DATENBLATT

Typ ME43

Feldbus-Gateway• Gateway für Industrial Ethernet- und Feldbus-Standards• Bis zu 128 Eingangs- und 128 Ausgangsvariablen übertragbar• Erleichterte Integration in die Prozess-Leitebene durchsystemspezifische Geräte-Beschreibungsdateien• „Batch Controller“ zum präzisen Dosieren von Flüssigkeiten• Höhere Anlagenverfügbarkeit mit PROFINET S2 (Systemredundanz)

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Kombinierbar mit﻿﻿

Typ-Beschreibung

Typ 8742

Massendurchflussregler(MFC)/ Massendurchflussmesser (MFM) für﻿Gase
Typ 8746
Massendurchflussregler(MFC)/Massendurchfluss﻿ messer (MFM) für Gase
Typ 8905
Online Wasseranalyse
System﻿﻿﻿

Typ 8652

AirLINE – Die Ventilinsel– optimiert für die﻿ Prozessautomatisierung

﻿

﻿

﻿

Das Feldbus-Gateway vom Typ ME43 stellt die zentrale Steuereinheit für Bürkert
Produkte (Ventile, Sensoren, Mass Flow Controller oder Displays), die auf EDIP(„Efficient Device Integration Platform“) basieren, dar. In der Basis-Ausführung
besteht der Typ ME43 aus einem Feldbuskoppler der die interne CANopen-basierte
Kommunikation der Bürkert Feldgeräte auf alle gängigen Industriestandards fürIndustrial Ethernet bzw. Feldbus überträgt. Mithilfe der graphischen Programmierungsmöglichkeit, die das Modul unterstützt, können außerdem Subsysteme
kundenspezifisch automatisiert werden (z. B. Mischungsregelung von Gasen,Fehlerüberwachung mittels Grenzwertschalter, Zeitschaltuhren.)

Typ 8691

Steuerkopf zur dezentralen Automatisierung
von Prozessventilen
﻿
ELEMENTTyp 8692

Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler fürden integrierten Anbau an﻿Prozessregelventile
Typ 8693

Digitaler elektropneumatischer Prozessregler fürden integrierten Anbau an﻿Prozessregelventile

Standard | DE | de | 2024 - 07 - 01 | 11
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produkt-Webseite besuchenTyp ME43

Inhaltsverzeichnis
1.

Allgemeine technische Daten

3

2.

Zulassungen und Konformitäten

4

2.1..
2.2..
2.3..
2.4..
2.5..

3.

Abmessungen
3.1..

4.

6.

7

Produktmerkmale..............................................................................................................................................................................7

Produktzubehör
6.1..
6.2..

6

Pin-Belegung....................................................................................................................................................................................6

Produktmerkmale und -aufbau
5.1..

5

Ausführung mit Federzugklemme für büS-Anschluss (Beispiel).......................................................................................................5Geräte-/Prozessanschlüsse
4.1..

5.

Allgemeine Hinweise.........................................................................................................................................................................4
Konformität.......................................................................................................................................................................................4Normen.............................................................................................................................................................................................4
Explosionsschutz..............................................................................................................................................................................4
Nordamerika (USA/Kanada)..............................................................................................................................................................48

EDIP – Efficient Device Integration Platform.....................................................................................................................................8
Software Bürkert Communicator......................................................................................................................................................87.

Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert Produkten

98.

Bestellinformationen

98.1..
8.2..
8.3..
8.4..

Bürkert eShop...................................................................................................................................................................................9
Bürkert Produktfilter..........................................................................................................................................................................9Bestelltabelle...................................................................................................................................................................................10Bestelltabelle Zubehör....................................................................................................................................................................10

Produkt-Webseite besuchen 2 | 10

Typ ME431.

Allgemeine technische Daten

ProdukteigenschaftenAbmessungen
Gewicht
Werkstoff
GehäuseStatusanzeige
Konfigurationsspeicher

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Abmessungen“ auf Seite 5.
0,322 kg
PC (Polycarbonat)
RGB-LED gemäß NAMUR NE107
Micro-SD-Karte (im Lieferumfang nicht enthalten)(zur Speicherung von Geräteparametern, zur Konfiguration und zum leichten Austausch einesModuls)

Elektrische Daten
Betriebsspannung
24 V DC ± 10 %, Restwelligkeit 10 % 1.)
Leistungsaufnahme
2W
Strombegrenzung
3,2 A bei 24 V
Maximaler Ausgangsstrom
400 mA (bei 3,3 V und 5 V)
Prozess-/Leitungsanschluss & Kommunikation
Kommunikationsschnittstelle
PROFINET(integrierter Switch für Industrial
PROFINET S2Ethernet)
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFIBUS DPV1
EtherCAT
CC-Link
Zulassungen und Konformitäten
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „2. Zulassungen und Konformitäten“ auf Seite 4.
Umgebung und Installation
Umgebungstemperatur- 20…+ 60 °C
Lagertemperatur- 30…+ 80 °C
Schutzart
IP20 (Feldbus-Gateway)
Höhe über Meeresspiegel
Maximal 2000 m1.) Bei der Auswahl der Spannungsversorgung sind die Anforderungen aller angeschlossenen Komponenten zu berücksichtigen.

Produkt-Webseite besuchen 3 | 10

Typ ME43

2.

Zulassungen und Konformitäten

2.1. Allgemeine Hinweise• Die im Folgenden genannten Zulassungen bzw. Konformitäten müssen bei Anfragen zwingend genannt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Produkt alle vorgeschriebenen Eigenschaften erfüllt.
• Nicht alle bestellbaren Geräteausführungen können mit den genannten Zulassungen bzw. Konformitäten geliefert werden.

2.2. Konformität
Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

2.3. Normen
Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

2.4. Explosionsschutz
Zulassung

Beschreibung
Optional: Explosionsschutz
ATEX:
BVS 18 ATEX E 051 X
II 3G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
IECEx BVS 18.0041X
Ex ec IIC T4 Gc

2.5. Nordamerika (USA/Kanada)
Zulassung

Beschreibung
Optional: UL Listed für die USA und Kanada
Die Produkte sind UL Listed für die USA und Kanada gemäß:• UL 61010‑1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE –Part 1: General Requirements)• CAN/CSA-C22.2 No. 61010 - 1 - 12

Produkt-Webseite besuchen 4 | 10

Typ ME43

3.

Abmessungen3.1. Ausführung mit Federzugklemme für büS-Anschluss (Beispiel)

20,73591,475,535,7Hinweis:Angaben in mm

1,532
43,3

Produkt-Webseite besuchen 

6,72,982,695,65 | 10

Typ ME43

4.

Geräte-/Prozessanschlüsse

4.1. Pin-Belegung
Hinweis:• Der Abschlusswiderstand kann ganz einfach rechts vom Modul sichtbar eingesteckt werden (im Lieferumfang enthalten. Er kannebenfalls als Zubehör bestellt werden. Für die Artikel-Nr. siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 10).
• CANopen erfordert 2 Abschlusswiderstände: je einen am Anfang und Ende des Netzwerks. Ein Indikator der korrekten Bus-Terminierung
ist der Widerstand zwischen CAN_H und CAN_L im spannungsfreien Zustand. Dieser sollte ca. 60 Ω betragen.
CANopen / büS – Federzugklemme 5-polig

FarbeRotWeiss
GrünBlau
Schwarz

Industrial Ethernet (PROFINET I/O, EtherNet/IP,Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic) oder
PROFINET S2 – Schnittstelle X1 und X2 RJ45

87654321

PROFIBUS DPV1 D-Sub 9-polig, Buchse

6789CC-Link D-Sub 9-polig, Buchse

Produkt-Webseite besuchen 12345Belegung
24 V DCCAN H (büS-Anschluss)
SCHIRMCAN L (büS-Anschluss)
GNDPinBelegung

12345678TX +TX –RX +Nicht belegt
Nicht belegt
RX Nicht belegt
Nicht belegt

Pin123456789Belegung
SCHIRM
M24 (Optional)
RxD/TxD-P (B-Leitung)
CNTR-P (Optional)
DGND+ 5 V (Speisung für Bus­abschluss)+ 24 V (Optional)
RxD/TxD-N (A-Leitung)
CNTR-N (Optional)Pin123456789Belegung
Nicht belegt
Nicht belegt
DA Datenleitung – (A-Leiter)
DG Daten Masse
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
DB Datenleitung + (B-Leiter)
Nicht belegt

6 | 10Typ ME43

5.

Produktmerkmale und -aufbau

5.1. Produktmerkmale

675843Nr.
12345678
9Bezeichnung
Micro-SD-Kartenslot
TastenNAMUR-LED
Display
Feldbusanschluss
büS-Stecker
Abschlusswiderstand 1.)
Befestigung an die Ventilinsel (Typ 8652)
Normschienenbefestigung

1.) Im Lieferumfang enthalten

921

Produkt-Webseite besuchen 7 | 10

Typ ME43

6.

Produktzubehör

6.1. EDIP – Efficient Device Integration Platform
EDIP ist eine Bürkert Geräteplattform, welche die Bedienung, Kommunikation und Schnittstellen vieler Prozessgeräte (z. B. Sensoren,Massendurchflussregler) vereinheitlicht. Dank EDIP können Geräte intelligent vernetzt und mit der einheitlichen Software, dem Bürkert
Communicator, betrieben werden. Das Rückgrat und Bindeglied von EDIP ist eine digitale Schnittstelle, welche dem CANopen-Standard
entspricht und zu diesem auch stets abwärtskompatibel genutzt werden kann.
EDIP bietet dem Nutzer die folgenden Vorteile:• Interoperabilität – gewährleistet durch die einheitliche Schnittstelle• Komfortables Bedien- und Anzeigekonzept• Schnellere und vereinfachte Inbetriebnahme• Modularität – erlaubt die Anpassung der Geräte an individuelle Kundenwünsche• Einfache Übertragung und Sicherung von Geräteeinstellungen6.2. Software Bürkert CommunicatorHinweis:
Die zugehörige Kommunikations-Software kann unter Typ 8920  heruntergeladen werden.
Der Bürkert Communicator ist das wichtigste Software-Tool der Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform). Die umfang­
reichen Features dieses universellen Tools erleichtern die Konfiguration und Parametrierung aller Geräte, die mit der digitalen CANopenbasierten Schnittstelle ausgestattet sind. Der Bürkert Communicator bietet dem Nutzer einen vollständigen Überblick über alle zyklischen
Prozesswerte sowie azyklischer Diagnosedaten. Die integrierte graphische Programmierumgebung ermöglicht die Erstellung von
Steuerungsfunktionen für dezentrale Sub-Systeme. Die Verbindung zum PC kann über ein USB-büS-Interface Set hergestellt werden.
Dieses ist als Zubehör erhältlich, siehe „8.4. Bestelltabelle Zubehör“ auf Seite 10.
Der Bürkert Communicator ermöglicht:• Konfiguration, Parametrierung und Diagnose von EDIP-Geräten/Netzwerken• Einfache und komfortable Zuordnung (Mapping) von zyklischen Werten• Graphische Darstellung von Prozesswerten• Firmware Update der angeschlossenen EDIP-Geräte• Sichern und Wiederherstellen von Gerätekonfigurationen

Produkt-Webseite besuchen 8 | 10

Typ ME43

7.

Vernetzung und Kombination mit anderen Bürkert Produkten

Hinweis:Beispiel Netzwerk von Feldbus-Gateway ME43 und MFCs

Industrial Ethernet

24 V DC, GND, CAN-L, CAN-H

8.

Bestellinformationen

8.1. Bürkert eShop
Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert
Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt
bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich
an und nutzen Sie die Vorteile.
Jetzt online einkaufen

8.2. Bürkert Produktfilter
Bürkert Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt
Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren?
Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre
Anwendung.
Jetzt Produkte filtern

Produkt-Webseite besuchen 9 | 10

Typ ME43

8.3. Bestelltabelle
Hinweis:Beachten Sie, dass die ME43 Gateway-Module nicht ab Werk konfiguriert sind. Diese müssen jedoch zwingend konfiguriert werden,um den Einsatz in einem System zu ermöglichen. Die Gerätebeschreibungsdateien müssen vor Inbetriebnahme eines Systems mit derSoftware Bürkert Communicator generiert werden. Weitere Details siehe Bedienungsanleitung Typ ME43 .
ArtikelArtikel-Nr.
Standard

Gateway Typ ME43 für Industrial Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, EtherCAT)

307390 

Gateway PROFINET S220065630 

Gateway Typ ME43 für PROFIBUS DPV1

307393 

Gateway büS/CANopen

307391 

Gateway CC-Link

307394 

Software Funktionen
ArtikelLizenz für die grafische Programmierung (nur bei einer Laufzeit > 60 Minuten benötigt) 1.)

Artikel-Nr.

Batch Controller-Lizenz für Gateway Typ ME43 1.)572948 567713 1.) Ohne die Lizenz ist die aktive Laufzeit auf 60 min begrenzt.

8.4. Bestelltabelle Zubehör
ArtikelbüS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,1 m

Artikel-Nr.

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,2 m

772402 

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 0,5 m

772403 

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 1 m

772404 772492 

büS-Kabelverlängerung, M12, Kabellänge: 3 m

772405 

büS-Buchse, M12, gerade, A-kodiert 1.)

772416 

büS-Stecker, M12, gerade, A-kodiert 1.)

772417 

büS-Buchse, M12, abgewinkelt, A-kodiert 1.)

772418 

büS-Stecker, M12, abgewinkelt, A-kodiert 1.)

772419 

büS-Y-Stecker

772420 

büS-Y-Stecker für Vernetzung von 2 getrennt versorgten Segmenten eines büS-Netzwerks

772421 

Abschlusswiderstand (direkt ansteckbar)

303833 

büS-Stecker, M12, Abschlusswiderstand 120 Ω

772424 

büS-Buchse, M12, Abschlusswiderstand 120 Ω

772425 

Netzteil Phoenix Class2 (Typ 1573), 85…240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Class 2 (UL 1310)

772438 

Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Class 2 (UL 1310)

772361 Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Class 2 (UL 1310)

772362 

Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC Class 2 (UL 60950 - 1)

772898 

Netzteil für Normschiene (Typ 1573), 100…240 V AC/24 V DC, 10 A

772698 

Micro-SD-Karte für Feldbus Gateway Typ ME43 und Typ ME63

774087 

USB-büS-Interface Set 1 (Typ 8923)

772426 USB-büS-Interface Set 2 (Typ 8923)

772551 

Software Bürkert Communicator

Typ 8920 1.) Aus Platzgründen eignen sich die M12-Einzelsteckverbinder möglicherweise nicht für deren gleichzeitige Verwendung auf derselben Seite eines Y-Verteilers. Verwenden Sie indiesem Fall ein im Handel erhältliches umspritztes Kabel.

Produkt-Webseite besuchen 10 | 10