No.

特集 1

安全エレちゃんの波及事故防止対策
特集 2

風水害に備えましょう

578

2023

7 8
・

No.

578

「電気使用安全月間」にあたって
特

7 8
・

「電気使用安全月間」
にあたって

3
一般財団法人集 1

専務理事

安全エレちゃんの「波及事故防止対策」

お客さまこんにちは

関東電気保安協会

奥田

昌宏

4

現場の記録から え！ なぜだろう？ 漏電が突然消えた!?

特

2023

ふじてんリゾート

810

私たちの生活のさまざまな場面で利用されている電気は、クリーンで安全なエネルギーとして日常生活や経済活動に欠くことがないものですが、その使用方法を誤ると感電などの大きな事故につながります。

集 2

風水害に備えましょう
好奇心いっぱい！ 小トラベル 静岡県

12

伊東市

非常用発電機メンテナンスサービス

知って納得！ 関東電気保安協会

1618

例年、夏は気候が高温多湿となることから発汗や肌の露出が多くなり、感電事故などの電気災害が多く発生する傾向にあります。
そのため、8 月は経済産業省により「電気使用安全月間」と定められ、1981 年より電気を安全に使用するための知識と理解を深めるための活動が集中的に行われてきました。
当協会は、この趣旨に賛同し、今年も電気災害の発生防止に向け、インターネット等も活用した電気安全に関するさまざまな情報提供活動を展開する予定です。
一般家庭等のお客さま向けには、電気を安全にお使いいただくための情報をわかりやすくご

NEWS CLIP

20

保安管理業務手数料改定のお知らせ

21

キョーコちゃんからのお知らせ 第42回電気安全講演会のお知らせ

22

しました際に、電気設備の状況についてご報告し、必要な安全対策等についてご説明いたします。

安全エレちゃんのクイズコーナー

22

ますが、今年は 4 年ぶりに会場にお集まりいただいて行いますので、多くの皆さまのご来場をお「感電事故防止編」

こんにちは！ 関東電気保安協会です

８月は電気使用安全月間です。

説明し、ご質間、ご相談にもお答えしています。また、4 年に 1 回、ご家庭の電気安全の調査に伺う際にも、電気を安全にムダなく使うための方法などについて情報提供を行っています。
工場やビルなどで高圧受電設備を設置されているお客さま向けには、検査員が点検にお伺い
また、電気安全に関する最新情報をお伝えするため、毎年「電気安全講演会」を開催してい待ちしております。

23

さらに、昨年に引き続きテレビ CM を放映いたします。
テレビ CM とともに、ラジオ、YouTube 等を通じて、広く国民の皆さまへ電気使用の安全に裏表紙

ついて PR を行いますので、ご視聴いただければ幸いです。

当協会は、「電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心でき【表紙の写真】按針祭海の花火大会

静岡県伊東市（16〜17ページ参照）

る社会の実現に貢献する」ことを経営理念とし、今後も全力を挙げて電気保安に取り組んで参ります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。

伊豆半島の東側玄関口にある静岡県伊東市は、湯量の多さから別府温泉や由布院温泉と並ぶ「日本三大温泉郷」と称される伊東温泉が人気の観光地。夏には伊東オレンジビーチなど4カ所の海水浴場をはじめ、休暇をリゾート地で過ごす観光客でにぎわいます。
その観光客に好評なのが、市内各所で開催される花火大会。ことしは7〜8月の2カ月間、土日をあんじんさい中心に17 回も開催されます。8月10日に予定される「按針祭海の花火大会」は、海上 5カ所から同時に打ち上がる、伊豆半島最大の花火大会です。
写真提供：一般社団法人伊東観光協会

電気と保安 2023 年 7・8 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の防止対策
自家用設備で起きた事故によって、付近一帯が停電する「波及事故」。
毎年 60〜70 件前後発生し、その多くは設備の不備に起因しています。
設備の更新や補修にかかる費用は抑えたいところですが、波及事故を起こすと損失金額は多額になることもあります。
停電によって被害を受けた事業者等から莫大な損害賠償を求められることも……。
夏は電気事故が多い季節。波及事故の原因と対策を紹介しますので、十分な備えができているか、確認してください。

Ⅰ 電気事故の発生状況
2021（令和 3）年度に関東 1 都 6 県、山梨県、静Ⅱ 社会的影響が大きい波及事故

た設置者に対して関東東北産業保安監督部が実施し動することで、停電の範囲はお客さま構内だけで済たアンケート（2021 年度）では、9％が「500 万円

みます（図 1 の①）。

●波及事故とは以上の損失があった」と回答しており、その中には岡県の富士川以東で発生し、報告された自家用電気

お客さまの自家用設備の破損、誤操作、操作しな工作物の電気事故は 147 件で、前年度とほぼ横ばい。

いことなどで起きた事故が、電気事業者（送配電会

このうち 56 件を占めたのが「波及事故」です（経済社）に影響を及ぼし、供給支障を発生させる、すな

産業省関東東北産業保安監督部まとめ）。

わち停電させてしまうのが「波及事故」です。

損害賠償も含まれています（グラフ 2）。

かつ責任分界点よりも負荷側のお客さま設備で事故●波及事故はなぜ起こる？

が起きた場合（図 1 の②）、主遮断装置では事故点を自家用の受変電設備で地絡（高圧回路の漏電）、

切り離すことはできません。

短絡（ショート）、過負荷などの事故が発生した場合、

その結果、より電源側に近い遮断装置、すなわち2016 年の制度改正により、雷害など自然現象が電力会社の変電所は、事故が起きた配電線を遮断

該当回路を保護する遮断装置が作動して事故のあっ電力会社の配電用変電所の遮断装置が作動し、遮断原因の波及事故は、監督官庁への報告が一部対象外

し、広範囲の波及を防ぐ安全機能を備えています。

た回路への電気の供給を止め、影響が広がらないよ

された配電線につながる地域一帯が停電するのです。

となりました。その結果、波及事故の報告件数は近この機能が働くと電気の供給が止まり、同じ配電線

うにします。

年のピークの 2013 年度に比べて 3 分の 1 近くまで減につながった近隣の住宅、オフィス、工場、病院、りました。それでも電気事故全体の 4 割近くを占め、信号などが停電に巻き込まれてしまいます。

2021 年度は初めて 60 件を下回りましたが、毎年 60〜70 件前後で推移しています（グラフ 1）
。

0

50

ます。事故の発生場所が主遮断装置よりも負荷側で●事故が起きてしまったら償につながるおそれもあります。波及事故を起こしあれば、保護装置が異常を検知し、主遮断装置が作

22
21

114
68

2017

76

2018

71

2019

66

2020

200
5

12

18

2

20

21

1

17
26
29
51

1

15

1

16
2 10

19

1

16

自然現象が原因の事故は詳報対象外

波及
主要電気工作物の破損等
電気火災
感電・アーク等による死傷

62
65
1
18
2021
56
79
1 13
（年度）
（注） １．発電所における事故を含む。
２．１事故で複数の事故分類に該当する場合は、事故分類ごとに計上するが、合計は 1 件として計上する。
2021 年度は感電負傷と電気火災に該当する事故が 1 件、主要電気工作物破損と社会的影響を及ぼした事故に該当する事故が 1 件発生。
３．感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。
４．2016〜21 年度の主要電気工作物の破損等には発電支障事故も含む。
５．2016 年 4 月の電気関係報告規則改正に伴い、自然現象が原因の事故は事故報告（詳報）対象外となっている。
出典：令和3（2021）
年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故について

電気と保安 2023 年 7・8 月号

グラフ2
波及事故対応での損失金額（2021年度）

図1

万一、事故が発生したときは、直ちに電気主任技波及事故のイメージ

500 万円以上
30

103

2015
2016

150

163

2014

でも、主遮断装置が故障していたりすると、波及事周囲に及ぼす影響は非常に大きく、巨額の損害賠

133

2013

高圧受電のお客さまの場合、主遮断装置は一般的故になる場合があります。

100

2012

また、主遮断装置より負荷側で事故が起きた場合に高圧受電設備（キュービクル）内に設置されていグラフ1 自家用電気事故件数の推移（関東東北産業保安監督部管内）4しかし、主遮断装置よりも電源側（電力会社側）

301〜500 万円

7%

電力会社柱
⬇

9%

101〜300
万円

①
❶

0〜100
万円

事故点

41%

43%

OFF
●設備費用

損失金額

お客さま施設構内 1 号柱
⬇

●工事費用
●営業損失

配電用
変電所の
遮断装置

責任分界点

②
❷

主遮断
装置

事故点
お客さま構内が停電●賠償費用●その他費用

出典：令和3（2021）
年度関東東北産業保安監督部
管内自家用電気工作物の電気事故について

付近一帯のビル、工場、住宅などが停電

電気と保安 2023 年 7・8 月号

5

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の防止対策
術者と電力会社へ連絡し、今後の事故復旧等の対応について指示を仰いでください。

か わ ら ず、設備の材質

ら 24 時間以内で可能な限り速やかに「電気事故速報」

化が生じたを管轄の産業保安監督部に連絡する必要があります。

（自 然 劣 化）

速報では、分かる範囲の事故概要を伝えます。

などが原因

さらに事故発生を知った日から起算して 30 日以内となって起に「電気関係事故報告」（詳報）を提出しなければきたものでなりません。詳報には事故の原因や再発防止策などす。

についても調査検討し、記載する必要があります。

「故 意・過なお、自然現象が原因で発生した波及事故などに失」（作 業 従ついては、詳報の提出が不要となる場合があります。

事者の過失

ただし、速報は必要で、電気主任技術者による見解書の提出が必要であることに注意が必要です。

故意・過失

先述の通り、2021 年度は 56 件の波及事故が報告されました。原因別に分類すると「保守不備」が 46

構内 1 号柱⬇

地絡継電器付柱上高圧交流負荷開閉器（GR 付 PAS）

架空
引込線

18%

保守不備

82%

電気室
（キュービクル）
主遮断装置

VCT

コンデンサ
事故原因分類
保守不備
故意・過失

件 数
46
10

出典：令和3（2021）
年度関東東北産業保安監督部
管内自家用電気工作物の電気事故について

電力会社
設備

受電点
高圧キャビネット⬇

地絡継電器付地中線用
高圧交流負荷開閉器（GR 付 UGS）

電気室
（キュービクル）
主遮断装置

変圧器

需要家設備

VCT

コンデンサ

地中引込線
電力会社
設備

責任分界点

需要家設備

責任分界点

などによる事故）が10 件（18％）となっています（グ

電源側でも事故を検出し、開閉器が作動して構内の責任分界点となる高圧キャビネット内に設置します。

ラフ3）。

みを停電させることで波及事故を防ぎます。

GR 付 PAS と同様に、構内の地絡事故時に開閉器が●GR 付 PAS・UGS の設置

Ⅲ 波及事故を防止するには

図3

電力会社柱
⬇

構内

や機構に劣

図2

構内

また、法律に基づき、事故の発生を知ったときか

グラフ3
波及事故の原因分類内訳（2021年度）

GR 付 UGS は地中引込方式で受電している場合に、作動して波及事故を防ぎます。

そこで、波及事故防止対策の基本となるのが、地絡継電器付柱上高圧交流負荷開閉器（GR 付 PAS）
や地絡継電器付地中線用高圧交流負荷開閉器（GR付 UGS）の設置です（図 2、図 3）。

件と全体の 82％を占めています。これらは巡視、点GR 付 PAS は架空引込方式で受電している場合に、検、手入れなどの保守が不完全だったもの（保守不責任分界点付近の構内 1 号柱上に設置します。構内

完全）や、施工や保守に特に欠陥がなかったにもかで地絡事故が起きたとき、事故点が主遮断装置より

関東東北産業保安監督部管内の波及事故事例からいかがでしたか。
万一、波及事故を起こしてしまうと、発生する損害は大きなものになります。経済的な損失はもとより、企業イメージを損なうことにもなりかねません。対策機器の設置はもちろんのこと定期的な設備更新などにより事故自体の発生を防ぐことが、最適な判断です。波及事故対策
でお悩みの事があれば、担当検査員または、最寄りの当協会事業所にお問い合わせください。

工事作業による損傷

工事内容の事前確認や監視は行われていませんでした。

高圧引込ケーブルの経年劣化波及事故を引き起こした高圧引込ケーブルは、製

2021 年度にはまた、建物解体工事中に工事業同監督部の波及事故で、最も多かった事故原因

造後 20 年程度を超えたもので、絶縁破壊に至る者の作業員が誤って通電中の高圧引込ケーブルを解体・改装工事業者の工事が波及事故につながとなった電気工作物は、高圧引込ケーブルです。

ケースが増加します。製造後 20 年を経過する前に切断し、UGS が未設置だったために波及事故にることがあります。設置者と電気主任技術者との2021 年度の事故では、製造後 37 年経過していた取り換える必要があります。

至ったケースが報告されました。

間での情報共有を徹底し、事故を未然に防ぎま

高圧引込ケーブルが絶縁破壊し、UGS が設置さ

このほか、GR 付 PAS や主遮断装置が劣化して設置者から電気主任技術者に対し、解体工事をれていなかったため波及事故に至った飲食店の事

事故に至るケースもあります。定期的な更新を行行うことを伝えておらず、電気主任技術者による例が報告されています。

いましょう。

しょう。

この事例では、電気主任技術者は、年次点検において絶縁抵抗値が正常であったことから直ちに絶縁破壊に至る可能性はないと考えていました。

内部ケーブルの切断

また、設置者は経過年数を考慮してケーブルを更新することの必要性を認識していませんでした。
2021 年度の波及事故の原因となった電気工作
物は 62％が高圧引込ケーブルでした。保守不備で

6

電気と保安 2023 年 7・8 月号

電気と保安 2023 年 7・8 月号

7

現場の 記 録 から
栃木事業本部 宇都宮事業所 日光支所

篠原

栄

えっ！ なぜだろう？ 漏電が突然消えた！
？

い て、絶 縁 抵 抗 測 定 し た 結 果、

この電灯盤にこそ、何かしら再調査することをご説明し、一電気室と電灯盤で得た結果と同

漏電の原因があると判断し、目度帰所しました。

じ絶縁不良状態のケーブルを見視による詳細な点検を実施。すつけることができました。

ると、表示灯の裏側のアクリル

日を改めての再調査は、現場電灯盤から約 300 メートル先に

さらに、分岐回路と思われるある電気室に至るケーブルのケ

ケーブルをたどっていくと、近ーブルラック上をたどり、損傷

くに図面にはなかった別の電灯

電 灯 盤 の 扉 を 開 閉 す る 際 に、箇所がどこなのか人海戦術で調盤が見つかりました。絶縁不良

充電部が露出した端子と金属性

べ始めました。

状態は続いていましたので、この内扉に直接触れることで漏電

最初は順調に確認作業ができれでやっと漏電の原因が判明す状態が発生していました。今回

製の端子カバーが紛失しているのを見つけました。

工場の増築工事に伴って電気電気室の低圧配電盤にある漏回の絶縁不良は電気室から電灯ましたが、50 メートル程度までると、はやる気持ちで扉を開け、の増設工事で、挟み込んだ電線の配線を増設したときなど、配電遮断器が動作（停電）して漏盤までの送電ケーブルの途中で進んだところで問題が発生しま

内部の回路を測定。すると、意と電灯盤の内扉の間隔がほとん

線（電線）の数が多すぎたため

電警報が発報したとの内容でしケーブルが損傷して漏電が発生した。ケーブルラック上には大外な結果になりました。

どなかったことで、蝶番（ヒンジ）に配電盤の内扉に収まりきらずた。切れた漏電遮断器を再投入したことが原因だろうと推測し量のケーブルが集まってきてお新たに見つかった電灯盤内部が変形。内扉がピッタリ閉まら

配線ケーブルを挟み込んでしましても動作してしまい、現在もました。

り、それが邪魔して問題のケーにも、それどころか今たどってなかったため、表示灯の端子がい、金属性の内扉と電線の被覆復旧できていないとの事でした。

ケーブルの損傷が原因と推測

ブルがどれであるか判別がつかきたケーブルも先ほどまで続い

内扉に接触しやすい状況となっに 傷 が つ き、漏 電（絶 縁 不 良）

お客さまからの対応要請を受するに至ったのには理由がありなくなってしまったのです。（まていた絶縁不良が全く無くなっていました。

を発生させるケースを幾度も経け、急いでお客さま事業場へ訪ました。

だ電気室までは 250 メートルもたのです。突然漏電状況が消え験したことがあります。

問しました。到着後、お客さま

ひとつはお客さまへ問診を行あるのに……）と半ば諦めかけて し ま っ た の で、「え？

何こ調査結果をお客さま立ち合い

また、当協会で設置をしていに漏電遮断器が動作した際の状った際に、現在増設工事に伴うた時、少し先に設置された 50 セれ？」とキツネに頬をつままれのもと詳しく状況を説明し、対る絶縁監視装置の警報が普段は況などを詳しくお伺いして、当大規模な電気設備の増設改修工

ンチメートル角のプルボックス

たような気分になりました。

応について協議した結果、今回発報しないのに、分電盤の扉を時の状況が分かりました。

事が進行中であること。実際に（電線接続箱）が目に入りました。

不思議に思い、何度かこの電は原因となった表示灯の裏側の

◆

◆

◆

開閉する際に、内扉の金属部分①動作した漏電遮断器は単相行ってみるとケーブルの敷設工

電線接続部分をプルボックス

灯盤の扉を開けたり閉めたりし接続端子にカバーを取り付けると損傷した電線が触れることに三線式の電灯回路で、電気事のため仮設足場が設置されてから慎重に引き出し、絶縁抵抗ていると、絶縁不良が発生したことや内扉の収まりを調整する

より漏電状態となり、絶縁監視

配線の系統図面を確認する

おり、幾人もの電気工事士が作測定を行うため絶縁テープを剥り消えたりするのです。

ことで問題が解決しました。

装置が一時的に発報するというと 送 電 先 は 300 メ ー ト ル ほ

業していました。

ケースもあります。

ど離れた場所にある電灯盤

今回は、今までの経験をいかした漏電探査で漏電をつきとめた事例を紹介します。

に電源を供給しているケーブルの敷設工事や仮設用の足場設置など大規模工事が絡②動作した漏電遮断器は感度んでいるのではないか、と見当

電 流 値 が 30mA で 動 作 す るをつけたのは今までの経験からタイプだが動作機能は正常

自然な成り行きでした。

であった

電気事故原因究明のための漏③動作した漏電遮断器の負荷

電探査を終えた段階で、お客さ側を絶縁抵抗測定すると絶まと今後の対応を協議したとこ

縁不良であった

ろ、もしケーブル配線の引き替④確認のため送電先の電灯盤え工事が必要となった場合、原で再度絶縁抵抗測定した結因によっては復旧費用を負担す

果、主幹ブレーカーの負荷る業者が変わってくる可能性が側では正常で、電源側は電あるとのこと。お客さまからは、事の発端はお客さまから当協気室で測定した結果と同じ

早急に原因を特定してほしいと会への電話での電気事故対応要結果（絶縁不良）となったの要望がありました。

◆

◆

請でした。

8

べるための測定機材を準備して、電気と保安 2023 年 7・8 月号◆

絶縁抵抗測定の結果から、今お客さまには、根本原因を調電気と保安 2023 年 7・8 月号

9お客さまこんにちは

ルはもちろん、日よけのテントやタープも用意してあるので、日差しが強くても、天気が 多少悪くても、手ぶらで十分に楽しめます。

夏に楽しめるスキーとボードも。
サマースキーとサマーボードは、冬ふじてんリゾート

グリーンスポーツは、サマースキと同様のスキー板とボード板を使ーやサマーボード、マウンテンバイ

い、霧状の水を散布して滑りやすく

クなど、スキー場ならではの地形をした「カービングマット」という人〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1☎0555-85-2000 www.fujiten.net

生かしたアクティビティーが盛りだく

工芝のゲレンデを滑り降りる、夏さんです。

場のスキー・スノーボード。全長

日本屈指のＭＴＢコース
特に人気なのが、マウンテンバイ
ク（ＭＴＢ）。高速のクワッドリフ横浜から90分のスキー場
富士山麓・河口湖に近い富士山

れにくく、エッジがかみやすいので、の 2 つのフィールドで、「サバゲ―」

かげもあって、電気設備の不具合

ターンの練習に最適です。

を存分に楽しめます。ふじてんがはありません」と、頼もしいお言主催する「定例会」へは、一人で葉をいただきました。

した芝生ゲレンデや専用のダウンヒ

ボードはスノーボードに四輪がついルコースを駆け下ります。

たもの。いずれも、緩い斜面からも参加できます。

人の命を預かるからこそ

ふじてんスノーリゾートの〝命〟である人工降雪機や、お客さまの命を預かっているリフトの動力も電気。

プロＭＴＢライダーの高橋大喜氏

始めれば、初心者でも楽しめます。

こうしたサマースポーツでたっぷ

さらに、「センターハウスも電気がが本場・カナダの「聖地」、ウィス

座席シートの下にハンドルと縦にり遊んだ後のおなかを満足させてく止まると、照明もレジもすべてだめラーマウンテンバイクパークをイメー

3つの車輪が付いたそりのような三れるのが、センターハウス内にあるになります。特に冬は極寒の地にジして設計した日本屈指

輪車「ポッカール」、ゲレンデを爽

麺 処「ケ ル ン」
。赤・黒・白 の 3

取り残されると命にも関わるので、のダウンヒルコースは、

快に降りてこられる三輪カートの「マ種 類の「富士山ラーメン」やオリ

特にしっかりとした点検お願いした

練習エリアを含めて計10

ウンテンカート」は、大人から子供

ジナルの「富士山カレー」が人気

い」とご依頼いただきました。

コース。ビッグジャンプがまで楽しめて安定した人気です。

だそう。さらに、「新メニューも開

私たち、関東電気保安協会も、連続するコースなど上級

最近はサバイバルゲームも人気。

発中なので、ぜひ味わってほしい」

訪れるお客さまの笑顔と、命を預者やプロライダーが満足

富士山麓の地形を生かした「ジャとは、同社支配人の山口光貴さん。

かっていることを胸に、しっかりとする本 格コースから、初ングルフィールド」と、駐車場に障山口さんに電気のことをうかがう

電気設備の点検を行ってまいります。

心者でも安
心できるコ

ースまでさまざ ま。

じてんリゾートは、新宿や 横 浜、復帰。加えて「台湾や東南アジア

スキルに合 わ せて、静岡から車で 90 分という便利のいからバスツアーのお客さまが〝雪遊

幅広く楽しむことがいスキー場です。リフトは4 基、コび〟に大勢見えました」と国際的にできます。

ースは 7 本ある中規模のゲレンデ。

も有名です。

初 心 者 で、ＭＴＢを持っていなくても大丈夫。レンタルは「訪れるお客さまの 8 割は、東京

ふじてんリゾートは、5月1日から

約 50 台完備してあり、都と神奈川県、静岡県、そして地元・夏のグリーンシーズンの営業を始め

ヘルメットやエルボ

山梨県から」とは、ふじてんリゾーました。「夏のふじてんは、グリーーパッド（ひじあて）、

トを運営する富士観光開発の総務

ンスポーツとゲレンデの上でのバー

ニーパッド（ひざあ部広報課課長の望月和之さん。コ

ベキューが楽しめます」と望月さん。

て）もレンタルでき

ロナ禍で最近は客足が遠のいていまずはバーベキュー。山梨県産

たものの、ことしに入ってからは、の肉を使ったコースを選べば、グリ

電気と保安 2023 年 7・8 月号と、「関東電気保安協会さんのおラータイプのスキーで、マウンテン

スキー・スノーボードのお客さまがまで楽しめるスノーリゾートです。

ケルンでは、
白・赤・黒の3種類の「富士山ラーメン」
が舌とお腹を満足させます

害物を配した「マッドフィールド」

地点へ。そこから富士山をバックにゲレンデＢＢＱでは、富士桜ポークロースステーキや信玄鶏、地場野菜など地元・山梨県の食材を用意。
デイキャンプスタイルで、手ぶらＢＢＱを楽しめます

夏はグリーンスポーツ

望月さん（左）と山口さん（右）コースで、スキーもボードも板がず

一方、グラススキーは短いクロー

一合目・標高約1300メートル。ふ

人工雪ながら、初心者から上級者

300メートルーのファミリーゲレンデ

トに乗ってＭＴＢとともにスタート

グリーンシーズンのふじてんリゾート

10

夏スキーと夏ボード

サマーゲレンデでは、
緩斜面でスキーやボードの練習ができます

車輪つきの「マウンテンボード」
は、緩斜面から練習すれば初心者でも楽しめます

夏でもそり遊びができる「ポッカール」
は、ゲレンデのジェットコースター

芝生をカートで駆け降りる
爽快感とスリルを体験できるマウンテンカートます。
初心者からプロ級まで、レベルに合わせて満足できるＭＴＢコース

電気と保安 2023 年 7・8 月号

11

特

集 2

風水害に備えましょう
地球規模の気候変動が原因なのか、風水害が激甚化しています。
猛烈な勢力の台風や「数十年に一度」の豪雨・積雪災害が毎年のように発生。東日本大震災以来、地震も頻発しています。
特にこれから秋にかけては暴風や水害への備えが不可欠です。
被害の回避や軽減のため、事前の対策を考えてみましょう

しょう。可能なら伐採も検討し1 号柱の折損が複数発生しました。

周囲のコンクリートには細かいてください。

コンクリート柱が折れ、建物のクラック（ひび割れ）が確認さ●電柱のクラックに注意

屋根を直撃した例では、破断面れました（写真 3）。

台風 15 号では、暴風によってか ら の ぞ く 鉄 筋 に 錆 が 見 ら れ、

ある電力会社が経済産業省の会 合 に 提 出 し た 資 料 に よ る と、
コ ン ク リ ー ト 柱 の 寿 命 は 53 年だったそうです。これは、もともとアルカリ性だったコンク
リートが中性化することで、中の鉄筋に錆が生じて、初期性能

レジリエンスを高める
2021 年から 22 年にかけては、

では、北海道全域が停電するとを念頭に、設備のレジリエンス

いう事態になるなど、社会を揺を高めることが必要です。

を保てなくなるまでの年数です。
しかし、クラックが生じると、るがす出来事でした。

そこから湿気や塩分が入るため

強風・暴風に備える

幸いにも関東地方で大きな台風

相次いだ自然災害と停電事故被害は発生しませんでした。しなどを踏まえ、国は 2020 年に電かし、2019 年に襲来した 2 つの気設備などのレジリエンス（強暴風が猛威をふるった 2019 年

台風は、それぞれ「風」と「雨」

靭〔じん〕性）を高めるべく「エの台風 15 号では、倒木が電力会

によって各地に大きな爪あとを

ネルギー供給強靱化法」（正式名

社の送電設備や配電設備に大き残しました。

称：強靱かつ持続可能な電気供な被害をもたらしました。同様に、

先に襲来した台風 15 号は勢力

給体制の確立を図るための電気

自家用の受電設備も倒木による 1の進行は変わります。1 号柱の表がピークに達したところで東京事業法等の一部を改正する法律）号柱の倒壊、キュービクルへの面にクラックや傷が認められた

湾を北北東に横断。進行方向のを制定。 ①災害時の連携強化 ②

直撃といった被害例が報告されら、専門家に相談し、早めの建東側に入った房総半島では、最送配電網の強靭化 ③災害に強いました（写真 1、2）。

て替えも検討してください。

大瞬間風速が毎秒 57.5m と歴代 1分散型電力システム――を軸に、人の手が入っていない樹木は位を記録しました。建造物の倒電力供給体制の強化を図ってい

弱く、強風や冬の積雪に耐え切

キュービクルは内部に熱がこ壊・損傷、多数の倒木による配ます。

れずに倒れたり、枝が折れたりもらないよう、通気構造になっ劣化は進み、寿命はこれより短く、
約 10 年程度で強度を保てなくな
るといいます。
設置した環境により、コンク
写真2

受けたストレスの違いでも劣化●雨水の浸入防止

電設備、自家用電気工作物の損同様に、自家用電気工作物にします。受電設備の周囲に樹木ており、天井部には通気孔があ

壊及び停電の長期化など、過去

ついても、事業継続計画（BCP）

がある場合は、枝払いを行いまります。この通気孔から台風のに関東地方で経験したことがな

暴風で吹き上げられた雨水が浸い甚大な災害となりました。

入し、内部の機器を濡らすおそ一方、台風 19 号は、記録的な写真3

雨 量（箱 根 で は 12 時 間 降 水 量

図1729.5mm）のために、関東からた痕跡があれば要注意です。錆

［雨返し構造例］

風の方向によって機器が故障したり、床や壁に穴が開いたりすることで、雨水

内水氾濫などによって、各地で
パンチング
メタル

浸水による広範囲の被害が発生しました
また、その前年、「北海道胆振

雨水浸水経路東部地震」を発端とした北海道

電気と保安 2023 年 7・8 月号

事故が起きなくても、水が入っ

雨水の浸水経路と防止対策

通気孔詳細

水位が上昇。堤防からの越水やの大規模停電（ブラックアウト）

れがあります。

暴風により折れた１号柱［雨水浸入図］

東北までの広域で各地の河川の12

リートの劣化には違いが出ます。

倒木により倒壊した1号柱

写真1

倒木が直撃したキュービクル

事故のリスクが増します。
防噴流対策板通気孔からの雨水浸入防止に

扉

は「水平水切板」「防噴流対策板」

下部に高圧機器ありの設置が効果的です（図 1）。未設置であれば、早めの対策をお勧めします。

電気と保安 2023 年 7・8 月号

13特●太陽電池パネルの被災

では、川崎市で多摩川近辺のタ

陽電池パネルの被災も数件発生

ワーマンションの高圧受電設備しました。架台が暴風のため破が水没し、復旧が進まず大きな損する事故（写真 4）や、倒木に問題となりました。

よるパネル破損、飛来物によりこれを踏まえて、国土交通省

パネル表面に亀裂が入る事例もは経済産業省と連携し、2020 年

多発しました（写真 5）。

に「建築物における電気設備の供給強靱化法では、安全性確保

写真4

暴風により損傷した太陽電池パネルの架台

風水害に備えましょう「内水氾濫」といいます。首都圏

2019 年 の 台 風 15 号 で は、太なお、先に触れたエネルギー集 2

浸水対策ガイドライン」をまとめています。

のため、それまで規制の対象外

それによると、まず市町村がだった小出力発電設備（50kＷ未公表しているハザードマップな

満の太陽電池、20kＷ未満の風力どを基に、必要な浸水対策の目など）の所有者または占有者も標水準を定め、建物の外周など

報 告 徴 収 の 対 象 に 加 え ま し た。

に「水防ライン」を設定します。

また、2023 年 3 月には小規模事

そして止水板、防水扉、土嚢（ど業用電気工作物が新設され、事のう）を設置するなど、具体策

前規制が強化されています（図 2）。

の実施を進めていきます。

自家用の太陽電池発電設備を突発的に大量の雨が降るゲリ

お持ちのお客さまは、架台の保ラ豪雨が増えています。土嚢は守・点検を行い、予防措置が必

手間や費用もかからず、迅速な要です。また、被災時の手順も浸水対策として効果が見込めま

確認してください。

す。事業場が低地にあり、水害

写真6

浸水により微細な粉塵が付着した機器

写真7

水没し泥まみれの太陽電池パネルの懸念があるお客さまは、準備
写真5
図2

浸水災害に備える

飛来物により損傷した太陽電池パネル
太陽電池発電設備の保安規制

線状降水帯による集中豪雨な

保安規制
出力等
条件

〈事前規制〉
安全な設備の設置を担保する措置〈事後規制〉
不適切事案等への
対応措置

工事計画
の届出
使用前
使用前
自己確認
自主検査

ど、全 国 各 地 で 毎 年 の よ う に、水害が起きています。
2019 年 の 台 風 19 号 で は、河川の増水・氾濫、低地への浸水
被 害 が 広 範 囲 に 発 生 し ま し た。
地下の受電設備や、地上に設置

立入検査

事故報告
報告徴収

基礎情報
届出︻新設︼︻範囲拡大︼

保安規定の届出
電気主任技術者の選任

10kW未満小規模発電設備︻範囲拡大︼

一般用電気工作物

小規模事業用
電気工作物︻新設︼

50kW未満10kW以上技術基準の適合2,000kW未満
500kW以上

技術基準維持義務

事業用電気工作物

2,000kW
以上

500kW未満
50kW以上されたキュービクルへの浸水・水没事例、あるいは低地に施設した太陽電池パネルの水没が報告されています（写真 6、7）。

事故報告は10kW未満については除く居住の用に供されているものも含める

出所：経済産業省 資料に基づき作成

電気と保安 2023 年 7・8 月号

事前の備え

1

CHECK

キュービクル及び１号柱付近の樹木が、強風により接近または倒木する恐れがないか確認し、早めの枝打ちまたは伐採を行いましょう。

2

CHECK

受電所の屋根やキュービクルに破損箇所や隙間がないか、雨漏り箇所がないかを確認し、強風による雨水浸入を防止しましょう。

3

CHECK

ハザードマップを確認し、浸水対策の必要性を検討・準備しましょう。

4

CHECK

建物への浸水経路は、出入口付近からが最も多く、浸水深も 50cm 以下の場合が多いので、可能ならば土嚢（どのう）等を準備・整備しましょう。

5

CHECK

災害発生時に電気及び設備関係者への連絡を円滑に行うために、関係者連絡先を示した連絡体制図（会社名、担当者名、連絡先等）及び設備関係図面を整備・把握・情報共有しましょう。

※ CHECK

災害頻度の増加に加え、停電が長期化する事例が見られます。生命にかかわる設備及び社会的な影響が大きい
設備は、機能継続に必要な電気設備に長時間（72 時間が目安）供給できる非常用予備発電装置を設置することが望ましいです。
なお、非常時に安定した電源を供給するために、発電機の定期的な起動・負荷試験と定期メンテナンスは確実に実施しておく必要があります。

●内水氾濫への備え
市街地に排水能力を超える多量の雨が降り、排水が追い付かず、14をお勧めします。

建物や土地が水に浸かる現象を電気と保安 2023 年 7・8 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

【道の駅伊東マリンタウン】

見 どころ【池田 20 世紀美術館】
20 世紀に制作された絵画・彫刻で《人間》テーマの作品を中心に約1400点収蔵する日本初の20 世紀美術館。土地・建物と収蔵品のほとんどはニチレキの創立者・池田英一氏が寄付したもの。ルノワールはじめ、ボナール、ピカソ、マティス、
シャガール、ウォーホル、ミロ、ダリなど外国巨匠の大作・秀作を常設展示。3カ月に1回特別企画展も行っています。

国道135号線に面したカラフルな道の駅。レストランやテイクアウトの店10 軒、土産物店13 軒、海が一望できる立ち寄
り天然温泉や足湯、マリーナ…と何でもそろう複合施設です。
バザール棟１階は名物や特産品を扱うショップが並び、２階は海鮮丼や寿司などを存分に味わえます。マリーナから出る遊覧船で、伊東の海を満喫するクルージングも可能。海風を感じる海上散歩だけでなく、グラスボート式の船内から海中を遊覧船から望む城ヶ崎海岸

第

175 回

静岡県

伊東市

伊東市湯川571-19
営業時間：ショップ9 時〜18 時、飲食店11時〜21時（ラストオーダー20 時30 分）ほか施設で異なる
定休日：なし駐車場：297台、臨時駐車場169 台

露天風呂のある温泉施設は景色もよく、海沿いには
オーシャンビューの温泉宿も。「伊東八景」の大室山を見ながら入浴できる絶景風呂も多く、豊かな伊豆の自然を満喫できます。

伊東市十足 614
開館時間：9 時〜17 時
休館日：毎週水曜日
利用料金：一般 1000 円 / 高校生 700 円 /小中学生 500 円（15人以上は団体割引あり）
伊東駅から【一碧湖経由シャボテン公園】行き乗車「池田美術館」
下車、伊豆高原駅から【一碧湖】か【伊東市民病院】行き乗車「池田美術館」下車

泳ぐ魚たちも観察できます。

【伊東オレンジビーチ】

古くからの温泉地である市街地は、七福神の湯など【大室山】
お椀をふせたよう

湯巡りのできる公衆浴場や日帰り温泉が多い場所。東な形が特徴的。山頂

海館は松川沿いのランドマーク的存在です。

へは空中散歩が爽快

自然の絶景が多いのも、伊東市観光の醍醐味。リフなリフトで。噴 火口

太平洋に突き出し、温暖な気候の伊豆半島。その東トを使って登る山頂から360 度の大パノラマを楽しめる

を散策するお鉢めぐの玄関口に位置する静岡県伊東市。湧出する湯量から

大室山、大室山が噴火した時の溶岩が海に流れ出し、りでは富士山や伊豆

大分県の別府温泉や由布院温泉と並ぶ「日本三大温海の浸食作用で削られてできた城ヶ崎海岸、潮の干満

泉郷」の伊東温泉はあまりにも有名です。また、市域

によって洞穴から潮が吹き上がる汐吹海岸など、各所の半分近い 44.7％が国立公園区域に指定されている自でダイナミックな景色を楽しめます。

然豊かな場所でもあります。
後背地には、急崚な天城山系が迫る一方、東側には紺ぺきに輝く相模湾、南にはなだらかな高原が広がります。風光明媚な国際観光温泉文化都市として、1年を七島、相模灘などの眺望が楽しめます。
温泉街の目の前に広がる海水浴場。温泉施設から水着のままビーチへ直行し、遊んだ後は温泉でリラックスできます。

7〜8月の 2カ月間、土日を中心に17 回もの花火大会

海水浴のシーズンには、4 軒の「海の家」で食事やシャワーもが開催されます。中でも、8月10日に予定される「按可能。市内には、川奈海水浴場や川奈いるか浜海水浴場、

あん

宇佐美海水浴場も。ベストな海水浴場に巡り合えるはず。

じん さい

針祭海の花火大会」は、1万発の花火が海上 5カ所か

伊東市伊東市湯川〜松原
駐車場：103台（なぎさ観光駐車場）
開設期間：〔オレンジビーチ〕7月15日〜8月27日、〔宇佐美、川奈〕7月22日〜8月27日

ら同時に打ち上がる伊豆最大の花火大会です。

通じてたくさんの観光客が訪れます。

▶大室山リフト
伊東市池 672-2
営業時間：〔3〜9月〕9 時〜17 時（下り最終17 時15分）、〔10〜2 月〕9 時〜16 時（下り最終16 時15分）
乗車運賃：大人（中学生以上）往復 1,000 円、小人（4 才以上）往復 500 円
伊東駅・伊豆高原駅から『シャボテン公園・大室山行き』乗車、終点下車

源泉地が多くある伊東温泉は、源泉かけ流しの温泉

鉄▶JR東日本「特急踊り子号」…伊東駅 約1時間45分
新横浜駅から▶東海道新幹線こだま…熱海駅…JR伊東線…伊東駅 約55分

宿も多数あります。伊東温泉の中でも、和田湯、猪戸トル。豊富な湯量を誇ります。

※熱海駅乗り換え時間を5分とした場合

市街地・松川沿いにある
ランドマーク的存在の「東海館」は、
夜間ライトアップも行われる

潮の干満によって潮が噴きあがる
汐吹海岸

自 動 車：東名高速から▶厚木IC…小田原厚木道路熱海経由…伊東駅市 約90分
▶沼津IC…宇佐美経由で国道135号線へ…伊東駅 約60分
熱海から
▶国道135号線経由…伊東駅 約35分

伊東オレンジビーチ

伊東駅

安針祭海の花火大会
潮吹海岸

宇佐美駅
伊東マリンタウン

南伊東駅
東海館
川奈駅
池田20世紀美術館
大室山
富戸駅
135
城ヶ崎海岸駅
城ヶ崎海岸
伊
豆
急
行

元湯、松原出来湯などの温泉場は、江戸時代からあったといわれ、2023 年1月の湧出量は毎分約 28,000リッ

道：東京駅から▶東海道新幹線こだま…熱海駅…JR伊東線…伊東駅 約1時間10分

貫自動車
伊豆縦
道

毎分 2 万 8 千リットル、かけ流し湯もJR 伊東線

アクセス

ライン
伊豆ス カ イA ccess┃ 静岡県 伊東市

伊豆高原駅

（記事提供

16

電気と保安 2023 年 7・8 月号

電気新聞）

電気と保安 2023 年 7・8 月号

17

知って納得

非常用発電機メンテナンスサービス

いざというとき確実に運転できる備えを（定期点検の種類）
いざというときに非常用発電機が確実に運転でき

メンテナンス

るよう、お客さまの使用状況に合わせた計画的な定当協会では、「非常用発電装置のメンテナンスサービス」を行っております。
非常用発電装置は、停電が起きた時に自動的に運転し、消火栓ポンプや非常用コンセントなど
建物によって必要な箇所に電気を供給します。通常時に運転することはありませんが、エンジンオイルや冷却水、燃料、フィルターといった消耗部品は、日々劣化が進んでいます。
非常時に発電装置が正常に機能するためにも、定期的な点検と消耗部品の交換をおすすめいたします。

まずは
ここから

無負荷運転
があります

東日本大震災時における非常用電源が稼動しなかった原因
東日本大震災で非常用電源が稼働しなかった原因
不始動の原因台数割合

故障・設備異常318%制御等の異常 等

断水（水系等の損傷等）

1

6%

冷却水配管破損

燃料系統の故障・異常

1

6%

燃料移送ポンプ故障

他設備の異常16%

他設備配管の漏れ

メンテナンス不良

741%

修理前、始動弁膠着、バッテリー放電 等

操作ミス

1

6%

−

18%

−

不

明

3

合

計

17

主な例

故障・設備異常 18%

不明 18%
操作ミス 6%断水（水系等の損傷等）6%

負荷運転
があります

消耗品の交換簡易メンテナンス

他設備の異常 6%

41%

A 点検

3カ月毎

B 点検

6カ月毎

A点検を含む
燃料コシ器、タンクのドレン抜き
燃料輸送ポンプ点検

1年毎

B点検を含む実（ダミー）負荷試験
接地、絶縁抵抗測定
機器側リレー、スイッチ動作確認及び端子増締
潤滑油汚れ点検、ラック摺動点検、フィルタ点検

2年毎

C点検を含む
燃料・潤滑油フィルタ分解清掃点検
セルモータブラシ点検、冷却水入替及び清掃
噴射弁噴射圧力点検整備

4年毎

D点検を含む
シリンダヘッド全気筒分解点検清掃点検
噴射吸気摺合わせ燃料噴射弁ノズル交換

8年毎

E点検を含むピストン抜出し点検清掃、シリンダライナ内径計測
ロットボルト、メタル点検、シリンダライナパッキン新替
ピストンピンメタル点検、クランクピン、ジャーナル点検
ラジエーターコア清掃、タイミングギヤ点検、冷却水ポンプ分解点検
過給気、潤滑油冷却器、空気冷却器分解清掃、水圧テスト
燃料噴射ポンプ、燃料フィードポンプ分解点検

C 点検

D 点検

出典：
（一社）
日本内燃力発電設備協会ニュース 2012年3月号

過去の災害時に、非常用電源（非常用発電機）が稼働しなかった事例がありました。特に 1995（平成7）年の阪神淡路大震災の反省から法整備を重ね、平時の点検に関して徹底してきたはずでした。

発電機
始動

非常用電源が始動した場合

非常事態

非常事態

非常用発電機が稼働しなかった事例が起きています。しかも、その 4 分の 3 以上が、故障やメンテナ
ンス不良が原因でした。

F 点検

負荷運転のおすすめ 〜なぜ負荷運転が必要なの？

電力

消防法では、1 年に 1 回の負荷運転の点検義務が能維持確認のため、年 1 回以上の定期的な負荷運転

消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを非常用発電機メンテナンスサービスのお見積りあります。消防法で定められている負荷運転とは、異常動かすための運転状況や換気状況を確認する点検です。負荷運転をすることで、目視や無負荷運転では電力発見しにくい内部部品の不具合や、冷却機能の不良

非常用電源につながっているもの■スプリンクラー
■サーバー

E 点検

正常

発電機
不始動

非常用電源が始動しない場合

しかし、上記のように東日本大震災時にも同様に

点検・整備・試運転調整・消耗しやすい部品の交換（部品交換は、エンジンオイル・冷却水・一部のフィルターが対象）
外観、始動停止状況
無負荷運転、主要部点検（水、油、ガス、空気漏れ等）
計器類確認
スリップリング、油かきリング、ブラシ点検

燃料系統の故障・異常 6%
メンテナンス不良■自動火災報知設備■非常用照明計画的定期点検

期点検を御検討下さい。

■誘導灯■人工呼吸器■防火シャッター■生命維持装置 などの実施を計画してください。

と、ご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

などを確認することができます。

過去に『無負荷運転』では正常でも、『負荷運転』で異常が発覚した事例がありました。出力および性

18

電気と保安 2023 年 7・8 月号

電気と保安 2023 年 7・8 月号

19NEWSCLIP
再エネ設備の廃棄・再利用、有識者会合スタート
費用や情報開示議論へ

ニュース
クリップ

サイクルのあり方に関する検討会」（委員長＝高村

保安管理業務手数料改定のお知らせ

ゆかり・東京大学教授）の初回会合を開いた。太
陽光発電パネルのほか風力発電、水力発電、地熱発電の設備も対象に廃棄、再利用方法を検討する。

経済産業省・資源エネルギー庁と環境省は 4 月 24

太陽光発電の廃棄を巡っては、FIT（固定価格買日に開いた有識者会合で、再生可能エネルギー設

取制度）や FIP（フィード・イン・プレミアム）の備の適切な廃棄、リサイクルの促進に向けた検討

認定案件を対象に、廃棄費用の積立制度が始まっに着手した。エネ庁は太陽光発電パネルの廃棄がている。これら案件は適切な処理が期待できる一弊協会では、これまで経営や業務の合理化、効率化を推進し、2035〜2037 年にピークを迎えて、年 17 万〜28 万ト方で、非 FIT 案件も増えている。国として廃棄やリ保安管理業務手数料の価格維持に努めてまいりましたが、昨今のンに達するとの見通しを提示。適正な廃棄と再利

サ イ ク ル の 制 度 を 整 理 し て、廃 棄 物 量 を 抑 え る。

用に向けて、リサイクル技術とコストの把握、パ使用済み太陽光パネルの放置も防ぐ。

物価高騰に伴う諸経費や人件費の増加により、現在の価格を維持

ネル含有物質の情報開示の在り方などを論点とし会合ではパネル含有物質の開示も論点とした。

た。委員からおおむね賛同を得たため、今後の会メーカーに開示を義務化すれば、再利用工程の加合で必要な制度を検討する。年内に結論を得る方速化が見込める。使用済みパネルの収集、運搬の針。

在り方も論点として提示。ある委員は、廃棄に関同日、「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リする見通しの精緻化を求めた。

することが困難な状況となり、誠に不本意ではございますが、保安管理業務手数料を改定させていただくことになりました。
改定後の手数料や契約更改など詳細につきましては、 お客さまごとにあらためてご案内をさせていただきます。
今後も、電気を安心してご使用いただけるよう、業務品質と

東電ＥＰ、企業・家庭の高効率機器導入に補助
継続的な省エネ後押し

冷 房 能 力 1kW 当 た り 3,000〜4,000 円 を 提 供 す る。

サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜ります

工場のエアコンプレッサーを更新した場合は出力ようお願い申し上げます。

1kW 当たり 16,000 円、太陽光を導入した場合はパネル容量 1kW 当たり 11,300〜26,500 円を補助する。

東京電力エナジーパートナー（EP）は企業や家庭の省エネ機器導入を支援する「TEPCO 省エネプ

中小企業の省エネ診断や国の補助金活用サポートも行う。

ログラム 2023」の受け付けを 7 月から始める。企業

家庭向けには、定額利用サービス「エネカリ」「エ

向けには高効率空調機やエアコンプレッサー、太ネカリプラス」などで太陽光や蓄電池を導入した

陽光発電設備の導入費用の一部を補助する。家庭場合に商品券 2 万円、エコキュート購入者にも最大向けには太陽光発電設備や蓄電池、エコキュート

2 万円の商品券を贈る。エアコンクリーニングの割の導入者に商品券を贈る。受付期間は 9 月まで。

引なども実施する。

需要家による継続的な電気料金削減や環境負荷

芳野恵一常務取締役は会見で、「（省エネ支援に低減を後押しする狙い。同プログラムを通じた省

よって）エネルギー調達コストをコントロールし、エネ量は 2023 年度に 32 億 kW 時、2024 年度に 60 億

収支改善効果が見込める。お客さまと中長期的なkW 時を目指す。

関係を築くことは今後のビジネス展開にもつなが企業向けには、高効率のエアコンに更新するとる」と述べた。
（記事提供

20

電気と保安 2023 年 7・8 月号

2023年7月1日

電気新聞）

電気と保安 2023 年 7・8 月号

21キョーコちゃんからの

こんにちは

お知らせ

関東電気保安協会ですVol.

感電事故防止編

第 42 回電気安全講演会のお知らせ
当協会では8 月に経済産業省が主唱する「電気使用安全月間」の行事のひとつとして、
第42 回電気安全講演会を次のとおり開催いたします。

講演１

最近の電気事故等について
経済産業省 関東東北産業保安監督部

講師

よし だ

さと し

電力安全課 安全推進係長 吉田 吏志 氏
講演 2「安全」へのアプローチ 〜心理学の視点から〜
かくやま たかし

講師

東京未来大学 学長 角山 剛 氏

日時

令和5年8月8日（火）13 00〜16 00

北とぴあ さくらホール（東京都北区王子1-11-1）

会場

また、電気使用安全月間中に安全意識のさらなる高揚と、電気事故の未然防止を図るため、各地で電気安全出張相談所や電気安全に関する講習会などを開催する予定です。

安全エレちゃんの

電気と保安
2023年7・8月号

問題

クイズコーナー

８月は電気使用安全月間です。給湯室や洗面所では、手をよくふいてコンセント・〇〇〇を扱いましょう。濡れ手で（ヒントは裏表紙）
抜き差しすると、感電の恐れがあり危険です。
〇に入る 3 文字をお答えください。

応募方法［応募フォームのアドレス］

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html
上記ホームページアドレス、またはＱＲコードからアクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

⬅ QRコードはこちら◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品送付の目的および寄せられたご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人様 1 件でお願いいたします。

22

電気と保安 2023 年 7・8 月号

締切期日

2023年9月15日必着

発2023 年11・12 月号に正解を発表いたします。正 解者の中から抽選で 100人の方にオリジナル QUO カード（500 円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表

受電設備（キュービクル）には、高圧の電気が流れているため、大変危険です。
感電防止のため、次のことを守りましょう。
受電設備に立ち入る必要があるときは、必ず事前に当協会の担当検査員に連絡してください。

3・4月号正解
総 合 監 視 指 令

感電事故の防止

受変電設備に立ち入らないように鍵の管理を徹底しましょう。
でした。

電気工事の際には、必ず事前に当協会の担当検査員に連絡してください。

たくさんのご応募ありがとうございました。

電気と保安 2023 年 7・8 月号

232023年 ・ 月号
7

8

2023年︵令和578年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶57

発行所 関東電気保安協会 〒1080023 東京都港区芝浦4━━━

MS芝浦ビル7階

23

13

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

関東電気保安協会https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。