補助開閉器

GQ 形

1ユニット2 2接点（4接点）
多接点、省スペース性を追及した補助スイッチ

特長

多接点、省スペース（奥行）

最大15ユニット、60接点

1 ユニットの接点数は従来の 2 倍にあたる、2 2（ 4 ）接点。大幅に奥行のスペースを短く3ユニットから15ユニットまでの組立が可能です。15ユニット時には60 接点と、増える多接点のニーズに対応することができます。

することが可能となります。

同一接点数（20接点）の寸法比較

GQ形

100mm
15ユニット組立品

従来品（BM-AUS形）

153mm

A147

制御用開閉器

難燃性・耐油性の向上

自由度の高い接点構成

難燃性・耐油性を向上させた高性能エンジニアリン

A

SWITCH

50種類にも及ぶ従来製品の豊富なカムを用いることグプラスチックであるPBT樹脂を採用しております。

で、様々な接点構成のスイッチを製作可能です。
また従来にはない形状のカムを作製することも可能です。

（難燃性 :UL94-V0）

接点ON角度GQ形 PBT樹脂 (UL94-V0)

63412PC樹脂 (UL94-V1)

表示灯・表示器

85B

従来品（BM-AUS形）

7

操作角度

グリスレス化による信頼性の向上

ダブルブリッジ接点仕様を追加

摺動性に優れた材料を採用することにより、ユニット内部のグリスレス化を実現しました。長期間の使用に耐える信頼性の向上を図っております。

従来のシングル接点に加え、接触信頼性に優れたダブルブリッジ接点を新たに追加しました。豊富な接点バリエーションで、ご用途に応じて接点をお選び頂けます。

C

定格絶縁電圧600Vを実現

接続機器

定格絶縁電圧（定格）は、従来の250Vより600Vへと向上しており、より幅広い用途への適応が可能です。

仕様（定格・性能 / 標準使用条件）項目

GQ

定 格 絶 縁 電 圧（ U i ）

定格

端子

ねじ

商用周波能合触機

械電気

耐電線20A（銀接点）サイズ

耐電圧抵抗的寿的寿

衝命
命

5.5mm2
M4 9
AC2,500V/1min
50mΩ以下（初期値）
5万回（開閉頻度1,200回/h・角速度2πrad/s） 30万回（開閉頻度1,200回/h・角速度2πrad/s）
5万回（AC-15）、2万回（AC-13）

30万回（DC110V 1.5A、L/R=40ms）

耐久性:500m/s2

撃

耐 振 動（ 固 定 振 動 耐 久 性 ） 振動数：100Hz、片振幅：0.05mm、時間：各軸1時間（3軸方向） 振動数：16.7Hz、片振幅：1.5mm、時間：各軸1時間（3軸方向）標準使用条件

周

囲

温度

湿度

標

高ー20〜＋60℃

ー40〜＋70℃

45〜85％
2,000m以下

A148

電子応用機器

接性

適Ｄ

格

GQU

6kV
（1.2／50μs）

定格インパルス耐電圧（Uimp）
定 格 通 電 電 流（ I t h ）定600V

補助開閉器

GQ 形
形式構成
GQ−AUS / 2S − 10 − S40U00 / ST 090 − □ 20F20A①②③No.

項

①基本形式

④⑤内目

②固定ボルト③シャフト形状④ユニット数⑤接点記号と接点数

ABC
D操作中央位置記号

AB

C

D

容備

GQ-AUS：シングル接点
GQU-AUS：ダブルブリッジ接点
2:M6 ボルト 4 本（前後）長さ 10mm
6:M6 ボルト 4 本（前後）長さ 15mm
S: 標準シャフト（□ 8 ）製作可能ユニット数： 3 〜 15 ユニット
S □ : 銀接点＋接点数
U □ : 金接点＋接点数例） ST:T ポジションを中心とした 90 操作例） 090: 操作角度 90
記号無し : 接点 ON 角度 15操作角度

オプション仕様記号

接点構成記号及び仕様記号

考※「シャフト形状」
項 参照※「操作ポジション」
項 参照※「接点 ON 角度」
項 参照※「接点構成」
項 参照

操作ポジション例）ST 090
操作操作角度
中央位置記号（右図参照）

T
位置記号

位置記号FATA

シャフト

スイッチ正面視（シャフト突き出し面）

FEB※操作中央位置は、シャフトのポイントを中心にお考えください。
例）記号：ＳＴ090（Ｔ位置を中央位置として90°操作。）中央位置がＡとＴとの間の場
合は "ＡＴ" となります。

GO

シャフト
ポイント

J

シャフト形状記号 S（□8mm）

φ2 凹 2ポイント

φ3.2 孔□8303A149※標準シャフトとは異なる長さや先端タッピン
グ加工品など、標準以外の形状のシャフトも製作可能ですので、ご相談ください。

制御用開閉器

接点構成例）2 F 2 A
接点数ASWITCH※注意：・接点記号とは、接点が ON する際に示すシャフトのポイント位置です。
・1 ユニットに 4 接点入りますが、接点構成により１接点のみとなる場合もあります。

接点記号

接点 ON 記号例 1）2（2F2A）

1516131411912107586※2ʼ3142※1ʼ1 ユニット

※1注意：同一ユニット内の※1 と※1 、及び※2 と※2 接点はそれぞれ、構造的に連動するため必ず同一接点構成になります。

F
端子番号

接点記号

表示灯・表示器※2BA

2 段目ユニット

外形図＜パネル取付孔＞※前背面共に同じ

φ2 凹 2ポイント

2C410121820262834362-φ6.5 孔

4013911171925273335
取付パネル（42）

L

形式 NP

接続機器

φ16 孔

φ3.2 孔30

SS スリーピース M4╳9（適合電線：max.5.5mm2）

背面固定用ボルトM6（２箇所）

3Ｄ(20.5)

前面固定用ボルトM6（２箇所）10 or 15201315電子応用機器

5040□8(8.4)(19.8)

40104(20.5)

FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD

MADE IN JAPAN810 or 15

ユニット数123456789101112131415L 寸法

48617487100113126139152165178191

204217230A150

補助開閉器

GQ 形
技術資料
接点ON角度15157856341290A

接点ON角度は15°が標準仕様となりますが、異なる接点ON角度も製作可能ですので、ご相談ください。
※注意
接点 ON 角度は、本体の取り付け・シャフトへのリンク取り付け等のギャップなどにより左右にずれます。
そのためご使用になられる製品とのタイミングは十分にご確認の上、ご使用ください。

F

投入容量及び遮断容量（GQ-AUS）【異常条件下における開閉負荷条件】【正常条件下における開閉負荷条件】
投入負荷種別電流電圧AC-1530240

DC-130.55

250(A)

(V)

遮断

Cosφ
T0. 95(ms)

投入

Cosφ
T0. 95(ms)

負荷
種別

電流

電圧

電流

電圧

0.332400.3

AC-1530264

3000.55250300DC-13 0.605

275

(A)

(V)

(A)

遮断

Cosφ
T0. 95(ms)

(V)

Cosφ
T0. 95(ms)

電流

電圧

0.3

30264

0.3

300

0.605

275

300

(A)

開閉回数：6,050回(V)

開閉回数：10回※AC-15、DC-13はIEC-60947-5-1の試験条件に準ずる。

電気的耐久性【GQU-AUS】【GQ-AUS】
投入
負荷
種別

電流

電圧

AC-1530240

DC-130.55

250(A)

(V)

遮断

Cosφ
T0. 95(ms)CosφT0. 95(ms)電流

電圧0.732400.3

3000.55250300(A)(V)

角 速 度： 2πrad/s

開閉回数： 5万回
（AC-15）
2万回（DC-13）
開閉頻度： 360回/h※AC-15、DC-13はIEC-60947-5-1の試験条件に準ずる。

A151

試験電流

試験電圧

(V)

負荷条件
投入(A)

DC110

遮断(A)

1.5

角 速 度： 2πrad/s
開閉回数： 30万回

開閉頻度： 1,200回/h※NECA C 4520 7.10.2に準ずる。

L/R=40ms

制御用開閉器

その他の定格使用電圧・電流（GQ-AUS）
定格使用電圧
（Ｖ）

交流
（ＡＣ）

直流（ＤＣ）

定格使用電流（Ａ）

定格使用電流（Ａ）

誘導負荷

誘導負荷

抵抗負荷

COSφ = 0.3〜0.4

L /R = 40ms

ASWITCH

抵抗負荷

24−−101548−−61011015201.5322010150.81.2

B
表示灯・表示器

参考GQ-AUS形
負荷使用領域の目安（L/R=40ms、開閉寿命5万回開閉）
電圧（V）

DC220V-0.8A

DC220V-5mA

250

最小適用負荷（参考値）
DC5V-100mA以上

200

150

銀接点

C

100

接続機器

DC24V-10A
5000.001

0.010.1

DC110V-5mA

110

DC5V-100mA

100 電流（A）

DC5V-10A

ユニットの内部構造（接点ON状態）
端子ねじ（M4 9）

Ｄ

カム()

カムの種類により接点構成が決まります(銀接点・金接点の選択が可能

電子応用機器接点)
1ユニットの接点数は上下各2接点の4接点です。

A152

補助開閉器GQ 形
取り扱い注意事項
使用上のご注意

・製品の使用状態については仕様書（FEIS）・外形図記載事項をよくご確認の上ご使用ください。
・故障の原因となりますので、定格・仕様・性能を超えてはご使用にならないでください。
・接触の信頼性を高めるため、2極、3極の接点を単極として用いる場合においても定格値以下でご使用ください。
・接続電線にはなるべく引っ張りストレスをかけないような状態でご使用ください。
・決められた操作方向以外に力を加えないでください。
・製品性能は角速度2πrad/sで評価実施いたしておりますので、角速度条件が異なる場合は実機での検証を実施の上ご使用ください。
・操作リンク構造は、本製品のシャフト回転軸に回転方向以外のモーメントが加わらないようご注意ください。また、本製品のシャフト回転軸が他のリンクを動かすための回転軸としてご使用にならないでください。シャフト及び軸の破損の原因となります。

使用・保管・輸送時のご注意

・オゾン、腐食性ガスの影響を受ける場所での使用・保管は避けてください。接点表面に硫化皮膜や酸化皮膜が生成し、接触不安定や接点障害を発生させる原因となります。
・保管・輸送時は直射日光を避け、常温・常湿に保ってください。
・高温・多湿の周囲環境で温度が急激に変化すると、スイッチ内部で結露が発生することがあります。結露により、絶縁劣化、コイル断線、錆びなどが発生することがありますのでご注意ください。
・0℃以下の低温では氷結にご注意ください。氷結により、可動部の固着や接点導通に支障をきたすことがあります。
・防水型・耐油型・防爆型の構造ではありませんので、そのような環境下ではご使用にならないでください。
・製品へのノイズ・サージ等の外部影響には十分にご注意ください。

取り付け、取り外し、配線上のご注意

・製品を落下されますと性能を損なうことがありますので、ご使用にならないでください。
ご使用される場合は必ず外観・仕様・性能をご確認の上、ご使用ください。
・端子ビス以外のネジは取り外さないでください。故障の原因となります。
・端子ビスの推奨締付けトルクは1.2N･mです。
・製品出荷時は仮締め状態であるため、ご使用にならない端子も確実に締付けを行ってください。
・スイッチ後部に取り付けボルトがある製品は、必ずスイッチ前後で確実に固定を行ってください。
・スイッチ後部の取り付けボルト（M6）の推奨締付けトルクは2.5N･mです。
・誤接続は予期せぬ誤動作・異常発熱・発火などの原因となることがありますのでご注意ください。
・製品の脱着は無通電状態にて行ってください。
・製品への配線は印加電圧、通電電流を考慮し、必ず適用電線・圧着端子などをご使用ください。
・取り付けピッチが定められている製品については指定寸法を厳守してください。

点検時のご注意・エアーブロー式での清掃は粉塵等が侵入し、接触障害の原因となりますので、吸引方式で行ってください。
・製品を分解しての清掃は故障の原因となりますので行わないでください。
・破損した製品については速やかに交換を行ってください。

A153