No.

特

集 1

579

2023

9 10
・

安全エレちゃんの「予防保全」
で計画的に〜高圧電気設備の更新について〜
特集 2

令和4年度関東東北産業保安監督部管内

自家用電気工作物の電気事故について

No.

579

2023

9 10
・

社名、事業所名を変えた場合など、保安規程変更の届出が必要になります特お●知●ら●せ●社名、事業場名を変えた場合など、
保安規程変更の届出が必要になります！

集 1

安全エレちゃんの「『予防保全』で計画的に 〜高圧電気設備の更新について〜」
現場の記録から 雨天の時だけに起きる謎の漏電
お客さまこんにちは

特3●

株式会社三真 千葉工場

48

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、電気事業法に基づき自家用電気工作物の設置者（お客さま）が定めるルールです。
また作成した保安規程は、法令に基づき国に届け出ることになっています。
保安規程の届出後も内容に変更があった場合、国に届出が必要となります。この届出以外にも社

10

名や住所、電気設備等に変更がある場合に、各種手続きが必要なケースがあります。当協会にご相談いただくとともに適切な手続きをお願いします。

集 2

令和4年度関東東北産業保安監督部管内自家用電気工作物の電気事故について
好奇心いっぱい！ 小トラベル 群馬県

伊勢崎市

受電設備保証保険について知って納得！ 関東電気保安協会

12
16

20

SPOTLIGHT［協会の職員紹介］

21

キョーコちゃんからのお知らせ 第42回電気安全講演会を開催しました22

安全エレちゃんのクイズコーナー

22「電気設備の清掃編」

は電気製品の安全マークです

こんなときは要確認!!

社名（設置者名称）の変更
事業場名の変更
本社の移転
企業の合併・分割
事業場の譲渡・廃止
代表者名の変更

18

NEWS CLIP

こんにちは！ 関東電気保安協会です

社名、事業場名等の変更

使用区域の変更（土地の取得、一部売却など）

既設構内に一定規模以上の発電設備を新設（廃止）23
裏表紙【表紙の写真】あかぼり小菊の里

群馬県伊勢崎市（16〜17ページ参照）

写真：本橋昂明/アフロ「あかぼり小菊の里」は、北に赤城山、西には浅間山・榛名山・妙義山、南には秩父の山々を望むことができる眺望のよい花の名所です。見頃となる10月中旬には「あかぼり小菊の里まつり」が開催され、さまざまなイベントが催されます。黄色、オレンジ、ピンク、白……と、豊富な色彩を放つ小菊からは、独特の香りが漂ってきます。
伊勢崎市の北端に位置する遺跡や古墳の歴史的財産が数多く残り、自然環境豊かな磯町内にあります。市内で最も標高の高い峰岸山南斜面を利用し、「小菊の里つくりの会」が小菊（玉菊）を植栽しているものです。

○上記の例以外にも手続きが必要な場合があります。社名や住所、電気設備等に変更がある場合は、担当検査員、またはお近くの協会事業所までご相談ください。各種手続きのご支援をさせていただきます。

電気と保安 2023 年 9・10 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の「予防保全」で計画的に〜高圧電気設備の更新について〜
早速ですが、質問です。お客さまの高圧電気設備、設置年数は何年ですか？
えっ？
！ 更新の目安はとっくに過ぎていますよ！
「それでも事故が起きなかったから大丈夫……」
そんなことはありません。むしろ、運が良かっただけなのかもしれません。
各高圧設備の更新時期の目安を、チェックリストでご紹介します。

をお勧めします。

Ⅰ「予防保全」で計画的に設備更新の目安は、物理的な設備寿命でけでなく、当協会は、「予防保全」の考え方に基づいて、電経済性や社会性にも基づく最適なタイミングとして示されます。（図 1） 特に最近は、さまざまな社会

気設備機器更新の目安をお示ししています。
問題が起きてからの対応を「事後保全」といいますが、復旧までに思わぬ時間を要することがあります。その理由としてまず、交換する機器の調達が挙げられます。機器の在庫がないと、長く納品待ちとなることがあります。その次に、工事日程の調整に〔地中引込みの場合〕

Ⅱ 更新目安のチェックリスト-1

各設備の更新時期の目安を、設備設置場所ごとに時間が掛かることもあります。電力会社の母線工事まとめました。

が必要な場合は、数カ月も待たされるというケース

図2もあったようです。

区間開閉器

予防保全の考え方に基づき、計画的な設備更新に1

取り組むなら、工事を効率的に実施することができます。地絡継電装置付高圧気中負荷開閉器（GR 付PAS）と高圧引込みケーブルをセットで更新するな
ど、重要機器をまとめて工事し、効率化を図ること

責任分界点近くの保護装置的要請に応える視点と姿勢が大切になってきました。

※使用状況や環境により更新時期に差が生じます。
※イラストはCBタイプのキュービクルです。

電力
◀ ▶構内
会社

2
防護管

5

3

6

地中線用負荷開閉器

更新目安 20 年
チェック〔架空引込みの場合〕

UGS

-2

□そろそろ更新 □更新目安超過□未設置の場合は設置

地絡継電装置付高圧気中負荷開閉器
GR 付 PAS

更新目安 15 年

地中引込み方式において、責任分界点となる高圧□そろそろ更新 □更新目安超過
チェック □未設置の場合は設置

キャビネット内に設置する開閉器です。構内で起架空引込み方式において、責任分界点直近の構内

きた事故の電流を検知して電路を開放し、波及事１号柱上に設置する開閉器です。UGS 同様、構故になることを防ぎます。

内事故時に動作して波及事故を防ぎます。

チェック

11

図1 「更新時期」の概念図
制御装置▶電気的劣化（絶縁低下等）▶機能・性能の低下▶省エネルギー▶安全性（事故・災害防止）

社会的要因 ▶地球温暖化防止▶公害防止・廃棄物の処理▶その他（電力の安定供給等）

4

電気と保安 2023 年 9・10 月号

更 新▶新製品（生産性・安定性）

経済的要因 ▶保全性（ランニングコスト）

UGSが設置されていない例

総合的な評価物理的要因 ▶機械的劣化（摩耗・変形等）

無停電年次点検適用年数（屋内設置）

15

8

鋼管など
ケーブルの
防護装置

年

4
7

9 10

12

13

UGS設置後PASが設置されていない例

PAS設置後

無停電年次点検適用年数（屋内設置）

15年

無停電年次点検適用年数（屋外設置）

10年

GR付きPAS

電気と保安 2023 年 9・10 月号

5

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん の「予防保全」で計画的に〜高圧電気設備の更新について〜

高圧ケーブル

真空遮断器

更新目安 20 年

更新目安 20 年

チェック

チェック

□そろそろ更新 □更新目安超過

VCB

保護継電器

□そろそろ更新 □更新目安超過

高圧カットアウト PCS

更新目安 20 年

更新目安 25 年

チェック

チェック

□そろそろ更新 □更新目安超過□そろそろ更新 □更新目安超過

高圧引込みに用いら受電設備のおおもと

受電設備の高圧側の異常

主に 300kVA 以下の変圧れ、CV（架 橋 ポ リに多く使われる高圧を感知する装置です。漏器一次側に設置され、過エチレン絶縁ビニル

電気用のスイッチで電を感知するもの、使い負荷保護に使用されます。

シース）ケーブルがす。保護継電器と組

すぎやショートを感知す主流です。水トリー

み合わせて異常が起るもの等があります。

対策として、E-E タ

高圧ケーブルの破損例（右）イプ（3 層同時押出）

きた時に電気を遮断します。

を推奨します。

20年
15年

直列リアクトル

無停電年次点検適用年数（E-Eケーブル）

無停電年次点検適用年数（E-Tケーブル）

高圧交流負荷開閉器

更新目安 20 年
チェック

断路器

DS

□そろそろ更新 □更新目安超過

300kVA 以下の受更新目安 25 年
チェック

LBS

□そろそろ更新 □更新目安超過

更新目安 25 年
チェック

SR□そろそろ更新 □更新目安超過

コンデンサの突入電流の修理・改造工事などでズと保護継電器で断路器負荷側を区分し、電気の異常が起き停電させるための機器た時にこれを遮断

です。

します。

計器用変流器更新目安 25 年
チェック□そろそろ更新 □更新目安超過（100,200,400V）に変換します。

進相コンデンサ SC

更新目安 25 年
チェック□そろそろ更新 □更新目安超過

更新目安 20 年
チェック

MCCB

□そろそろ更新 □更新目安超過

低圧回路で過負荷や電気設備全体の力率をショート（短絡）が起き改善します。

たときに電気を遮断します。

れている電流を変流し、電流計への圧計に表示させるた器を動作させます。

どにも使われます。

低圧開閉器

進 み 電 流 で 打 ち 消 し、

主に高圧回路に流表示や過電流継電

保護継電器の電源なCT□そろそろ更新 □更新目安超過

主に高圧の電気を電め の 小 型 の 変 圧 器。

□そろそろ更新 □更新目安超過

使用されます。

生する遅れ無効電流を

チェック

チェック

高圧の電気（6600V）を低圧

電動機などの負荷で発更新目安 25 年

更新目安 25 年

れる高圧電気用のスイッチです。
ヒュー

VT

T

抑制や高調波流入抑制に

電設備に多く使わ

点検・整備、あるいは計器用変圧器

変圧器

いかがでしたか。
当協会は、保安管理業務のお客さまを対象に月次点検や年次点検の結果、不適合事
項や推奨事項が判明した場合に、改修提案と予防保全に関わる電気設備の更新を承っております。設備更新に関するご質問・ご相談は、担当検査員または当協会事業所へ
お気軽にお寄せください。

6

電気と保安 2023 年 9・10 月号

電気と保安 2023 年 9・10 月号

7

現場の 記 録 から
茨城事業本部 土浦事業所 電気保安３課

岡﨑

していたことで漏電していたことを発見しました。

正行

その場で応急処置として手直しを実施し、異常が無いことを確認しました。
改めてお客さまへこの付近で雨天の時だけに起きる謎の漏電

感電された方がいないかを確認して頂いたところ、「感電された
方はいなかった」とのことにほっとしました。

へ調査にお伺いしました。
お客さまへの問診を行った後、原因としては、プレハブ倉庫

調査を開始しました。絶縁監視の基礎はブロックで少し浮かせ装置の示す漏れ電流値は、39mAてあったため、雨で漏れた時だ

ですでに漏電表示は復帰をしてけケーブル劣化箇所に雨水が触いました。

れ、漏電警報を発生させていたのです。

ただ、この工場では、工場での漏電は、雨天時に発生

そこで、この中央部にあるプ①以前に同じ電灯回路で 1700

することから、屋外に設置してレハブ倉庫本体の電圧をテスタ◆

mA の漏電があり、原因不明

ある設備を中心に調査することーで測定したところ 100V と表示

これから本格的の状態で復帰してしまったにしました。

されていました。

回路があったこと◆◆な台風シーズンにすると、屋外に 5 台並ぶプレハ

そうしたことから、お客さま入ります。強風や９月から 10 月は一年で最も台場です。多くの方に新鮮なパン②月次点検では通常漏れ電流

ブ倉庫の中央にさしかかったとに事情をお話して、プレハブの

大雨によって、屋

風 が 襲 来 す る 季 節 で す。ま た、を届けるため、小麦粉の精製かは 2〜3mA 程度であることころでリストアラーム（電気が倉庫内の配線を詳しく調べてみ

外にある電気設

秋の長雨などによって、一年でらパンの練り工程を経て、石窯③警報発生時の天候は雨であ来ている所に近づけるとアラー

ると、100V 照明の配線が倉庫の備が風雨によって漏電して危険

最も降水量が多い季節でもあり

で焼き上げるパンのおいしさがム音が鳴る安全用具）が鳴動し本体にくい込み、そのケーブルな状態になってしまうことがあます。当協会では、絶縁監視装特徴です。また、その後の包装、――の 3 点を思い出し、39mA のはじめました。

の被覆が劣化し、充電部が露出りますのでご注意ください。

置を用いた 24 時間の漏電監視サ

梱包から配送まで 24 時間体制で漏れ電流を詳細に調査することービスを提供しています。この稼働する大型工場です。

にしました。

ったこと

監視サービスでも屋外にある配その日は、絶縁監視装置から該当回路の分電盤は、工場内線などによって「雨天時だけ漏の警報により、お客さまの工場の屋内にあります。ただ、この電する」というケースがたびたび発生しています。今回は、私が遭遇した「雨天時だけに漏電する」というケースをご紹介し
ます。
◆

◆

◆

今回のお客さまは、緑に囲まれた工業団地にあり、屋根の上を利用した太陽光発電など、脱炭素関連にも積極的に取り組んでいる企業で、環境管理が行き届いた自然に優しいパン製造工

8

電気と保安 2023 年 9・10 月号

電気と保安 2023 年 9・10 月号

9がルーツ。株 式会 社 三真は 1973
年に設立され、千葉県茂原市で米菓の製造を開始。今年で 52 年目を

株式会社三真千葉工場

迎え、同社の製品は、茂原市の名
物となりました。
工場直売店「あられちゃん家」（あられちゃん家・ニューラッキー食堂）

では、流通費用がかかっていない〒299-4111 千葉県茂原市萱場2244-1☎0475-34-3934 www.san-shin.com

土日には、地元の人を中心にお客新商品コーナー。
毎月のように新商品を企画・開発しています

一面真っ白の「天空のカレーうどん」。カレーと白いクリームが絡まり、高級店の味を楽しめます

分、おトクな価格で同社製品を販売。
さまで混雑します。掘り出し物が工場から届くと、あっという間に完売！ まさに「お菓子のアウトレッ
ニューラッキー食堂はセルフ形式の食堂。
入り口横のメニューで食べたいもののを選びます

ニューラッキー食堂の飲食コーナー入口。横のイラストは加藤久幸社長自ら筆を執ったそうです

米と地元・銚子産の本醸造醤油を集めているのが、「ニューラッキー食

開放したもの。「お客さまの『近く使い手 作りで焼き上げた逸品で、堂」。
〝激安グルメ〟としてテレビの情にレストランはないの？』という声「香ばしさや味の深みが違う」と、報番組にしばしば登場します。

に応えました。食材はお菓子の醤ト」です。
売上のトップは「柿の種」。もちとりもつ揚げせんべいなど、工夫を凝らした商品が多くの支持を集めています。
あられちゃん家には、味の種類
や大きさも豊富な「柿の種」が並新商品真「ふんわりコーン」。食感や味覚にこだわった新製品を企画し続けています

びます。選び放題で、迷ってしま
千葉工場の入り口から。右側はいすみ鉄道から譲渡された鉄道車両
工場入口にあるいすみ鉄道から譲り受けた鉄道車両。
ランドマークとして工場の目印にもなっています

うほど。定番のあられ商品、おせんべいなどの米菓も根強い人気があります。

コラボ商品やアイデア商品も定番は「柿の種」

あられちゃん家で驚くのは、商油やおコメを共有できるので、安くライスカレー・煮込み牛丼 330 円な提 供できるのです」と飯島さま。

ど、格安な価格にもかかわらず「おここにも「消費者目線」が徹底さいしい」と評判。煮込み牛丼は、れています。

甘めに煮込まれ、牛肉のうまみが太い線で描かれた小鳥がかわい濃縮された逸品。おしるこやおはぎ、いパッケージのおかきは、コンビニエ

おだんごといった「甘味」も格安

ンスストアでヒット。このパッケージは、です。

絶縁監視装置に信頼感
数百種類ものお菓子を製造している千葉工場では、生産現場も昼

カプセルトイや靴下といった関連小数量限定の「天空のカレーうど物まで人気アイテムになりました。

ん」（500 円）は、カレーうどんのそれだけに、「関東電気保安協

夜通して稼働しています。

「当社は、米菓・あられメーカー

品の種類の多さ。有名飲食店との同社のオリジナル商品も種類豊

上を特製の白いクリームが覆ってい会さんは、電気設備に不具合があとして、卸問屋や直売店を通じてコラボ商品や、オリジナルの企画

富です。
「創作米菓」をコンセプトに、て、カレーうどんには見えません。

れ ば、すぐに工場 へ来てくれて、

千葉県東部のほぼ中央に位置す

あられやおかき、おせんべいとい

商品など「常に何百種類かの商品

伝統的な手法を残しつつ、新しい食べると、カレースープと濃厚なク問題を解決してくれます。本当にる茂原市。周囲を田んぼに囲まれった米菓を提供しています」と企があります」（飯島さま）とのこと。

製法を使って、新商品を毎月のようリームが絡まり、カレーポタージュ

助かっています」と飯島さま。電たのどかな田園地帯の一本道を進

画開発課課長の飯島美津子さま。

コラボ商品の中で最も有名なのに出し続けています。

のような「高級店の味」が楽しめ

気安全の信頼性に寄与しているの

むと、道路沿いに黄色い電車の車

もともとは、東京・銀 座で和菓子が、「ラッキーマヨネーズ」。「テレ「お客さまのいろいろな好みにおます。

が、絶縁監視装置です。異常があ両が見えてきます。電車の車両のとせんべいやあられを製造していビ番組でもたびたび 取り上げられ応えして、新しいもの、新しい定

横には「あられちゃん家（ち）営業た「銀 座 江 戸一」（1940 年創 業）て、直売所でも人気上位」（飯島番をつくっていくのが、当社のコンンター」に自動で警報が届きます中」の看板。敷地の中央には、平セプト」と飯島さま。〝かわいい〟

ので、株式会社三真さまにも、安屋建ての工場があり、製品を出荷と評判のパッケージやネーミングも、心して電気をお使いいただいていするためのフォークリフトが忙しく

消費者の目線を中心にして、従業るようです。

動き回っています。

員の意見を取り入れながらつくって田んぼの中のあられ工場

会社三真の千葉工場です。看板が電気と保安 2023 年 9・10 月号

直売所の一番人気・柿の種コーナー。
さまざまなサイズ・種類の柿の種がそろっています

ぬれせんべいやおかきなどオーソドックスな
定番商品も豊富に品ぞろえ

もうひとつ、同千葉工場で評判をれば、当協会の「総合監視指令セ

商品一つ一つにこだわりを持ち、妥協せずにおいしいお菓子を提供している株式会社三真さま。そのニューラッキー食堂も大人気出ていた「あられちゃん家」は、工場で生産されたお菓子の直売所です。

この食堂は、工場の社員食堂をいくそうです。

この工場が、今回紹介する株式10さま）なのだといいます。

中 華 そ ば 190 円（以 下 税 込）、

飯島さま

企画開発課 課長の期待に応えられるよう、当協会も電気の安全で協力してまいります。

電気と保安 2023 年 9・10 月号

11

特

集 2

令和4年度関東東北産業保安監督部管内たためです。

自家用電気工作物の電気事故について
関東東北産業保安監督部

図2

波及事故
波及事故は、52 件報告されま波及事故の原因分類
その他

7％

他物接触

6％

した。
図 2 は、波及事故の原因分類毎

電力安全課

保守不備

故意・過失

の 割 合 を 表 し た グ ラ フ で あ り、

56％

31％

保守不備による事故が最も多く
56％、次いで故意・過失が 31％、はじめに物の設置者から提出された電気

家用電気工作物の事故件数の推他物接触が 6％、その他が 7％と事故報告をもとに、その概要を移です。

なりました。

以下のとおり取りまとめました。

令和 4 年度の関東東北産業保安
監督部管内（関東 1 都 6 県及び山電気事故報告件数の推移

梨県並びに静岡県の富士川以東）
において発生した電気事故について、電気関係報告規則第 3 条の規定に基づき、自家用電気工作

図1
管内自家用電気事故件数の推移

令和 4 年度の電気事故総件数は

これら事故報告件数の多い原166 件で、前年度に比べ 20 件増

因分類について、簡単に紹介いとなっています。

たします。
（1）保守不備

然劣化）等を指し、令和 4 年度は

年度は 16 件発生しています。

損等」で、太陽電池発電設備の「逆保 守 不 備 は、巡 視、点 検、手 入

29 件発生しています。

（3）他物接触変換装置」の事故報告が増加しれ等の保守の不完全によるもの（2）故意・過失

他物接触は、ねこ、ねずみ、へび、

これは「主要電気工作物の破図 1 は、過去 10 年における自250
波及

主要電気工作物の破損等

電気火災

感電・アーク等による死傷（保守不完全）や、製作、施工及

故 意・過 失 は、作 業 者（自 社

又は鳥類等の接触、営巣等によび保守に特に欠陥がなかったに又は自社の工事請負者の命を受るもの（鳥獣接触）等を指します。

もかかわらず、電気工作物の材質、けて作業に従事している者）のなお、令和４年度は 3 件発生して機構等に劣化を生じたもの（自過失によるもの等を指し、令和 4

います。

200

150

図3

月別感電等事故件数（過去3年分）

6
100

令和2年度

感電・アーク等による死傷

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R2年度

R3年度

R4年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R2年度

R3年度

R4年度

16

20

19

17

15

16

10

18

13

10

電気火災

1

2

1

0

1

1

2

1

1

2

主要電気工作物の破損等

30

21

21

18

26

29

51

70

78

103

波及

163

103

114

68

76

71

66

62

56

52

合計

210

146

155

103

118

117

129

148

146

166

（注）１．発電所における事故を含む。
２．１事故で複数の事故分類に該当する場合は、事故分類ごとに計上するが、合計は１件として計上する。
令和４年度は電気火災と波及事故に該当する事故が１件発生。
３．感電・アーク等による死傷事故には電気工作物の破損等による死傷事故も含む。
４．平成２８年４月の電気関係報告規則改正に伴い、自然現象が原因の波及事故は事故報告（詳報）対象外となっている。
５．平成２８〜令和４年度の主要電気工作物の破損等には発電支障事故も含む。
６．主要電気工作物の破損等には、以下の事故を含みます。
令和４年度は、社会的影響を及ぼした事故が１件、発電支障事故が１件発生。

12

電気と保安 2023 年 9・10 月号

令和4年度

5

50

0

令和3年度

4

3

2

1

0
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

電気と保安 2023 年 9・10 月号

13特（4）その他た事故の 1 件、発電支障事故の 1

画・実施

その他は、
（1）
〜
（3）以外の原た 際 に、充 電 中 で あ っ た

件も含みます。なお、「主要電気②設備側の安全対策は万全か。

因によるもので、事故の原因がVCB 二次側に接近してしま工作物」とは、発電設備におい作業者が触れるおそれのあ特定できなかったもの等を指し

い、感 電 し た。作 業 者 は、ては太陽電池発電所における 50

る 充 電 部 の 防 護 対 策（アます。なお、令和 4 年度は 4 件発

VCB 二次側は停電している

キロボルトアンペア以上の逆変生しています。

と誤認しており、作業前の令和4年度関東東北産業保安監督部管内

自家用電気工作物の電気事故について①地絡継電装置付き高圧交流

最後に、関東東北産業保安監

負荷開閉器（ＧＲ付ＰＡＳ、督部のホームページにおいて毎ＵＧＳ）の設置

月の自家用電気工作物の事故速②水の影響を受ける場所の高報値や、諸手続きに関する様式、クリル板カバー等）

圧ケーブル更新の際、「Ｅ−関係法令の改正等の情報を発信

換装置など、需要設備において充電範囲を示す作業区域図

Ｅタイプ」ケーブルの選定

しています。保安教育や設置者検電も実施しておらず、ヘは使用電圧 1 万ボルト以上の受電や注意標識等の掲示③受変電設備への小動物侵入への情報提供など、ご活用いた

感電・アーク等による死傷事故

ルメットなどの安全装備も用 遮 断 器 や、5 万 ボ ル ト 以 上 の③作業者側の安全対策は万全防止対策や風雨・風雪浸入

着用していなかった。

ケーブルなどが該当します。

感電・アーク等による死傷事（事例 2）か。
充電部近接作業を伴う場合、故件数は、令和 4 年度は 10 件の電気火災事故絶縁用保護具の着用
作業前の確実な検電の実施報告がありました。そのうち負老朽化した電気工作物の交

電気火災事故は、電気工作物④設備管理、作業管理は万全か。

傷事故が 10 件で、死亡に至った

換工事と電気設備の年次点の破損等が原因となり出火した

電気取扱者以外の者が不用事例はありませんでした。また、検を同時並行で行っていた。

火災で他の工作物（例：建造物

意に電気室に立ち入らな

図 3 は過去 3 年における月別の感

停電作業後に交換工事と年など）が半焼以上した場合においよう鍵管理の徹底

電・アーク等による死傷事故発

次点検を開始したが、年次いて報告するものです。令和 4 年

充電部近接作業の単独作業

生件数を表しており、暑さの厳点検のために用意した発電

度は 2 件発生しています。

や予定外作業等の禁止

しくなる 6 月〜8 月に多く発生す機から給電した際に、交換る傾向となっています。

工事を行っていた電路とのおわりにらず、発電機からの電気が感電負傷したケース、作業のた交換工事中の電路に流れ込

令和 4 年度は令和 3 年度と比較

め停電中であった回路に、年次

み、交換工事のため断路器

し、電気事故総件数は 20 件増加

点検のため発電機から給電したに触れていた作業員が感電しました。感電又はアーク等に絶縁用保護具着用・検電実電気が流れ込んだことで感電しした。なお、短絡接地につよる死傷事故は前年度より 3 件減施・予定外作業禁止など、たケース等がありました。

いては、行われていなかった。

少しているものの、10 件発生し作業安全への理解ています。

作業関係者へのマニュアル

いて作業者が、新設する高（事故の防止対策として）スト等の準備

感電・アーク等による事故防止対策については、以下 6 項目に⑥教育訓練により安全意識が浸透しているか。

類の周知や訓練による理解度の確認

ついて確認しつつ、電気主任技

波及事故については、近隣事術者の監督・指導の下で徹底し業者等より停電の影響により生た安全確保に努めていただくよじたとされる多大な損害賠償請

うお願いします。

求がなされるケースも発生して

圧ケーブルをキュービクル

令和 4 年度は 103 件発生してい基礎内ピットへ引き込む作

ま す。本 事 故 に お け る 報 告 は、業を行っていた。作業者は、発電設備における事故（主に太新設する高圧ケーブルを

陽電池発電所の逆変換装置）がキュービクルに引き込むた100 件 で あ り、需 要 設 備 に お け

充電部近接作業が極力生じ

考に、電気主任技術者と相談のめ、キュービクル下の基礎る事故は 1 件でした。また、本事

な い よ う 停 電 範 囲・時 間

上で計画的な設備更新をお願い

内ピットを覗き込もうとし故の件数に社会的影響を及ぼしを確保した上での作業計します。

電気と保安 2023 年 9・10 月号

関東東北産業保安監督部ホームページ

h ttp s://www.sa fe ty - k a n t o .m e t i.g o .j p /ル・手 順 書・チ ェ ッ ク リ

充電中の設備に不用意に接近し高圧ケーブル更新工事にお防止対策

分かりやすい作業マニュア

切り離しが正しくされてお主要電気工作物の破損事故等

だければ幸いです。

⑤マニュアル類は万全か。

なお、具体的な事例としては、（事例 1）

14

集 2①点検や工事のための停電範
囲・時間は十分か。

いる様ですので、設置者の皆様には、以下の事故防止対策を参電気と保安 2023 年 9・10 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

8月に地元の農家の人たちが小泉稲荷大鳥居周辺にコスモスの種を蒔き、例年10月中旬に見頃を迎える「小泉コスモス畑」。
白やピンクのセンセーションなど、彩り豊かなコスモスが迎えてくれます

見 どころ【Auto Mirai 華蔵寺遊園地（華蔵寺公園遊園地）】【伊与久雷電神社 ( 雷電神社古墳）】
雷電神社は粕川沿いにある神社。1573 年1月に雷が境内の神木に落ち、村の修験者が神木に隠されていた黄金像を発見。この像を守護神と崇め、雷鳴の恐れがなくなったといわれます。
雷電神社が鎮座する場所は、6世紀末から7 世紀初頭に築造された円墳・雷電神社古墳の墳丘部。古墳は、市の指定史跡となっています。
◆伊勢崎市境伊与久 3581番地◆東武伊勢崎線剛志駅から徒歩約 23分

高さ65m の大観覧車「ひまわり」がシンボルの遊園地。入園無料で、乗り物利用も低料金。新遊具も加わり、小さな子どもから大人まで楽しめます。
沼の上を走るジェットコースター・コズミックエキスプレス、
ことし2 月にリニューアルしたメリーゴーランドまで、楽しいア
市指定重要文化財の旧時報鐘楼。
1915（大正4）年に着工し、翌年に完成した。
高さ14.56m。レンガの張壁や窓、屋根に西洋らしさがトラクションも低料金です。
ナイトイベントも行われ、ライトアップした夜の遊園地は、
若いカップルにロマンチックなシチュエーションを演出してくれ

桐生市と並び、絹織物・伊勢崎銘仙ます。

が 有名。「上毛 かるた」では、「め」の札に「銘仙織出す
第

176 回

群馬県

伊勢崎市

伊勢崎市華蔵寺町1
毎週火曜日休園
伊勢崎駅から赤堀シャトルバス・コミュニティバスなどで「華蔵寺公園」下車
専用駐車場無し。隣接する公園や運動施設との共用駐車場を利用

伊勢崎市」として採録されています。
絹に関係する施設として、世界文化遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」構成遺産の一つ「田島弥平旧宅」があります。田島は蚕の飼育方法として風通しを大切に【伊勢崎オートレース場】
オートレースは、競馬、

イチゴシロップを使った「あま」と、カレー粉ベースの「から」、なく、島村勧業会社を設立しイタリアへ蚕種の直接販

営競技のひとつ。内側やチェーン店、昔ながらの駄菓子屋も。好みのもんじゃを見売を行うなど、養蚕業発展に寄与しました。

に傾 斜した1周 500m、つけよう！

幅 30m のオーバルコース（楕 円 の 競 走 路）をます。これからの季節は「あかぼり小菊の里」（伊勢通常 8 車で左回りに６

崎市磯町412 番 3 ほか・表紙参照）での小菊がおススメ。

ます。

また、小泉町にある小泉稲荷神社（伊勢崎市小泉町

直線部で時速 150km、コーナーで 90km を超えるスピード

2005 年１月1日に旧伊勢崎市、赤堀町、東村、境町

231）大鳥居付近の「小泉コスモス畑」では、地元農でレースを展開。コース間近のスタンドでスピードを体感するの４市町村が合併し、新しい伊勢崎市が誕生しました。

家が植えたコスモスが一面に咲き乱れます。（10月上旬

ことし7月1日の人口は 21万 2,105人。

から下旬）周して順位を競い合います。

のもよし、コース全体を見渡せる特別観覧席（有料）でレースを見守るのも一興です。
伊勢崎市宮子町3074
無料駐車場完備
伊勢崎駅、JR 本庄駅の各駅から無料バス運行

武伊勢崎線の起終点で、両毛を結ぶ JR 両毛線の中間

A ccess┃ 群馬県 伊勢崎市駅でもある鉄道交通の要衝。北関東自動車道が東西アクセスに横断し、東部を貫通する国道 17号上武道路など自動車のアクセスにも恵まれています。

道：▶浅草駅〜東武鉄道特急「りょうもう」号・1時間25分〜太田駅〜
東武伊勢崎線普通・約25分〜伊勢崎駅▶東京駅〜JR上越新幹線「とき」ほか・約55分〜高崎駅〜JR両毛線普通・約30分〜伊勢崎駅▶新宿駅からJR高崎線、JR湘南新宿ライン特別快速・快速ほか・約2時間〜
高崎駅〜JR両毛線普通・約30分〜伊勢崎駅
高速バス：▶新宿駅南口（バスタ新宿）〜JRバス関東・約2時間10分〜伊勢崎駅
自 動 車：▶練馬IC〜関越自動車道・約1時間〜高崎JCT〜北関東自動車道・約15分〜伊勢崎IC▶ひたちなかIC〜北関東自動車道〜栃木津賀JCT〜東北自動車道・約10分〜
岩舟JCT北関東自動車道・約25分〜伊勢崎JCT
鉄

絹織り根物の名産地

電気と保安 2023 年 9・10 月号

具材はキャベツ、揚げ玉、切りイカ、青のりなど。味付けは、両方をミックスした「あまから」の3 種類。市内には、専門店市内にある伊勢崎駅は、東武鉄道の主力路線・東16

ニューとして広まりました。

競輪、競艇とならぶ公

群馬県の主要都市に囲まれ、その中央部に位置してい同市では、古くから絹の生産が盛んです。隣接する

いせさきもんじゃは、伊勢崎の旦那衆が東京に取引に行き、持ち帰ったのがはじまりとされます。駄菓子屋のおやつメした「清涼育」を開発。その普及に取り組んだだけで同市では、各地の公園などで四季折々の花が楽しめ
群馬県南東部、関東平野の北西に位置する伊勢崎市。

【いせさきもんじゃ】

田島弥平旧宅（写真：駄菓子屋「サッちゃんち」・伊勢崎市寿町 208-3）

あかぼり小菊の里
AutoMirai
華蔵寺遊園地
毛
小泉
線
コスモス畑
動車道
自
北関 東
伊勢崎駅
伊勢崎
オート
伊与久雷電
レース場
神社
東武
旧時報鐘楼
伊勢
崎線
JR
両

田島弥平旧宅

（記事提供

電気新聞）

電気と保安 2023 年 9・10 月号

17

知って納得受電設備保証保険について
当協会では、落雷や水災による受電設備の事故に備えて「受電設備保証保険」に加入しています。
保険料は一括して当協会が負担しておりますので、お客さまの保険料負担はありません。

る事故によって生じた損害になります。

器等になります。

象設備に損傷が生じた場合に、申請することにより保険金が支払われます。

じた事故を言います。

◆保険の対象となる損害は、落雷または、水災によの配線用遮断器の負荷側端子までに設置される機

受電設備保証保険は、保安管理業務を受託しているお客さまであって、落雷または、水災によって保険の対◆水災とは、台風、暴風雨、豪雨等を原因とする洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石によって生保険の対象の範囲◆保険の対象範囲は、責任分界点から受変電設備内

保険金が支払われる場合◆保険適用となる費用は、損傷した対象機器等の同種・同能力の新規取得価格及び、稼働可能な状態に設置するために要する費用（交換工事費）となります。

保険金が一部適用されない事例
電力会社の設備

お客さまの設備◆グレードアップ・改良のための費用

構内 1 号柱ＰＡＳ（高圧交流負荷開閉器）

保険の保証対象となる範囲をで表しています◆事故による損傷でない機器等を含めて交換する費用◆仮修理費用（本修理の一部をなす部分は除く）◆仮設による電源供給のための費用◆点検報告書で「不適合」と指摘されるも改修されない機器

責任分界点

保証対象機器◆高圧ケーブルの損害で製造年が古いもの（1976 年以前）

キュービクル

保険の適用額は申請の段階で確定することはできません。工事の内容や事故の状況によって
低圧開閉器
負荷側端子まで

ご
※注意

高圧引込み
ケーブル

は、減額または不適用となる可能性もあります。

案件にもよりますが、申請から審査を経てお客さま口座へ振込が完了するまで数ヶ月かかります。

お客さまが保険に加入している場合、当協会と両方の保険を適用しても、被害額以上の保険金は支払われません。

お客さま構内※お客さま設備によっては上記イラストと異なる場合があります。

1 事故あたりの免責額は 2 万円となります。

保険金請求に関する手続きは、当協会に委任いただきます。

保証対象となる機器、設備類
開閉器

高圧ケーブル

直列リアクトル
上記

〜

断路器

避雷器

高圧遮断器

計器用変成器

高圧コンデンサ

計器類

保護継電器

ブレーカー

変圧器
機器への配線に類する機器、機械設備または装置

詳細は担当の検査員または、お近くの協会事業所までお問い合わせください。

※特集1の予防保全のページ（5〜7ページ）に機器の詳しい説明があります。

18

電気と保安 2023 年 9・10 月号

電気と保安 2023 年 9・10 月号

19NEWSCLIP
電線劣化から波及事故に経産省が注意喚起もるよう要請。その際は、外部半導電層が押し出しいる。

ら業界の話題になっていた。経済産業省・中部近畿産業保安監督部近畿支部が 2021 年 6 月、更新推
奨時期である製造後 15 年に満たない高圧ケーブル
が絶縁破壊し、電力会社に供給支障を与える「波高圧ケーブル［E-E タイプ］

及事故」が増えているとして注意喚起を行った。

導体［E-T タイプ］

押出式内部
半導電層

近畿支部によると、高圧ケーブルの絶縁破壊に

関東電気保安協会では、今日も多くの職員が皆さまの
電気設備の安全を守るため汗を流しています。
そんな現場の最前線では、どんな人がどんな仕事をしているのでしょうか？
話を聞いてみました。
茨城事業本部 土浦事業所 保安3課

倉田

廣宣 さん（ 63歳、入所4年目）

自 【趣味は？】己 【好きな食べ物は？】紹介 【好きな言葉は？】

音楽活動【自分の長所は？】

温厚明朗

麺類

割合は、2018 年度の 13.3％から 2019 年度に 25.0％、押出式
外部半導電層2020 年度には 43.8％と急増した。

テープ式
外部半導電層

大半が地中埋設管路に敷設されたもので、製品●受け持ちの地域を紹介してください
私は、筑波大学のあるつくば研究学園都市と、
自然と緑豊かな守谷市、常総市を受け持っています。

遮蔽銅テープ評 価 技 術 基 盤 機 構（NITE）が 調 査 し た 結 果、「水トリー現象」によるものだと確認された。水トリ

押えテープ

ーとは、絶縁用の架橋ポリエチレンに水と電界がシース●どのような仕事をしていますか？
高圧受電の事務所ビルや工場を所有するお客さま

影響することによって、小さな亀裂が生じる現象

を定期的に訪問し、高圧設備を点検して異常がないだ。

ことを確認し安全性を確保しています。

近畿支部は、事故が確認されたケーブルはいず●地域ならではの苦労やエピソードがあればれ も 外 部 半 導 電 層 が テ ー プ 巻 き の「E-T タ イ プ」

特高・高圧の契約期間「年度単位」に順次統一
東電EP、10月からから、特別高圧・高圧受電の顧客との契約期間をの技術と経験を生かせる職場として、当協会に再就職しました。

●協会で働く魅力は
電気は使い方を間違えると命に及ぶ危険なものでもあります。その電気をすべての人が、安全に、安心して使えるように点検・保守をする当協会で働ける
ことは、光栄だと感じています。

●プライベート含め、今後の目標を
趣味は、ビッグバンドでのジャズギター演奏とギき返すことがないように工夫しています。お客さまのたビッグバンドは、
小美玉市を拠点に活動中の「キャッ

現場では、工具の置き忘れがないか、借用鍵は確実

スルオブドリームジャズオーケストラ」（17人編成）に返却したかなど念入りに確認しています。出発前にに所属し、県内のイベントに参加。年間10ステージ

給約款を変更する。現在の契約期間が満了したらは、お客さまにお伝えすべきことや、お渡しするもの程度出演しています。メインのスイングジャズを中心

次の契約期間を年度末までにし、その翌年度からなどを事前に確認し、準備をしてから出発しています。

に、タンゴ、マンボ、ラテン系まで何でも演奏します。

年度単位に切り替える。例えば現在の契約期間が月から 2025 年 3 月までで、2025 年 4 月から年度単位になる。
また、需給契約の成立時や更新時に需要家へ送れまでは需給契約に基づく料金の適用開始から 1る案内状の送付について、従来の書面に加えてイ年間だったが、契約期間を順次統一することで業

ン タ ー ネ ッ ト な ど の「電 磁 的 方 法」を 併 記 す る。

務効率化につなげる。

インターネットへの対応時期は、準備が整い次第
周知する。
（記事提供

電気と保安 2023 年 9・10 月号

人の話を聞くター弾き語りです。自衛隊の先輩からの勧めで始め年度単位（4 月 1 日〜翌年 3 月 31 日）に見直す。こ

臨時電力を除く特高・高圧需要家向けの電気需

茶碗蒸し 里芋の煮ころがし

お客さまへの移動距離が長いことが多いので、引2023 年 6 月からの場合、次の契約期間は 2024 年 6
東京電力エナジーパートナー（EP）は 10 月 1 日

映画鑑賞

話し上手は聞き上手

絶縁体（架橋ポリエチレン）

伴う波及事故のうち、15 年未満の高圧ケーブルの

20［協会 の 職員紹介］だったとした上で、15 年を待たず速やかに更新す
形 成 の「E-E タ イ プ」に 更 新 す る こ と を 推 奨 し て

高圧引き込みケーブルの事故は、2 年ほど前か

スポットライト

ニュース
クリップ

電気新聞）

●仕事上、心掛けていることは？
安全第一と絶対無事故。これに尽きます。その実弾き語りは、自由参加で歌えるお店で、ギターを抱えて昭和歌謡、昭和フォーク、ビートルズなどの曲を披露しています。

現のため、「一に確認、二に確認、三四がなくて五仕事に関しては、ルールを守り、に確認！」をモットーに「確認」を徹底しています。

間違いのない仕事をし、誠意のある姿でお客さまに接していきた●前職と、協会で働こうと思った動機は？

いですね。趣味を満喫し、心身

前職は陸上自衛隊のある駐屯地の管理課で、電ともにリフレッシュして、健康第気主任技術者として消防設備点検、電気設備の保安、

一に、70 歳まで頑張れるよう、維持、管理に携わっていました。仕事の内容は、保身体を維持・管理し、安全第一

安協会の点検とほぼ同じです。自衛隊を退職後、こ倉田さん

で仕事に邁進してまいります。

電気と保安 2023 年 9・10 月号

21キョーコちゃんからの

こんにちは

お知らせ

関東電気保安協会です

第 42 回

電気安全講演会を開催しましたVol.

電気設備の清掃編

当協会は 8 月 8 日、東京都北区の北とぴあ さくらホールで、第 42 回電気安全講演会を東京電気管理技術者協会との共催で開催しました。講演会には、当協会および東京電気管理技術者協会の会員のほか、一般のお客さまなど約 300 人が参加。
2 件の講演を通じて、電気安全に対する意識を高め、電気事故の未然防止に思いを新たにしました。
本講演会は、経済産業省が主唱する「電気使用安全月間」の行事のひとつ。最近は Web での開催
あいさつする武部理事長でしたが、4 年ぶりに会場での開催となりました。
当日は、当協会の武部俊郎理事長があいさつ。
その後、講演 1 として「最近の電気事故等について」と題し、経済産業省関東東北産業保安監督部の電力安全課安全推進係長の吉田吏志氏が講演しました。
講演 2 では、東京未来大学学長の角山剛氏が「『安全』
へのアプローチ〜心理学の視点から〜」のテーマで講演しました。

安全エレちゃんの

電気と保安
2023年9・10月号

問題

クイズコーナー

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保するために、〇〇〇〇〇に基づき自家用電気工作物の設置者（お客さま）が定めるルールです。
（ヒントは 3 ページ）〇に入る 5 文字をお答えください。

応募方法［応募フォームのアドレス］

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html
上記ホームページアドレス、またはＱＲコードからアクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

⬅ QRコードはこちら◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品送付の目的および寄せられたご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人さま 1 件でお願いいたします。

22

当日は２件の講演が行われた

電気と保安 2023 年 9・10 月号

締切期日

2023年11月15日

発2024 年1・2 月号に正解を発表いたします。
正解者の中から抽選で100 名の方にオリジナル QUO カード（500 円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表

5・6月号正解エ ア コ ンでした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

電気設備の清掃
家庭用のコンセント周りも、清掃をしないと溜まったホコリが水分を含むことでトラッキング現象が発生し、火災などを起こすことがあります。高圧で受電しているキュービクルなどでは、清掃を怠ると大規模な事故を引き起こすことがありますので、電気事故防止の観点から定期的な清掃をお奨めしています。
当協会ではお客さまからのご用命により、有償で受変電設備の清掃業務を承っております。清掃作業は停電を伴いますが、ホコリや塵の除去だけでなく、機器の不良箇所の発見にも有効な手段です。詳しくは担当検査員またはお近くの事業所までご連絡ください。

電気と保安 2023 年 9・10 月号

232023年 ・ 月号
109

2023年︵令和579年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶59

発行所 関東電気保安協会 〒1080023 東京都港区芝浦4━━━

MS芝浦ビル7階

23

13

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

関東電気保安協会https://www.kdh.or.jp/

この用紙は再生紙を使用しています。