繊維混入けい酸カルシウム板

耐火被覆材

特 徴
耐火品質がみえる
一般的な吹付ロックウール耐火被覆材は耐火品質を担う比重や厚み等を現場管理しながら施工する必要がありますが、ニュータイカライトRは工場にて耐火品質を担う原料配合・比重・材厚が徹底管理され製造され，現場に納品されます。納品時には材料面での耐火品質は確保されています。

工期短縮を実現
一般的な吹付ロックウール耐火被覆工事を省略できるので、耐火被覆工事の工程を短縮する事ができます。また、乾式工法なので吹付ロックウールのように飛散養生や清掃などの手間もかかりません。

施工性の向上独立柱の工法はケイカル板目地部の裏側に補強金物は不要です。その為、強化石膏ボードの耐火被覆認定工法と比べて、軽鉄下地工事の制限が少なく施工しやすい工法となっています。また、けい酸カルシウム板の製品の比重（2号品の場合0.25）は強化石膏ボードの約1/3と軽く加工もしやすいのでより作業効率が上がります。

吹付ロックウール工法(参考写真)
現場での施工品質の管理に注意が必要です

コンパクトな仕上がりを実現

吹付ロックウールを省略できるので、柱梁の仕上がりサイズを小さくする事ができます。軽鉄下地の取付方法によっては更にコンパクトに納める事が可能です。石膏ボードを上張りする事も可能です。
※軽鉄下地の取付方法に関しては別途、標準施工手順書をご確認ください。

軽鉄下地

柱梁として材料ロスが少なく環境に優しい一般的な柱梁の仕上げサイズに適した製品規格なので、現場での廃材を減らす事で環境負荷を低減できます。また、アスベストやフロン、ホルムアルデヒドやその他のVOCなどは含まれておりませんので安心してご利用いただけます。

耐火被覆板
ニュータイカライト R
独立柱（一般工法）吹付 RW
耐火被覆材の場合

ニュータイカライト R
軽鉄下地工法の場合※上記納まりは一例です

水平目地裏に補強金物は不要※ALC 合成柱の場合は水平目地部に下地が必要となります。

独立梁

1H耐火 FP060BM-0703
鉄骨はり H-400×200×8×13mm 以上

主要構成材料
被覆材ニュータイカライト R

15㎜以上（1 号品、2 号品共）

離隔距離

L1：50mm以下

梁鋼材

H -400×200×8×13mm以上

ランナー・・・・

床 ( 評価対象外 )L2：100mm以下-40 × 22 × 30 × 0.5㎜以上-19 × 25 × 0.5㎜以上-40 × 20 × 0.45㎜以上-30 × 30 × 0.5㎜以上

スタッド

・ -40 × 22 × 30 × 0.5㎜以上
・ -19 × 25 × 0.5㎜以上
・ -40 × 20 × 0.45㎜以上
・ -30 × 30× 0.4㎜以上
・平鋼 40 × 0.4㎜以上

上張り材（あり又はなし）

石膏ボード（JIS A 6901）厚さ 9.5㎜以上

吸音・断熱材（あり又はなし）

グラスウール及びロックウール

スタッド

（取付例）

ランナー

連結材補助材( あり又はなし )被覆材側板 面取りも可能です
表面仕上げ材あり又はなし

ランナー
留付材

鉄骨はり留付材

連結材( スタッド兼用 )被覆材側板面取りも可能です

被覆材底板 面取りも可能です

床 ( 評価対象外 )ランナー

FP060BM-0703（1）…上張り材なし／吸音・断熱材なし

L1

FP060BM-0703（2）…上張り材あり／吸音・断熱材なし

認定番号

L2

FP060BM-0703（3）…上張り材なし／吸音・断熱材あり
FP060BM-0703（4）…上張り材あり／吸音・断熱材あり

鉄骨と被覆材のクリアランス
L1：50mm 以下
L2：100mm 以下

独立小梁連結材（スタッド兼用）

1H耐火 FP060BM-0762

鉄骨はり H-200×100×5.5×8mm 以上

主要構成材料
被覆材

ニュータイカライト R

離隔距離

L1：10mm以下

梁鋼材

H -200×100×5.5×8mm以上

ランナー・・・・スタッド

20㎜以上（1 号品、2 号品共）

-40 × 22 × 30 × 0.5㎜以上-19 × 25 × 0.5㎜以上-40 × 20 × 0.45㎜以上-30 × 30 × 0.5㎜以上

・ -40 × 22 × 30 × 0.5㎜以上
・ -19 × 25 × 0.5㎜以上
・ -40 × 20 × 0.45㎜以上
・ -40 × 40× 0.4㎜以上
・平鋼 40 × 0.4㎜以上
石膏ボード（JIS A 6901）厚さ 9.5㎜以上

吸音・断熱材（あり又はなし）

グラスウール及びロックウール
FP060BM-0762（1）…上張り材なし／吸音・断熱材なし
FP060BM-0762（2）…上張り材あり／吸音・断熱材なし
FP060BM-0762（3）…上張り材なし／吸音・断熱材あり
FP060BM-0762（4）…上張り材あり／吸音・断熱材あり（取付例）

ランナー ( 角スタッドも可 )L2：50mm以下

上張り材（あり又はなし）

認定番号

床 ( 評価対象外 )被覆材側板 面取りも可能です
留付材

表面仕上げ材あり又はなし

ランナー ( 角スタッドも可 )
鉄骨はり
被覆材底板 面取りも可能です

留付材

床 ( 評価対象外 )ランナー( 角スタッドも可 )L1
L2
鉄骨と被覆材のクリアランス
L1：10mm 以下
L2：50mm 以下□-300×300×9mm 以上
φ-382×9mm 以上

独立柱

（取付例）

1H耐火 FP060CN-0977
鋼管柱

主要構成材料
被覆材

ニュータイカライト R

離隔距離

L1：4.5mm〜100mm

鋼管柱□ -300×300×9以上，但し幅厚比の制限あり

ランナー

20㎜以上（1 号品、2 号品共）

鉄骨と被覆材のクリアランス

留付材

被覆材
( 面取りも可能です )

L1

留付材

目地処理材
( あり又はなし )-42 × 30 × 0.5㎜以上

スタッド・・・・-40 × 22 × 30 × 0.5㎜以上-40 × 45 × 0.5㎜以上-40 × 20 × 0.45㎜以上-40 × 40 × 0.4㎜以上

上張り材（あり又はなし）

石膏ボード（JIS A 6901）厚さ 9.5㎜以上

吸音・断熱材（あり又はなし）

グラスウール及びロックウール

L1：4.5mm 〜 100mm

スタッド

被覆材表面仕上げ材( あり又はなし )

スタッド

床スラブ

FP060CN-0977（1）…上張り材なし／吸音・断熱材なし
認定番号FP060CN-0977（2）…上張り材あり／吸音・断熱材なし（耐火1時間のみ） FP060CN-0977（3）…上張り材なし／吸音・断熱材あり
FP060CN-0977（4）…上張り材あり／吸音・断熱材あり

（取付例）

鋼管柱
□-300×300×9mm 以上
φ-382×9mm 以上

鋼管柱

ALC合成柱1H耐火 FP060CN-1047

帯材

主要構成材料
被覆材

ニュータイカライト R

20㎜以上（1 号品、2 号品共）

離隔距離

L1：22mm〜100mm

L2：150mm以下

鋼管柱□ -300×300×9以上，但し幅厚比の制限あり

外壁①ALCパネル縦張り ( JIS A 5416 )③プレキャストコンクリート

ランナー②鉄筋コンクリート

いずれも，厚さ75mm以上-42 × 30 × 0.5㎜以上

スタッド・・-40 × 45 × 0.5㎜以上-40 × 40× 0.45㎜以上

上張り材（あり又はなし）

石膏ボード（JIS A 6901）厚さ 9.5㎜以上

吸音・断熱材（あり又はなし）

グラスウール及びロックウール

水平目地下地材

・・・-60 × 20 × 0.4㎜以上-60 × 20 × 0.4㎜以上-60 × 40 × 0.4㎜以上

FP060CN-1047（1）…上張り材なし／吸音・断熱材なし
認定番号FP060CN-1047（2）…上張り材あり／吸音・断熱材なし（耐火1時間のみ） FP060CN-1047（3）…上張り材なし／吸音・断熱材あり
FP060CN-1047（4）…上張り材あり／吸音・断熱材あり

水平目地下地材
外壁被覆材表面仕上げ材
被覆材表面仕上げ材
あり又はなし ))(( あり又はなし

留付材

留付材
留付材
鉄骨と被覆材・外壁のクリアランス

L2

スタッド
L1

L1：22mm 〜 100mm
L2：150mm 以下

鋼管柱

帯材

床スラブ

スタッド

水平目地下地材

標準物性
製品名

かさ密度
［ｇ／㎤］

曲げ強さ
［Ｎ／㎟］

JIS A 5430分類

ニュータイカライトＲ
1号

0.35

2.00.5TK

ニュータイカライトＲ
2号

0.25

0.50.2TK

当社標準サイズ
製品名

厚さ［㎜］

ニュータイカライトＲ
1号

15 20 25 30 35

ニュータイカライトＲ
2号

15 20 25 30 35 40

当社標準サイズ［㎜］
610×1000

910×1000

1220×1000

1525×1000

1830×1000※当社標準サイズは常時の在庫品ではありませんので在庫状況につきましては、当社営業担当者までお問い合わせください。また標準サイズ以外のご希望がある場合におきましても当社営業担当者までお問い合わせください。

取扱いの注意事項
・屋内専用の製品であり直接雨がかかる部位では使用できません。
・梁型のスリーブ貫通処理に関しては営業担当者へお問い合わせください。
・柱型など手が触れる部位にはニュータイカライトR・1号品をご推奨します。また角欠け防止の為コーナービート等の設置をお願いします。
・より強度が必要な部位等においては、石膏ボードの上張りをお願いします（上張り材の有無により、認定番号が変わります）。
・上記の構成材料表は耐火認定における数値を記載しております。実施工時の軽鉄下地のサイズ、ビスの施工手順書はこちら

ピッチなどは構造上の安全面を考慮して選定ください。
・詳細な認定条件、及び施工方法は「標準施工手順書」をご参照ください。

部門・部署

2024年6月改定版
AF023補19-2406-ver2.1

FAX 番号

部門・部署

電話番号

FAX 番号

03(5875)8445

関西支社販売グループ 06(6210)1282

06(6210)1283

092(452)8651

092(452)8671

建築営業開発部

03(5875)8531

03(5875)8551

東北営業所
ホームページ URL
https://www.jic-bestork.co.jp/

電話番号

関東支社販売グループ 03(5875)8444
九州営業所

022(779)6651

022(779)6652

中部営業所

052(228)8682

052(228)8683

本資料の内容は予告なく変更することがあります。なお，当社に無断で本資料を複製・転載することを禁止します。
また，本資料に記載される商品は日本国市場向けのものであり，日本国以外の国で商品を使用する場合，様々な制限を受けます。