技術資料
Masking Noise System

マスキングノイズ･システム
業務に集中するためのオフィスサウンド･システム
他人の話し声や電話での会話（有意騒音）を本人が気にならない程度までに和らげる効果を得るために､擬似環境騒音を音響装置によって発生させ他の会話騒音等を気にならないようにする音響システム。
ただしマスキングノイズ･システムは迷惑対称の騒音を減衰させるものではなく､いわば半アクティブ遮音効果システムである｡


隣接する打ち合わせ室の会話明瞭度を阻止する
隣の部屋で打ち合わせされている対抗会社の見積り金額が気にならないので打ち合わせがスムーズに進む

遠くで交わされている会話､電話での話し声を阻止する
聞きたくない話しを聞く必要がないため､作業能率の向上がはかれる

堅牢な固定間仕切りを必要としない間仕切りを簡易化できるので､組織変更に柔軟に対応する融通性あるオフィスレイアウトができ､建設費のコストダウンができる

サウンドシステムが露出しない
照明器具､空調ダクト位置を気にせず必要な場所にスピーカシステムを配置できる

高速通信回線を始めとする新しい機能を備ない話しの内容まで聞こえてしまい､仕事の能えたインテリジェントビルが各地に建設されて率が下がってしまうという不都合を生み出していますが､オフィスの形状が開放的(オープンしまいました。

プランニング･オフィス)になるとともに遮音に対そのようなインテリジェント･オフィスで使用さしても一層の配慮がなされるようになり､オフィれるマスキングノイズシステムは､サウンドシス

スでも静寂な環境を確保できるようになりました｡

テムを使用して“耳に蓋をしてしまう”システムで､その結果､サウンドの伝達が良くなって離れた米国のインテリジェントオフィスの 40%以上に場所での会話や電話での話し声が聞こえてく採用されており､新世代のオフィスには不可欠るようになり､そこで働いている人々が聞きたくなものとなっています。

序論
オープンプランニング･オフィス､その設計にそこで働く人々が気にいってくれるという点で不可欠な要素である意匠的な見栄えの良さだ

その評判をかせいできました。音響コンサルタ

けでなく､マスキングノイズシステムがオフィス

ントはマスキングノイズシステムを設計して施工の融通性を向上させ､作業効率を改善しそしてするのに必要な監督をし､最終調整において株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise System
専門的な意見を述べるということでその仕事にで今までに以上に大きな重圧となるので､オー対する評価を与えられてきました｡それらの評

プンプランニング･オフィスは良い仕事をする

価は多くの失敗をした力作の中から苦しんで上で一般的に受け入れられる方法の活性剤の得られたものなのです。長年にわたって低下し一つとなることでしょう。ここではマスキングノイてしまったオフィスでの生産性はなお一層下

ズシステムの基本技術の概要を述べ､音響コがりつつあり､今までのオフィス形態ではそのンサルタントか音響施工会社によってなされた生産性は将来にわたっても衰え続けることでし設計方法を理解したいと思っている施主のたょう。このままではビジネスの収益性といった面めの良い手引きとなればよいと思います。

話し声が聞こえてくる経路
話し声は直接放射される音響成分により､机この反射を無くすために吸音処理がほどこさから机の間をいとも簡単に伝達していきます。

れた天井材が取り付けられることが望ましく､そ話し手の顔が向いている方向がとても大事での吸音力が大きい方が良い結果を生み出してあり､従業員がどちらを向くかということを見晴らくれます｡不運にも吸音された天井材料を使用しが良いオフィスを設計する場合には考えにしたとしても､天井面に蛍光灯を覆う大きな透入れなくてはなりません。机が２箇所しかなけ

明レンズがついた照明器具が使用されることれば､互いに背中を向けて顔を合わせないようにより､その吸音効果はかなり失われています。にすれば話し手の音圧レベルを数デシベル減

もしこれらの照明器具がパーティションの真上らすことができます。同じ部屋に３箇所以上のに設置されている場合には､それらの器具はワークステーションがある場合には､お互いに強力な音響反射体となってしまいパーティショ背合わせにすることはできないので､机が一番ンが全く役立たなくなってしまうために､ワーク近い他の机に座っている同士が顔を合わせなステーション間の遮音は全く不可能になってしいように配置すべきなのです。

まいます｡吸音性が確保できない状態になった

今まではオフィスで机から机へ音が直接伝わ後で､その問題を修正する技術などありえませるのを防ぐために遮音ん。今日のオフィス設計板(パーティション)が取者達は､とても高い天井り入れられてきました。にある固定物に取 り付

しかしながら､ある場所

けた全体を照らす照明から出てくる話し声の器具や､机やパーティシ

音圧レベルを隣接するョンに作りつけた照明器

場所で気にならなくな具の組み合せを以前よる音圧レベルになるまり多く使用するようになで減表させようとすると､パーティションだけでっています。それでも良いことは､均一に反射かなりの重量となってしまします。

する天井の影響を避けて周辺を明るくできるよ

話し声はパーティションを回りこんだり跳び超うに仕事をする範囲を直接照らすことができるえたりするように迂回します。

ように､照明取り付け機構が付いた家具と一体もしパーティションが天井まで届いていないになっていて一斉に照度を上げたり下げたり場合には話し声は天井で跳ね返ってきます。

することができるシステムを使うことができるよう

株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise Systemになっています｡

オフィスの設計が始まるときがスピーチのマス天井に設置された器具と同じようにオフィスキングをするためのノイズ発生システムを検討

家具は水平方向の反射経路を作り出してしまする好期です｡家具の種類や配置のせいでマいます｡ファイリングキャビネットは反射を作り出スキングノイズシステムがうまく働かないオフィすという点では一番はっきりとした反射体です。

スに設置しようとしないで下さい｡その利点によ

天井の照明器具だけでなく床に立っている大りうまくいくはずであった多くのマスキングノイ

きな家具による反射もパーティションを置く位ズシステムが上記の理由により正確に設計が置を決める時に考えておかなくてはなりませできなかったため失敗してしまいました｡

ん｡

役員室､会議室､応接室
理的な遮音を完璧にとることは不可能で､もし仮に完全な遮音特性をとることができたとしても重量の増加をまねくこととなり高層ビルにおいては基礎構造から対策をしなければならず建築費用
会社の組織が活性化されていくにつれてオ
フィスのレイアウトを変更する機会が多くなってきました。またパーティション機器の発達により簡単に間仕切りを変更することができます。
重役室､会議室､応接室では BGM や環境音楽といった有意騒音を流しておくこともできませんでした。
またパーティションがどのように発達しても物の増大をまねくことになります。
マスキングノイズシステムは間仕切りを動かしたり､パーティションを移動したりするという要素を含んだオフィスシステムにも十分対応することが可能ですし､マスキングノイズシステムを使って電気的に遮音をはかる相対費用は建築費用と比較してもはるかに安上がりとなることはいうまでもありません。

ノイズシステム
多くの年月における経験から､欧米各国ではマスキングノイズシステムが動作していることがNC 曲線に頬似した周波数特性を持った環境わからないはずです。1KHz での音圧レベルノイズがスピーチをマスキングするのに最も効が 45dB SPL 以上となってしまう場合には､マ果的であることがわかってきました。各周波数スキングノイズシステムが設置されている天井に関連したレベルが重要であるだけでなく､面の下で働いているほとんど全ての人がマス20μPa を基準とした絶対レベルも重要となりま

キングノイズシステムから出てくる信号音によりす。1kHz での音圧レベルが 35dB SPL 以下

好ましくないうるささ感じ､それが疲労感となっとなる場合には､マスキングノイズシステムが設て現れてしまいます。

置されている天井面の下で働いている誰にも株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise System

ﾉｲｽﾞ発生器内蔵
1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞ･ｲｺﾗｲｻﾞ駆動用ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ

ﾏｽｷﾝｸﾞﾉｲｽﾞ･ｽﾋﾟｰｶｼｽﾃﾑ

マスキングノイズシステムの基本的なシステム回路図
マスキングノイズシステムの伝送周波数特性信頼性を備えた機器を使用する必要がありま

は事務所全体に対してできるかぎり精度良くかす。もし電気システムに使われている個々の機つより均一にとられるべきなのです。普通マス器が壊れてもマスキングノイズシステムが最小キングノイズ･システムに使用する周波数特性限のダメージで済むような自動運転システムの低帯域特性は､空調システムやオフィス機器（バックアップシステム）を備えるべきです。自からの騒音として既に存在しているものによく動的にバックアップするようにきちんと予備機似ています。

器を配置して壊れたパワーアンプを自動的にもしこの周波数特性の低帯域部分が既に現切り替えるようなフェール･トゥ･セーフの考え方

存の環境騒音より大きくなっている場合にはそをサウンドシステムに導入することが必要となりれ以外の周波数帯域を吊り合うように上げてます。

はいけません。むしろ一番低い帯域に現れるマスキングノイズシステムの電力系統が壊れ曲線を持ち上げるように電気的音響特性を調た時でも働き続けることを期待されるべきであ整してください｡

るという幾つかの議論があります。しかるにそマスキングノイズシステムの効果を最大限にれらはそのように作られるべきだという議論もあ発揮するために､マスキングノイズシステムはりますが､自動的に音も立てずにかつ瞬時に全ての人々が出社する時には動作していなけバッテリー駆動に切り替えることができる対策もればなりませんし､もちろん就業時間中には連必要とされます。完全にうまく動作しているシス続して動作していなければなりません。そしてテムは大部分のマスキングノイズシステム施工

誰かが建物の中にいる限例であまり日常の存在感り連続動作する必要がありがないと主張できるくらいます。ですからマスキングに動作する機器の信頼ノイズシステムを必要とす性が必要なのです。身近る場所だけでなく､建物全な現場で 15 分以内に電体（廊下､トイレ､洗面所､エ源故障が復帰できる対策

ントランスホール､エレベーが必要です。（もしマスキタホール）にも設置する必

ングノイズシステムの故要があります。

障がこれ以上長く続いた

マスキングノイズシステ

ら事務所はおそらく一日

ムは､通常は一晩中動作状態にしておかれて閉鎖することになります。）

います。そして四六時中動作状態にあることがこれに関連して､マスキングノイズシステムへ良い効果を発揮する習慣となるのです。したがの電源は他のどのような回路とも共通しないサってマスキングノイズシステムに使用する機器ーキットブレーカキャビネットを通すのが賢いは､24 時間駆動に対応できる業務用としてのやり方となります。電気技術者は日常の手順

株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise System通りに､マスキングノイズシステムが接続されてータが故障してしまった状態と比較してそれほいるかを見るためにスイッチを切ったり入れたど重要な問題とはなりません。私たちとしてはりするからです。電源の入り切りをしてしまった

4 個のスピーカーを使用した四角形の群毎にためにデーターを失ったコンピュータやワード3 つの異なるノイズ信号を含むように結線されプロセッサーの年間の貨幣価値も途方もないた 3 台のノイズゼネレーターを使うことを強くお量になります。

勧めします。そして同じ信号が対角線状に分マスキングノイズを発生するには複数のピン離されたスピーカーのみから出てくるようにしま

クノイズ･ゼネレータを用意するのが賢い方法

す。このシステムを実行する簡単な方法は上です。ピンクノイズゼネレータは交互の列か対の図に示されています。この手法はとても良く角線上にあるスピーカーに接続されます。ゼネ

性能を発揮するだけではなく､完全なバックアレータを複数設置することにより部屋一面によップシステムとなっており、多少の周波数特性り均一にランダムに放射されたサウンドフィーのでこぼこも許容できるようになっています。そルドを作り出します。また各ゼネレータの特性して複数のパワーアンプをある程度多く使用しのばらつき､またはイコライゼーションによってても､全体のシステムではほんのわずかなコス作り出された周波数特性のばらつきはゼネレトの増加となるだけです。

マスキングノイズシステムに使うスピーカシステムの正しい設計方法と設置位置
マスキングノイズ･スピーカシステム
マスキングノイズ・スピーカシステムを吊す方

スピーカシステムを見つけた人がそれに近づ法として基本的に 3 種類の方法があります。

いて音を聞こうとするので､それによってオフィ第一の方法として､マスキングノイズ・スピー

スにマスキングノイズシステムが存在している

カシステムはページング(呼び出し)とか BGMのがわかってしまうのです｡マスキングノイズ・ス用のスピーカーで施工されるのと全く同じようピーカシステムを使用していることがわかってに金属製の箱に組み込まれ下向きにして天井しまうと､そこで働いている人々の組織的な反に取り付けられます｡天井ボードの表面にスピ抗を導き出してしまうことがときたまあります｡そーカパネルが出てきます｡

して貴重な時間が生産的な仕事をするより請第二の方法として､マスキングノイズ・スピー願とか覚書を作ることに消費してしまうこととなカシステムの向きを多少変えて多面体のエンります｡

クロージャーに組み込んで遮音パネルの一番非常に好ましい三番目の方法というのは､マ上に置かれることもあります。しかしこの方法はスキングノイズ・ス

サウンドマスキングをする上でうまく機能を発

ピーカシステムを揮しないためにめったに使われません。この二建築本体と吊りつの方法ですとオフィス一面にノイズレベルを天 井との間にひ均一にするのに驚くほど多くのスピーカシステもで吊ることです｡

ムを使わなくてはいけなくなります。またスピー

このような設置方

カシステムが露出していると､マスキングノイズ・法をとることにより株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise System
マスキングノイズ・スピーカシステムは目につかを拡散します。追加の費用や諸掛り露出したなくなり､その上触ったり近づいたりできなくなり場合のスピーカシステムに衣装的な配慮をすます。マスキングノイズ・スピーカシステムからる必要性がなくなるため他の設計方法と比べ発生したノイズは､吊り天井ボードを通すことにてはるかに少なくなります。ただし一度施工しよって周波数特性的にはフィルター落ちしててしまうとその存在すらも忘れてしまうことにないるに違いないのですが､最終的な普圧は非りますので､スピーカシステムの端子部に埃が常に低く設定しますのでこのことはさほど大き溜まって火災の原因とならないように､金属製な問題ではないのです｡その上､天井ボード自ケースで覆うか端子カバーをつけるかの対策

身が振動をしてノイズを混ぜ合わせるのを助けを忘れないで下さい｡またスピーカシステムのてくれますのでオフィス一面により均等なノイズ点検口は必ず確保しておいてください｡

マスキングノイズ･スピーカシステムの数量
マスキングノイズ･スピーカシステムをどの程して作業空間の大きさによって違ってきます。

度離して設置すればいいのでしょうか｡はっきり

天井ボードの音響的な透過特性が大きい場とした決まりは全くありませんが経験することが合には､聞き手がいる場所におけるノイズの均一番有効な方法なのです｡ごくまれに 8 ﾌｨｰﾄ

一性を確保するためにマスキングノイズ･スピ(約 2.5 ㍍)以内に 1 台の割合で設置する必要

ーカシステムをもっと密にして設置しなければが あ りま す 。ま た は 最なりません。天井タイルの大 20 ﾌｨｰﾄ(約 6 ㍍)以伝達損失が大きくなればな上離して設置することるだけマスキングノイズ･スもあります｡その選択幅

ピーカシステムの設置間隔

は天 井 パ ネ ルの伝 達をもっと離すことができます｡

損失､天井ボードと建（勿論空間においてマスキ

築本体空間の深さ､天ングノイズシステムの効果

井内部空間での有効を確保する昔圧を出すため容積（照明器具､空調にスピーカシステムの数量ダクト､電気配管等）そが充分であるかということに株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise System
ついても考えておかなくてはいけません｡）天配列による配置方法を参照して決めてください｡

井の高さが低い場合には､ノイズレベルの均等一群のマスキングノイズ･スピーカシステムを設性を確保するために必要なスピーカシステム置するのに必要な面積は既に計算されていまの数量が増えることになります｡（勿論各マスキす。前に見たようにマスキングノイズ･スピーカングノイズ･スピーカシステムをその真下にあるシステムが対角線上で結線されていたのを思天井ボードにもっと近づけることになるでしょう｡）

い出して下さい｡マスキングノイズシステムが天もっと多くのマスキングノイズ･スピーカシステム

井ボードを張ってしまった後で取り付けられるを使用することでその下にある空間でのデッドのであれば､移動しなくてはいけないパネルのスポットをもっと少なくします｡天井の下にある数を減らすために四角形配列で吊られている遮音板で囲まれた空間がもっと小さくなり､遮スピーカシステム群の方向を 45 度回転するの音板の最上部と天井との間の距離がもっと小も良い方法です｡

さくなるほど､より多くのマスキングノイズ･スピー廊下とか洗面所を含めたすべての場所にマカシステムが必要となります｡(できれば三群のスキングノイズシステムを取り付けるのが良い

ノイズ信号で最低でも一つの区画をカバーで考えです。その結果ビル内にいる働き手は勤きるように､それぞれの仕事空間においてでき務時間中に多くの回数マスキングノイズシステ

る限り多くのマスキングノイズ･スピーカシステ

ムが動作している空間の中を出たり入ったりす

ムからのノイズが聞こえるようにするべきなのでることがなくなることになります｡これらの区域はす｡)

普通とても小さい面積なので各ノイズ信号のチ

天井空間の中に障害物がある場所においてャンネルから位置系統の信号系統だけを使えその障害物をマスキングノイズ･スピーカシステ

ばよく､マスキングノイズ･スピーカシステムの配ムを取り付けるためには､右図のような四角形置はこだわらなくてもよいものなのです。

マスキングノイズシステムに使う信号その通りにはいかない事例を経験することになります｡左の図がマスキングノイズシステムに使う標準的なノイズ信号の周波数特性と音圧レベルとなります｡
設置する空間内に数人のモニターをお願いして､毎日(誰もいない夜中)0.1dB ずつノイズレベルを上げていき､モニターからうるさいというクレーム
オフィスに発生している騒音よりも 0.5dB からが出たらその前のレベルに戻して調整が完了

2.0dB 大きなノイズ信号が仕事をする耳の位することになります｡マスキングノイズシステムを置で聞こえるように調整をします｡周波数特性

設置する前の騒音レベルの調査､設置した後は NC 曲線に合わせると良いとほとんどの教科の調整に少なくともそれぞれ 1 週間の時間を書に書いてありますが､実際に数箇所でマスキ確保することが必要です｡

ングノイズシステムを設置して調整してみると

株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp

技術資料
Masking Noise Systemまとめ
この短い文章だけでマスキングノイズシステ

世界中の数千の進歩的なビジネスオフィスにムの全てを理解するのは難しいことでしょう｡こ

毎日導入されています。の文章ではマスキングノイズシステムを効果的商業空間において音環境に対する取り組みに動 作させる上 で処理されなければならない 重要 な項
目の多くを掲載して
い ま す 。世 界 中 で様々なマスキングノイズシステム用の機器が発売されており ､ その 例 と し て ア
ルテックの機器を使ったブロックダイアグラムが下記に方は今までほとんどありませんでした｡商業空

書かれています｡オープンプランニングオフィ

間で時間を過ごしてきた人々は比較的音に対ス､その機能を最大限に発揮させるマスキングして無頓着なまま過ごしてきましたし､商業空ノイズシステムは非常に有効なものという評価間にサウンドの市場性があるなどと考えた人間を得てきています｡マスキングノイズシステムのも少なかったものと考えます。

中に含まれている効果が有る創造的な技術は､株式会社エムアンドエヌは､マスキングノイズシステムを新たなサウンド･ビジネスとして提案いたします｡
BGM とマスキングノイズシステム

BGM は最初エレベーターを待つ人を飽きさせないためにエレベーターの前で音楽を再生することから始まりました。
やがてオフィスにおいて仕事の効率を上げる(個人がリラックスをすることを含めて)ためにラジオ等の音源が持ち込まれるようになりましたが､それがかえって騒音を増すことになることと役員室では音楽を流すことができないため､ある特定のノイズを出して他の情報に煩わされないようにしようという設備ができました。これがマスキングノイズシステムです。
店舗の BGM も他のお客様の会話を聞こえなくするという目的がありましたが､現在は店舗の売り上げを上げるための環境づくりという方向に変わりつつあります。
近距離での会話は阻害することなく､関係ない会話には煩わされないという考え方が必要となります。

株式会社エムアンドエヌ http://www.mnsv.co.jp