●各種ビルメンテナンス業務の決め手をさぐる！

管理資材
セレクション・ガイド集

特設企画PART77

レジオネラ症防止対策の巻■本年度掲載予定テーマ

レジオネラ症防止対策

ゲリラ豪雨対策

CONTENTS
空調系のレジオネラ対策と抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の活動
抗レジオネラ用空調水処理剤協議会

藤本 和富

ビルの省エネ①ビルの省エネ②ビルの省エネ③

特設企画77-1.indd 1

2015/03/24 20:20

SELECTION Guide PART 77

空調系のレジオネラ対策と抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の活動●抗レジオネラ用空調水処理剤協議会

1 レジオネラ症の基礎知識

藤本 和富

却塔施設からは 1994 年の東京都渋谷区での感染以来 20 年間，大規模な集団感染は報告されていない．

レジオネラ症は，レジオネラ属菌によって引きレジオネラ症は日和見感染 ※1 を特徴とし，免起こされる肺炎症状の感染症である．日本では疫力の弱い高齢者が発症しやすくなる．レジオネ

在郷軍人病と称されていたが，近年では「レジラ症の主な症状には次に挙げる二つがある．

オネラ症」が病名として一般的に認知されてい（１）レジオネラ肺炎

る．この疾患は，1976 年７月に米国・ペンシル

レジオネラ肺炎には，多臓器不全を起こして発

バニア州フィラデルフィアで開催された在郷軍人

病後 1 週間以内に死亡する劇症型から，適正抗菌会（Legion）大会で集団感染事故（感染者 221 名，薬治療で治癒するものまで種々の移行型がある．

死亡者 29 名）が発生したことでその存在が広くレジオネラ症は２〜 10 日の潜伏期の後に，発熱世界に公知された．

（37 〜 40℃またはそれ以上），全身倦怠感，頭痛，レジオネラ属菌は，自然界の土壌（地表から深筋肉痛，咳などで始まるが，通常の場合，咽頭炎

さ 10cm まで）と淡水（川，湖）に生息するグラや鼻炎などの上気道の炎症反応は見られない．

ム陰性桿菌であり，2011 年８月現在，52 種と３（２）ポンティアック熱亜種が報告されている．

ポンティアック熱は，レジオネラ属菌に汚染さ日本では，1999 年４月１日に施行された「感れたエアロゾル吸入後，12 時間〜３日程度で発症染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する．症状は，発熱，全身倦怠感，頭痛，咽頭痛，する法律」（以下「感染症法」と記す）において，関節痛などのインフルエンザに似た症状が主であレジオネラ症は４類感染症に指定された．レジオる．そのほか，腹痛，悪心，下痢などの消化器症

ネラ症に伝染性はないが，これを診断した医師は状が見られることもある．

直ちに保健所に届け出ることが義務づけられてい※ １ 日和見感染：通常の免疫状態では感染しる．2002 年には，宮崎県日向市の入浴施設で国内ても発症しない．弱毒微生物によって引き最大規模の集団感染事故（感染者 295 名，死亡者起こされる感染症．

７名）が発生し，多くの犠牲者が出たが，空調冷特設企画

2

特設企画77-2〜9.indd 2

設備と管理／2015年５月号

2015/03/24 20:23

空調系のレジオネラ対策と抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の活動
1 400
1 200
1 000
患者数〔人〕

800
600
400
200

199
9年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
200
6年
200
7年
200
8年
200
9年
2010年
201
1年
2012年
2013年
2014年

0注）2014 年の患者数は，2014 年第 52 週速報データによる．

図１

レジオネラ症患者数の推移（1999 ～ 2014 年）

２ 最近のレジオネラ症発症状況とその背景
図１は，1999 年から 2014 年にかけてのレジオネラ症患者数の推移である１）．これらを見ると，2005 〜 2008 年にかけてレジオネラ症患者数が急増している．この背景には，尿中抗原法（イムノクロマト法）という検査法が認定され，レジオネラ症の確定診断が保険適用となったことがあると考えられる．一方，2009 年には患者数が減少している．これはリーマンショックの経済変動により，

写真１

チューブのブラシ洗浄

主たる感染源と考えられてきた浴場施設（24 時間風呂，健康施設）などの減少が関係しているのかもしれない．
2011 年 10 月から新たに「核酸同定法」が認定され，菌種の同定も正確になってきている．その結果，2012 年には過去最悪の 2008 年を超えて899 人となり，以降は増加の一途をたどっている．

３ 空調冷却水系におけるレジオネラ症防止の対策ポイント（公財）日本建築環境衛生管理教育センターの（以下『指針』『第 3 版 レジオネラ症防止指針』２）

写真２

化学的洗浄の例と記す）の第４章「冷却塔と冷却水系」に，詳しを併せて利用すれば，レジオネラ対策の理解がいく対応策が記されている．また，関連図書として，っそう深められる．

当協議会が発行している『冷却水系のレジオネラ

なお，この記事では，『指針』の中からレジオ（以下『手引き』と記す）
症防止に関する手引き』３）

ネラ症の感染未然防止についてポイントを絞って設備と管理／2015年５月号

特設企画77-2〜9.indd 3

特設企画

3

2015/03/24 20:23

SELECTION Guide PART 77
表１ 水処理計画の立案から管理までの概要

冷却塔
M［事前調査］
対象設備の概要①クーリングタワーの形式（丸型・角型）②保有水量・循環水量

S①運転時間（年間，月間）
稼働・運転状況 ②運転負荷③冷却水温度差
周辺調査○冷却塔の設置環境

水質分析

○補給水

［水処理計画，導入］

自動ブロー装置（電気伝導率計内蔵）
電磁弁センサー補給水

オーバーフロー水

図２

冷却水のブロー管理を行う自動ブロー装置

循環式冷却水系の水バランス
濃縮倍数
冷却水のブロー管理（図２）
薬注装置の導入（写真３）［定期点検］
採水と分析（冷却水，補給水）
薬剤濃度チェック
薬注装置設備点検

説明する．まず基本的な考え方であるが，冷却塔のような水利用施設などでは，レジオネラ属菌による汚染を低減することが重要となる．

写真３

冷却塔汚染低減策としては，清掃や洗浄が重要

薬注装置の例

で，高圧水による洗浄や熱交換器のチューブをブ剤を利用することで施設管理者がレジオネラ属菌ラシで洗浄する物理的な方法と，薬剤を用いた化対策に効果のある薬剤を安心して選定できるよう学的洗浄の 2 種類がある（写真１・２）．また，にしている．薬剤処理を行う場合，設備や補給水菌数を増加させない方法として，適切な薬剤を用水質分析，冷却塔設置位置の確認などの事前調査

いて殺菌や抑制を行う継続的な処理がある．

を行い，水処理計画を作成することが必要になる

３︲ １．物理的清掃や化学的洗浄による汚染低減（表１）．
表２は，自然界と冷却塔でのレジオネラ属菌生汚染の低減には，定期的な清掃によって外部混息状況である．このデータによると，自然界では入の泥などの汚れを取り除き，レジオネラ属菌増９割以上が不検出であるが，無処理の冷却水では殖の場となるバイオフィルムなどの生息環境をつ不検出の割合が低下し，殺菌処理を必要とする菌くらせないようにする．清掃には高圧水を使用し数レベルである 102CFU/100mL 以上が 20％を超た物理的な洗浄もあるが，すでにバイオフィルムえ，10 〜 102CFU/100mL を合わせると 34％にもが形成されているような施設には，化学的洗浄（過達する．冷却水を薬剤処理すると，無処理と比較酸化水素など）を行うとより効果的である．1 年して改善される．しかしながら依然として 12％程間の冷却塔の運転スケジュールを考慮し，適切な度はレジオネラ属菌が検出されている．この要因

清掃頻度やタイミングを決めて管理していくこと

は，レジオネラ属菌の抑制に必要な有効成分が保が重要になる．

持されないことによるものであり，次のような点

３︲ ２．薬剤による継続的な殺菌処理に注意し，薬剤の注入を管理する必要がある．

次に，冷却水がレジオネラ属菌で汚染されない（１）薬剤添加量や濃度が不足する場合
原因 ︲１ 薬注装置の維持管理不良環境を維持する必要がある．そのためには，継続的な殺菌処理を行うことが重要である．ちなみに，薬剤を薬注装置で添加している場合，薬注ポン

当協議会では登録薬剤制度を設けており，登録薬

プのエアーロック，薬剤の補充不足，薬注ポンプ

特設企画

4

特設企画77-2〜9.indd 4

設備と管理／2015年５月号

2015/03/24 20:23

空調系のレジオネラ対策と抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の活動
表２

調査期間
菌数〔CFU/100mL〕注 3
1

不検出（1×10 未満）
1

多機能型登録薬剤注 2

河川，湖沼，湧水2008 年４月〜 2009 年３月

2013 年４月〜 2014 年３月

1998 年３月〜 1998 年 12 月

検体数割合〔％〕

検体数割合〔％〕

検体数割合〔％〕

1 194

66

11 118884191220111637

500412

23819

74

9

1 807

100

12 574

100

45100

2

1×10 以上計４）

無処理冷却水注 1

1×10 〜 1×10 未満合

自然界と冷却塔でのレジオネラ属菌生息状況

注１）抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 2008 年度調査による．
注２）抗レジオネラ用空調水処理剤協議会 2013 年度調査による．
注３）CFU（Colony Forming Unit）：集落形成単位の故障，薬注ポンプ吐出量の過少設定などが原因として挙げられる．
対策 ‑１

原因 ‑５ 補給水水質や周辺環境の影響
補給水水質や周辺環境の影響により，冷却水中へのアンモニアの混入，高 COD（化学的酸素要日常管理で薬注ポンプの稼働，吐出量，薬液タ求量）条件や窒素，リンなどの微生物栄養源が高ンクの残量点検を行い，水処理計画どおりの薬注濃度となる場合，薬剤の有効性の低下や消費が激が行われているか確認する．
原因 ‑２ 冷却水系保有水量の過少見積りしくなる要因となる．
対策 ‑５

薬剤を間欠添加する場合，保有水量が過少に見薬剤の有効成分や添加量の見直し，水質管理値積もられていると，添加量（濃度）不足を招くこの再設定が必要となる．
原因 ‑６ 冷却水系での滞留時間が長く，有効成とになる．
対策 ‑２
冷却水系全体の正確な保有水量を確認し，適切な薬剤量を算出し添加する．
原因 ‑３ 停止系統の問題
薬剤を添加しても，循環ポンプが稼働していない系には行き渡らず，レジオネラ属菌が検出されるケースがある．
対策 ‑３
定期的にすべての循環ポンプを稼働し，薬剤を分の分解消耗が起こる
薬剤を補給水量に対して比例注入している場合
は，負荷の低下により，補給水に対する添加量が適正であっても冷却水系内に長時間滞留することとなり，有効成分の分解によって濃度が不足する．
対策 ‑６
薬剤の定期的な一括添加の併用や適切なブローの実施などの対策が必要である．
３‑ ３．適切な検査頻度で施設の管理状況を確認行き渡らせるようにする．
（２）薬剤有効成分の濃度が低下する要因が存『指針』では，表３に示すような感染危険因子

在する場合
原因 ‑４ バイオフィルムが付着のスコア化による検査回数を提示している２）．冷却塔の場合，最低で５点，最高９点となる．この

冷却水系内にバイオフィルムが付着している場

検査頻度はあくまで最低限の基準を示しているの合，有効成分がバイオフィルムにより消費されてで，適切な頻度で冷却水のレジオネラ検査を実施

有効濃度不足となり，レジオネラ属菌の抑制が不し，もしもレジオネラ属菌数が基準を上回るよう十分となる．
対策 ‑４

なことがあれば，速やかに殺菌処理を行う必要がバイオフィルム付着の状況を確認し，冷却塔や冷却水管の清掃を行う，または添加量を標準推奨ある．
なお，殺菌処理を実施した後は，再検査により検出限界以下であることを確認する．

量よりも増加させる，あるいは化学洗浄を行う．

設備と管理／2015年５月号

特設企画77-2〜9.indd 5

特設企画

52015/03/27 14:36

SELECTION Guide PART 77
表３
感染危険因子の点数２）推奨される対応（検査頻度など）

対象施設の例

１年に最低２回の細菌検査を実施する

院

水系設備の再稼働時には最近検査を実施する
常に設備の適切な維持管理を心掛ける
６〜７点

１年に最低１回の細菌検査を実施する

５点

常に設備の適切な維持管理を心掛ける
必要に応じて細菌検査を実施する

その他

水系設備の再稼働時には細菌検査を実施する

特定建築物

老人施設

常に設備の適切な維持管理を心掛ける

病

８〜９点

感染危険因子のスコア化による検査頻度など

表４ 冷却水系における現場での検水採取時の注意点
項

目

採取容器

内

容滅菌したガラス製またはポリエチレン製容器で採取する

塩素系薬剤を使用している冷却水を採取す
冷却水水質 る場合は，25％チオ硫酸ソーダで中和処理
する
容器充填

容器の中への検水の充填は，上部に空間を残す

採水箇所

注意すべき点としては，丸型の冷却塔（写真４）と角型の冷却塔（写真５）で異なり，丸型冷却塔は流下水，角型冷却塔は下部水槽より採取することである．これは向流接触の丸型と並流接触の角型の構造に関係しているので，注意が必要である

写真４

丸型冷却塔

写真５

角型冷却塔

４ 抗レジオネラ用空調水処理剤
協議会
４︲ １．発足の経緯
抗レジオネラ用空調水処理剤協議会は，1991
年６月に水処理会社 13 社により発足し，2014 年で 23 年を経過している．当協議会は，「冷却水系に生息するレジオネラ属菌による環境汚染防止に用いる殺菌剤の製品供給にあたり，その有効性，安全性の確保をするための自主基準の制定，業界の健全な発展および社会への貢献」を設立目的としている．

を行っており，空調用冷却水系におけるレジオネ

４︲ ２．主な活動内容

ラ症発症防止に寄与する活動を展開中である．最（１）レジオネラ症防止の啓発活動

近では「海外の空調系のレジオネラ規制動向調査」

当協議会では．

も実施し，広く情報公開に努めている．

◦冷却水系のレジオネラ症防止の手引き作成（２）薬剤登録制度◦冷却水系のレジオネラ症防止のプレゼン資料の当協議会では，水処理薬剤が薬事法などの規制作成◦ホームページでのレジネラ症防止に関する情報

対象外のため，個々の製造者により独自に行われていた有効性や安全性の評価を統一し，1992 年７

提供
特設企画

6

特設企画77-2〜9.indd 6

設備と管理／2015年５月号

2015/03/24 20:23

空調系のレジオネラ対策と抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の活動
月に「抗レジオネラ用空調水処理剤自主基準」を制定している．自主基準は．
◦目的
◦適用範囲
◦有効性の確認◦安全性の確認◦表示事項◦排水による環境汚染の防止からなり，1993 年から登録薬剤のリストを公表している．最新の登録薬剤リストは，当協議会ホームページ（http://www.legikyo.gr.jp）にアクセス

写真６

レジオネラ属菌のアメーバへの寄生することで入手できる．

ザウィルスなどがあります（ただし，レジオ（３）検査の精度向上と標準化の取組み

ネラ属菌はウィルスではなく，細菌です）．

レジオネラ検査の精度向上の一貫として「冷却水系における検水採水時の注意点」を定め，ホームページで公開している（表４）．また，検査方法の標準化に取り組み，標準的な検査法としてホームページに公開している．

Q２

レジオネラ症は「感染症法」の第４類感染症に指定されていますが，もし羅患した場合，隔離などの措置を受けるのでしょうか．
A２感染症法によれば，レジオネラ症と診断し（４）Q ＆ A 集の作成・公開た医師は，直ちに患者の年齢，性別，診断方法

当協議会は，レジオネラに関する Q ＆ A 集をなどを保健所に届け出る規定になっています．

作成し，『手引き』で公開している．以下に，そ医師による届出だけで，患者が隔離などの措置の中から代表的な項目を記載する．
［レジオネラ症について］
Q１

レジオネラ属菌は，ヒトに対してどれだけ危険なのでしょうか．
A１

レジオネラ属菌は自然界に広く分布していを受けることはありません．
［冷却水系とレジオネラ属菌について］
Q３

レジオネラ属菌は，冷却水循環系のどこに生息しているのでしょうか．
A３

レジオネラ属菌を含めた細菌類は，循環冷る細菌です．レジオネラ属菌感染の主な症状は却水中よりも冷却塔や循環配管内に形成された高熱・咳・たん・頭痛などですが，重篤な場合バイオフィルム（細菌類・原生動物などの微生には肺炎を起こして死に至る場合もあります．

物や土砂からなる粘性を帯びた付着物）の中にレジオネラ属菌は健康な人に対する病原性は低多く生息しています．特にレジオネラ属菌は，いのですが，ガン・代謝障害・アルコール中毒者・バイオフィルム中の原生動物（アメーバなど）高齢者など，抵抗力の弱った人に対しては強いに寄生して増殖することが知られています（写

病原性を発揮する，いわゆる「日和見感染」を

真６）．

起こす細菌です．世界保健機構（WHO）が制定した Laboratory biosafety manual（実験室生物安全指針 L）に基づき，各国で病原体の危険性に応じて４段階のリスク群が定められていま

Q４

レジオネラ属菌は，どのようにして冷却塔に入り込むのでしょうか．
A４

レジオネラ属菌は，土壌や淡水中に広く存す．リスク群分類を基準としてバイオセーフテ在する細菌で，土埃などとともに空気中を運ばィレベル（BSL）分類が定められています．レれ，冷却塔から冷却水中に混入すると考えられジオネラ属菌は全菌種とも，BSL2※2 に分類さています．

れています．
※２

同レベルのウィルスに，インフルエン設備と管理／2015年５月号

特設企画77-2〜9.indd 7

Q ５ レジオネラ属菌は，どのようにして検

特設企画

7

2015/03/24 20:23

SELECTION Guide PART 77
査するのでしょうか．
A５

全消滅を意味するわけではなく，また新たな混レジオネラ属菌は，一般的な細菌検査法で入も考えられるため，再び増殖する場合が多くは検出されず，専用の方法での検査が必要です．

見られます．よって，定期的な清掃（物理的清掃）冷却水を採取して持ち帰り，『指針』第５章レを行うとともに化学的洗浄と運転中の殺菌剤のジオネラ属菌の検査法（「付録２．レジオネラ継続的な投入などの定期的・継続的な殺菌対策属菌検査法について」参照）記載の方法に従っが必要です．て検査を行って下さい．
Q６

レジオネラ属菌の検査の際，菌種まで同定していますか．
A６

2007 年の時点で，レジオネラ属菌には 55［化学的洗浄について］
Q９

化学的洗浄を実施した場合，効果はどの程度継続するのでしょうか．
A９

適切な化学的洗浄を行った場合，洗浄直後菌種が確認されています．現在，レジオネラ属は冷却水系のレジオネラ属菌数を検出限界以下菌種の病原因子が解明されていないので，すべにすることができます．しかし，効果は長続きての菌種がレジオネラ症を引き起こす可能性がせず，冷却水系の運転状態や季節などの外的環あると考える必要があります．したがって，通境にもよりますが，レジオネラ属菌数は 10 日

常の検査では菌種まで同定していません．た程度で洗浄前の状態に戻ります．したがって，だし，『指針』では，「レジオネラ症患者集団発

化学的洗浄後は，継続的に薬剤などによる殺菌生はもとより散発患者が確定診断された場合に処理が必要です．

は，感染源として疑われる環境水のレジオネラ［継続的な殺菌処理］

属菌検査を実施して，レジオネラ属菌が検出された場合には，地方衛生研究所などの協力を得て，菌種と血清群を同定し，可能であれば患者株と環境株の分子遺伝学的異同を決定しなければならない」としています．
Q７

冷却塔運転開始時にやることは何でしょうか．
A７

Q10

殺菌剤の効果を維持させるためには，どのような注意が必要なのでしょうか．
A10

冷却水中のレジオネラ属菌を殺菌剤で処理する場合，効果を持続させるには，水処理対策が必要です．殺菌剤の効果を持続させるための水処理対策としては，冷却水系の濃縮管理とスケール，バイオフィルム，腐食の防止策も重要

冷却塔の使用開始時には，冷却塔の物理的です．冷却水の濃縮管理は，自動ブロー装置に清掃を行うとともに系内の化学的洗浄を行いま

よる電気伝導率管理で行い，スケール，バイオす（化学的洗浄は使用終了時にも行う）．冷却

フィルム，腐食防止は，各機能を有する薬剤の水系を化学的に殺菌洗浄するには，過酸化水素，添加によって行ってください．

有機系殺菌剤，または塩素剤を循環させます．
化学的洗浄により冷却水系全体がかなりの程度まで殺菌され，レジオネラ属菌数も検出限界以下となります．また，数日以上にわたる使用休止後は，再開する前に殺菌などの処理を行ってくたさい．
Q８

定期的なレジオネラ属菌の殺菌対策は必要なのでしょうか．
A８

清掃，消毒などの対策により，レジオネラ属菌数が検出限界以下であることがいったん確

特設企画

認できても，その系内でのレジオネラ属菌の完8

特設企画77-2〜9.indd 8

Q11

殺菌剤の添加方法にはどんなものがあるのですか．
A11

間欠添加方法と連続添加方法があります．

○間欠添加方法（衝撃添加方法）
殺菌剤（単一機能型薬剤）を２〜７日の間隔で，保有水に対して所定濃度になるような量の薬剤を一度に添加する方法です．この場合，レジオネラ属菌数を減少させた後に菌が立ち上がるまでの時期を殺菌効果持続期間としています．
○連続添加方法

設備と管理／2015年５月号

2015/03/24 20:23

空調系のレジオネラ対策と抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の活動
薬液注入ポンプなどで連続注入し，冷却水中の殺菌剤濃度を一定に維持してレジオネラ属菌

A14

排水に関する法律・施行令・施行規則の基準を守って放流を行ってください．原則として，を抑制します．この場合，防食・防スケールと薬剤処理を施した冷却水のブロー水は，公共下殺菌効果を併せ持つ多機能型薬剤，または殺菌水道などの終末処理場を有する場所へ排出する剤（単一機能型薬剤）を連続添加することで冷ものとし，池，湖，水田，河川，海などに直接却水は殺菌され，安定した効果が得られます．

排水しないことをお願いします．

しかし，処理を継続していても冷却水中のレジ＊＊＊

オネラ属菌数が増加し始めた場合は，高濃度の昨年は，西アフリカでエボラ出血熱のアウトブ衝撃添加，化学的洗浄の実施などの対策が有効

レイクが深刻な危機を招き，国内ではデング熱のです．

拡大も懸念された．

Q12

レジオネラ属菌は，殺藻剤で藻を除去することにより殺菌できるのでしょうか．
A12

レジオネラ症も患者数が増加傾向にある．これ
らの感染症防止には正確な知識に基づき，その対策が的確に行われることが大切である．レジオネ

殺藻剤によって藻類を除去した場合も，細ラ対策も薬剤処理をすればそれで安心というわけ

菌類，原生動物からなるバイオフィルムが存在にはいかない．日常の設備管理，薬剤処理がレジすることがあります．そうした環境ではレジオオネラ属菌汚染防止に不可欠である．薬剤製造者，ネラ属菌が増殖するので，殺藻剤による処理は設備管理者，建築物所有者，これらが三位一体と根本的なレジオネラ属菌の殺菌対策にはなりまなったレジオネラ症防止対策が特に重要である．

せん．

関係者におかれては，この記事を参考にしていた［薬剤を取り扱う場合の注意事項］
Q13

古くなって使わなくなった水処理薬剤

だき，ここで紹介した書籍でさらなる知識を深めていただければ幸甚である．
＜引用・参考文献＞

は，どのように処分すればよいでしょうか．
A13

各水処理薬剤の MSDS（化学物質等安全データシート）に記載された処理方法で適切に廃棄処分を行ってください．
Q14

薬剤を添加した冷却水を排出する場

合，どのような注意が必要なのでしょうか．

１）国立感染症研究所「４類感染症発生動向調査年別報告数一覧（全数把握）」2014 年
２）（公財）日本建築衛生管理教育センター『第３版 レジオネラ症防止指針』2009 年
３）抗レジオネラ用空調水処理剤協議会『冷却水系のレジオネラ症防止の手引き』2001 年４） 宮 本 幹， 山 口 義 夫， 笹 津 備 規「 環 境 汚 染 」No.15，
p.127 〜 132，2000 年

実務に役立つ基礎知識を絵と図で優しく解説した入門書！

完全図解

空調・給排水衛生設備の基礎知識早わかり

大浜 庄司

著

A5 判 208 ページ

定価 2592 円（本体 2400 円＋税）

ビル管理の現場技術者を志す人が空調設備と給排水衛生設備について初めて学ぶのに最適の書．両設備分野の基本的な技術情報を細分化して１ページ１テーマの構成とし，ページの上半分に絵や図や表を，下半分に簡潔でわかりやすい解説文を配してあります．

設備と管理／2015年５月号

特設企画77-2〜9.indd 9

特設企画

92015/03/24 20:23