新しい不二電機工業がスタートしました

装置事業

制御機器事業

用途に合わせ生産自動化装置をご提案いたします。

電力・鉄道業界を中心に高品質の製品をご提供しております。

金型製作工程（ミーリング加工）市場で培った品質を基に新しいソリューションを提案
金型事業

自社設備を用いて成形金型を製作いたします。

納入事例
接続箱

M エンジニアリング部・スマートソリューション部で
3

新しい事業に挑戦し、更なる成長を目指します

商社機能業界に特化した製品を国内外メーカー問わずご提案いたします。

通信モジュール

CUnet 伝送端子台 NEW

THT 形〈Diモジュール〉
THT-P16A-CUN

CUNタイプ〈Doモジュール〉
THT-R16A-CUN

伝送機能付き 次世代インターフェイス

・大幅な省配線・省施工に貢献

・ノイズ対策（電力規格 B-402準拠 <H28年度版> ）・マスターレスでも伝送可能なＣＵｎｅｔ通信を採用

webサイトでチェック

形式：THT-P16A-CUN※16点 Di / Do 回路

ご使用イメージ〈従来〉
メタルケーブル式〈提案品〉伝送方式

メタルケーブルイーサネットケーブル

東京オフィス

売上高： 37億724万円 (2023年1月期)

制御用開閉器▶カムスイッチ▶遮断端子台▶補助スイッチ▶鉄道車両用スイッチ▶押ボタン・車掌スイッチ

制御用開閉器は、わずかな接触不良が大事故の原因になるため、信頼性接続機器▶端子台▶高耐圧端子台▶試験用端子重電機器市場で数多く採用されています。

り揃えています。

▶LED式表示灯・集合表示灯▶電磁式表示器▶落下式故障表示器▶全方向表示灯▶鉄道車両用表示灯

当社はいち早くLEDを採用した表示灯を開発し、高輝度・長寿命・省電力を実現しました。各種制御盤の表示灯だけでなく、鉄道車両や交通分野の表示灯としても採用され、機能面で高い評価を得ています。

省配線・省工数に信号レベルから大電流までの幅広い電流容量に対応した接続機器をラインアップしており、通常の接続用端子としての機能に加え、ノイズ・サージ表示灯・表示器

メタルケーブルが不要になり▶コネクタ端子台▶断路端子台の確保が重要となります。当社は長年培ってきた接触・遮断技術を活かし、厳しい要求に応えられるスイッチを開発し、信頼性・安全性を最優先する〈Di〉

制御用開閉器・接続機器/ 〒525-8521

東京オフィス / 〒105-0011

滋賀県草津市野村三丁目4‐1

東京都港区芝公園一丁目1番12号 芝公園電気ビル

〈Do〉

端子台

対策やチェック機能、コネクタ変換機能、断路機能などを付加した製品を取電子応用機器▶アナンシェータリレー▶ボルテージリレー▶テレフォンリレー▶インターフェイスユニット

従来の製品に電子部品を複合させる技術を用いたのが電子応用機器

で、Di/Doモジュールを内蔵したインターフェイスユニットやアナン

特営業部
TEL ：（077）562-1215
FAX ： 077-562-1213
E-mail prod@fujidk.co.jp
https://www.fujidk.co.jp/

Di A

Do A

Di B

Do B

Di C

Do C

DiユニットとDoユニットのアドレスをディップSWで決め同期させる。

長CUnet通信

▶

耐ノイズ

▶

電力仕様

▶

ねじ端子▶

故障検出▶

CUnet通信を採用することでマスター機器（PCやPLC）が不要になり、伝送化が可能です。
※マスター機器に接続することも可能です。

シェータリレー、プラグインリレーなどの製品があり、重電機器分野や鉄道変電分野で広く採用されています。

デイジーチェーン接続：〇
スター接続：×（対応不可）
ループ接続：×（対応不可）【結線例】● 記載内容については予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

営業部

メタルケーブル不要

従業員：282名（2023年1月末現在）

マスター機器を使用せずに伝送化も可能

電力規格B-402（H28年度版）のノイズ試験に対応
耐ノイズ性能、電圧変動、絶縁性能などの信頼性に優れています。
制御入力電源がDC100V/110Vに対応別電源や電圧を変換させる必要がありません。
標準のねじ端子台がベースとなっており、端子台内部にDi素子や、有接点リレーを搭載し、さらには伝送モジュールを内蔵した、入出力インターフェイスユニットです。

故障検出機能を設けており、LEDでの表示やドライ接点で出力できます。
▶ 通信モジュールの交換ができる構造です。

CUnet伝送端子台形式構成仕 様

ＴＨＴ−Ｐ１６Ａ−ＣＵＮ①

THT 形 CUNタイプ

②③

項

①目

基本形式

②

回路構成

③

通信方式

表示文字

表示内容

標準使用条件項

定格

THT

THT形端子台

P16A

16点Di回路

使用周囲温度-20〜+60℃

定格電圧DC100/110V

R16A

16点Do回路

保存温度-40〜+80℃

電圧変動範囲DC80〜143V

CUN

RS-485(CUnet)

相対湿度30〜80％(結露・氷結なきこと)

目

仕様

項入力仕様

通信仕様
目

内

内

入力電圧範囲Di

外形寸法 （mm）

項目

容

DC80〜143V

入力電流(Ta=25℃)

1.7mA±20%（DC100/110V）
1.75mA±20%（DC125V）

最低動作電圧DC60〜80V(DC60V以下不動作、DC80V以上完全動作)

使用リレー

G6DN-1A

定格負荷

AC250V 5A, DC30V 5A（抵抗負荷）
AC250V 2A, DC30V 2A（誘導負荷cosφ=0.4,L/R=7ms）

容Do

接続形態

マルチドロップ方式（RS-485）

通信ケーブル

カテゴリ5以上のシールドケーブル

動作時間10ms以下 ※リレー仕様抜粋

最大接続数64台

復帰時間

5ms以下 ※リレー仕様抜粋

通信速度設定3Mbps、6Mbps、12Mbps

使用リレー

G6DN-1A

定格負荷

AC250V 5A, DC30V 5A(抵抗負荷)
AC250V 2A, DC30V 2A(誘導負荷cosφ=0.4,L/R=7ms)

故障出力仕様12Mbps ：100m
6Mbps ：200m
3Mbps ：300m

通信距離

出力仕様

通信方式

CUnet
（マルチマスタ型ブロードキャスト方式）

定格通電電流

5A

定格通電電流

5A

動作時間

10ms以下 ※リレー仕様抜粋

復帰時間5ms以下 ※リレー仕様抜粋

性能※「Di：THT-P16A-CUN」と「Do：THT-R16-CUN」の 外形寸法は同じです。

目

絶縁抵抗
商用周波耐電圧回路構成【 Di：THT-P16A-CUN 】

項雷インパルス耐電圧 (1.2×50μs)【 Do：THT-R16A-CUN 】

内

電気回路一括対地間：10MΩ以上／

電気回路一括対地間：AC2000V/1min
電気回路一括対地間：4.5kV/3回／

容

電気回路相互間：5MΩ以上／

電気回路相互：AC2000V/1min

電気回路相互間：3kV/3回

振動振動数16.7Hz、複振幅0.4mm、加振時間600s

衝撃

各方向300m/s2、各3回部品交換（参考）【通信モジュールの取外し】❶ カバーを固定している4点のねじを取り外す❷ カバーを取り外す❸ 通信モジュールを上に引き抜く【端子台の取外し】❶ 端子台を固定している4点のねじを緩める（マイナスねじ孔）❷ 端子台を上に引き抜く※電源を切ってから交換をお願い致します。