蓄熱式電気暖房器

取扱説明書（取付説明書、保証書付）
品

名…… エルサーマット
ETS−Tシリーズ型

名…… ●ETS−200TEJ●ETS−300TEJ●ETS−400TEJ●ETS−500TEJ●ETS−600TEJ●ETS−700TEJ●ETS−200TEJ/T●ETS−300TEJ/T●ETS−400TEJ/T●ETS−500TEJ/T●ETS−600TEJ/T●ETS−700TEJ/T

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● ご使用前に P.1「1. 安全上のご注意」を必ずお読みください。
● この取扱説明書は、必ず保証書とともにいつでも見ることができるところに保管してください。

日本スティーベル株式会社

［目次］

取扱説明書

取付説明書

1.

安全上のご注意 ……………………………………… 1

1.

安全上のご注意 …………………………………… 24

2.

各部のなまえと機器の特長 ………………………… 32.

各部のなまえ ……………………………………… 27

3.

部品の確認 ………………………………………… 28

4.

オプション（別売品）部品 ………………………… 28

5.

標準仕様と配線図 ………………………………… 29

2−1. 各部のなまえ …………………………………
2−1−1. 機器外観 ………………………………
2−1−2. 機器操作部詳細 ………………………
2−1−3. リモコン操作部詳細 …………………
2−2.
3.

3
3
3
4

機器の特長 …………………………………… 4

運転のしかた ………………………………………… 5

3−1. 現在時刻と通電時間の設定 ………………… 5
3−1−1. 現在時刻の設定 ……………………… 5
3−1−2. 通電時間の設定 ……………………… 6
3−2. 蓄熱量の設定 …………………………………
3−2−1. 表示の見かた …………………………
3−2−2. 操作部で設定する場合 ………………
3−2−3. リモコンで設定する場合 ……………
3−2−4. シーズンセンサーをご利用で設定を変更する場合 …………………

9

4−1.

暖房シーズン前の準備 ……………………… 18

4−2.

暖房期間中のお掃除 ………………………… 19

4−3.

機器の電池交換 ……………………………… 19

4−4.

リモコンの電池交換 ………………………… 19

5.

故障かな? と思ったら ……………………………… 20

6.

点検および修理について…………………………… 21

7.

仕様…………………………………………………… 22

5−2.

ETS−TEJ/Tシリーズ …………………… 30

機器設置前の準備 ………………………………… 31
6−1.

設置場所の確認 …………………………… 31

6−2.

電源配線の確認 …………………………… 31

6−3. シーズンセンサーへの配線 ……………… 32
6−3−1. 設置場所の選定 ……………………… 32
6−3−2. シーズンセンサーの設置 …………… 32
6−3−3. 子機のシーズンセンサーへの配線 … 33
6−4. 外付けルームサーモ（オプション）の配線 34
6−4−1. 外付けルームサーモの仕様 ………… 34
6−4−2. 設置場所の選定 ……………………… 34
6−4−3. 取付け前の準備 ……………………… 34
7. 機器の設置 ………………………………………… 35

日常の点検とお手入れ ……………………………… 18

4.

ETS−TEJシリーズ ……………………… 29

6.

7
7
7
8

3−3. お部屋の暖めかた …………………………… 12
3−3−1. 事前にするべきこと ………………… 12
3−3−2. 蓄熱した熱だけで十分に暖かい場合 12
3−3−3. 蓄熱した熱だけではもの足りない場合 12
3−3−4. スリープタイマー機能を使用する場合 15
3−3−5. 蓄熱量が不足した場合 ……………… 16
3−3−6. お部屋が暖まり過ぎた場合 ………… 17

5−1.

7−1. 背面固定金具の取付け …………………… 35
7−1−1. 外装の取外しかた …………………… 35
7−1−2. 背面固定金具の固定 ………………… 36
7−2. 配線の接続 ………………………………… 38
7−2−1. 電源ケーブルとの接続 ……………… 38
7−2−2. シーズンセンサーとの接続 ………… 38
7−2−3. 外付けルームサーモとの接続 ……… 40
7−2−4. 端子の増締めと配線の確認 ………… 40
7−3. 機器の固定 ………………………………… 41
7−3−1. 壁面・床面への固定 ………………… 41
7−3−2. 整流板の取付けかた（棚下設置の場合） 42
7−4. 蓄熱体の組み込み ………………………… 43
7−4−1. ファンモーターの養生 ……………… 43
7−4−2. 蓄熱体の取扱い ……………………… 43
7−4−3. 蓄熱体の組み込み …………………… 43
7−5. 機器外装の組み付け ……………………… 45
7−5−1. 内蔵部品の取付け …………………… 45
7−5−2. 外装パネルの取付け ………………… 48
8.

試運転の手順 ……………………………………… 50

保証書 …………………………………………………… 53

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、注意

死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告
禁止
絶対に改造はしないでください。
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により濡れてしまった場合は、使用しないでください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器を運転中、運転後は、機器表面や吹出グリルが熱くなっているので触らないでください。また、お子様が近寄らないようにしてください。
機器の上や機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしないでください。
機器に直接衣類等を置いて乾かしたりしないでください。
機器を正常に動作させるために、離隔距離の範囲内に物品を置かないでください。(離隔距離は、壁紙や棚、カーテン等の品質を保証する距離ではありません。)

離隔距離

前面パネル

天板パネル

左面パネル

右面パネル

500mm以上

100mm以上

150mm以上

150mm以上※カーテン等、全ての繊維類は、機器から150mm以上離してください。

指示
壁固定金具が正しく取付けられ、機器がしっかりと壁面と床面に固定されていることを確かめてください。

1

震災等で万が一転倒した場合は、下記の項目を実施の上、日本スティーベル(株)に電話でご連絡ください。
①専用ブレーカを「切」（OFF）にしてください。
②建物が揺れている間や、機器が傾いている間は機器に近づかないでください。
③機器の上に落下物がある場合は、取り除いてください。
④機器が熱い状態で転倒した場合は、機器の周りから床等に水を流してください。
お子様や身体に障害がある人が操作する場合は、監督者の管理のもと、または安全管理者による適切な指導を受けた上でご使用ください。

注意
禁止
機器の上に物を置いたり、物を貼ったり、機器に荷重を掛けたりしないでください。
機器のボタン電池は、「CR2032」以外を入れないでください。また、交換する際は、専用ブレーカが「入」（ON）の状態では作業をしないでください。
機器の隙間から、内部に物を入れないでください。
ファンモーターが故障し動いていない場合は、そのまま使用しないでください。

注意
吸気グリルのフィルターを外す場合は、怪我をしないように気を付けてください。

指示
機器をご使用になる前に<現在時刻>のずれ、<通電開始時間>と<通電時間>のずれを必ず確認してください。（P. 5 「3−1. 現在時刻と通電時間の設定」参照）<現在時刻>が点滅している場合は、必ずボタン電池を交換（P. 18「4. 日常の点検とお手入れ」参照）し、<現在時刻>を確認してください。（P. 3「2−1. 各部のなまえ」参照）
機器を使用した場合、暖房の熱等で家具や、棚等の木質系素材が反る、割れる、変形する可能性があります。機器周辺には乾燥、熱に対する対策が施してあるものをご使用ください。
機器を使用した場合、熱により周囲が変色する可能性があります。機器周辺には、熱に対する対策が施してあるものをご使用ください。
吸気グリルにはフィルターが取り付けてあります。フィルターが詰まると、故障の原因となりますので定期的に掃除をしてください。
機器の所有者が変わる場合には、必ず本取扱説明書を新しい所有者に引き継ぎ、保管できるようにしてください。
機器に異常が発生した場合は、ファンを停止し、専用ブレーカを「切」（OFF）にして日本スティーベル（株）に電話でご連絡ください。
機器の修理をご依頼の際は、必ず本取扱説明書に付属している保証書を修理業者にご提示ください。
機器の移設を行なう場合は、日本スティーベル（株）にご相談ください。

22. 各部のなまえと機器の特長
2−1. 各部のなまえ
2−1−1. 機器外観

赤外線送信部
リモコンを使用する場合は、機器の天板パネル操作部に向けてボタン操作します。

操作部
右面パネル
前面パネル

吹出グリル

リモコン操作部

吸気グリル
リモコン
左面パネル

2−1−2. 機器操作部詳細
表示部

表示マーク

設 定 モ ー ド 毎 に、そ れ ぞ れ 数 字 が設定モード毎に、表示マークが点灯、表示されます。

または点滅します。

プラスボタン
設定値を大きくします。

モードボタン
表示を切り替えます。

ファンボタンファンの「ON/OFF」を切り替えます。

マイナスボタンスリープタイマーの時間を設定します。
（詳細は、P. 15

表示マーク

設定値を小さくします。

3ー 3ー 4項に記載）

ディスプレイ内容

表示マーク

ディスプレイ内容

温点灯時は、<現在室温> ／ <設定室温>を表示します。

蓄熱量

点灯時は、<現在蓄熱量> ／ <設定蓄熱量>を表示します。

外気温度

点灯時は、<平均外気温度>を表示します。

通電表示

点灯時は、ヒーターに通電していることを示します。(点滅時は、追焚き運転中)。

時

点灯時は、<現在時刻>を表示します。

ファン

点灯時は、ファンが「ON」であることを示します。

点灯時は、同時に点灯している表示マー
クの値を「プラス／マイナスボタン」で設定できます。

温

点灯時は、温度を表示していることを示
します。

室

刻

設定表示

度

3

2−1−3. リモコン操作部詳細
プラスボタン

追焚きONボタン

設定値を大きくします。

追焚きを開始します。

設定ボタン

追焚きOFFボタン
追焚きを終了（停止）します。

表示を切り替えます。
機器操作部の「モードボタン」と同じ働きをします。

ファンボタンファンの「ON/OFF」を切り替えます。
スリープタイマーの時間を設定します。

マイナスボタン（詳細は、P15. 3−3−4に記載）

設定値を小さくします。

機器操作部の「ファンボタン」と同じ働きをします。

2−2. 機器の特長
蓄熱式電気暖房器ETS−Tシリーズ（本書中では、「機器」と表記）は、電気代が割安な時間帯の間に内部の蓄熱体に熱を蓄え、それ以外の時間帯は、蓄えた熱を放熱することにより部屋全体を暖める機器です。
火を使わないので、水蒸気が発生せず結露や灯油臭等がありません。アレルギーの原因となるカビや、ダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。
主に機器からの自然放熱でお部屋を暖めますが、機器下部にある独自の静音設計のクロスフローファン
による送風により放熱を促進させることができます。

4

3. 運転のしかた
3−1. 現在時刻と通電時間の設定
3−1−1. 現在時刻の設定①機器の専用ブレーカを「入」（ON）にします。
②ディスプレイに表示が点灯することを確認します。

参考図③操作部の「モードボタン」を押して、「時刻」を点灯させます。

〈現在時刻〉

13 : 00④操作部の「モードボタン」を5秒間押し続けて、「時刻」と「設定表示」 〈現在時刻〉
を点灯させます。

○「モ ー ド ボ タ ン」を 押 し た 際 に 表 示 が 切 り 替 わ り ま す が、そ の ま ま

13 : 00「モードボタン」を押し続けてください。途中で「モードボタン」を離すと右図の状態に切り替わりません。

⑤「時刻」と「設定表示」が点灯している間に「プラスボタン」、または「マイナスボタン」で<現在時刻>を設定します。

○<現在時刻>は1分単位で増減します。ボタンを長押しすると、増減ス

5秒間〈現在時刻〉

13 : 00

ピードが速くなります。

【重要】○<現在時刻>がずれていると、電気代が高くなる場合があります。
必ず<現在時刻>を日本標準時に合わせてください。

5

〈現在時刻〉3−1−2. 通電時間の設定

13 : 00①お客様の電気のご契約から電気代の安い時間帯を確認します。
②「モードボタン」を押して「時刻」を点灯させます。

③「時刻」が点灯している状態で、「プラスボタン」と「マイナスボタン」を同時に5秒間押し続けて、「時刻」と「設定表示」を点灯させます。

〈通電開始時間〉〈通電開始時間〉

23 : 30

23 : 00④「時刻」と「設定表示」が点灯している間に、「プラスボタン」、または「マイナスボタン」
で、<通電開始時間>を変更します。
同時に
5秒間⑤ ④の 状 態 か ら「モ ー ド ボ タ ン」を 押 し て、
<現在時刻>が点滅し、「設定表示」が点灯する状態にします。
⑥<現在時刻>が点滅し、「設定表示」が点灯〈通電時間〉

08 : 30〈通電時間〉

08 : 00

し て い る 間 に、「プ ラ ス ボ タ ン」、ま た は「マイナスボタン」で<通電時間>を変更します。

○<通電時間>は、ヒーターに通電する時間の長さの設定です。通電を終了する時間ではありません。
○<現在時刻>と間違えて設定しないように注意してください。
例）通電開始時間を23：00、通電時間を08：00に設定した場合
通電開始：23：00

通電終了：07：00

8時間通電

【重要】

○電気の契約を確認の上、<通電開始時間>と<通電時間>を、電気代の安い時間帯に設定してください。
この設定を行なわないと電気代が高くなる可能性があります。
○<通電時間>を8時間未満に設定した場合は、通電終了時に<設定蓄熱量>まで蓄熱できない場合があります。

6

3−2. 蓄熱量の設定
シーズンセンサーをご利用の方（<平均外気温度>が表示される）は通常、蓄熱量を設定する必要はありません。必要な場合は、P. 9「3−2−4」に従って設定を変更してください。

3−2−1. 表示の見かた〈現在蓄熱量〉

4桁の表示のうち、左側の2桁は、<現在蓄熱量>、右側の2桁は、<設定蓄熱量>を示します。
<現在蓄熱量>と、<設定蓄熱量>がともに100%の場合は、「FULL」と〈設定蓄熱量〉

20 FL

表示されます<設定蓄熱量>のみが100%の場合は、「○○FL」と表示されます。

3−2−2. 操作部で設定する場合
翌日の外気温度の予報が低い場合は、<設定蓄熱量>を多くし、翌日の外気温度が高い予報の場合は、<設定蓄熱量>を少なくして使用します。

（1）蓄熱量の設定のしかた①「モードボタン」を押して、「蓄熱量」を点灯させます。
②「モ ー ド ボ タ ン」を5秒 間 押 し 続 け て、
「蓄 熱 量」と「設定表示」を点灯させます。

〈設定蓄熱量〉

80〈設定蓄熱量〉

100○「モードボタン」を押した際に表示が切り替わります
が、そのまま「モードボタン」を押し続けてください。
途中で「モードボタン」を離すと、右図の状態に切り5秒間替わりません。
③「蓄熱量」と「設定表示」が点灯している間に、「プラスボタン」、または「マイナスボタン」を押して、<設定蓄熱量>を10%単位で変更します。

（2）使用を停止する場合①使用を停止する場合は、「マイナスボタン」を押して、<設定蓄熱量>を0%にします。
②専用ブレーカを「切」（OFF）にします。

〈設定蓄熱量〉0○長期間使用を停止する場合は、必ず専用ブレーカを「切」（OFF）にします。

7

3−2−3. リモコンで設定する場合〈現在蓄熱量〉 〈設定蓄熱量〉（1）蓄熱量の設定のしかた①「設定ボタン」を押して、「蓄熱量」を点灯させます。

20 FL②「設定ボタン」を5秒間押し続けて、「蓄熱量」と「設定表示」を点灯させます。
5秒間○「設定ボタン」を押した際に表示が切り替わりますが、〈設定蓄熱量〉

80

そのまま「設定ボタン」を押し続けてください。途中で「設定ボタン」を離すと右図の状態に切り替わりません。
③「蓄熱量」と「設定表示」が点灯している間に、「プラスボタン」、または「マイナスボタン」を押して、<設定蓄熱量>を10%単位で変更します。

（2）使用を停止する場合①使用を停止する場合は、「マイナスボタン」を押して、<設定蓄熱量>を0%にします。
②専用ブレーカを「切」（OFF）にします。

○長期間使用を停止する場合は、必ず専用ブレーカを「切」（OFF）にします。

8〈設定蓄熱量〉

100〈設定蓄熱量〉0

3−2−4. シーズンセンサーをご利用で設定を変更する場合〈平均外気温度〉（1）シーズンセンサー利用の有無を確認します。
①操作部の「モードボタン」、またはリモコンの「設定ボ10タン」を押して「外気温度」を点灯させます。
②「外気温度」が点灯した状態で、<平均外気温度>を表示している場合は、シーズンセンサーをご利用になっています。

③「外 気 温 度」が 点 灯 し た 状 態 で、< − − >を 表 示 し て い る 場 合 は、
シーズンセンサーをご利用になっていません。

〈平均外気温度〉‒‒（2）設定項目表
シーズンセンサー使用時は、次の項目を設定することができます。
用

ディスプレイ表示

0 XX

語

A：
蓄熱量の下限値

B：

1 XX

最大蓄熱時の
外気温度

設 定 内 容設定範囲保持する蓄熱量の下限値を設定します。
<蓄熱開始時の外気温度>になると、必ず<蓄熱量の0％〜50％

下限値>以上、蓄熱します。
<設定蓄熱量>を100%にする外気温度を設定します。
その外気温度を下回ると、100%蓄熱します。
<最大蓄熱時の外気温度>と<蓄熱開始時の外気温度>−30℃〜10℃の関係から、<設定蓄熱量>を0%〜100%で自動的に設定します。

C：

2 XX

蓄熱開始時の外気温度

蓄熱を開始する外気温度を設定します。
その温度を下回ると、蓄熱を開始します。

0℃〜25℃9

〈平均外気温度〉（3）設定の変更
Ａ：設定蓄熱量の下限値の設定
標準設定です。変更しないでください。
変更する場合は、0〜50%の範囲で以下のように行ないます。

10①「モードボタン」を押して、「外気温度」を点灯させます。

○シーズンセンサーの設定変更は、リモコンではできません。
〈蓄熱量の下限値〉②「プラスボタン」と「マイナスボタン」を同時に5秒間押し続けて、「外気温度」、「蓄熱量」、「設定表示」を点灯し「00 2020」と<蓄熱量の下限値>を表示させます。

〈蓄熱量の下限値〉

0 20③ ②が 点 灯 し て い る 間 に「プ ラ ス ボ タ ン」、
または「マイナスボタン」で<蓄熱量の下限
値>を1%単位で変更します。

同時に
5秒間

Ｂ：最大蓄熱時の外気温度の設定
設定範囲は、−30℃〜10℃です。

〈最大蓄熱時の外気温度〉〈最大蓄熱時の外気温度〉①Aの 状 態 か ら「モ ー ド ボ タ ン」を 押 し て、
「 外 気 温 度 」と「 設 定 表 示 」を 点 灯 し「1XX」と<最大蓄熱時の外気温度>の表示に切り替えます。

1 0

1 0

②
「プラスボタン」、または「マイナスボタン」
を押して、1℃単位で<最大蓄熱時の外気
温度>を変更します。
Ｃ：蓄熱開始時の外気温度の設定
設定範囲は、0℃〜25℃です。
<最大蓄熱時時の外気温度>の設定より低い設定にはできません。
①B の 状 態 か ら「モ ー ド ボ タ ン」を 押 し て「外 気 温 度」と「設 定 表 示」を 点 灯 し 、「2〈蓄熱開始時の外気温度〉

2 20〈蓄熱開始時の外気温度〉

2 20

XX」と<蓄熱開始時の外気温度>表示に切り替えます。
②「プラスボタン」、または「マイナスボタン」
を押して、1℃単位で<最大蓄熱時の外気
温度>を変更します。

○10秒間無操作状態が続くと表示されている数字で確定し、<平均外気温度>の表示に戻ります。

10

（4）蓄熱を停止する場合①外気温度が（3）C で設定した温度以上になると、自動的に蓄熱を停止します。
② ①以外で蓄熱を停止したい場合は、専用ブレーカを「切」（OFF）にします。

（5）こんな時は?
①お部屋が全体的に暖まりすぎる。 → <最大蓄熱時の外気温度>の設定を低くします。
（例：10℃ → −10℃

図1から図2へ変更）②お部屋が全体的に暖まりにくい。 → <最大蓄熱時の外気温度>の設定を高くします。
（例：−10℃ → 10℃

図2から図1へ変更）

①

蓄熱量

100％

80％

80％

60％

60％

40％

40％

20％

20％

70％

0％
−30℃ −20℃ −10℃

設定「1 −10」

蓄熱量

100％

0％
0℃

10℃

設定「1 0」20℃
外気温

図1：0℃で100％蓄熱−30℃ −20℃ −10℃

0℃

10℃

②

20℃
外気温

図2：0℃で70％蓄熱○<最大蓄熱時の外気温度>の設定を変更することで、同じ外気温度でも<設定蓄熱量>が異なります。

③寒くなるまで暖房をしたくない。
（例：20℃ → 15℃（例：15℃ → 20℃

→

80％

60％

60％

40％

40％

20％

20％

0％

0％
0℃

10℃

設定「2 20」

図3：20℃で蓄熱開始

設定「2 15」

蓄熱量
100％

80％

−30℃ −20℃ −10℃

<蓄熱開始時の外気温度>の設定を高くします。

図4から図3へ変更）③

蓄熱量<蓄熱開始時の外気温度>の設定を低くします。

図3から図4へ変更）④早めに暖房を始めたい。

100％

→

20℃
外気温

15℃

−30℃ −20℃ −10℃

0℃

④

10℃

20℃
外気温

図4：15℃で蓄熱開始○<蓄熱開始時の外気温度>の設定を変更することで、同じ外気温度でも蓄熱しなくなります。

11

3−3. お部屋の暖めかた
3−3−1. 事前にするべきこと〈現在室温〉 〈設定室温〉①前 日 に<設 定 蓄 熱 量>を、P. 7「3−2. 蓄

20 24

熱量の設定」を参照して設定します。
②操作部の「ファンボタン」、またはリモコンの「ファンボタン」を押して、「ファン」を消灯します。

○<蓄熱開始時間>以降にファンが動作し続けると、<通電時間>終了までに蓄熱量が<「ファン」

設 定 蓄 熱 量>に 達 し な い 場 合 が あ り ま す。
この蓄熱時間帯は、できるだけファンを停止してご利用ください。

3−3−2. 蓄熱した熱だけで十分に暖かい場合①ファンを回さずに、機器の自然放熱のみでお過ごしいただけます。

3−3−3. 蓄熱した熱だけではもの足りない場合（1）操作部で操作する場合〈現在室温〉 〈設定室温〉〈現在室温〉 〈設定室温〉

20 24

20 28

①「モードボタン」を押して「室温」と「設定表示」を点灯させます。
②「プラスボタン」を押して、<設定室温>を<現在室温>より高い温度にします。

③「ファンボタン」を押して「ファン」を点灯させます。

○「ファンボタン」は、どの表示が点灯している場合に押しても同様に働きます。
④再度「ファンボタン」を押すと「ファン」が消灯し、ファンが停止します。

12〈現在室温〉 〈設定室温〉

20 24

○「ファン」が点灯していても、<設定室温>が<現在室温>より低い場合は、ファンは動作しません。
○外出時は、必ず「ファン」が消灯している状態にしてください。

（2）リモコンで操作する場合①「設定ボタン」を押して、「室温」と「設定表示」を〈現在室温〉〈設定室温〉

点灯させます。

20 24②「プラスボタン」を押して、<設定室温>を<現在〈現在室温〉〈設定室温〉

室温>より高い温度にします。

20 28③「ファンボタン」を押して「ファン」を点灯させま〈現在室温〉〈設定室温〉す。
④再度「ファンボタン」を押すと「ファン」が消灯し、ファンが停止します。

20 24

13

（3）外付けルームサーモRTA-S UP（オプション：以下では外付けルームサーモと表記）を使用している場合〈現在室温〉 〈設定室温〉①操作部の「モードボタン」、またはリモコンの「設定ボタン」を押して、「室温」と「設定-- 24表示」を点灯させ、<現在室温>が<−−>表示になっていることを確認します。

②操作部の「ファンボタン」、またはリモコン〈現在室温〉 〈設定室温〉の「ファンボタン」を押して「ファン」を点灯させます。

-- 24○「ファン」が点灯していない状態では、外付
けルームサーモでファンを操作することはできません。

③外付けルームサーモの「室温設定ダイヤル」を回して、任意の温度に設定します。
室温設定ダイヤルの表示

＊

2

3

4

5

6

設定室温（℃）

5

10

15

20

25

30

ON/OFFスイッチ

室温設定ダイヤル

ON/OFFスイッチ

室温設定ダイヤル○上記表の設定室温は、あくまでも目安です。室内がこの温度になることを保証するものではありません。
④外付けルームサーモの「ON/OFFスイッチ」の「Ｉ」側を押すと、「ファン」が動作します。

⑤再度、外付けルームサーモの「ON/OFFスイッチ」の「○」側を押すと、「ファン」が停止します。

14

3−3−4. スリープタイマー機能を使用する場合
ファンを一定時間運転後、自動的に停止したいときに使います。
①操 作 部 の「フ ァ ン ボ タ ン」、ま た は リ モ コ ン の〈スリープタイマー設定時間〉「ファンON/OFFボタン」を5秒間押し続けること で、「フ ァ ン」が 点 灯 し デ ィ ス プ レ イ に<ス
リープタイマーの設定時間>が表示されます。

00 : 30
5秒間
5秒間②操 作 部 の「フ ァ ン ボ タ ン」、ま た は リ モ コ ン の〈スリープタイマー設定時間〉「ファンボタン」を押して、ファンを動かす時間（30分・1時間・2時間・・・）を選択します。
③ディスプレイに表示されている時間、「ファン」

00 : 30が点灯し、ファンを動作させてお部屋を暖めます。

④途 中 停 止 す る 場 合 は「OFF」と 表 示 さ れ る ま で、〈スリープタイマー設定時間〉

操 作 部 の「フ ァ ン ボ タ ン」、ま た は リ モ コ ン の「ファンボタン」を押します。

15

3−3−5. 蓄熱量が不足した場合①操作部の「モードボタン」、またはリモコンの「設定ボタン」を押して「蓄熱量」を点灯させ、<設定蓄熱量>が<現在蓄熱量>より大きいことを確認します。

②操 作 部 の「モ ー ド ボ タ ン」と「プ ラ ス ボ タン」を同時に5秒間、またはリモコンの「追焚きONボタン」を5秒間押して、「通電表示」を点滅させ追焚きを開始します。

〈現在蓄熱量〉〈設定蓄熱量〉

20 FL〈現在蓄熱量〉〈設定蓄熱量〉

20 FL
3秒間③<設定蓄熱量>と<現在蓄熱量>が同じ蓄熱量に達するか、<通電開始時間>を過ぎると追焚きが終了します。
同時に
3秒間④途中で追焚きを終了させたい場合は、操作部の「モードボタン」と「マイナスボタン」
を同時に5秒間。またはリモコンの「追焚きOFFボタン」を5秒間押して、「通電表示」
を消灯させます。

〈現在蓄熱量〉〈設定蓄熱量〉

20 FL

【重要】

○電気代が高い時間帯に追焚きすると、電気3秒間代が高くなる可能性があります。

○できるだけ追焚きをせずに済むように、前日に適切な蓄熱量を設定してください。

16

同時に
3秒間

3−3−6. お部屋が暖まり過ぎた場合①操作部の「モードボタン」、またはリモコンの「設定ボタン」を押して「室温」と「設定表示」を点灯させます。

②操作部の「マイナスボタン」、またはリモコンの「マイナスボタン」を押して、<設定室温>を<現在室温>より低い温度にします。

③ ②の 状 態 で も 暖 ま り 過 ぎ る 場 合 は、操 作 部 の「ファンボタン」、またはリモコンの「ファンボタン」を押して、「ファン」を消灯します。

〈現在蓄熱量〉 〈設定蓄熱量〉

20 24〈現在蓄熱量〉 〈設定蓄熱量〉

20 24〈現在蓄熱量〉 〈設定蓄熱量〉

20 24④ ③の状態でもお部屋が暖まり過ぎる場合は、他のお部屋との間のドア、または窓を開けてください。

○蓄熱式電気暖房器は、蓄熱した熱の自然放熱を止めることはできないため、シーズンセンサーをご使用でない場合は、前日に翌日の天気予報を確認して前日のうちに適切な蓄熱量を設定する必要があります。

17

4. 日常の点検とお手入れ
4−1. 暖房シーズン前の準備（1）吸気グリルの清掃①吸気グリル正面左右の溝に指を掛けます。
②吸気グリルの下側を手前に引いて外します。
③吸気グリルの上側を手前に引き、機器から外します。
④吸 気 グ リ ル の フ ィ ル タ ー を 外 し て、吸 気 グ リ ル、フィルターそれぞれを掃除機で清掃します。

○両手が届かない場合は、左右分けて外します。

フィルター（2）吸気グリルを固定します。
①吸気グリルの内側にフィルターを入れます。
穴

吸気グリル

穴

上方内側から見た図②デバイドケースのネジに、吸気グリルの上側の左右2 ヶ所の穴を引掛けます。

ネジ

デバイドケース

ネジ

正面から見た図③吸気グリルの下端を機器下部の板バネに押し付けて固定します。

デバイドケース

吸気グリル
引っ掛ける
ネジ
押す
板バネ

右側方から見た図（3）<現在時刻>、<通電開始時間>、<通電時間>の確認①P. 5「3 ー 1 ー 1. 現在時刻の設定」を参照して、<現在時刻>が日本の標準時とあっているか確認します。
②P. 6「3 ー 1 ー 2. 通電時間の設定」を参照して、<通電開始時間>と<通電時間>が電気代の割安な時間帯に設定されていることを確認します。

【重要】○<現在時刻>、<通電開始時間>、<通電時間>がずれていることによる電気代の増加分は保証しておりません。必ずお客様ご自身で、機器をご使用になる前にご確認ください。

18

4−2. 暖房期間中のお掃除①4−1項（1）（2）に従い吸気グリルを外して、掃除機
でほこりを吸い取ってください。

○暖房期間中に吸気グリルとフィルターを清掃する場合は、吸気グリルの温度が下がっていることを確認してください。
○蓄熱している状態で、吸気グリルをつけたまま掃除機で清掃すると、掃除機が熱で破損する可能性があります。

4−3. 機器の電池交換
表示部で<現在時刻>が点滅している場合は、専用ブレーカを「切」（OFF）にして、下記の方法でボタン電池を交換してください。

○事前に、市販の「CR2032」ボタン電池1個をご用意ください。
①4−1項（1）に従い吸気グリルを外します。
②右図の矢印の位置に設置してある「CR2032」ボタン
電池を引き抜きます。
③新しい「CR2032」ボタン電池を、「−」が上側になるように設置します。
④4−1項（2）に従い吸気グリルを固定します。

4−4. リモコンの電池交換①リモコンの裏面下部にある電池カバー固定ネジを、プラスドライバーで外します。
②電池カバーをOPENの方向（下方向）に押して外します。
③単四電池2本を外し、電池ケース内の「+」と「−」の表示に従い、新しい単四電池を2本入れます。
④電池交換後は、必ず電池カバーを閉じ、電池カバー固定ネジで固定します。
電池カバー○単四電池以外を中に入れないでください。

電池を保護、固定します。

○電池の「+」と「−」を反対に入れないでください。
○電池交換の際は、必ず2本とも新しい単四電池に入れ替えてください。
リモコン仕様電池カバー固定ネジ

リモコン
外形寸法（ｍｍ）

Ｈ145×Ｗ38×Ｄ20

質量（ｇ）

73ｇ（単四電池2本含む）

電源

単四電池

No.0 のプラスドライバー
で外せます。

2本19

5. 故障かな?と思ったら下記の現象が見られる場合、はじめに専用ブレーカを「切」（OFF）にし、再度専用ブレーカを「入」（ON）にし、確認項目について処置内容を実施してください。
現

象

確認項目

機器が温まらない。

ファンが回らない。

ファンが止まらない

深夜時間以外に
蓄熱する。

参照ページ

専用ブレーカの「入」（ON）、「切」（OFF）

専用ブレーカをすべて「入」（ON）にしてください。

<設定蓄熱量><設定蓄熱量>を増やしてください。

P. 7

3−2

<通電時間><通電時間>が短い場合は長くしてください。

P. 6

3−1−2

機器の離隔

機器の離隔距離内に物を置かないでください。

P. 1

1

「ファン」表示

操作部の「ファンボタン」を押して、「ファン」の表示マークを点灯させてください。

P. 12

3−3

<設定室温><設定室温>を<現在室温>より高くしてください。

P. 12

3−3

吸気グリル

吸気グリルを清掃してください。

P. 18

4

機器の離隔

機器の離隔距離内に物を置かないでください。

P. 1

1

「ファン」表示

操作部の「ファンボタン」を押して、「ファン」の表示マークを消灯してください。

P. 3

2−1

<現在時刻><現在時刻>を日本標準時に合わせてください。

P. 5

3−1−1

<通電開始時間><通電開始時間>を合わせてください。

P. 6

3−1−2

<通電時間><通電時間>を合わせてください。

P. 6

3−1−2

日本スティーベル（株）に電話でご連絡ください。

P. 21<通電開始時間><通電開始時間>を合わせてください。

P. 6

3−1−2

<通電時間><通電時間>を合わせてください。

P. 6

3−1−2

機器の離隔

機器の離隔距離内に物を置かないでください。

P. 1

1

専用ブレーカが落ちる。

機器が熱過ぎる。

処置方法

6

上記の処置後も現象が改善しない場合は、日本スティーベル(株)に電話でご連絡ください。（P .21「6. 点検および修理について」参照）

次の場合は故障ではありません。
現

象

原

因

<現在時刻>が点滅する。

機器のボタン電池が切れかかっております。市販のCR2032電池を購入し、交換
してください。

蓄熱時に機器から音がする。

ヒーターがON/OFFする時にはリレーの動作音が発生しますが、異常ではありません。

蓄熱または、放熱時に機器から音がする。

熱の影響による機器の熱膨張または、収縮による音で、異常ではありません。

初期の運転時に臭いがする。

断熱材や蓄熱体、ヒーターに付着した成分などの臭いです。臭いがなくなるまで、お部屋を十分に換気してください。

午後(夕方)になると吹出空気が暖かくない。

<通電時間>中にファンを回した場合や、<設定蓄熱量>が低すぎた場合に起こります。

機器からときどき「カチッ」と音がする。

機器内部の部品が動作している音で、異常ではありません。

ファンの風量が少なく感じる。

<現在室温>を最適にするための自動制御が働いている場合は、風量が少なくなります。

機器が通常よりも熱い気がする。 外気温や設置状況により、表面温度に変化が出る場合があります。
<現在時刻>が合っているが、<通電開始時間>になっても蓄熱されない。

マイコン制御により、<通電開始時間>直後には蓄熱を開始しないことがあります。

蓄熱中以外に、ファンを運転すると<現在蓄熱量>が増減する。

ファンを運転すると機器内部の熱が循環することにより、「現在蓄熱量」の表示が増加することがあります。

20

参照ページ
P. 19

4−4

6. 点検および修理について（1）アフターサービス(点検・修理)を依頼される場合
アフターサービスを依頼される前に、この取扱説明書のP. 20 「5. 故障かな?と思ったら」をよくお読
みの上、それでも不具合がある場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理をなさらないで日本スティーベル（株）に電話でご連絡ください。

TEL : 044- 540- 3203
平日 9:00〜17:30（土日祝日および特定休業日を除く）
アフターサービスを依頼される場合は、保証書をご覧の上、次の項目をお知らせください。
①型

名：銘板ラベルに併記②製造番号：銘板ラベルに併記③不具合の具体的内容：蓄熱しない等の症状、及びご使用条件④お取付け年月日⑤お名前、ご住所、電話番号（2）補修用部品の最低保有期間について
この機器の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用部品とは、その機器の機能を維持するための部品です。

（3）保証について
この機器は、お取付け日から1年保証です。
保証書は、お取扱い店、または施工店からお渡しいたしますので、必ず「お取扱い店」、「お取付け日」、「製造番号」等の記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、保管してください。
修理を依頼される場合、日本スティーベル（株）に電話でご連絡ください。保証期間内であれば、保証書の記載内容に基づき無料修理を行ないます。保証期間を過ぎても、修理により機器の機能が維持できる
場合にはご要望により有料修理いたします。

○お客様ご自身で分解、改造した場合は、保証期間であっても無料修理の対象となりませんので、予
めご了承ください。

21

7. 仕様型

名

ヒーター定格電

200TEJ
200TEJ／T

300TEJ

400TEJ

500TEJ

600TEJ

700TEJ

300TEJ／T

400TEJ／T

500TEJ／T

600TEJ／T

700TEJ／T

5

6

7

単相／三相

圧

50 ／ 60Hz

周 波 数
消費電力（kW）

200V

2

4

3

ファン定格

圧

単相 200V周 波 数

50 ／ 60Hz

電

8

10

16

18

20

26

数

1

1

2

2

2

3

騒音（dB）

30

32

33

34

34

34

消費電力（W）
台

制御定格

電

圧

TEJシリーズ：単相 200V

周 波 数

TEJ ／ Tシリーズ：単相 100V

50 ／ 60Hz

消費電力

TEJシリーズ：2Ｗ

TEJ ／ Tシリーズ：60Ｗ（トランス容量）

最大蓄熱量（kWh）

17.0

25.5

35.0

42.0

51.0

61.5

有効蓄熱量（kWh）

14.3

21.6

28.7

36.0

43.3

50.1

外形寸法

605

780

955

1130

1305

1480

幅（mm）
高さ（mm）

650

奥行（mm）

245
118

169

220

271

322

378

蓄熱体質量（kg）

86

129

172

215

258

301

梱 包 数

6

9

12

15

18

21

蓄熱体数

12

18

24

30

36

42

蓄熱体

総質量（kg）

主要部品

ヒーター

高耐熱ステンレスシーズヒーター

蓄 熱 体

フェオライト

蓄熱センサー

白金測温抵抗体

室温センサー

サーミスターセンサー

過熱防止器

主回路遮断バイメタル式過熱防止器

電子基板

200V
バイメタル式

放熱異常防止器

バイメタル式

転倒時回路遮断転倒時回路遮断器（耐震センサー：傾斜60°以上で全回路遮断）

シーズンセンサー

サーミスターセンサー

リモコン

ワイヤレス式リモコンオプション部品︵別売品︶

蓄熱異常防止器

外付ルームサーモ
通信ケーブル
吹出口ガードレベルアジャスター

22

RTA−S UPサーマルフィードバック付バイメタル式ルームサーモ
シーズンセンサーケーブル延長用
アルミ製

耐熱性105℃以上

耐寒性−20℃

乳幼児の指などの挿入防止

暖房器下部に設置し、機器を床面より高い位置に固定

難燃性

ETS-Tシリーズ

取付説明書
品

名…… エルサーマット
ETS−Tシリーズ型

名…… ●ETS−200TEJ●ETS−300TEJ●ETS−400TEJ●ETS−500TEJ●ETS−600TEJ●ETS−700TEJ●ETS−200TEJ/T●ETS−300TEJ/T●ETS−400TEJ/T●ETS−500TEJ/T●ETS−600TEJ/T●ETS−700TEJ/T

取付工事店様へ●この機器は、電気工事が必要となります。取付工事は必ず所定の資格を持った方が行なってください。
●この機器を正しく安全にお客様にご使用いただくために、取扱説明書、並びに取付説明書のP. 24「1. 安全上のご注意」をよくお読みの上、取付説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定により修理していただくようお願い致します。
●別紙、保証書（写）に必要事項を記入の上、必ず保管してください。

23

1. 安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡、または重傷に結びつく可能性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害、または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

■ 本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止マーク

してはいけないことを示します。

注意マーク

注意することを示します。

指示マーク

必ず行なうことを示します。

警告
禁止
絶対に改造はしないでください。
付属の電源ケーブルを外さないでください。
取外しの指定がない部品は、取り外さないでください。また、指定されている付属部品以外は使用しないでください。
200Vの電源ケーブルに100Vの屋内配線を接続しないでください。
100Vの電源ケーブルに200Vの屋内配線を接続しないでください。（ETS−TEJ/Tシリーズ のみ）
機器に水をかけないでください。また、機器が災害等により、濡れてしまった場合は、使用しないでください。
屋外や湿気の多い場所、浴室内には設置しないでください。
濡れた手で機器を操作しないでください。
機器の試運転中、試運転直後は、機器表面や吹出グリルが熱くなっていますので触らないでください。
機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管したり、使用したりしないでください。
他の機器と隣接させないでください。
畳、じゅうたん、クッションフロア等の上には絶対に設置しないでください。
全ての端子台のネジは必ず増締めし、増締めを行なわないまま、引き渡さないでください。

24

注意
電源ケーブル等の配線は最小の長さにして、周囲に遊びをとらないでください。
電源ケーブルを機器内部で弛ませないでください。

指示
アースは第三種接地工事（D種接地）を行なってください。
専用の漏電ブレーカを必ず設置してください。
電圧は定格電圧の±10%以内であることを確認してください。
屋内配線は、電源仕様、定格電流、及び消費電力を左面パネル下部の銘板ラベルで確認して、必ず内線規程に従って配線を行なってください。
ジョイントボックスは、機器の右面パネルから50mm以上離して設置してください。
端子台の配線と右面パネル裏の結線図ラベルの配線が一致していることを確認してください。
コネクタ類が抜けたり、緩んだりしていないことを確認してください。
機器は、適切な壁補強並びに床補強がされた、壁面と床面に固定してください。

シーズンセンサー用
ジョイントボックス

間柱、柱

壁補強

風避けカバー
シーズン
センサー
外壁

ジョイント
ボックス

根太
コンパネ等の床補強

大引

25

備

考

前面

500mm以上

暖房機能確保のため

左面150mm以上

メンテナンススぺ−ス
確保のため

右面

150mm以上

メンテナンススぺ−ス
確保のため

天板

100mm以上

本体温度が高くなるため※カーテン等、全ての繊維は、機器から150mm以上
離してください。
設置地域の火災予防条例に即した離隔距離をとってく
ださい。

15

100mm以上

離隔距離

150mm以上（繊維の場合）

機器を正常に動作させるために離隔距離を守ってご使用ください。

0m

m以

上

5

上

m以

m
00

15

0m

m以

上

注意
禁止
設置前の機器や蓄熱体は、雨水が当たる場所や、雪上、氷上に置かないでください。
機器の天板パネルの上に物を置いたり、寝転がったり、機器に荷重を掛けたりしないでください。
機器のボタン電池は、「CR2032」以外を入れないでください。また、交換する際は、機器の専用ブレー
カが「入」（ON）の状態では作業をしないでください。

注意
機器のパネルや、グリル等を外す場合は、怪我をしないように気を付けてください。
蓄熱体は、落としたりしないよう両手で持って運んでください。

指示
試運転の際に、<現在時刻>、<通電開始時間>、<通電時間>をお客様の電気契約に適した設定にしてください。
（P. 5「3−1. 現在時刻と通電時間の設定」参照）<現在時刻>が点滅している場合は、必ずボタン電池を交換し、<現在時刻>を確認してください。
（P.18「4.日常の点検とお手入れ」参照）
仕上材、及び下地材に使用する木質材料、固定用の接着材等にはホルムアルデヒド等のVOCの放散が基準値以下になるものを使用してください。
棚下等に設置した場合は、棚板等の含水量や空気の乾燥度によって反る場合があります。正しい離隔が保たれていても、板等の反りや割れについて保証しておりません。
壁紙、床材等は、熱で変色しないもの、防炎仕様のもの、清掃可能なものを使用してください。

26

機器の異常を発見した場合は、お客様に引き渡さず、日本スティーベル（株）に電話でご連絡ください。
検査記録表（P. 50「8. 試運転の手順」）に試運転時の検査記録を必ず記入してください。
取扱説明書の保証書に、お客様、お取扱い店、お取付け日、製造番号等の必須事項を記入し、お取扱い店、及び取扱責任者印を捺印してください。
工事終了後は、必ずお客様に取扱いの説明を行なってください。直接説明できない場合は、現場責任者等
代行者に説明し、必ずお客様に取扱いの説明がなされるようにしてください。
取扱説明書をお客様に必ず保管していただくようお渡しください。

2. 各部のなまえ
11

2

E5
1
11
3

1：操作部
2：天板パネル
3：右面パネル
4：前面パネル
5：吹出グリル

5

9

6,7

11

10

8
E5

6：吸気グリル
7：フィルター8：バッフル板
9：蓄熱体
10：対流板11

11：マイクロサーム

49

12：サーモソリッド

14

13：ダブルエアダンパー

12

14：ダブルエアダクト

13
N5

M1

E5：ヒーターエレメント
M1：クロスフローファン
N5：放熱異常バイメタル
：リモコン

27

3. 部品の確認●次の部品があることを確かめてください。
部品名

同梱場所

部品名

同梱場所

機器本体

＿

背面固定金具

機器背面

蓄熱体

別梱包

対流板

機器内部

取扱取付説明書（保証書付）

機器天板パネルの上

壁固定金具セット

機器内部

吸気グリル＆フィルター

機器の上部梱包の上シーズンセンサー

機器内部

整流板

機器背面

リモコン（単四電池2本付）

機器内部

200TEJ

300TEJ

400TEJ

500TEJ

600TEJ

700TEJ

200TEJ／T

300TEJ／T

400TEJ／T

500TEJ／T

600TEJ／T

700TEJ／T

蓄熱体梱包数）内は蓄熱体数

6
（12）

9
（18）

12
（24）

15
（30）

18
（36）

21
（42）

背面固定金具横幅寸法（mm）

530

705

880

1055

1230

1405

背面固定金具ネジ穴数

7

7

8

9

9

10

型

（

名

壁固定金具セット
200TEJ

300TEJ

400TEJ

500TEJ

600TEJ

700TEJ

200TEJ／T

300TEJ／T

400TEJ／T

500TEJ／T

600TEJ／T

700TEJ／T

背面固定金具固定用ネジとワッシャー（6×40）

7

7

8

9

9

10

床固定用ネジとワッシャー（6×30）

2

2

2

2

2

2

背面固定金具の蓄熱暖房器
固定用ネジと歯付座金（M4×8）

4

4

4

4

4

4

背面固定補強金具

1

1

1

1

2

3

背面固定補強金具固定ネジ
M5×10W セムスネジ

3

3

3

3

6

9

型

名

※機器を保護しているプラスチックシートは清掃の際に使用しますので捨てないでください。

4. オプション（別売品）部品
外付ルームサーモ

RTA−S UPサーマルフィードバック付バイメタル式サーモ

通信ケーブルシーズンセンサーケーブル延長用
耐熱性105℃以上 耐寒性−20℃

吹出口ガードアルミ製

レベルアジャスター

機器下部に設置し、機器を床面より高い位置に固定

28

難燃性

乳幼児の指などが吹出グリルから入らないようにします。

5. 標準仕様と配線図
5−1. ETS−TEJシリーズ
型

ETS−
200TEJ

名ETS−
300TEJETS−
400TEJETS−
500TEJ

23 : 00（初期設定）

通電時間

８時間（初期設定）

電源

単相 200V

周波数50/60Hz

消費電力（kW）

2

3

4

5

6

7

定格電流（A）

10

15

20

25

30

35

ファン定格

電源

単相 200V

周波数
消費電力（W）

50/60Hz

8

10

16

18

20

26

数

1

1

2

2

2

3

騒音(dB)

30

32

33

34

34

34

台

制御定格

電源

単相 200V

周波数50/60Hz

2W

消費電力

ディスプレイ

E5

E6

E3

E4

ｖi

Ｍ3
H1-H8

Ｍ2

40 プラグ
E1

B1

B2／B3

F1

T2
S

X13

X19

ｗs

L3

L2 L1

L3

L2 L1

K3

X12

LE
R2
PE

40 プラグ
X14

E2

N6

A1

K1

X2

W1 W2 W3 W4 W5 B3 B3ʼ
WSP1

R2 T2
R T4

S

F

-

X21

A3

L

N1

B３： 外付室温検知センサー
E１ー E６： ヒーター
F１： 手動復帰式過昇温防止器

N３： 蓄熱異常バイメタル

N3
1 - 3
X22

（6kW、7kWのみ）

N2

X1
W1 W2 W3 W4 W5 B3 B3ʼ

W1 W2 W3 W4 W5 B3 B3ʼ

WSP2

WSP3

X3

1/N 100V

+

X1
N

T

B２： 室温センサー

N２： 蓄熱異常バイメタル

外付室温検知センサー

シーズンセンサー

B１： 蓄熱体センサー

M１ー M３： ファン

X18へ

1 2 3 4

A３： サービスプラグ

K１ー K３： リレー

X20

X15

A２： 表示部基板

H１ー H８：表示ランプ

K2

X10

A１： 電子基板ＥＴＳ・ＴＥＪ／Ｔ

Ｎ5

X18

ｂr

S1-S4

A2

Ｍ1

F

ETS−
700TEJＥＴＳ・ＴＥＪ

ヒーター定格通電開始時間ETS−
600TEJR1 R2 R3 T1 T2 T3

2／PE〜200V

N５： 放熱異常バイメタル
X１： 主回路端子台
X２： 補助回路端子台

RTA−S UP（200V）

単相200V3芯の屋内配線と、機器に接続されている3芯の電源ケーブルを接続します。
<通電開始時間>と<通電時間>は、電力契約に合わせて変更します。

29

5−2. ETS−TEJ／Tシリーズ
ETS−
200TEJ/T

名ETS−
300TEJ/T

ETS−
400TEJ/T

ETS−
500TEJ/T

通電開始時間23 : 00（初期設定）

通電時間

８時間（初期設定）

ヒーター定格

電源

単相 200V

周波数

ETS−
600TEJ/T

ETS−
700TEJ/T

50/60Hz

消費電力（kW）

2

3

4

5

6

7

定格電流（A）

10

15

20

25

30

35

電源

ファン定格

ＥＴＳ・ＴＥＪ ＥＴＳ・ＴＥＪ

型

単相 200V

周波数
消費電力（W）

50/60Hz

8

10

16

18

20

26

数

1

1

2

2

2

3

騒音(dB)

30

32

33

34

34

34

台

制御定格

電源

単相 100V

周波数50/60Hz

60W（トランス容量）

消費電力
ディスプレイ

E5

E6

E3

E4

E1

E2

ｖi

A１： 電子基板
A２： 表示部基板

H1-H8

Ｍ3

ｗs

B1

B2／B3

ＥＴＳ・ＴＥＪ／Ｔ

Ｍ1

F1

Ｎ5

L3

L2

L1

L3

L2

L1

40 プラグ
X18
T2
S
LE

X19

X14
X12

R2

N6

X10

WSP1

X20

N３： 蓄熱異常バイメタル

T2
T4

S

X1
L

N

F

X3

N1

+

-

X21

A3

N５： 放熱異常バイメタル

N3
1 - 3
X22

N６： 耐震センサー

N2

W1 W2 W3 W4 W5 B3 B3ʼ

W1 W2 W3 W4 W5 B3 B3ʼ

WSP2

WSP3

T
F

（6kW、7kWのみ）

X１： 主回路端子台

外付室温検知センサー

シーズンセンサー

R2
R

F１： 手動復帰式過昇温防止器

N２： 蓄熱異常バイメタル

X15

W1 W2 W3 W4 W5 B3 B3ʼ

E１ー E６： ヒーター

M１ー M３： ファン

X18へ

X2

B３： 外付室温検知センサー

K１ー K３： リレー

K2
K1

PE

1 2 3 4

B２： 室温センサー

H１ー H８： 表示ランプ

K3

A1
X13

A３： サービスプラグ
B１： 蓄熱体センサー

40 プラグ

A2

Ｍ2

ｂr

S1-S4

X1

R1 R2 R3 T1 T2 T3

X２： 補助回路端子台
X３： ヒューズホルダー

2／PE〜200V

RTA−S UP（200V）

Ｔ ： アップトランス
Ｆ ： ヒューズ

1/N 100V

単相200V3芯の屋内配線と、機器に接続されている3芯の電源ケーブルを接続します。
また、単相100V2芯の屋内配線と、機器に接続されている2芯の電源ケーブルを接続します。
<通電開始時間>と、<通電時間>は、電力契約に合わせて変更します。

30

6. 機器設置前の準備
6−1. 設置場所の確認①機器設置位置の床に、機器の質量に耐える補強がしてあることを確認します。
②機器設置位置に畳や、じゅうたん、クッションフロア等が敷かれていないことを確認します。
③機器設置位置の床面の傾斜が水平であること（床の傾斜≦3/1000）を確認します。
④機器設置位置の壁が、合板等で柱や間柱（床上582.5mmの高さ）に固定してあることを確認します。
⑤機器設置位置の右端から50mm以上離れた位置のジョイントボックス内で、屋内配線と電源ケーブルを接続できることを確認します。
⑥屋内配線が、内線規程に適合した配線であることを確認します。
⑦機器の離隔距離が守られることを確認します。

○左面の離隔は、150mm以上とすると機器の固定作業がやりやすくなります。
⑧壁紙、床材等は熱で変色しないもの、防炎仕様のもの、清掃可能なものが使用されていることを確認します。

6−2. 電源配線の確認①機器設置位置の右端から50mm以上離れた位置に50mm以上離してください。

プレート付き ジョイントボックス（深型）を設けてください。
（6kW、7k Wタイプはダブルサイズを用意してください。）

ジョイントボックス②ヒーター用電源200V単相（三相の場合は三相アー

165mm以上
離してください。

ス付き）の 1次側配線を予め準備してください。
③ETS−TEJ/Tシリーズを設置する場合は、制御用電85mm

源10 0V単相の1次側配線を予め準備してください。

電源線取り出し口（本体背面）④ETS−TEJシリーズで、二電源仕様（ヒーター用と制御用で別電源）を採用している場合は、制御電源用の200Vの1次側配線を予め準備してください。
※総消費電力で200V配線(アース付)の電線太さは変わります。
総消費電力（kW）

2

3

4

5

6

7

漏電ブレーカ
定格電流（A）

15

20

30

40

40

50

1.6（20）1.6（15）2.6（26）

3.2（30）3.2（30）14（41）mm2

2（20）

2（14）

2（9）

3.5（13）3.5（13）5.5（16）分岐回線の V V（mm）
最小太さ C V（mm2）（）内の数値は単相200Vの場合における電圧降下2%のときの電線こう長です。この数値以上の長さが必要な場合は、1段階太い電線をご使用ください。

31

6−3. シーズンセンサーの配線
6−3−1. 設置場所の選定①シーズンセンサーの先端が、日射や風雨に直接さらされない場所へ設置してください。
②シーズンセンサーの先端を、地面や床の近くに設置しないでください。輻射の影響により正確な温度が検知できない可能性があります。
③外壁や軒下に設置する場合は、住宅の排気が当たらない場所に設置してください。
④下記のいずれかに当てはまる場合は、床下にシーズンセンサーを設置しないでください。
i ) 基礎断熱している住宅の場合。基礎内が暖かいため蓄熱しなくなる可能性があります。
i i ) 床暖房をしている住宅の場合。床暖房の影響を受けて蓄熱しなくなる可能性があります。
iii) 床下に暖房器を設置している住宅の場合。基礎内が暖かいため蓄熱しなくなる可能性があります。
iv) 基礎に囲まれた空間が、外気温と著しく異なる温度になる場合。基礎内が暖かく蓄熱しなくなる
可能性があります。

6−3−2. シーズンセンサーの設置①シーズンセンサー用ジョイントボックスを接続、及び点検可能な場所に設置します。
②シーズンセンサーを外壁に通す穴には、絶縁チュー
ブを入れる等ケーブルの保護対策を施してください。
③シーズンセンサーは外壁に向け10°以上の傾斜を設けてください。
④シーズンセンサーを通した穴は、コーキングし、雨水の侵入を防いでください。
⑤ケーブルは機器から内壁、または床に入る箇所と、ケーブルを保護する

風雨を防ぐ
10°以上

シーズンセンサー用
ジョイントボックス

GLから
2m以上
高い位置に
設置する。

コーキング

シーズンセンサー先端近くで必ず固定してください。
⑥機器の端子台への接続には、2芯0.5mm2 以上、耐熱105℃以上の自己消火性のあるケーブルを使用
してください。
⑦シーズンセンサーの配線ケーブルは、他の電源ケー
ブルと近接して並行させないでください。

50mm以上離してください。

（150mm以上離さないとノイズを拾い正常に機能分岐用

しない可能性があります。）

ジョイントボックス⑧機器設置位置の右側から50mm以上離した位置に165mm以上
離してください。

分岐用ジョイントボックスを設置します。
なお、電源ケーブル用のジョイントボックスと共用することができます。
⑨シーズンセンサー先端を接続した屋内配線を、①で設置したシーズンセンサー用ジョイントボックスに引き込みます。

3285mm

電源線取り出し口（本体背面）

6−3−3. 子機のシーズンセンサーへの配線（1）分岐ジョイントボックス内での配線の分岐の場合①機器間に 0.5mm 2 以上で2芯の屋内配線を以下の通り準備します。

（ⅰ）

分岐用ジョイントボックス（ i ）シーズンセンサーからの配線（ i i ）子機への配線（iii）親機から子機1への配線（iv）親機から子機2への配線② ①の配線を引き込むための、分岐用ジョイント

（ⅱ）
親機

（ⅲ）
子機１

（ⅳ）
子機２

ボックスを準備します。

（2）機器内部端子台での分岐の場合①機器間に0.5mm 2 以上で2芯の屋内配線を以下（ⅰ）の通り準備します。
（ i ）シーズンセンサーからの配線（ⅲ）（ i i ）子機への配線（iii）親機から子機1への配線（iv）子機1から子機2への配線（ v ）子機2から子機3への配線

分岐用ジョイントボックス

（ⅳ）

（ⅴ）

（ⅱ）
親機

子機１

子機２

② ①の配線を引き込むための、分岐用ジョイント
ボックスを準備します。

○シーズンセンサーからの配線 i ）は、分岐させないでください。（P. 38「7−2. 配線の接続」参照）

33

6−4. 外付けルームサーモ（オプション）の配線
6−4−1. 外付けルームサーモの仕様
①
③

②

式

RTA−S UP

電 源
（V）

200

2：表示部カバー

定格電流：抵抗負荷（Ａ）（ ）内は誘導負荷

10
（4）

寸法
（mm）

（ H × W × D ）3：ON/OFFスイッチ④

型

1：化粧プレート

4：室温設定ダイヤル（全 体）

80.5 × 80.5 × 43.0

（埋め込み部）

52.0 × 52.0 × 23.5

設定範囲
（℃）

5〜30

質 量
（g）

80

外付けルームサーモRTA-S UPの取付方法の詳細については、RTA−S UPに同梱の取扱取付説明書をご参照願います。

6−4−2. 設置場所の選定①次のような場所での使用は避けてください。誤動作、寿命低下、事故につながる恐れがあります。
○湿気、ほこり、腐食性ガスの多い場所○直射日光のあたる場所○外気、屋外の影響を受けやすい場所○化粧プレートが壁体内部になる場所○外来ノイズの多い場所○玄関ドア、窓の1m以内○カーテンや扉等で塞がれてしまう場所○振動、衝撃の多い場所○暖房器の1.5m以内○油や油煙がかかる場所○結露の恐れがある場所○床面②保守、点検は電源を切った状態で行なってください。
③内線規程に従って、電気工事士の資格を持っている方が作業してください。負荷電流に対して、配線の太さ、端子サイズ、電気容量を確認して作業してください。

6−4−3. 取付け前の準備①機器設置位置の右側から50mm以上離した位置にジョイン

50mm以上離してください。

トボックスを設置します。（電源ケーブル用のジョイントボックスと共有できます。）② ①で設置したジョイントボックスに引き込むよう、機器とジョイントボックス

外付ルームサーモ間に3芯1 . 25mm2 以上のケーブルの配165mm以上
離してください。

線を準備し ます。

34

85mm

電源線取り出し口（本体背面）

7. 機器の設置
7−1. 背面固定金具の取付け
7−1−1. 外装の取外しかた①吹出グリル中央の固定ネジ2本をプラスドライバーで反時

吹出グリル

計回りに半回転回し、吹出グリル手前に引いて外します。

○前面パネルは、吹出グリルが付いている状態では外せません。

②前面パネルを固定している3 ヶ所のネジをプラスドライ
バーで外します。
正面から見て左端にM4×8ネジ

1本

正面からみて右側にM4×8ネジ2本（歯付座金付き）③前面パネルは、右図の「a」の矢印の方向に前面パネル
下部を手前に引き、上に少し押し上げて、天板パネルの「b」の引っ掛かりを外して機器から外します。
b

前面パネル

a

④バッフル板下部両端のM4×8ネジ 2本をプラスドライ
バーで外します。
600Tシリーズは、その他に中央下部にある固定ネジ

バッフル板

M4×35を1本外します。
700Tシリーズは、その他に中央下部にある固定ネジ
M4×35を2本外します。
⑤矢印「a」の方向にバッフル板下部を引き上げ、矢印「b」の方向にバッフル板を押し上げて外します。
⑧機器内部にある対流板やリモコン、シーズンセンサー、
壁固定金具セット等を取り出します。

○ヒーターを固定しているダンボールは、蓄熱体を入れるまで外さないようにします。

35

⑦右面パネルの上部を少し持ち上げ、天板パネルから外し、右面パネルを右図の矢印の方向に持ち上げ、下面の突起2 ヶ所から外します。

○前面パネルを外していない場合は、前面パネル下部の正右面パネル面からみて右端のM4×8ネジと歯付座金をプラスドラ
イバーで外し、上記⑦と同じ作業をします。
⑧左面パネルの上部背面側のM4×8ネジ1本（歯付座金付き）をプラスドライバーで外します。
⑨左面パネル上部を少し持ち上げ、天板パネルから外し、矢印の方向に持ち上げ、下面の突起2ヶ所から外します。

○左面パネルは、前面パネルを外さなくても、上記⑧⑨の作業で外すことが出来ます。
⑩デバイドケース両端のM4×8ネジ2本をプラスドライ
バーで外し、デバイドケースのダンパーを下へ軽く押しながら矢印の方向に引き、機器から外します。

デバイドケースダンパー

7−1−2. 背面固定金具の固定①背面のインシュロックを切断し、整流板を機器から外
します。

整流板

②背面固定金具を固定しているテープを剥がし、構造板のネジ穴と背面固定金具のネジ穴を合わせて、付属のM4×8ネジ4本と歯付座金（左右それぞれ2 ヶ所）で背面固定金具を仮止めします。
背面固定金具構造板

36

背面固定金具③機器を固定位置に置き、背面固定金具の操作部側位置を壁面にマークします。
本体に差し込む

本体にネジで固定する

Ｂ

本体にネジで固定する

Ｅ

Ｄ

Ａ
Ｃ

C

D

E

F

Ｆ

壁固定位置 単位 mm
型

名

A

B

ETS−200TEJETS−200TEJ／T

208.0

−

−

−

ETS−300TEJETS−300TEJ／T

295.0

−

−

−

ETS−400TEJETS−400TEJ／T

284.0

198.0

−

−

ETS−500TEJETS−500TEJ／T

278.5

192.0

192.0

−

ETS−600TEJETS−600TEJ／T

320.0

232.0

232.0

−

ETS−700TEJETS−700TEJ／T

311.0

223.0

223.0

223.5

137.5

69.0

④機器前面2ヶ所の床固定位置を床面にマークします。

○前面右側には2ヶ所の穴が開いておりますが、φ6 . 5の穴のみにマークします。
65

Ｗ

245
>150

>150

a

%

165

130 80

650

582.5

95
φ9

70
φ6,5

85

床固定位置

単位：mm
型

名

W

a

ETS−200TEJETS−200TEJ／T

605

440

ETS−300TEJETS−300TEJ／T

780

615

ETS−400TEJETS−400TEJ／T

955

790

ETS−500TEJETS−500TEJ／T

1130

965

ETS−600TEJETS−600TEJ／T

1305

1140

ETS−700TEJETS−700TEJ／T

1480

1315

⑤機器を壁面から離し、背面固定金具を機器から外します。
⑥床にマークした場所にφ4の下穴を20mm開けます。
下穴を開けることで、床固定ネジを固定しやすくします。

37

⑦背面固定金具を事前にマークした壁面に合わせてM6×40ネジとワッシャーで固定します。

○背面固定金具を壁に取付ける際は、必ず機器に応じた指定本数のネジとワッシャー（P. 28「3. 部品の確認」を参照）を使用してください。
○プラスターボードや壁の厚み等により同梱のネジでは長さが長すぎる場合や、短い場合は、直径6mmの適切な長さのネジをご用意ください。

7−2. 配線の接続
7−2−1. 電源ケーブルとの接続①屋内配線と機器の電源ケーブルを圧着接続します。
②接続部はジョイントボックスに収納します。
③機器の黄色／緑のアース線を屋内配線のアース線と圧着接続します。

○6kW、7kWのヒーター容量の機器は、必ず下表のリングスリーブを使用します。
暖房器のヒーター容量
VVケーブルCVケーブル

スリープ

対応撚線

6kW

P形

P14

10.52〜16.78ｍｍ2

7kW

P形

P22

16.78〜26.66ｍｍ2

6kW

P形

P8

6.64〜10.52ｍｍ2

7kW

P形

P14

10.52〜16.78ｍｍ2○スリーブの絶縁処理は、自己融着テープを使用します。
○電源ケーブルは、決して減線などせず、ケーブルの太さに適したスリーブを使用します。

7−2−2. シーズンセンサーとの接続①シーズンセンサーの接続は、右面パネル内の端子台「W1〜W5」を使用し、以下の結線図を参照し正し
く接続してください。接続を誤ると正しく動作しま
せん。
②機器内部へ引き込む配線は必ず耐熱ケーブルをご使用ください。
（シーズンセンサーの素材は耐熱ケーブルです。シーズンセンサーを切断して使用することも可能です。
※右図参照）

38

（1）単独（1台）でシーズンセンサーを使用する場合①シーズンセンサーの配線を端子台「W1」、「W2」の二次側へ接続します。（シーズンセンサーのケーブ
ルに、極性はありません。）（2）複数台でシーズンセンサーを使用する場合①並列接続の場合（10台以下の場合は、並列接続を推奨します。）
シーズンセンサーの信号を受ける親機を決めます。

○親機（1台目）のブレーカを「切」（OFF）にすると、シーズンセンサーの信号が子機へ伝わらなくなりますので、暖房期間中最後まで使用する機器を、親機にすることをお勧めします。
親機（1台目）から子機への接続（極性あり）

子機間の接続

親機「W2」→ 子機「W5」

子機「W4」→ 子機「W4」

親機「W3」→ 子機「W4」

子機「W5」→ 子機「W5」

1台目

2台目

4台目

3台目

W5へ

シーズンセンサー
二次側

二次側

W1 W2 W3 W4 W5

二次側

W1 W2 W3 W4 W5
一次側

W4へ

W1 W2 W3 W4 W5
一次側

一次側

（接続を誤ると、子機は手動操作になります。）②直列接続の場合（11台以上の場合は、直列接続を交え並列接続を行ないます。）
直列接続の場合、通信時間が1台に付き1分程度遅れます。
直列接続の場合、制御電源をOFFにした機器の子機は、外気温の信号が受信できないため設定蓄熱量を手動で操作する必要があります。
子機間の接続（極性あり）
子機「W2」→ 子機「W5」
子機「W3」→ 子機「W4」

シーズンセンサー

1台目

3台目
W5へ
W4へ

2台目

二次側
W1 W2 W3 W4 W5

二次側
W1 W2 W3 W4 W5

一次側

一次側

39

7−2−3. 外付けルームサーモとの接続
外付けルームサーモの取付方法の詳細は、同梱の取扱取付説明書をご参照願います。
①付属品を確認します。
i ）外付けルームサーモ ……………1台ii ）固定ネジ M3.5 ……………………… 2本iii）取扱取付説明書 …………………1部iv）3芯 1.25mm2 1.3mケーブル……1本v ）RTA−S UP 取付フレーム……1個②機器正面右下にある室温センサーを固定するネジ2本を外し ます。

③②③基板（大）から矢印の室温センサーのコネク
タを外し、廃棄します。

④外 付 ル ー ム サ ー モ か ら の3芯1. 25mm2 以 上 の 耐 熱ケーブルを右図の矢印の位置に接続します。

56 R2/R T4/T2 S

R1

R2

R3

T1

T2

T3

56 R2/R T4/T2 S

R1

R2

R3

T1

T2

T3

L相の配線を、端子台「R 2 /R 」の1次側に接続。
N相の配線を、端子台「T2 /T4 」の1次側に接続。
「ヒーターマーク」の配線を、端子台「S」の1次側に接続。

L相

N相

ヒーターマーク

7−2−4. 端子の増締めと配線の確認
全ての端子台の端子、アース線、電源ケーブルを電気的に接続しているネジを増締めしてください。
結線図とおりに結線されていることを確認してください。
①ETS−TEJシリーズの場合（P. 29「5−1」参照）②ETS−TEJ/Tシリーズの場合（P. 30「5−2」参照）

40

7−3. 機器の固定
7−3−1. 壁面・床面への固定①天板パネルの背面側に、背面固定補強金具（以下、補強金具）を固定します。
補強金具の先端を機器の背面上端に当ててから、反対側を上に持ち上げます。

・背面固定補強金具

天板パネル側からM5×10Wのネジで、下記の取付け位置にプラスドライバーで固定します。

・背面固定補強金具固定ネジ
M5×10Wセムスネジ

天板パネル

上面側
補強金具

上へ持ち上げる

補強金具先端M5ネジ止め

補強金具
単位：mm

型

名

補強金具数量

取付位置
背面固定金具の左端から背面固定金具の右端から（参考）

ETS-200TEJ

ETS-200TEJ／T

1

255

−

ETS-300TEJ

ETS-300TEJ／T

1

345

−

ETS-400TEJ

ETS-400TEJ／T

1

430

−

ETS-500TEJETS-500TEJ／T

1

540

−

ETS-600TEJ

ETS-600TEJ／T

2

215

−

1020

215

210

−

715

695

1220

190

ETS-700TEJETS-700TEJ／T

3○天板パネルの長穴と背面固定金具の長穴が、壁面に対して一直線上となる位置で補強金具を取り付けます。
○目印のためにネジ等を天板パネルの長穴に差し込んでおきます。
②背面固定金具の左右各1本の突起を、機器の所定機器にネジで固定の穴に差し込みます。
A：137.5mm

Ｂ

背面固定金具機器に差し込む

機器にネジで固定

Ａ

B： 69.0mm
天板
操作部

41

③補強金具が、背面固定金具上面の下になるように差し込みます。
④補強金具と背面固定金具をM5×10Wネジ2本で背面固定金具の上面側からプラスドライバーで固定します。
⑤背 面 固 定 金 具 を 機 器 両 側 面 の 構 造 板 に 付 属 の天板パネル

M4×8ネジ4本（左右各2本）と歯付座金で所定の2ケ所をネジで固定する。

位置にプラスドライバーで固定します。
突起構造板
背面固定金具⑥床に開けた下穴2 ヶ所と、機器下面の前面側の穴を合わせて、付属のM6×30ネジとワッシャーで床に固定します。

○右側のネジが固定しづらい場合は、基板架台を固定している背面のネジを1本緩め、基板架台を本体から外した状態で固定してください。

7−3−2. 整流板の取付けかた（棚下設置の場合）
棚下に機器を設置する場合は、付属の整流板を必ず取り付けてください。

整流板側

固定ネジ穴側①整流板は、両端の固定ネジ穴側が前面側になるように、天板パネル両端のネジ穴に合わせます。（5kW
以上の機器は整流板中央の突起を、天板パネル中央のネジと天板パネルの間に差し込みます。）②整流板両端のネジ穴と、天板パネル両端の穴を合わせてまとめて固定します。（5kW以上の機器は、天板パネル中央のネジを締めつけます。）

取付状態

42

7−4. 蓄熱体の組み込み
7−4−1. ファンモーターの養生①蓄熱体から欠片やくず等の落下物が、ファンモーター内部に入らないように機器を梱包していたプラスチックシート等を利用して、ファンモーターのフィン部分を覆うように養生してください。
②養生用シートが機器内部に引っ掛かり、破けて残留しないように丁寧に取扱ってください。

7−4−2. 蓄熱体の取扱い

174mm①蓄熱体は、すべて凹凸面が上向きになるように組み込んでください。

ヒーター②蓄熱体は、前後左右対称です。

187.5mm③ヒーターが溝と平行になるように組み込んでください。
④必ず蓄熱体の表面や溝のバリを削り、ハケで掃除してから組み込んでください。

○蓄熱体が割れている場合や、濡れている場合は機器に組み込まないでください。

7−4−3. 蓄熱体の組み込み①左側の断熱材が破損しないようにするために、付属の対流板を一時的に当てておきます。

②ヒーターを「A」の方向に最小限の高さで持ち上げます。
③蓄熱体を「B」の方向に背面の断熱材に接するまで押し

A

込みます。
④蓄熱体を「C」の方向に蓄熱体、または断熱材に接するまでずらします。
B○断熱材のカバーを破らないようにしてください。

C○蓄熱体間に隙間が生じないように右側に詰めてください。

43

⑤下の段から順番に蓄熱体を組み込みます。

蓄熱体⑥右端から左方向に向けて順番に蓄熱体を組み込みます。
左端から2番目の蓄熱体を組み込む前に左端の蓄熱体を組み込みます。

○3kWから7kWの各機種の横方向の組み込み図を右記に示します。

⑦蓄熱体を全て組み込んだ後、左端から対流板を引抜き、蓄熱体の最上部に差し込みます。
対流板○全ての蓄熱体を組み込み後、再度、機器が床面に対して水平であることを確認してください。

44

7−5. 機器外装の組み付け
7−5−1. 内蔵部品の取付け（1）バッフル板①バッフル板上部の引掛け部分を構造体の所定の位置に引掛けます。

バッフル板

構造体

②バッフル板中央のネジ（5kW以下のタイプは該当せず、
6kWタイプは1本、7kWタイプは2本）を締め付けます。
③バッフル板両端のネジを締め付けます。

バッフル板両端のネジ45

（2）ファンの清掃①蓄熱体の欠片等が落ちないよう養生に使用した、プラ
スチックシートを取り出します。
②ファンを固定している両端の支持金具のネジ各1本をプ
ラスドライバーで緩めます。（外す必要はありません。）

支持金具③ファンを矢印の方向に持ち上げ、支持金具から外します。
④ファンを外した後、ファンがスムーズに回転するか、ファンの回転に歪みがないか確認します。

ファン⑤ファンのケーシング内に蓄熱体の欠片が入ってしまった場合は、除去してください。
⑥ファンを支持金具に載せ、ファンの配線がファンに接触しないようにネジで固定します。
⑦掃除機等を使用してファン周囲を清掃してください。

○ファンが床に対して水平になるように固定してください。ファンを傾けて設置すると異音や、ファンの寿命が短くなる可能性があります。
○ネジを締付け過ぎないでください。ネジを締付け過ぎると熱膨張により異音がする場合があります。
○機器の下面についているプラスチックの板は、共振防止用の部品ですので外さないでください。

46

（3）デバイドケースの固定①デバイドケースの上部を機器内部の突起に置きます。
②デバイドケース前部をデバイドケース固定
用ネジ穴に置き、ネジ穴を合わせます。

固定用ネジ穴③デバイドケース両端をM4×8ネジ2本で内部配線を挟み込まないように固定します。

○ネジを締めすぎないでください。熱膨張により音がする、ネジ山が破損する等の可能性があります。
④放 熱 異 常 バ イ メ タ ル を 下 に 押 し て、ダ ン
パーの開閉がスムーズに行なえることを確認します。
放熱異常バイメタル

47

7−5−2. 外装パネルの取付け（1）右面パネル、左面パネル①矢印の方向から機器下部の突起に、右面パネル下部の穴を差し込みます。

突起②上記の穴から突起が外れないように、天板パネルに右面パネルを引っ掛けます。
③右面パネルを上から下に押します。
④前面パネルを取り付けた後、前面パネル右下の右面パネル固定用ネジ穴をM4×8ネジと歯付座金で止めて、内部配線を挟み込まないよう右面パネルを固定します。
⑤左面パネルも同様に取り付けてください。
⑥左面パネルは、取り付け後、背面側上部をM4×8ネ

右面パネル

ジと歯付座金で固定します。

（2）前面パネル①天板パネルの図「a」の部分に前面パネルを引っ掛けます。
②天板パネルを矢印「b」の方向に押します。

a③前面パネル固定用ネジ穴2 ヶ所と、右面パネル固定用
ネジ穴1 ヶ所の計3 ヶ所をM4×8ネジで固定します。
右側の前面パネル固定用ネジ穴、右面パネル固定用ネ
ジ穴には、歯付座金も使用します。

○天板パネルと前面パネルの間に隙間ができないように注意してください。
○側面パネルとの間に大きい隙間ができる場合は、バッ
フル板を一度外し、取り付け直してから、前面パネルを再度取り付けてください。

48

3x
b
前面パネル用固定ネジ穴
前面パネル

右面パネル用固定ネジ穴

（3）吸気グリル、吹出グリル
フィルター①吸気グリルの内側にフィルターを入れます。

穴

吸気グリル

上方内側から見た図穴②デバイドケースのネジに吸気グリルの上側の穴を引掛けます。
③吸気グリルの下端を機器下部の板バネに押し付けて固定します。
デバイドケース

吸気グリル
引っ掛ける
ネジ

押す

板バネ

右側方から見た図④吹出グリル固定ネジ（2ヶ所）をプラスドライバーで、時計回りに半回転締め固定します。

吹出しグリル49

8. 試運転の手順
お客様への引き渡し前に必ず試運転を行なってください。
試運転後は、必ず検査記録、保証書、及び保証書（写）に必要事項を記入してください。

（1）試運転時刻<現 在 時 刻>を 表 示 し て い ま す。
「モードボタン」を5秒間押し続けることで、時刻を変更できるようになります。

室温
左 2 桁 が < 現 在 室 温 >、右 2 桁 が< 設定室温 > を表示しています。

外気温度
シーズンセンサーを使用している場
合は、<平均外気温度>を表示します。

ファンボタンファンの「ON/OFF」を切り替えます。
スリープタイマーの時間を設定します。

プラスボタン
設定値を大きくします。

設定表示
点灯中は、同時に点灯している表示
マークの値を「プラス/マイナスボ
タン」で設定できます。

温度表示
室温や外気温度を表示している際に点灯します。

ファン
ファンON時に点灯します。

通電表示
蓄熱時に点灯します。

蓄熱量
左2桁 が<現 在 蓄 熱 量>、右2桁 が<設定蓄熱量>を表示しています。

モードボタン
表示を切り換えます。

マイナスボタン
設定値を小さくします。

①200Vの専用ブレーカを「入」（ON）にして機器に電気を供給してください。
②ETS−TEJ/Tシリーズは、100Vの電気も供給してください。
③P. 5「3−1」を参照して、<現在時刻>日本の標準時、<通電開始時間>と、<通電時間>をお客様の契約電力に合わせて設定します。
④P. 7「3−2」を参照して、<設定蓄熱量>を100%に設定します。

○シーズンセンサーを接続している場合は、P. 38「7−2−2」を参照して、親機の端子台「W1」の配線を試運転の間だけ外しておきます。
⑤P. 16「3−3−5」を参照して追焚きをして、電流値を計測した後、追焚きを終了し「設定蓄熱量」を0%に設定します。
⑥P. 12「3−3−3」を 参 照 し て、<設 定 室 温>を<現 在 室 温>よ り4℃以 上 高 く 設 定 し、操 作 部 の「ファンボタン」を押してファンの動作を確認します。
⑦吹出グリルから風が出てくることを確認した上、操作部の「ファンボタン」を押して、ファンを停止します。
⑧専用ブレーカを「切」（OFF）にして、電源端子とアース間の絶縁抵抗を確認します。

50

（2）電流値と抵抗値表
型

名

電圧（V）

ETS−200TEJETS−200TEJ/TETS−300TEJETS−300TEJ/T
ETS−400TEJETS−400TEJ/T

総消費電力（kW） 単相電流値（A） 三相電流値（A） 単相抵抗値（Ω） 三相抵抗値（Ω）
2.0

10

5.8

20.0

40.0

3.0

15

8.7

13.3

26.7

4.0

20

11.5

10.0

20.0

5.0

25

14.4

8.0

16.0

6.0

30

17.3

6.7

13.3

7.0

35

20.2

5.7

11.4

200

ETS−500TEJETS−500TEJ/T
ETS−600TEJETS−600TEJ/T
ETS−700TEJETS−700TEJ/T○電流値が許容範囲に当てはまらない場合は、各ヒーターの片側の端子を外し、ヒーターの抵抗値を確認します。抵抗値が±10%の許容範囲に当てはまらない場合は、ヒーターが断線、あるいは短絡の可能性がありますので、日本スティーベル（株）まで電話でご連絡ください。
○試運転終了後は、必ずファンをOFFし、追焚操作を終了してください。

（3）絶縁抵抗
電気用品安全法に基づく技術基準により、機器の絶縁抵抗は1MΩ以上とされております。
使用開始時や長期間放置された後再使用する場合に、蓄熱体が吸湿したことにより、絶縁抵抗が減少し、運転開始後数時間で漏電ブレーカが誤作動する場合があります。この様な場合は結線に誤りがなく、かつ絶縁抵抗が回復していることを確認の上、再度通電を行なってください。漏電ブレーカが即時に作動する場合は、配線、または漏電ブレーカ等に問題がある可能性があります。日本スティーベル（株）まで
電話でご連絡ください。

51

（4）検査記録
お客様名
検査会社名
検査者名
検査日
摘要

参照ページ

機器の絶縁抵抗

絶縁抵抗値を記載

Ｐ. 51

8 （2）
（3）

ブレーカの定格電流値

ブレーカの定格電流値を記載

Ｐ. 51

8 （2）

現在時刻の設定チェックのみ

Ｐ. 5

3−1−1

通電開始時間設定

設定時間を記載

Ｐ. 6

3−1−2

通電時間設定設定時間を記載

Ｐ. 6

3−1−2

ヒーターの電流値

電流値を記載

Ｐ. 51

8 （2）

ファンの動作

チェックのみ

Ｐ. 12

3−3−3

機器の離隔距離の確保

チェックのみＰ. 26

ジョイントボックスの位置

チェックのみ

Ｐ. 31

6−1

壁の補強

チェックのみＰ. 31

6−1

機器の壁固定チェックのみ

Ｐ. 41

7−3

床の補強

チェックのみＰ. 31

6−1

機器の床固定チェックのみＰ. 41

7−3

機器の水平設置

チェックのみ

Ｐ. 43

7−4

機器の外観

チェックのみ

検査項目

備考

52

検査結果

―

保 証 書
本書は、下記〈無料修理規定〉に基づいて下記品番の機器の無料修理を行なうことをお約束するものです。当該機器以外の機器類は、修理の対象といたしません。お取付け日から1年以内に故障が発生した
場合は、本書をご提示の上、日本スティーベル（株）に修理をご依頼ください。
お客様

フリガナ
お名前

様

お取扱い店

社名

印

〒

取扱者

品

番

印

住所
電話（

お取付け日

）
年

−

ETS−200TEJETS−200TEJ ／ T

ETS−300TEJETS−300TEJ ／ T

ETS−400TEJETS−400TEJ ／ T

ETS−500TEJETS−500TEJ ／ T

ETS−600TEJETS−600TEJ ／ T

ETS−700TEJETS−700TEJ ／ T

製造番号
月

日

保証期間

−
製

品

−
お取付け日から1 ヶ年

機器はお取付け日から1 ヶ年保証です。
★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときは、お取付け年月日、お取扱い店名、製造番号の記載、並びに取扱者印の捺印があることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管
してください。
この保証書は、本書に明示した期間、次の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
（無料修理規定）
1．お引渡しの仕様条件で取扱説明書、機器に貼られているラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記期間無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、日本スティーベル（株）にご依頼の上、修理をお受けになる時に本書をご提示ください。
「お取付け日」の記載がない場合、日本スティーベル（株）の出荷記録に基づいて、出荷日を「お取付け日」として起算します。
3．ご転居等、お取付け場所を移動する場合は、予め日本スティーベル（株）にご相談ください。
4．保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
（A）修理、または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合。
（B）使用上の不注意、過失による不具合、及び不当な修理や、改造による故障や損傷の場合。
（C）お取付け後の移設、及び取付説明書に基づいたお取付けがなされていなかったことに起因す
る故障、及び損傷の場合。
（D）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害、腐食性ガス等の有害ガス、塩害、異常電圧、ねずみ、鳥、くも、昆虫類の侵入、及びその他の外部要因による故障、及び損傷の場合。
（E）指定外の電源（電圧・周波数）で使用した場合の故障や損傷。
（F）一般の建物以外（例えば車輛・船舶・粉塵やガスの浮遊する施設）等で使用された場合の故障や損傷。
（G）砂、さび、ごみ、及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合。
（H）消耗部品の交換、及び保守等の費用。
（Ｉ）本書の提示が無い場合、お客様名、お取扱い店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5．以下の場合に生じた費用、及び代金は、本書による無料保証の対象にはなりません。
（A）理由の如何を問わず、機器設置後に、不適切な設定により増加した電気代。
（B）機器を設置したことによって生じた使用場所とその周辺の変色、変形、異音等の補修費用。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。
7．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

日本スティーベル株式会社
53

日本スティーベル株式会社
TEL : 0 4 4 - 5 4 0 - 3 2 0 3
平日 9:00〜17:30（土日祝日および特定休業日を除く）〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 興和川崎西口ビル８Ｆ
ホームページ http://www.nihonstiebel.co.jp■製造者

スティーベルエルトロン

所在地、電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。
本書は環境保護のためリサイクルペーパーを利用しております。
商品コード252168

T1040301
20171030M