SDH形
遮断端子台

DC1,000V、13A ※1の遮断を実現！

特長
DC1,000V、13A※1の高電圧遮断が可能

定格絶縁電圧 DC1,500V／AC1,000V

スイッチメーカーとして培った独自の機構（マグネットDC1,500V／AC1,000Vの絶縁性能を有しております。

内蔵、消弧グリッド）により、高電圧遮断を実現しました。

※IEC60947-3準拠（JIS C 8201-3相当）※1 使用負荷種別：DC-21Bの場合レバー操作方式を採用

ワンタッチでユニットごとにDINレールへの着脱が可能
ストッパ ー 操 作 により、レバー操作によりスムーズ締金具を外さなくてもユ且つ確実なON／OFFのニットごとの取り外しを容切替が可能です。

易に行うことが可能です。

一目で認識可能なON／OFF表示付き。

充電部に触れにくい安全構造
端子部は端子カバーがない状態でも充電部に触れにくい構造となっており、接触による感電事故を防ぎます。

A155

誤操作防止カバー（別売）
で安全性を確保
誤操作防止カバーにより不意なレバー操作を防止することができます。

制御用開閉器仕様（定格・性能/標準使用条件）

準拠規格：IEC 60947-3(2020)
項※JIS C 8201-3相当

目

定40A（周囲温度による）

定 格 通 電 電 流
定格インパルス耐電圧

12kV

定 格 周 波 数

50 ／ 60Hz
使用負荷種別圧

電流AC200V

40A
10A

DC-21A

DC1,000V

DC-21A

DC600V

15A

DC-21B

DC1,000V

13A

定格短時間耐電流

AC120A（cosφ=0.95）,1秒

定格短絡投入容量

AC300V, AC170A（peak）（cosφ=0.95）,50ms

機 械 的 寿 命

10,000回以上（種別：DC-21Bは2,000回以上）

電 気 的 寿 命

使用負荷種別 DC-21A：1,000回以上／ DC-21B：300回

定 格 適 合 電 線

5.5 〜 14mm2

端子ねじサイズM5

最 大 接 続 本 数

2本／ 1端子

表示灯・表示器格

電AC-21A

B

定格

DC1,500V ／ AC1,000V

定 格 絶 縁 電 圧

定 格 遮 断 性 能（2直列）A

PHOTOVOLTAIC PARTS­25 〜 +40℃（通電電流：40A以下）
周囲

温­25 〜 +60℃（通電電流：30A以下）度­25 〜 +70℃（通電電流：20A以下）
標準使用条件

輸送及び保管中の条件­40 〜＋55℃ 24時間を超えない短期間は＋70℃以下（結露・氷結なきこと）
85％以下（周囲温度40℃）（結露・氷結なきこと）

高2,000m以下

度

汚損度3

汚損

接続機器

度

標

C

湿形式構成

SDH-14-B×10-XD-17

①

② ③目

④
記

⑤号

⑥内容

①

基本形式

SDH

̶

②

電線サイズ

14

最大14mm2③ユニット色B

黒色④ユニット数1〜18

使用ユニット数に合わせて、レール孔を一定間隔でビス止めをしてください。
●XD：200mm毎にビス止め〈6ユニット〉●KD：260mm毎にビス止め〈8ユニット〉

⑤組立方式

⑥

レール長さ

XD

TXB-D形レール ： 穴あきレール（DINレール）KD

TKB-D形レール ： 穴あき強化レール（DINレール）

4〜29

組立はレールの長さに関らず、中央基準での組立となります。

※レール長さはA157の組立寸法表をご参照ください。

A156

電子応用機器

項ＤNo.

SDH形
遮断端子台標準仕様品

SDH-1495

適合電線 5.5〜14 mm2

M530●適合アクセサリー

14.5

標準記号板

72(ON)

60°(OFF)

(53)

77

94

標準レール

TUM-2※TXB（穴あきレール）
TKB（穴あき強化レール）

締金具

TXL

カバー

SDH-14-CV（別売）(23)※PN印字のマークバンドは標準添付

26MIN 23.5

MAX 10.4

3095

MIN 11.4
MAX 12.4●適合圧着端子● 誤操作防止用カバー（SDH-14-CV）を取り付けた場合

7797

MIN 9.1

組立寸法表※TXB-Fは適用外となります。
※使用ユニット数に合わせて、レール孔を一定間隔でビス止めをしてください。
●XD：200mm毎にビス止め〈6ユニット〉●KD：260mm毎にビス止め〈8ユニット〉※ユニット間の配線にショートバー等のピッチが固定された部品を使用される際は、寸法公差（1ユニットあたり30+-00.6 mm）にご注意ください。
ユニット数

P

1L

60

77

XD-4もしくはKD-4

レール指示280

397120

XD-5もしくはKD-5

4137140

XD-7もしくはKD-75157

180

XD-8もしくはKD-8

6197

200

XD-10もしくはKD-107217240

XD-11もしくはKD-118257280

XD-13もしくはKD-13

9297300

XD-15もしくはKD-15

10317

340

XD-16もしくはKD-16

11357360

XD-18もしくはKD-18

12377

400

XD-19もしくはKD-19

13417420

XD-21もしくはKD-21437

XD-22もしくはKD-22

A157

6

TXB-D又は、TKB-Dによる組立
P（L-17）
L

ユニット数P14L

460

レール指示

15477

480

XD-24もしくはKD-24

16497

520

XD-25もしくはKD-25

17537

540

XD-27もしくはKD-27

18557

580

XD-28もしくはKD-28597

XD-30もしくはKD-30※ユニット数18以上の組立は別途お問い合わせください。

制御用開閉器

アクセサリー
締金具（販売単位：50）●TXL

アルミレール（DINレール）●TXB（穴あきレール）（販売単位：50）

A

PHOTOVOLTAIC PARTS●TKB（穴あき強化レール）（販売単位：20）

M4×10

25
1,000

12.5

誤動作防止用カバー （販売単位：50）●SDH-14-CV（別売）1,0007.5153530

記号板（マークバンド）（販売単位：100）●TUM-2

表示灯・表示器

3527B

46（TUM マークバンド 10A ABS）

L=9001※ご使用時は製品適合サイズに加工してください。
L=27C

10接続機器Ｄ
電子応用機器

A158

SDH形
遮断端子台

開閉性能及び使用上のご注意※接続方法（非接地・負極接地）によって最大遮断電圧、開閉回数が異なる為ご注意ください。

非接地時
●開閉性能
・使用負荷種別「DC-21A」の場合（過度の過負荷も含む抵抗性負荷（L/R=1ms）の開閉、頻繁な操作）
・定格絶縁電圧Ui：DC1,500V（開放電圧DC1,000V回路に適用可能）・最大遮断電圧／電流：DC1,000V／10A
DC600V／15A
・開閉回数：1,000回・開閉動作：2極直列開閉
・接続例：
太陽電池

遮断端子台

○PCS

Ｐ極

○N極

インバータ回路

負極接地(地絡発生)時●開閉性能
・定格絶縁電圧Ui：DC1,500V（開放電圧DC1,000V回路に適用可能）・最大遮断電圧／電流：DC750V／10A
・開閉回数：100回・開閉動作：1極開閉（Ｐ極）
・接続例：

遮断端子台

太陽電池

○PCS

Ｐ極

○N極

インバータ
回路

地絡発生時に開閉すると、接地箇所から電路が迂回し、Ｐ極のみの開閉となる。

個別条件での開閉性能●開閉性能（開閉回数を100回とした場合）
・使用電圧／電流：DC1,500V／10A
・開閉回数：100回・開閉動作：2極直列開閉
・接続例：
太陽電池

遮断端子台

○○

A159

PCS

Ｐ極

N極インバータ回路

A

PHOTOVOLTAIC PARTS

制御用開閉器技術資料
直列4接点遮断タイプ
カムスイッチと同等の内部構造を採用し、加えて直列4接点での開閉により接点へのダメージを低減し、高い耐久性を確保しております。

間接手動操作を実現
接点部にカムスイッチ機構を採用することで操作スピードに依存しない一定速度での遮断が可能です。
※IEC60947-3準拠（JIS C 8201-3相当）

表示灯・表示器

マグネット内蔵により遮断時のアークを消弧
マグネットの磁界を利用して遮断時のアークを消弧しており、どの取り付け方向でもアーク弧に影響されない取り付けが可能です。

B※イメージ図（内部アーク放電の様子）

取扱い注意事項
使用上のご注意

接続機器使用・保管・輸送時の雰囲気
・保管・輸送時は直射日光を避け、常温・常湿に保ってください。
・耐油型・防爆型の構造ではありませんので、そのような環境下ではご使用にならないでください。
・オゾン、腐食性ガスの影響を受ける場所での使用・保管は避けてください。
・高温・多湿の周囲環境でのご使用は、急激な温度変化による結露で絶縁劣化・錆びなどが発生することがありますのでご注意ください。
・0℃以下の低温では氷結にご注意ください。

C・故障の原因となりますので定格・仕様・性能を超えてはご使用にならないでください。
・叩き操作や、弾き操作は破損する場合がありますので行わないでください。また、レバー操作は必ず手で行ってください。
・ON操作の際、アーク音が鳴ることがありますが、レバーは途中で止めずにON位置まで確実に操作を行ってください。
・決められた操作方向以外に力を加えないでください。

取り付け、取り外し、配線上のご注意

A160

電子応用機器点検時のご注意
・製品を分解しての清掃は故障の原因となりますので行わないでください。
・破損した製品については速やかに交換を行ってください。
・シンナー類を使用しての清掃は、レバー、ユニット、ストッパーなどの破損に繋がりますのでご使用にならないでください。
・エアーブロー式での清掃は粉塵等が侵入し、接触障害の原因となりますので、吸引方式で行ってください。

Ｄ・製品を落下されますと性能を損なうことがありますので、ご使用にならないでください。
・誤接続は予期せぬ誤動作・異常発熱・発火などの原因となることがありますのでご注意ください。
・製品の脱着は無通電状態にて行ってください。
・製品への配線は印加電圧、通電電流を考慮し、必ず適用電線・圧着端子などをご使用ください。
・接続電線にはなるべく引っ張りストレスをかけないような状態でご使用ください。
・取り付けピッチは指定寸法を厳守してください。
・端子ねじ以外のねじは取り外さないでください。故障の原因となります。
・端子ねじの推奨締付けトルクは2.0N･mです。ご使用にならない端子も確実に締付けを行ってください。
・製品にネジロック材、接着材はご使用にならないでください。プラスチック部分の破損に繋がるおそれがあります。