別紙１
看護学部棟教室映像音響機器設備賃貸借仕様書
下関市立大学看護学部棟において、授業等に対応するための映像・音響機器一式を設置するものである。教職員等に操作が分かりやすいことを優先した構成（AV 機器全般の機器制御がタッチパネルのみで一元操作できるシステムである。）とする。
なお、各教室の映像音響機器の構成及び要件（システム・施工）は以下のとおりとする。
１．講義室１、講義室２、講義室３、講義室４設備
１－１．主な納入機器明細および数量
名称

メーカー

品番

数量

デジタルアンプ

Panasonic

WA-HA061、YBSKG035

各1式

ワイヤレス受信機（4 波）Panasonic

WX-UR504、WX-UD500×2

各1式

ハウリングサプレッサー

dbx

AFS2

各1台

ワイヤレスマイク（ハンド）Panasonic

WX-4100B

各3本

ワイヤレスマイク（タイピン）

Panasonic

WX-4300B

各1本

ワイヤレス充電池

Panasonic

WX-4451

各8個

ワイヤレス充電器

Panasonic

WX-4450

各1台

ワイヤレスアンテナ

Panasonic

WX-4970

各2個

天井埋込型スピーカー

Panasonic

WS-TN655

各6台

天井埋込型スピーカー用パネル

Panasonic

WS-6520

各6個

ブルーレイプレイヤーSony

BDP-S1500

各1台

書画カメラ

テクノホライゾン

L-12G

各1台

プロジェクター

Panasonic

PT-MZ782J

各1台

プロジェクター用取り付け金具

Panasonic

ET-PKD120S、ET-PKE301B

各1式

デジタルマルチスイッチャー

IDK

MSD-S72

各1台

HDBaseT 送信器

IDK

HDC-TH221UHD

各1台

HDBaseT 受信器

IDK

HDC-RH100-D

各2台

USB-C to HDMI コンバーター

IDK

IFC-V21U

各1台

送信機、コンバーター用マウント金具

IDK

RM-SF

各1個

スマートスイッチャー

テクノホライゾン

HS-2

各1台

電動式スクリーン

共栄商事

BLE-120RW

各1面

55 型液晶ディスプレイ

Panasonic

TH-55EQ2J

各2台

ディスプレイ用取り付け金具

共栄商事

FH-20 特 1600 セット

各2個

電源制御ユニット

Panasonic

WU-L61

各1台

タッチパネル制御装置（操作・制御） テクノホライゾン

CVAS（下関市立大学特別版）

各1式

レクチャー卓AL-TY30U 特型

各1式

共栄商事

小型中継接続パネル

共栄商事

PA-B3 特型

各1式

引き出しユニット

カナレ電気

CHU432B

各1個

特型

各1式

壁面中継接続パネル
HDMI ケーブル

サンワサプライ

KM-HD20-NM20

各1本

USB-C ケーブル

エレコム

U2C-CC20NBK2

各1本※上記機器明細以外で、以下に記載するシステム要件、施工要件に応じた機器類も準備すること。

１－２．システム要件
・プロジェクター用の電動スクリーンとは別に、講義室内後方左右を可能な限り均等に中間用ディスプ
レイを各 1 台設置し、全て同じ映像が表示できるようにすること。
・レクチャー卓は片袖型 EIA 規格 15U＋15U（計 30U）サイズで椅子が収納できるライトグレー色のものであり、以下の機器を収容できる製品であること。また、1U サイズのブランクパネルとブルーレイプ
レイヤーが設置できる 1U サイズの棚板も設けること。
・レクチャー卓への設置は以下の通りとすること。
EIA マウント機器…デジタルアンプ、ワイヤレス受信機、ハウリングサプレッサー、ブルーレイプレイ
ヤー（1U 棚板設置）、デジタルマルチスイッチャー、HDBaseT 送信器（専用マウン
ト金具設置）、USB-C to HDMI コンバーター（専用マウント金具設置）、電源制御ユ
ニット、タッチパネル制御装置（制御部）、引き出しユニット
レクチャー卓上…書画カメラ、タッチパネル制御装置（操作部）、小型中継接続パネル、スマートスイ
ッチャー、ワイヤレスマイク充電器（ワイヤレスマイク（ハンド形・タイピン形）を設置）※ワイヤレスマイク（ハンド形）2 本については、本校において別途管理。
・小型中継接続パネルは同メーカー製レクチャー卓上コーナー部に設置ができ、幅 230mm×高さ 170mm で傾斜角のある 4 種のパネルが換装可能な製品であり、HDMI＋USB-C パネル・電源コンセントパネル・LAN
パネル・フル 2 線式照明リモコンの各パネルを実装していること。
・壁面中継接続パネルはレクチャー卓内外の機器を壁面で中継・接続させるパネルであり、BNC×2・Cat5e×3・Cat6×5・キャノン 5 ピンメス型×1・キャノン 4 ピンメス型×1・キャノン 3 ピンメス型×1 を実装していること。
・スマートスイッチャーは原則として講義室内に設置されているアクセスポイントと同一ネットワーク
上になるよう設定を施し、本学で利用するタブレット（WindowsPC、iPad 等）を無線でプロジェクター
等へ投影できるよう構築すること。
１－３．施工要件
・電動スクリーンは指定されたスクリーンボックス内に設置すること。
２．実習室１、実習室２及び共用部設備
２－１．主な納入機器明細および数量（実習室１、実習室２）
名称

メーカー

品番

数量

リモートコントローラー

BOSE

CC-64

各1台

ワイヤレスマイク（ハンド）Panasonic

WX-4100B

各1本

ワイヤレスマイク（タイピン）

Panasonic

WX-4300B

各1本

ワイヤレス充電池

Panasonic

WX-4451

各4個

ワイヤレス充電器

Panasonic

WX-4450

各1台

ワイヤレスアンテナ

Panasonic

WX-4970

各2個

天井埋込型スピーカー

Panasonic

WS-TN655

各6台

天井埋込型スピーカー用パネル

Panasonic

WS-6520

各6個

75 型電子黒板（昇降スタンド付き） テクノホライゾン

CBS-ELM75F8CL

各3台

電源制御ユニット

Panasonic

WU-L61

各1台

レクチャー卓（コンソールボックス

共栄商事

AL-18U 特型

各1式

カナレ電気

CHU432B

各1個

特型

各1式

含む）
引き出しユニット
壁面中継接続パネル
HDMI ケーブル

サンワサプライ

KM-HD20-NM30

各3本

OA タップ

エレコム

T-T06-3450LG/RS

各3個※上記機器明細以外で、以下に記載するシステム要件、施工要件に応じた機器類も準備すること。

２－２．主な納入機器明細および数量（実習室１、実習室２共用部）
名称

メーカー

品番

数量

アンプ

BOSE

IZA 2120-HZ

1台

ワイヤレス受信機（4 波）Panasonic

WX-UR504、WX-UD500×2

1式

オーディオシグナルプロセッサー

BOSE

ESP-880A

1台

電源制御ユニット

Panasonic

WU-LP067

1台

レイヤー2 スイッチ

Panasonic

PN25041、PN71051

1式システム機器収納架

日東

FS60-614EN

1台※上記機器明細以外で、以下に記載するシステム要件、施工要件に応じた機器類も準備すること。

２－３．システム要件
・各実習室に設置するレクチャー卓は EIA 規格 18U サイズのライトグレー色のものであり、以下の機器を収容できる製品であること。また、1U サイズのブランクパネルも設けること。
・各レクチャー卓への設置は以下の通りとすること。
EIA マウント機器…電源制御ユニット、引き出しユニット
レクチャー卓上…コンソールボックス、ワイヤレスマイク充電器（ワイヤレスマイク（ハンド形・タイ
ピン形）を設置）・コンソールボックスは同メーカー製レクチャ―卓上コーナー部に設置ができ、幅 340mm×高さ 175mm 程度で傾斜角があり、リモートコントローラー・電源コンセント・起動スイッチの各操作パネルを実装していること。

・各実習室の壁面中継接続パネルは各レクチャー卓内外の機器を壁面で中継・接続させるパネルであり、Cat5e×1・キャノン 3 ピンメス型×1 を実装していること。
・コンソールボックスに収容する起動スイッチはレクチャー卓内の電源制御ユニットを起動すると共に、共用部に設置する電源制御ユニットも同時に起動できるように構築すること。
・共用部に設置する機器は電源制御ユニットに連動して起動・終了が可能であること。
・各レクチャー卓上のリモートコントローラーの操作に応じて、いずれの実習室からも個別教室利用・合同教室利用の操作が可能であり、操作に応じてスピーカーの鳴動箇所のコントロールや音量の調節ができるよう構築すること。
２－４．施工要件・スクリーンは指定されたスクリーンボックス内に設置すること。
・共用部に示す機器類は全てシステム機器収納架内に収容し、施錠できるようにすること。
・各実習室のワイヤレスアンテナ及び天井埋込型スピーカーは共用部収納架内の機器と接続すること。
・電子黒板は実習室内外で利用できるよう、出入口の高さも考慮して組立・設置を行うこと。
３．実習室３、実習室４及び共用部設備
３－１．主な納入機器明細および数量（実習室３、実習室４）
名称

メーカー

品番

数量

ワイヤレスマイク（ハンド）Panasonic

WX-4100B

各1本

ワイヤレスマイク（タイピン）

Panasonic

WX-4300B

各1本

ワイヤレス充電池

Panasonic

WX-4451

各4個

ワイヤレス充電器

Panasonic

WX-4450

各1台

ワイヤレスアンテナ

Panasonic

WX-4970

各2個

天井埋込型スピーカー

Panasonic

WS-TN655

各6台

天井埋込型スピーカー用パネル

Panasonic

WS-6520

各6個

ブルーレイプレイヤーSony

BDP-S1500

各1台

書画カメラ

テクノホライゾン

L-12G

各1台

プロジェクター

Panasonic

PT-MZ782J

各1台

プロジェクター用取り付け金具

Panasonic

ET-PKD120S、ET-PKE301B

各1式

リモートカメラ

Panasonic

AW-UE50

各2台

カメラ天井直付金具

i-PRO

WV-Q105AUX

各2個

リモートカメラコントローラー

Panasonic

AW-RP60GJ

各1台

HDBaseT 送信器

IDK

HDC-TH100-D

各8台

HDBaseT 受信器

IDK

HDC-RH100-D

各3台

USB-C to HDMI コンバーター

IDK

IFC-V21U

各1台

送信機、コンバーター用マウント金具

IDK

RM-SF

各2個

スマートスイッチャー

テクノホライゾン

HS-2

各1台

電動式スクリーン

共栄商事

BLE-120RW

各1面

55 型液晶ディスプレイ

Panasonic

TH-55EQ2J

各2台

両面ディスプレイ用取り付け金具

共栄商事

FH-20TS 特 1400 セット

各1個

75 型電子黒板（昇降スタンド付き） テクノホライゾン

CBS-ELM75F8CL

各1台

電源制御ユニット

Panasonic

WU-L61

各1台

タッチパネル制御装置クライアン

テクノホライゾン

CVAS（下関市立大学特別版）

各1式

レイヤー2 スイッチ

Panasonic

PN25041、PN71051

各1式

レクチャー卓共栄商事

AL-TY30U 特型

各1式

小型中継接続パネル

共栄商事

PA-B3 特型

各1式

引き出しユニット

カナレ電気

CHU432B

各1個

引き出しトレイ

カナレ電気

CSU435B

各1個

特型

各1式

ト部（操作・制御）

壁面中継接続パネル
HDMI ケーブル

サンワサプライ

KM-HD20-NM20

各1本

HDMI ケーブル

サンワサプライ

KM-HD20-NM30

各1本

USB-C ケーブル

エレコム

U2C-CC20NBK2

各1本

OA タップ

エレコム

T-T06-3450LG/RS

各1個※上記機器明細以外で、以下に記載するシステム要件、施工要件に応じた機器類も準備すること。

３－２．主な納入機器明細および数量（実習室３、実習室４共用部）
名称

メーカー

品番

数量

アンプ

BOSE

IZA 2120-HZ

1台

ワイヤレス受信機（4 波）Panasonic

WX-UR504、WX-UD500×2

1式

オーディオシグナルプロセッサー

BOSE

ESP-880A

1台

マトリクススイッチャー

IDK

FDX-S16U、FDX-SIV4UT×4、FDX-

1式

SOV4UT×2、FDX-SAB4A×1
PoE スイッチ

Panasonic

PN25087K、PN71051

1式

電源制御ユニット

Panasonic

WU-LP067

1台

タッチパネル制御装置サーバー部

テクノホライゾン

CVAS（下関市立大学特別版）

1式

レイヤー2 スイッチ

Panasonic

PN25041、PN71051

1式システム機器収納架

日東

FS60-614EN

1台

移動式棚板

日東

RD14-35E

1個（制御）※上記機器明細以外で、以下に記載するシステム要件、施工要件に応じた機器類も準備すること。

３－３．システム要件
・プロジェクター用の電動スクリーンとは別に、各実習室内後方の両面（背中合わせ）に中間用ディスプ
レイを各 2 台設置し、同じ映像や別々の映像も投影できるよう構築すること。
・各実習室に設置するレクチャー卓は片袖型 EIA 規格 15U＋15U（計 30U）サイズで椅子が収納できるライトグレー色のものであり、以下の機器を収容できる製品であること。また、1U サイズのブランクパ
ネルとブルーレイプレイヤーが設置できる 1U サイズの棚板も設けること。
・各レクチャー卓への設置は以下の通りとすること。
EIA マウント機器…ブルーレイプレイヤー（1U 棚板設置）、リモートカメラコントローラー（引き出しトレイ設置）、HDBaseT 送信器（専用マウント金具設置）、USB-C to HDMI コンバー
ター（専用マウント金具設置）、電源制御ユニット、タッチパネル制御装置（クライアント・制御部）、レイヤー2 スイッチ、引き出しユニット
レクチャー卓上…書画カメラ、タッチパネル制御装置（クライアント・操作部）、小型中継接続パネル、
スマートスイッチャー、ワイヤレスマイク充電器（ワイヤレスマイク（ハンド形・タ
イピン形）を設置）
・小型中継接続パネルは同メーカー製レクチャー卓上コーナー部に設置ができ、幅 230mm×高さ 170mm で傾斜角のある 4 種のパネルが換装可能な製品であり、HDMI＋USB-C パネル・電源コンセントパネル・LAN
パネル・フル 2 線式照明リモコンの各パネルを実装していること。
・各実習室の壁面中継接続パネルはレクチャー卓内外の機器を壁面で中継・接続させるパネルであり、Cat5e×2・Cat6×9・キャノン 3 ピンメス型×1 を実装していること。
・共用部に設置する機器はレクチャー卓上のタッチパネル操作に連動して起動・終了が可能であり、いずれの実習室からも個別教室利用ができるように構築すること。また、実習室３のタッチパネルでは実習室４との合同教室利用の操作も可能であり、タッチパネルの操作のみで自在に映像投影等ができるよ
うに構築すること。
・スマートスイッチャーは原則として教室に設置されているアクセスポイントと同一ネットワーク上になるよう設定を施し、本学で利用するタブレット（WindowsPC、iPad 等）を無線でプロジェクター等へ投影できるよう構築すること。
・各実習室に設置する電子黒板はレクチャー卓側接続機器の映像および HDMI 等による直接映像の投影が可能であり、表示された映像（電子黒板機能で書き込みされた映像も含む）はプロジェクター等へも投影が可能であること。
・リモートカメラコントローラーによりリモートカメラの向きやズームを自在に操作でき、撮影される映像のプロジェクター等への投影が可能であること。
３－４．施工要件
・電動スクリーンは指定されたスクリーンボックス内に設置すること。
・共用部に示す機器類は全てシステム機器収納架内に収容し、施錠できるようにすること。
・各実習室のワイヤレスアンテナ及び天井埋込型スピーカーは共用部収納架内の機器と接続すること。
４．共通要件（システム）
・全ての製品は新品であること。
・ワイヤレス充電池はワイヤレスマイク（ハンド形、タイピン形）にそれぞれ実装し、残りは予備用として本学に納品すること。
・EIA マウント機器のうち、1U サイズのブランクパネル、ブルーレイプレイヤー（1U 棚板）、引き出しユニット、リモートカメラコントローラー（引き出しトレイ）を除く全ての機器は前面を共栄商事製の放熱対策された EIA マウント対応カバーで覆い、機器への直接操作ができないよう構築すること。また
メンテナンス面を考慮して、本カバーをレクチャー卓にマウントするための固定部は上下共に 1U サイズのブランクとすること。
・プロジェクターへの映像伝送及び制御は全て LAN ケーブルのみで行うこと。ただし、映像伝送と制御用のケーブルは必ず分離独立して構築すること。
・タッチパネル制御装置（CVAS）では、AV 機器の制御・操作は起動/終了も含め、全てタッチパネル制御
装置の操作部上の操作で完結でき、未使用時（システム終了時）はスクリーンセーバー機能を用いてブラックアウトにしておくことが可能であり、利用時にワンタッチでシステム起動ができること。
・タッチパネル制御装置（CVAS）の制御部では以下の制御が可能であること。
1．AV 機器選択画面で使用する AV 機器アイコンを選択すると同時にプロジェクターと電動スクリーンが連動動作できること。
2．プロジェクター、電動スクリーン、音量の動作については、連動だけでなく個別に操作を行うことができること。
3．マイク、ブルーレイプレイヤー、パソコン各音源の一括制御による段階的な音量調整が可能であること。
4．講義終了時、本製品操作部の「講義終了」ボタンを押すことで、連動する全ての機器を初期状態に戻し主電源が OFF になること。
5．
「講義終了」ボタンは、使用中常時画面上に表示されていること。
6．各 AV 機器の操作については、本製品操作部上に各機器のアイコンが表示され、その機器に応じた操作ができること。
7．ブルーレイプレイヤーの主要 14 コマンドの操作が IR 制御できること。
・タッチパネル制御装置（CVAS）で行う機器制御操作フローは同メーカーと施工事業者、本学が協議のうえで決定し、必要なプログラミングもしくは改良は同メーカーが必ず構築すること。また、フローに関わる操作部イメージ図の作成、提出も行うこと。
・実習室におけるリモートコントローラー、アンプ及びオーディオシグナルプロセッサーについては、同
メーカー技術担当者が設定を行うこと。
・本システム構築における本学からの要請には全て応じること。
５．共通要件（施工）・別途施工される「下関市立大学看護学部棟（仮称）電気設備工事」（以下、建築工事）の施工管理者と連携し、施工スケジュールを組むこと。
・配線は原則、建築工事内にて行われるが、本システムを構築する上で不足する配線においては全て新規で施工事業者が行うこと。
・小型中継接続パネルに組み込むフル 2 線式照明リモコンについては、建築工事の施工管理者に相談のうえで機種の選定、設定を行うこと。
・壁面中継接続パネルのベースは建築工事の中で準備されているため、それぞれ指定した形状のコネクタに実装し替えること。

・壁面中継接続パネルとレクチャー卓の間のケーブル類は必要に応じて 3～5m 程度用意し、これらのケーブル類はスルーチューブで覆うなどの処理を施すこと。
・プロジェクター、中間用ディスプレイ及び電動スクリーンは落下しないよう、十分な補強を施すこと。
また、中間用ディスプレイには揺れ防止対策も施すこと。
・中間用ディスプレイの高さは講師や学生が安易に手の届かない高さに調整すること。また、見えやすい
角度に調整し、講師や学生の視界を塞がないよう施工に十分注意すること。
・全ての設備において、レクチャー卓上の中継接続は以下の条件で接続すること。
1．HDMI ⇒ PC 等の外部機器とスイッチャー間を中継し利用できること。
2．USB-C ⇒PC 等の外部機器と USB-C to HDMI コンバーター間を中継し利用できること。

3．電源コンセント ⇒ PC 等の外部機器と主電源を中継し利用できること。
4．LAN ⇒ PC 等のネットワーク対応機器と学内 LAN を中継し利用できること。
・映像出力機器は全て HDMI 及び USB-C 接続で利用することを踏まえて施工すること。
・メタルモールやスルーチューブを利用してケーブルの露出を極力防ぐように注意して施工すること。
・本システムを構築する上で必要となるケーブル類ほか諸部材も全て施工事業者が用意すること。
６．賃貸借期間2025 年 4 月 1 日～2030 年 3 月 31 日（5 年間）
７．その他
・契約後、納品及び施工については建築工事の施工管理者と日程調整のうえで行い、また決定したスケジ
ュールについては本学へも共有すること。
・本仕様要件の内容を加味し、施工事業者は第 2 種以上の電気工事士免許を持つ正規従業員を 1 名以上抱えており、本学の求めに応じて社員証明書及び電気工事士免許の提示をすること。
・施工事業者は納入後 1 年間の本学の要請に無償かつ迅速に対応できる保守体制を有し、かつ以降 5 年間の保守にも原則無償で安定的に対応可能な法人事業者であること。
・運用開始後のトラブルや不具合等への迅速な対処を考慮して、施工事業者は本校から 1 時間圏内に事業所を有すること。
・必要に応じて取扱説明会を実施し、マニュアルを作成すること。

【下関市立大学】看護学部棟教室映像音響機器設備賃貸借 機器構成
種別

製品名

デジタルアンプ
アンプ用ラックマウント金具
アンプ
ワイヤレス受信機（4波対応）
ワイヤレスチューナーユニット
ハウリングサプレッサー
オーディオシグナルプロセッサー
リモートコントローラー
音響機器 レイヤー2スイッチ
レイヤー2スイッチ用マウントキット
ワイヤレスマイク(ハンド形)
ワイヤレスマイク(タイピン形)
ワイヤレスマイク充電池
ワイヤレスマイク充電器
ワイヤレスアンテナ（天吊）天井埋込型スピーカー（16㎝）
スピーカー用パネル
ブルーレイプレイヤー
書画カメラ
プロジェクター（7500lm）
プロジェクター天吊金具（低天井）
プロジェクター取付ベース金具
デジタルマルチスイッチャー
マトリクススイッチャー
拡張入力ユニット（HDBaseT）
拡張出力ユニット（HDBaseT）
拡張入出力ユニット（オーディオ）
リモートカメラカメラ天井直付金具
リモートカメラコントローラー
映像機器
PoEスイッチ
PoEスイッチ用マウントキット
HDBaseT送信器（3分配）
HDBaseT送信器
HDBaseT受信器
USB-C to HDMIコンバーター
送受信機、コンバーターマウント金具
スマートスイッチャー
スクリーン（120インチ）
55型液晶ディスプレイ
ディスプレイ取り付け金具
ディスプレイ取り付け金具（両面）75型電子黒板（昇降スタンド付き）
電源制御ユニット
電源制御ユニット
タッチパネル制御装置（講義1～4）
制御機器 タッチパネル制御装置（実習3～4、SV）
タッチパネル制御装置（実習3～4、CA）
レイヤー2スイッチ
レイヤー2スイッチ用マウントキット
レクチャー卓(15U・2連、セキュリティカバー付)
レクチャー卓（コンソールボックス・セキュリティカバー付）
小型中継ボックス（HDMI・ＴｙｐｅＣ・AC・LAN・照明）
ブランクパネル
固定棚板
引き出しユニット
引き出しトレイシステム機器収納架
その他機器類 移動式棚板
中継接続パネル（壁面取付）
中継接続パネル（壁面取付）
中継接続パネル（壁面取付）
中継接続パネル（壁面取付）
HDMIケーブル（2m、メッシュ）
HDMIケーブル（3m、メッシュ）
USB-Cケーブル（2m）OAタップ
タッチパネルソフト開発費ほか
配線工事及び構築工事費
施工ほか 試験調整費
諸部材費
諸経費

メーカー
panasonic
panasonic
BOSE
panasonic
panasonic
dbx
BOSE
BOSE
panasonic
panasonic
panasonic
panasonic
panasonic
panasonic
panasonic
panasonic
panasonic
sony
テクノホライゾン
panasonic
panasonic
panasonic
IDK
IDK
IDK
IDK
IDK
panasonici-PRO
panasonic
panasonic
panasonic
IDK
IDK
IDK
IDK
IDK
テクノホライゾン
共栄商事
panasonic
共栄商事
共栄商事
テクノホライゾン
panasonic
panasonic
テクノホライゾン
テクノホライゾン
テクノホライゾン
panasonic
panasonic
共栄商事
共栄商事
共栄商事
カナレ電気
カナレ電気
カナレ電気
カナレ電気
日東
日東

型番

WA-HA061
YBSKG035
IZA 2120-HZ
WX-UR504
WX-UD500
AFS2
ESP-880A
CC-64
PN25041
PN71051
WX-4100B
WX-4300B
WX-4451
WX-4450
WX-4970
WS-TN655
WS-6520
BDP-S1500
L-12G
PT-MZ782J
ET-PKD120S
ET-PKE301B
MSD-S72
FDX-S16U
FDX-SIV4UT
FDX-SOV4UTFDX-SAB4A
AW-UE50
WV-Q105AUX
AW-RP60GJ
PN25087K
PN71051
HDC-TH221UHD
HDC-TH100-D
HDC-RH100-D
IFC-V21U
RM-SF
HS-2
BLE-120RW
TH-55EQ2J
FH-20 特1600ｾｯﾄ
FH-20TS 特1400ｾｯﾄ
CBS-ELM75F8CL
WU-L61WU-LP067
CVAS 下関市立大学特別版
CVAS 下関市立大学特別版
CVAS 下関市立大学特別版
PN25041
PN71051
AL-TY30U特型
AL-18U特型
PA-B3特型
CSW-BP1U-B
CSW-MTA1US-B
CHU432B
CSU435B
FS60-614EN
RD14-35E
特型A（講義室）
特型B（実習室1・2）
特型C（実習室3）
特型D（実習室4）
サンワサプライ KM-HD20-NM20
サンワサプライ KM-HD20-NM30
エレコム
U2C-CC20NBK2
エレコム
T-T06-3450LG/RS
テクノホライゾン 特型

数量
4
4
2
6
12
4
2
2
1
1
16
8
48
8
16
48
48
6
6
6
6
6
4
1
4
2
1
4
4
2
1
1
4
16
14
6
8
6
6
12
8
2
8
8
2
4
1
2
3
3
6
2
6
8
6
8
2
2
1
4
2
1
1
6
8
6
8
1
1
1
1
1

1階

2階

講義室1
1
1

講義室2
1
1

講義室3
1
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

実習室1

3階
実習室2

実習室1・2共用

1
1
2

講義室4
1
1

実習室3

実習室4

1
1
2

1
2
1

1
1

実習室3・4共用

1

1
1
1

3
1
8
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1

3
1
8
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1

3
1
8
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1

1
1
4
1
2
6
6

1
1
4
1
2
6
6

3
1
8
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1

1
1
4
1
2
6
6
1
1
1
1
1

1
1
4
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1
4
2
1

2
2
1

2
2
1
1
1

1

1

1

1

2
1
1
1
1
2
2

2
1
1
1
1
2
2

2
1
1
1
1
2
2

2
1
1
1
1
2
2

1

1

1

3
1

3
1

1

8
3
1
2
1
1
2

8
3
1
2
1
1
2

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
3

3

3

3

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1