「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」に※1

自動ドアの安全規格「JIS A 4722」が反映されました

公共建築工事で使用する材料や工法など標準的な仕様を取りまとめた「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」※1 において、2017年3月に制定された自動ドア全般にわたる安全規格「JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）」の内容が反映されました。

※1：「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」も同内容で改定

建築設計者・発注者・建物管理者の皆様へ
自動ドアは設置環境が様々なため、安全性を確保するためには自動ドア装置供給者の対策だけでは不十分です。
通行者の安全性を確保するために、建物の計画段階で建築設計者や発注者の皆様に、自動ドアの設置場所や通行状況に応じた安全規格「JIS A 4722」に準ずる適切な設計・仕様を検討・決定していただく必要があります。
また、建物管理者の皆様も、自動ドアを常に良好な状態に維持していただくために、専門業者に依頼し定期的な点検や調整・部品交換を行う必要があります。関係する皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

JISの対象となる自動ドア歩行者用自動ドアが対象となります。
引 き 戸

JIS A 4722要求事項

回 転ド ア折り戸

バ ラ ン スド ア

求められる安全対策（引き戸の場合）ドアが開く時の安全対策①

こういったことが想定されます

開 き 戸「引き込まれ」および「指挟み」こういったことが想定されます

ドアが開く時の安全対策②

こ想「挟まれ」および「衝突」

注 意
駆け込まない注 意

立ち止まらない

駆け込まない安全対策例

立ち止まらない

安全対策例

安全距離による対策

防護柵または安全距離による対策【引き込まれ対策】【防護柵の設置】

方立とドアのガラス面の距離（S）が戸尻の領域が、8㎜以下、又は8㎜より大きい場合は、戸先かまち

2 5 ㎜ 以 上10 0 ㎜ 以 下 の 距 離ること。

されていること。と方立との距離（t）を25㎜以上設けに位 置 する 防 護 柵 で カバー【指挟み対策】■防護柵の設置

全 開したドアの戸先 かまちと方立、

注 意
駆け込まない立ち止まらない

注 意
駆け込まない立ち止まらない

戸尻の領域

タッチスイッチや引手と方立、戸尻かまちとたて枠などに指が挟まれることを防止するために、下図のよう以上のすき間を設けること。

tは25mm以上

t

tは25mm以上

tは25mm以上

t

t

タッチスイッチs

2 5 ｍ ｍ 以 上 の す き 間 を 設 ける。

防護柵

8mm以下又は25mm～100mm■タッチスイッチ設置の場合■かまち戸の場合
Sが8mmより大きい場合

防護柵（高さ900m m以上）
※危険領域への進入を回避※引き残しを適切に設けること。に防護柵の有無にかかわらず25㎜【安全距離の確保】

戸 尻 とたて 枠 の 間 に 安 全 な※1. 方立とドアのガラス面の距離に関わらず必要。

Z が 1 0 0 m mより大 きい 場 合寸法が確保されていること（ZがXは100mm以下

10 0 ㎜ 以下、Yは20 0 ㎜ 以 上とX

10 0 ㎜ より大 き い 場 合 、X は2 5 ｍ ｍ 以 上 の す き 間 を 設 ける。

■安全距離（たて枠との距離）する）。

ZY

Yは200mm以上

JIS A 4722の適用範囲

設計段階

設置段階

管理段階

JIS安全規格では製品設計から保全点検にいたるまでの全工程が適用範囲となります。

建築設計者・発注者（設計事務所・建築会社）

設

製 品＋
技術情報

計

計

製品開発・製造

こういったことが想定されます

画

自動ドア供給者

建物管理者（製造者・販売者・施工者）

施

工

（施主）

完工検査

保全点検

現場計画・設計・施工

ドアが閉じる時の安全対策

点検整備者（自動ドア施工技能士など）

保守管理

案内・警告表示：通行者への注意喚起「挟まれ」および「衝突」

通行者に分かりやすい表示が求められます。

注 意
自動ドア表示ステッカー

駆け込まない立ち止まらない

案内表示ラベル

戸袋警告用ラベル注 意
駆け込まない立ち止まらない

材料：被害の防止
強化ガラス（割れた際に鋭利な破片とならない）等を採用することが求められます。

安全対策例

センサーによる対策【保護領域の確保】

保護領域を確保するためにセンサー（保護装置）を設置すること。

【起動センサー検出範囲の確保】
センサー検出範囲は、幅方向は有効開口幅より左右各々150㎜

注
駆け込まない意
立ち止まらない

注
駆け込まない意
立ち止まらない

フロートガラスの場合

以上※1、また、進行方向はドア面より1,000㎜以上とすることが望

強化ガラスの場合ましい。

■引分けの場合
ドアの 面より1 , 0 0 0 m m 以 上
センサ ー 検 出 範 囲

日常的な点検・清掃に加え、製造業者の保全要領書に規定する周期で、専門業者による定期的な点

保護領域150mm以上

有効開口幅

保全点検の実施：安全性の維持・管理

150mm以上

ドアの 面より1 , 0 0 0 m m 以 上※1. 開口部に斜め方向から近づく歩行者の動線がある場合検・保全を実施し、安全性を維持することが求められます。

NATRUS特長 1

JIS A 4722対応製品

さらなる安全性を追求した
未来標準の自動ドア

安全性の追求■NABCOネットシステムによる機器間の相互監視
電気錠
PL型

起動・保護センサー

コントローラー

ドアエンジン

補助光電センサー

リアルタイムでの相互監視機能により、自動ドア自身で常に異常がないか監視します。

そのため、トラブルが発生してもすぐに発見し、安全な作動で事故を防ぎます。

■1開閉毎の『安全』テスト
保護領域■センサーエリアの高密度化
光電センサー

保護領域
ドア作動前にセンサーの安全機能が正常に働いているかをドア装置自身センサーの検知スポットを高密度化することで、ドア近辺での検知をより安心してご利用いただけます。

ようになり、安全性がさらに向上しました。

で毎回テストします。ドアが開閉するたびに安全点検をするので、いつでも特長 2

ロングライフ設計

特長 3■戸車の改良従来品

NATRUS

確実にし、ドアとの衝突を防止します。お子様でもより確実に検知できる低ランニングコスト■年２回点検による維持コストの削減
年４回

軟質樹脂

年２回（ポリウレタン）

通常、年４回点検の保守契約をNATRUS専用保守プランにすることで消耗部品を含んで年２回点検に削減可能です。

NATRUSなら管理品質を落とさずにアルミ合金硬化樹脂（ポリアセタール）

従来プラン

専用プラン

維持コストの削減が可能です。

樹脂焼付を施した戸車の採用により、高い耐久性と静音性を実現しました。

※第12回キッズデザイン賞「奨励賞 キッズデザイン協議会会長賞」受賞

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー〒102-0093
東京都千代田区平河町
2丁目7番9号（JA共済ビル）
TEL（03）5213-1156

NATRUSの
詳細はこちら

お求め・お問い合わせは NABCO の正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報はこちらでご確 認ください。

NABCOネットワーク一 覧https://nabco.nabtesco.com/support/network/

ISO9001・ISO14001 認 証 取 得

https://nabco.nabtesco.com/●弊社製品は改良などのためカタログと相違する場合がございます。
また、掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。
©2022 Nabtesco Corporation All Rights Reserved.

CAT.No.D688 0405 2212 015RI（改3.2022年12月）