SD System
技術資料③

取付け方法

1システムのダクトや部品を合わせた総重量は、数kgから10数kgになります。ブラケットにはその10倍近い力が掛かることがありますので、テーブルや壁にしっかりと固定してください。

テーブル取付けSD System-50/75●出荷時

梱 包 の 関 係 上、吸 気 ア ー
ムは2つの部分に分かれて出荷されます。

1●取付方法の選択
テーブルブラケット（→3へ）

テーブルに貫通（→4へ）

3●テーブルブラケットを使った取付

2
テーブルブラケットをテーブルの端部に設置してクランプを締め付けます。
ソケットパイプをブラケットの孔に挿入し添付されているネジでフランジをブラケットに固定します。
吸気アームのジョイントをソケットパイプに接続します。この時バネはパイプの中へ入れてください。
（→5へ）

5

●排気ダクトへ接続

4

吸気アームを設置する場所に∅60mm(SD-75は85mm)の孔をあけてください。
ソケットパイプをその孔に挿入し、添付されているネジでフランジをテーブルに固定してください。
吸気アームのジョイントをソケットパイプに接続します。
この時バネはパイプの中へ入れてください。

7●アクセサリー取り付け●吸気アームを伸ばす

最後にダンパーが開いていることを確認してください。

レデューサー（SD-50）80∅-50∅
SD50-80RM（SD-75）100∅/80∅-75∅
SD75-100RM
または SD75-80RM

6（SD-50）80∅スパイラルダクト（SD-75）100∅/80∅スパイラルダクト

SD System-100●ソケットパイプを伸ばす

1●テーブルに貫通して直接取付

アクセサリーを取り付ける前に吸気アームを所望の方向へ伸ばしておいてください。

3

アクセサリーの接続管部をジョイントの管部に挿入します。接続管のスリットを小さい摘みネジのところまで回して、摘みネジのネジ部をそこへ挿入しアクセサリーをジョイントに取り付けます。

4

これで吸気アームをご使用できるようになりました。

5●テーブルブラケット利用取付①●テーブルブラケット利用取付②●壁面ブラケット利用取付

吸気アームを取り付ける位置に最大直径120mmの孔をあけてください。ブラケットの中心とテーブルにあけた孔の中心を正確に合わせて、テーブルブラケットをテーブルの上側又は下側に固定してください。ソケットパイプをテーブルとブラケットの双方の孔に通して、フランジを添付の小ネジでテーブルまたはブラケットに固定します。

テーブルブラケットをテーブルの上側に取り付けるか、下側に取り付けるかは、ソケットパイプがテーブルの上側に出ている部分の長さに影響します。この点を必ず考慮しておいてください。
（→6へ）

壁面ブラケットは床から適当な高さの位置で壁面に固定します。ソケットパイプをブラケットの双方の孔に通して、フランジを添付の小ネジで固定します。
（→6へ）フランジアームを伸ばす時、ソケットパイプは必ず矢印の方向に回してください。

2●取付方法の選択

テーブルブラケット テーブルブラケット 壁面ブラケ（U型）上面（→3へ） （U型）下面（→4へ） ット（→5へ）最大∅120mm

フランジ●ガススプリングの固定①吸気アームを垂直位置になる所まで移動させ ②ガススプリングをソケットパイプ上のフィッティングまで回転させます ③ガススプリングを下図のように固定します。

6●換気ダクトへの接続●アクセサリー取り付け
最後にダンパーが開いていることを確 認してください。

レデューサー∅125mm〜∅100mm
部品番号：4-100125

7

これで吸気アームをご使 用できるようになりました。
アクセサリーの接続管部をジョイントの管部に挿入します。接続管のスリットを小さい摘みネジのところまで回して、摘みネジのネジ部をそこへ挿入しアクセサリーをジョイントに取り付けます。

スパイラルダクト∅125mmwww.nipponblower.com
168〒101-0021東京都千代田区外神田3-5-13
tel 03-3251-3511 fax 03-3251-3507

A cleaner working environment

壁面取付け
SD System-50/75

1●壁面ブラケットに取付け

4●壁面ブラケットに取付け

5

つまみネジ（SD-50/70とも）SD-195VB

2●壁面ブラケットの取付け

壁面ブラケットの取付けに際しては、アームの作動によって壁面ブラケットにかなりの力がかかる事を考慮してください。ブラケットは壁面にがっちりと固定してください。

6●換気ダクトに接続
スパイラルダクト（SD-50）80∅/75∅/63∅（SD-75）100∅/80∅
レデューサー（SD-50）80∅/75∅/63∅〜50∅
SD50-80RM,SD50-75RM,SD50-63RM（SD-75）100∅/80∅〜75∅
SD75-100RM, SD75-80RM

SD System-100

ここできわめて重要なことは、ばねが中に入っていることを念頭において、アームを伸ばす時、ソケットパイプは必ず矢印の方向に回してください。

●吸気アームを伸ばす

アクセサリーを取付ける前に、吸気アームを矢印の方向に所望位置まで伸ばしておいてください。

3●壁面ブラケット

上部ブラケット

1

3●ソケットパイプを伸ばす●壁面ブラケット

ソケットパイプをブラケットの穴に挿入し、同梱のねじでフランジを固定してください。
上部フランジをソケットパイプに嵌め込み、同梱のネジでブラケットに固定してください。

7

アームを伸ばした時につまみネジが作業者に向くように取付けてください。
二つのフランジはソケットパイプには固定されていません。したがって、壁面ブラケットの中で190°回転することができます。

●アクセサリーの取付け
アクセサリーの接続管をジョイントの管部にはめ込みます。接続管を回してスリットが小さい摘みネジのところへ来るようにします。
摘みネジを回してスリットの中へ入れればアクセサリーはジョイントに保持されます。

最後にダンパーが開いていることを確認してください。

8●壁面ブラケットへの組付け

これで吸気アームをご使用できるようになりました。

●吸気アームを伸ばす

ソケットパイプを展開します。
上部フランジを同梱のねじで上部ブラケットに固定してください。

下部ブラケット
SD100-35VB

またはSD100-203VB●壁面ブラケットの取付け

2

ソケットパイプをブラケットの穴に挿入し、同梱のねじで下部フランジを下部ブラケットに固定してください。
1：吸気アームを矢印の方向に伸ばしてください。

壁面ブラケットの取付けに際しては、アームの作動によって壁面ブラケットにかなりの力がかかる事を考慮してください。ブラケットは壁面にがっちりと固定してください。

●ガススプリングの組付け（1）5

1：アームを垂直位置まで押し上げてください。
2：これでガススプリングが6に図示すように組み付けられます。

●ガススプリングの組付け（2）2：ガススプリングをソケットパイプ上の取付金具の方へ回します。

4●換気ダクトに接続
100∅/120∅スパイラルダクト

レデューサー 125∅〜100∅
SD100-125RM

6

ソケットパイプ上のピンについているつまみネジを外します。
ガススプリングの頭部をピンに引っかけて、つまみネジを元のように締め付けます。

www.nipponblower.com
17

7

ソケットパイプ上のピンについているつまみネジを外します。
ガススプリングの頭部をピンに引っかけて、つまみネジを元のように締め付けます。

〒101-0021東京都千代田区外神田3-5-13
tel 03-3251-3511 fax 03-3251-3507

天井取付けSD System-50/75●ソケットパイプを伸ばす●天井ブラケットSD-50/75の天井ブラケットは、長さ250、500、750、1000mmの4種があり、それぞれ上方排気と側面排気の2種があります。
（別注にて長さ1250、1500、1750、2000も製作可能）

上方排気

2

●天井ブラケットに取付け

天井ブラケット取付けに際しては、アーム操作によって相当な力がブラケットにかかることを考慮し、しっかりと天井に取付けてください。

5●換気ダクトに接続（側面接続天井ブラケット）

スパイラルダクト∅80mm

アームを伸ばす時、ソケットパイプは矢印の方向に廻してください。

SD System-100●天井ブラケット
SD-100の 天 井 ブ ラケットは、長さ250、500、750、1000mmの4種にそれぞれ上方排気と側面排気の2種があり、長さ1250、1500、1750、2000mmの４種については側面排気のみです。

側面排気

3

ソケットパイプを天井ブラケットに挿入し、ソケットパイプのガイドが天井ブラケットに合致するところまでアームを回転させてから付属のネジで固定してください。

7●吸気アームを伸ばす

アクセサリーを取り付ける
前に、吸気アームを矢印の方向に所望位置まで伸ばしておいてください。

2

この段階でソケットパイプは天井ブラケットの中で360°回転できるようになっています。

●アクセサリーの取付けアクセサリーの接続管をジョイントの管部にはめ込みます。接続管を回して、管上の小さいスリットが摘みネジのところへ来るようにします。

ニップル
∅80mm

上方排気

4

側面排気

注意！
天 井とダクトの間の空隙を塞いでください。

1●天井ブラケットに取付け

6
3●アームの取付け最後にダンパーが開いていることを確認してください。
これで吸気アームをご使用できるようになりました。

4●吸気アームを伸ばす●ガススプリングの取付け

アームを伸ばす時、ソケットパイプは矢印の方向に廻してください。
1：アームを 垂直 方 向 に押し上げます。
2：ガススプリング は 図 示のように取付けられます。

注意！
天 井とダクトの間の空隙を塞いでください。

1

天井ブラケット取付けに際しては、アーム操作によって相当な力がブラケットにかかることを考慮し、しっかりと天井に取付けてください。

1：アームを矢印の方向へ伸ばします。
ソケットパイプを天井ブラケットに挿入します。ソケットパイプのガイドが天井ブラケットに合致するところまでアームを回転させてます。そして付属のネジで固定してください。

5●アクセサリーの取付けアームを伸ばします。
アクセサリーの接続管をジョイントの管部にはめ込みます。スリットを回して、摘みネジのところへ来るようにします。摘みネジを締めればア
クセサリーはジョイントに固定されます。

2：ガススプリングをソケットパイプのフィッティングの方へ回 転させます。

●換気ダクトに接続

スパイラルダクト∅130mm
ニップル∅130mm6

最後にダンパーが開かれていることを確認してください。

www.nipponblower.com
18〒101-0021東京都千代田区外神田3-5-13
tel 03-3251-3511 fax 03-3251-3507

A cleaner working environment

取付けの際のポイント

壁面取付け
エルボ調節ネジC-pipeB-pipe

このネジが作業者の方に向くと正常
フード取付けネジ
A-pipeエルボ調節ネジ及びダンパーレバー

エルボ調節ネジ●取付に際し、アームを下ろす方向にご注意ください。
※ダンパーレバーが正面から見て右側になる様に設置してください。
（またはA-pipeが左、C-pipeが右になるように）●アーム位置の調節はエルボー調節ネジを締めて（ゆるめて）行ってください。
●分解組立は、フード取付ネジ、エルボ調節ネジをゆるめて行ってください。
●透明フードはフード内側より付属のパイプを通してください。
●風量は必要に応じ、ダンパーレバーで調整してください。
●アーム取り付け後、ガススプリングの取付がしにくいときは、アームをブラケットからいったん取り外して行ってください。＊●ガススプリングは、大きな力が掛かりますので取り外し時などは、十分注意してください。＊（＊ガススプリング付きの機種のみ）●出張修理は行っておりません。修理、補修につきましては弊社技術センターにお送りいただき、お見積もりさせていただきます。
弊社、または販売店にお尋ねください。
●関節部のＯリングやガススプリングは消耗品です。定期的に点検し、必要な場合は交換をしてください。

天井取付け

ダンパー開

取っ手はSD100のみ
ダンパーレバー

写真はSD-100シリーズ

ダンパー閉

www.nipponblower.com
19〒101-0021東京都千代田区外神田3-5-13
tel 03-3251-3511 fax 03-3251-3507