ごみ搬入量の推移はどうなっているの？

青 梅 市
福 生 市
羽 村 市
瑞 穂 町
構成市町計
構成市町外合計

西多摩衛生組合

単位：トン
平成26年度 平成27年度 平成28年度（各年度4月～2月まで）
27,618.18
27,601.95
26,874.91
10,999.58
11,201.78
11,100.79
11,215.56
11,302.27
11,028.14
8,072.51
8,274.69
8,257.55
57,905.83
58,380.69
57,261.39
2,046.43
1,421.79
1,452.41
59,952.26
59,802.48
58,713.80～ 環境データの詳細はホームページで公表しています ～平成 29 年 2 月末現在、構成市町（青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）から搬入された燃やせるごみの量は、57,261.39 トンで、前年同期（58,380.69 トン）と比べ 1,119.30 トン、1.9％の減量となっています。
また、平成 28 年度に小金井市から受入れた可燃ごみは、平成 29 年 2 月末現在、1,452.41 トンです。
広域支援を含めた全体量は 58,713.80 トンで、前年同期（59,802.48 トン）と比べ、1,088.68 トン、1.8％の減量となっています。

2017年 3月発行
№２３

フレッシュランド西多摩は、平成 27 年 10 月に構成市町（青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）の二次的避難所に指定され、災害時には、各構成市町からの開設依頼に基づき、地域の避難所として活用されます。
これに伴い、フレッシュランド西多摩の防災機能を高めるため、太陽光パネル・蓄電システムおよび非常用街路灯の設置を行いました。

ごみ焼却処理に伴う排出ガスの測定結果の状況は？
■ 排出ガス測定結果 下の表は、平成 28 年度の排ガス測定の結果です。全炉ともに、すべての項目において、法規制値ならびに公害防止協定規制値を下回っています。3 号炉は、28 年度実施の排ガス処理設備改良工事に伴い、工事前後のダイオキシン類への影響を調査するため、測定回数を増やしています（分析中）。
硫黄酸化物
窒素酸化物
項目
ばいじんppmppm
単位g/m 3 (N)
法規制値（約440）
2500.08
公害防止協定規制値
30500.02
公害防止協定目標値
10400.01
H28.6.16＜116< 0.001
H28.9.13＜117< 0.001
1号炉
H28.10.4＜111< 0.001
H29.1.12＜126< 0.001
H28.7.25＜122< 0.001
H28.8.9＜121< 0.001
2号炉
H28.12.8＜135< 0.001
H29.2.17
分析中
分析中
分析中
H28.4.27＜133< 0.001
H28.5.18＜133< 0.001
3号炉
H28.11.24＜139< 0.001
H29.3.2
分析中
分析中
分析中◎ 赤字の測定結果は、「排ガス処理設備改良工事」前の値です。

採取場所（単位：pg-TEQ/m ）平成27年度
6月

12月

平成28年度

1月

2月

6月

12月

0.6

環境基準値
羽村市立羽村第三中学校 0.0089

0.033

0.032

0.039

0.00830.011

羽村市立松林小学校

0.0098

0.032

0.015

0.016

0.00800.010

羽村市立あさひ公園

0.0093

0.032

0.031

0.034

0.010

0.011

瑞穂町立瑞穂第四小学校 0.0092

0.036

0.018

0.035

0.00850.0086

瑞穂町富士見公園

0.037

0.045

0.035

0.010

0.011

0.0095水銀ppm

3mg/m (N)ng-TEQ/m (N)430
25107887759分析中
769
分析中

－－
0.050.009－< 0.005－
0.005－< 0.005－< 0.005－
0.007－

10.5
0.10.0020－
0.0011－0.0012－0.0018－0.00010－0.0062
分析中■ 太陽光パネル・蓄電システムの設置

ダイオキシン類
3

再生可能エネルギーを活用し、発電した電力をフレッシュラ
ンド西多摩へ送電するため、組合敷地内に太陽光パネル（発電
出力：15kW）と蓄電システム（容量：30kWh）を設置しました。
これにより、災害等による大規模停電時にも、館内照明などに最低限必要な電力を確保でき、避難所としての機能が高まります。
フレッシュランド西多摩の館内に設置されたモニターで、太陽光パネルによる発電・蓄電量が確認できます。ご来館の際には、ぜひご覧ください。

■ 非常用街路灯の導入

非常用街路灯敷地内に設置されている街路灯 4 台を、停電時でも消えない非常用 LED の街路灯に改良しました。
この街路灯は、内蔵されたバッテリーにより、災害等による大規模停電時でも 3 日間ほど点灯でき、敷地内の誘導灯として活用できます。

蓄電システム

発電・蓄電モニター(館内設置)＊ 太陽光パネル・蓄電システム・モニターは、環境学習などに活用していきます！!

3■ 大気環境中のダイオキシン類測定結果
測定年月

塩化水素

左の表は、西多摩衛生組合周辺の大気環境中のダイオキシン類測定結果です。排ガ
ス処理設備改良工事の影響を調査するた
め、平成 26 年度から 3 年間は、通常年 2回の測定に対して、全炉停止時と工事終了後の測定分を 2 回増やし、年 4 回実施しています。（28 年度 1・3 月分は分析中）
測定結果は、各地点とも環境基準値を下回っており、改良工事による環境への影響はないものと判断しています。

■ 非常用マンホールトイレと防災倉庫の整備

２月議会で平成 29 年度当初予算が可決されました。

フレッシュランド西多摩の防災拠点としての機能を高め、避難所開設時に快適で衛生的な生活環境を確保することを目的に、非常用マンホールトイレと防災倉庫を整備します。
＊ フレッシュランド西多摩からのお知らせ ・・・ 法令点検および定期補修のため、平成 29 年 4 月 10 日（月）～14 日（金）は、臨時休館します。

昭島市からの「可燃ごみの共同処理について（依頼）」に関する調査・検討結果

西多摩衛生組合構成市町へ調査・検討結果（３項目）を回答しました
編集・発行

西多摩衛生組合（構成団体■

西 多 摩 衛 生 組合
ホ ー ム ペ ー ジ4

アクセス図

青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）

西多摩衛生組合環境センター
住所：〒 205-0012
TEL：042-554-2409
フレッシュランド西多摩
住所：〒 205-0012
TEL：042-570-2626■

2017 年 3 月発行【№23】東京都羽村市羽４２３５
FAX：042-554-2426
東京都羽村市羽４２２５
FAX：042-570-2288

ぴょん太の家族

http://www.nishiei.or.jp＊ 『にしたまエコにゅうす』のバックナンバーは、西多摩衛生組合ホームページでご覧いただけます。

平成 28 年 1 月 28 日付けで、昭島市から西多摩衛生組合の構成市町（青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町） に対し、西多摩衛生組合（一部事務組合）への加入による可燃ごみの共同処理に関する依頼がありました。
これを受け、平成 28 年 2 月 2 日に構成市町長による会議が開催され、基礎的自治体である構成市町において、今後、協議を進めていく際の判断要件とするため、①技術的措置対応、②財政面への影響、③組合周辺住民の意見集約等の 3 項目に関して調査・検討するよう当組合に依頼がありました。
当組合では、羽村・瑞穂両協議会と意見交換を行いながら、依頼項目に関する調査・検討を進め、組合運営に関わる諸会議を経て、去る平成 29 年 1 月 30 日に開催された構成市町長会議において、3 項目の調査・検討結果の報告をもって回答しました。
今後は、この調査・検討結果を判断要件のひとつとして、構成市町間で共同処理の可否などについて協議が行われます。

1

環境センターの第１期基幹的設備改良工事が完了しました
西多摩衛生組合では、ごみ処理施設の経年劣化に適切に対処し、構成市町から排出される可燃ごみを安全かつ安定的に処理していくため、平成 24 年 11 月に環境センター長寿命化計画を策定しました。この計画
は、環境センターの稼働後 15 年目を迎える、平成 25 年度から 28 年度までの 4 年間をかけて「第 1 期基幹的設備改良工事」を実施するとともに、施設稼働後 30 年目を迎える平成 40 年度頃に「第 2 期基幹的設備改良工事」を実施することにより、平成 50 年度までの施設稼働を目指すものです。
第 1 期基幹的設備改良工事は、重要設備の更新により施設の性能劣化の回復を図るとともに、施設の延命化と、さらなる環境負荷の低減を目的として実施しました。
環境センターは、４か年にわたる改良工事の結果、最新の清掃工場の処理設備と比べても遜色のない水準まで機能改善が図られました。ここでは、6 つの改良工事の概要と効果について紹介します。
〔主な工事の効果〕◎ 蒸気の活用方法を見直し、蒸気を発電側へ優先的に有効利用する改良を加え、発電量増加により購入電力を削減◎ CO ２ 排出量削減効果の高い設備改修の実施により、地球温暖化防止対策を推進◎ 排ガス再加熱器の撤去によるダイオキシン類の再合成の防止、設備改良による排ガス処理性能の向上

場外

余熱利用施設「フレッシュランド西多摩」熱源供給

場内

給湯／冷暖房熱源供給⑥排ガス再加熱器②①②③

高圧蒸気復水器

アンモニア供給装置

③④⑤①
中央制御室

CO ２ 排 出 量： 約 17％ 削 減
購入電力量： 約 200 万 kWh／ 年 削 減
購 入 電 力 料 金 ： 約 3,274 万 円 ／ 年 削 減⑥（ 一 般 家 庭 561 世 帯 分 に 相 当 ）

注：④、⑤の改良工事は、施設全体に関わる通風・電気設備を改良する工事のため、図中に表現されていません。

小金井市の可燃ごみ受入れは平成29年3月で終了します
多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定に基づき、西多摩衛生組合で実施してきた小金井市の可燃ごみ の 受 入れは、平成 29 年 3 月をもって終了します。
平成 29 年度 以降 は 、不 測の 事 態が ない 限 り、 小金 井 市の 近隣 市 また は清 掃 一部 事務 組 合（ 小金 井 市の所属する第 2 ブロック内）で支援処理される予定です。
なお、現在、日野市、国分寺市、小金井市による「浅川清流環境組合」が設立され、平成 32 年度からの共同処理に向けて、新施設の建設事業が進められています。

2

自動燃焼制御装置は、ごみ焼却施設の監視、運転操作、データ処理などを行う 最も重要なコントロール装置です。
この工事では、老朽化した計装コンピュータを最新の機材に更新し、機能回復を図るとともに、各種改良工事に関連し、CO ２ 排出量 ：0.15％ 削減
制御プロセスなどを見直すことによ 想定 購入電力量 ：1 万 8,221kWh／年 削減
り、省エネルギー化を図りました。 効果 購入電力料金：29 万 2,000 円／年 削減

高圧蒸気復水器は、発電に使用する高圧の蒸気を、タービンの停止時にファンで冷却して水に戻す装置で、焼却炉運転時には、配管の損傷を防ぐため、蒸気の熱で温める暖管が必要でした。
この工事では、高圧蒸気復水器を撤去して、低圧蒸気復水器を新たに設置し、配管などを改造することで、これまで
CO ２ 排出量 ：4.24％ 削減
暖管に利用していた蒸気を、発電 想定 購入電力量 ：50 万 4,000kWh／年 削減に有効利用できるようにしました。 効果 購入電力料金：806 万 4,000 円／年 削減

排ガス処理設備は、脱硝反応塔で窒素酸化物を分解除去する際の化学反応を促すため、加熱器で排ガスの温度を蒸気の熱で約 230℃に温めるための装置です。
この工事では、脱硝反応塔の触媒の表面積を増やし、窒素酸化物の分解除去機能に改良を加えることで、排ガスの再加熱をCO２排出量 ：9.90% 削減
不要にしました。これにより、排ガ 想定
購入電力量 ：117 万 6,000kWh／年 削減
ス再加熱器で使っていた蒸気を、発 効果
購入電力料金：1,881 万 6,000 円／年 削減
電に有効利用できるようにしました。

空気圧縮機は、工場内で使用する圧力を持った空気を作るための機械で、雑用空気圧縮機と計装用空気圧縮機の 2 系統の空気の通り道があり、それぞれ、異なる働きをしていました。
この工事では、2 つの空気の通り道を統一することで、運転台数を削減（7 台⇒5 台）し、さらに、節電効果の高い機器へ
CO ２ 排出量 ：0.88% 削減
変更することにより、省エネルギー 想定 購入電力量 ：10 万 4,160kWh／年 削減
効果 購入電力料金：166 万 7,000 円／年 削減
化を図りました。

電力系統連 系とは、環 境センター の電気設備 を電力会社 の電力網に 接続するこ とを意味し、これまでは、自家発電した電力を電力会社へ送電（売電）できないシステムでした。
この工事で は、基幹的 設備改良工 事の効果に より発電電 力の増加が 見込まれた ことから、受変電設備を改造し、余剰CO ２ 排出量 ：0.92% 削減
想定
電力を電力会社へ送電（売電）で購入電力量 ：10 万 9,500kWh／年 削減
効果 購入電力料金：175 万 2,000 円／年 削減
きるようにしました。

空調熱源等とは、空調機器の冷暖房用の熱源などを意味し、これまでは、ごみ焼却に伴う熱を利用してつくった蒸気を熱源として用いていました。
この工事では、これまでの蒸気式の空調機器に代え、最新の電気式の機器を採用することで、これまで空調熱源にCO ２ 排出量 ：1.13% 削減
想定
使用していた蒸気を、発電に有効購入電力量 ：13 万 4,000kWh／年 削減
効果 購入電力料金：215 万円／年 削減
利用できるようにしました。

※：①～⑥の写真は、基幹的設備改良工事後の各設備の写真です。

■ 小金井市の可燃ごみ受入れ実績
年度
192025262728受入期間
平成19年4月1日～
平成20年3月31日
平成20年4月1日～
平成21年2月28日
平成25年12月20日 ～平成26年3月31日
平成26年8月1日～
平成27年3月31日
平成27年4月1日～
平成28年3月31日
平成28年4月1日～
平成29年3月31日

受入量6,931.51トン
4,319.68トン
1,512.36トン
2,442.68トン
1,881.32トン
1,452.41トン(2月末現在)

契約量10,000トン以内
4,800トン以内
2,000トン以内
3,000トン以内
2,000トン以内
2,000トン以内

3