5・6 月号

テナントビル9・10 月号

冷凍倉庫

1・2 月号

工場事務所

5・6 月号

工場

9・10 月号

工場

11・12 月号

レジャー施設7・8 月号

工場

11・12 月号

オフィス

3・4 月号

工場

状況・原因など
動力回路の漏電遮断器が動作。
長年使っていたタイヤチェンジャーの内部配線の被覆が摩耗していた
テナント立ち看板の電源コードで、補修した箇所のテープが破れ、散水栓の金属蓋に触れていた
軒下に防水型ではないコンセントが設置されており、台風の風雨で普段は浸入しない湿気を帯びた
ＯＡフロアのカーペット下を通したテーブルタップの被覆が損傷。
踏みつけると金属部に触れていた
配膳室の埋込型コンセントで電気用品（ポット）を使うと漏電することが判明。
コンセント内は焼損していたタイマーで夜間のみ回路と接続される外灯で絶縁低下。
日中の点検では発見できない案件だった
年次点検で絶縁不良を示す測定値。
分電盤の詳細な調査で主幹ブレーカーを介さない誤配線を発見
自動ドアを開放固定するため、通常より奥に押し込むと、ドアの金属フレームが配線の損傷個所に触れていた冷凍機の霜取りヒーターに絶縁不良箇所があり、霜取り動作で氷が溶けると漏電が発生
延長コンセント設置で「単線」と「より線」、異なるケーブルを接続。
緩みが生じて、より線が金属部に接触
屋根の修理工事で打ち込んだビスが、屋根下に敷設した幹線ケーブルを損傷
プレス機の差し込み型コネクタが焼損。
むき出しになった線が本体に接触。無資格者が配線していた
ときたま起きる漏電。原因はゲーム機内部配線の誤接続だった
動力コンセントの回路で漏電。
無資格者が溶接機のプラグ修理を行い、アースと電源線を誤接続していたＯＡフロアの床下配線で束ねられた電線の被覆が摩耗。
フロアパネルを踏むと金属フレームに触れて漏電配線の接続箇所テーピングが甘く、プルボックスの金属部に触れて漏電していた※人により身体への影響は異なります

電気と保安 2022 年 11・12 月号

13

特

図2

電遮断器が設置されており、タるのでしょうか。エアコン室外程度からの電気の漏れを感知し、回路が停電し、修理工場の業務

イヤチェンジャーにはアース線機の電源を漏電遮断器に接続し0.1 秒以内に電気回路を遮断するが ス ト ッ プ し て し ま い ま し た。

（接地線）が正しく取り付けてあた例で説明しましょう（図 3）。

ことができます。

連絡を受け、駆け付けた担当検りました。このため、漏れ出た

正常時、漏電遮断器とエアコ

漏電遮断器は、負荷の特性や査員が分電盤を確認すると、動電流は操作していた従業員の身

ン室外機をつないだ 2 本の配線を設置目的によって、動作する感力 主 幹 の 漏 電 遮 断 器 が 動 作 し、体を通ることなく、アース線を流れる行きの電流（Ｉ）と戻り度が設定されています。漏電遮回路が切り離されていました。

通って大地へと流れた（地絡しの電流（Iｒ）は同じです（Ｉ−

断器の設置基準に関する法規等調査の結果、回路に異常なし。

た）のです。これを感知した漏

Ｉｒ＝０）
。

は、
「電 気 設 備 技 術 基 準」
「労 働

検査員は、空調機器、コンプレッ

電遮断器が正常に動作し、感電

ところが絶縁の劣化などに安全衛生規則」「内線規程」など

サーなどの使用機器のいずれか

事故を防ぐことができました。

よって漏電すると、行きと戻りの法規等で細かく定められておで 電 流 に 差 が 出 ま す（Ｉ−Ｉｒ

り、適切に設置することが必要

漏電遮断器の仕組み≠０）。これを感知し、設定されです（表 2）。

タイヤチェンジャーのペダルを漏電遮断器とは、どのような断器が動作します。感電事故防仕組みで、どのような働きをす

止用の高感度高速型は、15ｍＡに不具合があると見定めて、原因特定に取り組みました。
粘り強い聞き込みなどを経て、線のうち、一部の電線の被覆が危険性があることを十分に認識踏みこんだ時、漏電遮断器が動削れて傷ついており、その部分

してください。その原因は、経作することを突き止めます。漏の床パネルを踏むと損傷部分が年劣化、施工不良、無資格者に電は、使用機器の経年劣化が原

金属部に触れ、漏電が発生してよる素人工事、屋外での風雨の因でした。内部の配線ケーブル

いたのです。

影響など様々です。

がペダルに接触しており、ケーブルの被覆とこすれ合って摩耗

漏電遮断器の動作な事故に至る前に必要な対策がと ら れ る こ と と な り ま し た が、
漏電は工場、オフィス、店舗な
ど場所や業種を問わず発生する

図3

使用電圧が60Vを超える金属製外箱をもった低圧機械器具に電気を供給する電路■■■■■■■■■■■■■■■■■■

入■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■

変圧器

漏電遮断器

大地

2次側

１次 側

漏電遮断器
■■■■■

切

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

変圧器

大地

電気と保安 2022 年 11・12 月号

漏電遮断器

I
Ir

Io（漏電電流）

B種アース

回路電圧

300Ｖ以下300Ｖ超過対地電圧

150Ｖ 150Ｖ 300Ｖ 300Ｖ

（電技解釈第 36条） 以下 超過 以下――たのです（図 2）。

乾燥した場所に施設する場合

―

―

要

停電で業務が一時止まってし水気のある場所に施設する場合

要

要

要

まいましたが、この回路には漏湿気の多い場所に施設する場合

―

要

要

非接地式回路の場合――

要

機器に施されたＤ種又はC種接地工事の接地抵抗値が３Ω以下の場合

―

―

要

ＰＳＥの適用を受ける二重絶縁構造の機器を施設する場合

―

―

ゴム、
合成樹脂その他の絶縁物で被覆した機器を施設する場合

―

―

要

機器が誘導電動機の二次側電路に接続されるものの場合

―

―

要

機器内にＰＳＥの適用を受ける漏電遮断器を取付け、かつ電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設した場合

―

―

―

―

住宅屋内に施設する定格消費出力 2kW（単機容量）
以上の機器に電気を供給する電路（電技解釈第 143条） ―要

火薬庫内の電気工作物に電気を供給する電路（電技解釈第 173条） 要

フロアヒーティングなどの発熱線に電気を供給する電路（電技解釈第 195条） 要

電熱ボード、電熱シートに電気を供する電路（電技解釈第 195条） 要

パイプラインなどの電熱装置に電気を供給する電路（電技解釈第 197条） 要

I−Ir＝0 正常
室外機

I−Ir≠0 漏電試験用変圧器、
電力線搬送用結合リアクトル、
Ｘ線発生装置、電気浴器、電炉、電気ボイラ、
電解そうなど大地から絶縁することが防御上困難なものを接続する場合

電気温床等において空中及び地中（対地 150V以下でさくを設ける場合）
以外に施設する発熱線に電気を供する電路（電技解釈第 196条）

Io

室外機

プール用水中照明灯その他これに準ずる照明灯に電気を供給する電路で絶縁変圧器（一次側300V以下、二次側
150V以下）の二次側使用電圧が 30Vを超える場合

D種アース（電技解釈第 187条）

要

備考

超過

―

一定値以上
漏電すると
遮断します

I
Ir

にご相談ください。

発電所、変電所、開閉所などに施設する場合

地(絡遮断装置の施設︶

2次側

１次 側

漏電遮断器
■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

ご不明な点があれば、当協会

漏電遮断器の設置基準

対象電路

漏電遮断器が動作する仕組み■■■■■■■■■■■■■■■■

14

表2

たレベルを超えたとき、漏電遮が進み、絶縁性能が低下してい2017 年 3・4 月 号 の 記 事 を プ
レイバックしましょう。

漏電による電気災害を防止しようある自動車ディーラーで動力

タイヤチェンジャーからの漏電

これらの事例では、幸い大き

集 2

―

要
感電保護が原則
警報可

要

要

―
―
要

要
要

要

―
―

要

（注）１ 非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯などの、その停止が公共の安全の確保に支障を生ずるおそれがある機械器具に電気を供給する電路には、警報装置でもよい。
2 特高又は高圧の電路から変圧器によって供給される場合。
3 「電技解釈」とは「電気設備の技術基準の解釈」を示します。本表は2020 年改定版をもとに作成しました。

電気と保安 2022 年 11・12 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

【迎賓館赤坂離宮】

見 どころ【旧新橋停車場・高輪築堤跡】

日本では唯一のネオ・バロック様式による宮殿建築物です。

日本の鉄道は東宮御所（皇太子さまのお住まい）として1909（明治 42）年、1872（明治 5）年

当時の日本の建築、美術、工芸界の総力を結集し、建設さに開業しました。

れました。74（昭和 49）年に迎賓館として新たな歩みを始め、

新橋停車場跡は、

国賓・公賓をお迎えし、国際会議の場としても使用されてい汐留地区の再開ます。平成の大改修を経て 2009（平成 21）年に国宝に指定発に先立つ埋蔵されました。

文化財の発掘調ＪＲ、東京メトロ「四ツ谷」から徒歩約７分
公開時間：10:00 〜 17:00（最終受付16:00）、水曜休館・接遇等による非公開日があります★詳しくはホームページ（geihinkan.go.jp/akasaka/）参照

査で、開業当時の駅舎やプラットホームなどの構内施設の礎石や遺物が見つかりました。現在の建物は当時の写真や図面を基に、同じ外観・同位置に再現されたものです。礎石や発掘品の一部を常設展示しています。
用地事情のため、鉄道は新橋を出発して程なく、海上に造られた高輪築堤を走りました。2019（平成 31）年、品川駅改良工事の際に発見し、発掘調査が進められています。停車場跡と合わせて国指定史跡になっています。

黄色く染まる神宮外苑イチョウ並木。146本のイチョウは遠近法の視覚効果を計算して木の高さが整えられています（momo/pixta）

第

171 回

東京都

港区

が提供されたことから、このエリアには、多数の外国大使館があります。
港区は坂のまち、区のホームページにはコンテンツ「坂図鑑」があります。アイドルグループ名で知られる坂も千代田、中央区とともに都心 3 区と呼ばれ、日本経済

た並木道の先、きらめく東れていたのが、旧朝香宮邸です。1933（昭和８）年竣工。当時、木造 建 物を１件 紹

フランスで全盛だったアール・デコ様式を正確に留めます。

介しておきましょう。

昭和初期の東京における文化受容の様相をうかがえる貴重な

大正から昭和にかけ

歴史的建造物で、国の重要文化財に指定されています。現て、芝 浦は多くの 芸

在は美術館として使われ、建築と庭園が一つの美術品です。

者を抱える花街でし

京タワーを望む六本木・けは都内屈指の人気です。
年の瀬の定番、赤穂浪士。
ゆかりの泉岳寺と義 士の情報・文化の発信地です。

墓地は参 拝者が絶えませ

JＲ、東急「目黒」から徒歩７分、東京メトロ・都営地下鉄「白金台」から徒歩６分
開館時間：10:00 〜 18:00（入館は17:30まで）。月曜休館（祝日の場合は翌日）※庭園のみ公開の期間は、旧朝香宮邸には入れません★詳しくはホーム
ペ ー ジ（teiena r t- m u s e u m .
ne.jp/）参照

ん。そこから坂を下りると港区はこのほか、おしゃれな繁華街、江戸〜昭和初期

山手線新駅・高輪ゲートウの史跡など訪ねどころ豊富です。

ェイです。周囲で 進む再開発工事。港区は発展し発展し続ける、坂のまち【区立伝統文化交流館】

赤坂の迎賓館が開設されるまで、白金迎賓館として使用さの中枢を担っています。民放の在京キー局はすべて区内。
神宮外苑イチョウ並木は、東京の晩秋を代表する景観。

【東京都庭園美術館（旧朝香宮邸）】

すべて区内。光に彩られやき坂のイルミネーション
東京都港区は事業所、従業員数が東京 23 区最多。

〔旧新橋停車場〕
ＪＲ、東京メトロなどの「新橋」、都営地下鉄「汐留」から徒歩３〜５分、営業時間：10:00 〜17:00（入館は閉館 15分前まで）、月曜休業（祝日の場合は翌日）、入場無料★詳しくはホームページ（ejrcf.or.jp/shinbashi/）参照

続けています。

港区には100以上の坂があるといわれ 、70ヵ所以上に標識が立てられていますた。この建物は1936（昭 和 11）年、料 亭・
置 屋・待 合 茶 屋（三業）を取りまとめる組合の事務所（見番）として建てられました。
都内に現存する唯一の木造見番建造物で、当時の意匠や装飾が随所に残されています。区が保存整備し、地域の伝統や文化を次世代につなぐ施設として、2020 年に開館しました。
芸妓さんが練習に使った舞台と合わせて100 畳ある大広間は、落語会などに活用されています。
ＪＲ「田町」から徒歩８分、都営地下鉄「三田」から徒歩９分★詳しくはホームページ（minato-denbun.jp/）参照

港区は地形的に東西 2 つに分けられます。東京湾に面した東側は平坦な低地で、サラリーマンの街・新橋、

アクセス

高級イメージの住宅地が連なります。大名屋敷の跡地

16

電気と保安 2022 年 11・12 月号

泉岳寺山門。右手に大石内蔵助像※各施設の営業状況等は、新型コロナウイルス対策などで変更となる場合があります。事前にご確認のうえでご利用ください。

東京都
庭園
美術館

新橋

芝公園

麻布十番

八芳園

有楽町

神谷町
三田

田町

赤坂、青山、六本木、麻布、白金など、おしゃれな繁華街、

虎ノ門

西側は武蔵野台地の末端になる、起伏に富んだ高台。

赤坂見附
赤坂

泉岳寺

京の発展とともに広がった埋立地です。

けやき坂

高輪台
白金台

地下鉄 ＝東京メトロおよび都営地下鉄）
エリア別の主要駅（■
J R 新橋、
地下鉄 虎ノ門、
浜松町、■
神谷町、芝公園など：■〔 芝・新 橋 〕
J R 田町、
地下鉄 三田、
ゆりかもめ 台場など■■：■
〔 芝 浦・台 場 〕
地下鉄 赤坂、
赤坂見附、青山一丁目、表参道、など：■〔 赤 坂・青 山 〕
地下鉄 六本木、
乃木坂、麻布十番など：■〔麻布・六本木〕J R 品川、
地下鉄 白金台、■
高輪台、泉岳寺など：■〔 高 輪・白 金 〕の台場など、ウォーターフロント一帯の多くは江戸、東

神宮外苑
イチョウ
並木

乃木坂

じるエリア。海の玄関・芝浦、レインボーブリッジの先

迎賓館赤坂離宮

青山一丁目

六本木

A ccess┃ 東京都 港区

東京タワーや増上寺がある芝など、親しみやすさを感品川

旧新橋停車場
東京タワー
港区伝統文化
交流館
泉岳寺
台場

（記事提供

電気新聞）

電気と保安 2022 年 11・12 月号

17

大変
役立つ

▶ 用語解説電気保安と 法 律 ミニ知識 第 84 回

エネルギー管理者
規定量以上のエネルギーを使用する工場は省エネ法第 10 条に定める「第一種エネルギー管理指定工場」に指定されます。このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の５業種は「エネルギー管理士」の資格を持つ人のうちから、エネルギー使用量に応じ１〜４人の「エネルギー管理者」を選任しなければなりません。これ以外の業種は「エネルギー管理員」の選任が求められます。
エネルギー管理者は省エネ法第 11 条に定める、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善および監視、その他経済産業省令で定める業務の管理を行います。エネルギー管理士の資格は国家試験、もしくは認定研修（3 年以上の実務経験が必要）により取得できます。

脱炭素社会構築と関連する法律（2）
─省エネ法の改正② ─
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」。
日本は2050年達成を宣言し「脱炭素社会」構築へと踏み出しました。
その実現のため、様々な法律が整備されています。
「改正省エネ法」が国会承認され、2023年に施行されます。
連載2回目は、省エネ法で規制される具体例などを取り上げます。

業者です（図 1）。

Q 4

これら大規模な事業者はエネルギー使用量で２つに区分され、3000kL/ 年度以上が「第一種エネルギ

Q 1

省エネ法は工場・事業場に何を求めていますか？

電気需要平準化については以下を定めています。

ー管理指定工場等」、1500kL/ 年度以上〜3000kL/ 年

1. 電気需要平準化時間帯における電気の使用から

度未満は「第二種エネルギー管理指定工場等」となり、燃料または熱の使用への転換
2. 電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間

A 工場と事業場の省エネ規制を定めており、具法律は第 3 章「工場等に係る措置等」で、体的には以下の事項を掲げています。

帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を

ロ）加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ）廃熱の回収利用
ニ）熱の動力等への変換の合理化

法規制はすべての工場・事業場が対象ですか？

A ルギー使用量（原油換算値）が 1500kL/ 年度
報告義務が課されているのは、全体のエネホ）放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止以上であり、特定事業者または特定連鎖化事業者にヘ）電気の動力、熱等への変換の合理化

指定、ならびに認定管理統括事業者に認定された事

図 1 エネルギー使用者の義務（工場・事業場）

出所：資源エネルギー庁パンフレット

エネルギー使用量（原油換算値 kL） 1500kL ／年度以上
報告義務等対象者

特定事業者、特定連鎖化事業者
または認定管理統括事業者（管理関係事業者を含む）

事業者の義務選任すべき者

提出すべき事項

努力義務の対象者● エネルギー使用状況届出書（指定時のみ）● エネルギー管理統括者等の選解任届出書（選解任時のみ）● 定期報告書（毎年度）及び中長期計画書（原則毎年度）工場・事業場の設置者

1500kL ／年度未満● 判断基準に定めた措置の実践（管理標準の設定、省エネ措置の実施等）● 指針に定めた措置の実践（燃料転換、稼動時間の変更等）

事業者の目標● 中長期的にみて年平均１％以上のエネルギー消費原単位
または電気需要平準化評価原単位の低減● 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示へ対応（指示に従わない場合、公表・命令）
等

A い事業者には義務は課されていませんが、省エネルギー使用量が 1500kL/ 年度に満たなエネの「努力義務」の対象者です。経産省告示の「判断基準」に定めたエネルギー管理標準の設定、省エ
ネ措置の実施等について全ての工場・事業場設置者が取り組むことが求められます（図 1）。
具体的目標としては「中長期的に見て年平均 1％以上のエネルギー消費原単位または電気需要平準化
原単位の低減」に向けての努力を、すべての工場・事業場に求めています。15 業種・19 分野については「産業トップランナー（ベンチマーク）制度」による省エネ努力目標も示されています。
なお、「電気需要平準化」については、新たな課●エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者

取り組むべき事項

行政によるチェックQ 3

使用する時間の変更

Q 2イ）燃料の燃焼の合理化

指導・助言への対応

A 積極的に導入することで「年平均 1％以上」
省エネ性能に優れた機械器具、建築材料を課される義務に違いがあります。

中小規模の工場・事業場は規制されないのですか？

題を踏まえて今回の法改正で見直されました。解説は次回に譲ります。

中小事業者が努力義務に取り組む具体策は？

の省エネ努力目標の達成に結び付けられるでしょう。
すなわち「トップランナー制度」の基準を満たした製品を使うことが省エネの具体策です。
省エネ法では、第 6 章「機械器具等に係る措置」で、製造・輸入業者にエネルギー消費性能の向上への努
力義務、国の勧告や命令を定めています。製造・輸入業者の規制を通じて、機械器具等の使用者を間接的に規制するかたちとなっています。
トップランナー基準は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの（トップランナー）の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定められており、32 品目が対象です（図 2）。
なお、中小企業等の省エネ支援のために、無料省
エネ診断、省エネルギー相談地域プラットフォーム（省エネお助け隊）などの制度があります。省エネ性に優れた機器の導入に際しては、国の補助金制度、税制優遇も設けられています。

図 2 トップランナー制度の対象品目
1
2
3
4
5
6
7
8

乗用自動車
エアコンディショナー
照明器具
テレビジョン受信機
複写機
電子計算機
磁気ディスク装置
貨物自動車

出所：資源エネルギー庁・省エネポータルサイト

9
10
11
12
13
14
15
16

ビデオテープレコーダー
電気冷蔵庫
電気冷凍庫
ストーブ
ガス調理機器
ガス温水機器
石油温水機器
電気便座

17
18
19
20
21
22
23
24

自動販売機
変圧器
ジャー炊飯器
電子レンジ
DVDレコーダー
ルーティング機器
スイッチング機器
複合機

25
26
27
28
29
30
31
32

プリンター
ヒートポンプ給湯器
交流電動機
電球
ショーケース
断熱材※
サッシ※
複層ガラス※※30〜32は建材トップランナー制度対象品目（記事提供：電気新聞）
18

電気と保安 2022 年 11・12 月号

電気と保安 2022 年 11・12 月号

19太陽光パネル洗浄等のご案内

NEWSCLIP
今冬運用容量、36万〜86万ｋＷ増。
需給改善に効果／東北東京間連系線

ニュース
クリップ

相次ぎ停止しました。需給バランスを一定に保つため、青森や秋田など東北北部で出力を引き上げたこ

3 月に起きた福島県沖地震の影響で設備の一部がとで、電源が北部寄りとなりました。首都圏の需要停止していた東北〜東京間連系線の運用容量が、今地と距離が離れたため、同期安定性が崩れ、運用容冬に増加する見通しです。送電線の 2 回線事故を想量が低下しました。9 月現在で 419 万 kW にまでしか定した場合の電源制限（電制）の優先順位を見直し

戻っていません。

「同期安定性」を高めることで、来年 1、2 月に 36 万

2023 年 1、2 月の運用容量は連系線を構成する 50〜86 万 kW 運用容量を拡大します。電力広域的運営

万Ｖ送電線の 2 回線事故を想定した場合の同期安定推進機関（広域機関）の検討会で決定しました。厳性で決定されます。こうした事故時などに備えて設しい状況が予想される今冬の需給改善につながりそ置されている系統安定化装置の電制の方法を変更。

うです。

同期安定性に効果のある電源を優先して遮断するよ

東北〜東京間連系線は通常 500 万 kW 程度で運用し■発電量低下の原因
発電効率に悪影響を及ぼす代表的な原因として、パネル表面上の落ち葉やゴミ、砂ぼこ
りや鳥のふんの付着があります。また、付着物の影響により、長期間発電できない状態が続き、パネルの一部が局所的に高温になる現象（ホットスポット）があります。

ホットスポットとなっている部分は、何らかの原因で抵抗体となり発熱し、通常より発電量が低下している状態です。最悪の場合、連結しているパネル全体の発電量が低下する
おそれもあります。

う運用を見直し、限度値を高めます。

ています。運用容量は、発電機が安定して運転継続

広域機関のシミュレーションによると、電制順位

できる度合いを表す同期安定性と、送電時の発熱にの見直しで 2 回線事故時の同期安定性制約は大幅にどこまで耐えられるかを示す熱容量などの限度値に緩和。被災した発電所が復旧するめども立ったこと

よって決まります。同期安定性は電源と需要地の距から、運用容量は前回公表時と比べ、1 月が 459 万離が長くなれば低下します。

kW から 545 万 kW、2 月は 544 万 kW から 580 万 kW へ

福島県沖地震では連系線に近い電源、送電設備が太陽光パネルはメンテナンスフリーと言われていますが、良好な状態を維持するためには、定期的なメンテナンスが必要です。その具体策がパネル洗浄で、発電効率の改善や機器の故障予防に効果的です。また、洗浄や除草により太陽光発電所の景観を良好に保つことで、近隣との調和を図ることができます。

パネルが汚れる原因

サーモカメラで見たホットスポット

目視によるホットスポット

パネル洗浄による発電効率の改善

増加することを確認しました。

下図は、各パネルの洗浄前と洗浄後の発電電力（Ｗ）を比較した一例です。
※改善率は洗浄1 ヵ月後の比較数値であり、汚れや設置の状況で異なります

全国で予備率３％超に。
今冬は使用制限令回避へ格が上回ったためで、広域機関では落選した電源も電力広域的運営推進機関（広域機関）は、今冬の協議が整って稼働すると仮定した場合、東北、東京

需給見通しを公表しました。火力の復旧や供給力

エリアの予備率は 1 月に 4.1％、2 月には 4.9％まで改（キロワット）公募の落札電源の稼働などを織り込善すると試算しています。

んだ結果、最も需給が厳しい 1 月でも、安定供給に需給検証では確実に供給力として見込めるものの最低限必要な予備率 3％以上を全国で確保できる見みを計上しました。設備不具合で停止し、復旧時期通しとなりました。経済産業省は電力使用制限令のを見通せていない勿来ＩＧＣＣ（石炭ガス化複合発検討を需給対策から外したものの、状況は依然厳し電）や広野ＩＧＣＣのほか、姉崎火力新 1 号機など

いとして、無理のない範囲での節電を呼び掛ける方

リプレース火力の試運転も実需給断面で追加の供給

針です。

力になり得るとしています。

総合資源エネルギー調査会の小委員会で、広域機広域機関の検証結果を踏まえ、同会合では経産省・関が最新の見通しを示しました。供給力公募の落札

資源エネルギー庁が今冬の需給対策をまとめまし電源も反映。10 年に 1 度の厳寒を想定した最大電力

た。需要家には数値目標のない節電を要請。燃料調（H1）に対する予備率は 1 月に東北、東京エリアで達に万全を期す狙いから、今夏に続き電力量（キロ3.4％、中部〜九州エリアで 4.8％。全国で 3％以上をワット時）公募も実施。9 エリアの一般送配電事業確保できる見込みです。

者が共同で調達し、募集量は今夏の 2 倍に当たる 20

供給力公募では東日本エリアの落札量が募集量に20届きませんでした。要綱に定める上限価格を応札価

電気と保安 2022 年 11・12 月号

億 kW 時とする予定です。

（記事提供

電気新聞）

パネルA

パネルB

パネルC

パネルD

パネルE

洗浄前

1,847W

1,847W

1,851W

1,859W

1,861W

洗浄後

2,084W

2,023W

2,068W

2,072W

2,037W

改善率

＋11％

＋9％

＋11％

＋11％

＋9％

パネル洗浄作業

パネル洗浄以外のメンテナンス◆除草＆防草シート敷設

雑草対策は景観の悪化や発電効率低下の抑制、事故の未然防止に効果的です。

◆パネル診断定期的なパネル診断により、不具合箇所を早期発見し発電量の低下を防止しましょう！

除草前

除草後

測定器による診断

ドローンによる診断

ご不明点などは、関東電気保安協会にお気軽にお問い合わせください！

電気と保安 2022 年 11・12 月号

21

なる
どううす
ど る

n f o r m a t i on インフォメーション

日本の二酸化炭素 (ＣＯ２）総排出量の２割弱を運輸部門が占め、その大半は自動車によるものです（図１）。
脱炭素社会の実現に向けて、電気自動車（ＥＶ）、燃料電池車（FCV）など電動車の普及が欠かせません。

第 4 回 迫るＥＶの時代

組織改編のお知らせ

その他
1億5500万t〔14.9％〕

このたび、弊協会の管理体制見直しに伴い、一部の事業所の分割ならび業務
CO２総排出量
産業部門 10億4400万t その他部門
3億5600万t 〔2020年度〕 1億8200万t〔17.4％〕〔34.0％〕に名称変更を行いましたので、お知らせいたします。

家庭部門
1億6600万t〔15.9％〕

なお、連 絡 先ならびに住 所に変 更はございません。今後ともご愛 顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

2035 年は大きな節目。この年を目標に、ＥＵ( 欧州連合 )が「自動車の2022年10月1日

二酸化炭素 (ＣＯ２ ) 排出ゼロ」、日本は「新 車販 売 で 電 動 車100％ 実 現」を掲げました。国内自動車各社も世

２ 変更内容（１） 事業所の分割（同一建物内で２つに分割）に伴う名称の変更（旧）練馬事業所 ⇒ 城西事業所、城北事業所に名称を変更（旧）芝浦事業所 ⇒ 芝浦事業所、港南事業所に名称を変更（旧）国立事業所 ⇒ 国立東事業所、国立西事業所に名称を変更（旧）都留事業所 ⇒ 都留支所に名称を変更（旧）富士事業所 ⇒ 富士支所に名称を変更
以上

自家用貨物車3210万ｔ〔17.4%〕

トヨタ

自動車全体で運輸部門の 87.6%(日本全体の15.5%)
バス
294万t〔1.6％〕
タクシー
126万t〔0.7%〕
二輪車
75万t〔0.4％〕
航空 524万t〔2.8%〕
内航海運 986万t〔5.3%〕

出所：国土交通省ホームページ

日産

ホンダ

８兆円投資

今後５年間で 今後10年で約２兆円投資 約５兆円投入

EV※の世界
販売台数
350万台/年

ＥＶ15車種
世界で生産200万台以上、含む
ＥＶ30種
電動車23種2035

世界の※トヨタは BEV
（バッテリー EV）

新車販売すべて
2040
ＥＶ、
ＦＣＶに

図2 自動車3社の電動車・EV戦略

出所：各社発表

界市場を念頭に戦略を表明（図２）。
ＥＶ、
ＦＣＶ など、電動車の時 代が国の補助金 41 万円、自治体補助金、迫っています。

さらに重量税免除など税制優遇も受

商用車の導入は？
利用側の動きはどうでしょう？
日本郵便は配達車両の電動化を進（２） 名称の変更

営業用貨物車4039万t〔21.9％〕

国内各部門
（左）
と運輸部門
（右）
のCO2排出量（2020年度）

日欧、2035 年目標に

１ 変更日

自家用乗用車8440万t〔45.7％〕

鉄道 784万t〔4.2％〕

図1

記

内訳

運輸部門
1億8500万t〔17.7％〕

けられます。運用後の燃費を考えると、ペイできる水準が来ています。

ＥＶが蓄電池になるる場合があります。

め、2025 年までに 軽自動 車 の 約1

ＥＶを複数台運用するなら、充電

Ｖ２Ｈ（ビー クル・ツー・ホーム）

万 2000 台 をＥＶ化 しま す。ヤ マト

インフラも整備したいところ。整備

はＥＶが 蓄 電 池となる仕 組みです。

ホールディングスは、30 年までに２費の 50 〜 100％ ( 上限あり)で補助

太陽光発電と併用すれば、環境性・万台導入する方針です。

が受けられます。なお、出力が大き

経済性に優れた自家消費型システム

ＥＶとガソリン車の購入コストは

い急 速 充 電 スタンドを設 置する場となります。災害時などには非常用

縮まっています。軽商用車の場 合、合、自家用電気工作物に該当し、電電 源の役 割を果たせるので、
ＢＣＰ

EV が100 万 円 余り高 い ので すが、気主任技術者を選任する必要が生じ（事業継続計画）上も有効です。

……チェックしてみよう‼

(一社)次世代自動車振興センター http://www.cev-pc.or.jp/

ＥＶ充電スタンドの●本体設置工事●デマンド抑制●補助金申請支援●保守サービス●設備容量の増設●緊急時対応●電気主任技術者※※自家用電気工作物に該当し、電気主任技術者を選任する必要が生じる場合があります。

関東電気保安協会にご相談ください

写真提供 東光高岳

22

電気と保安 2022 年 11・12 月号

お客さまサービス部（☎03-６４５３-８８８８）まで
電気と保安 2022 年 11・12 月号

232022年 ・ 月号
1112

2022年︵令和574年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶411

発行所 関東電気保安協会 〒108

MS芝浦ビル7階

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

経済産業省

後援

関東電気保安協会https://www.jewa.or.jp/0023 東京都港区芝浦4
━

━

━

23

13

https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。