令和５年 10 月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
令和５年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年 10 月
実用炉監視部門
専門検査部門令和５年 10 月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
別添１ 確認資料
１ 日常検査 ....................................................................................................................................... 別添 1-1
２ チーム検査 ..................................................................................................................................... 別添 1-9

令和５年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：柏崎刈羽原子力発電所（３）検査期間：令和５年７月１日～令和５年９月 30 日（４）検査実施者：柏崎刈羽原子力規制事務所
渡邉 健一
野澤 俊也
武岡 英二
出水 宏幸
杉岡 雄仁
緊急事態対策監
古金谷 敏之原子力規制部検査グループ検査監督総括課
武山 松次
米林 賢二
原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
金子 真幸
原子力規制部検査グループ専門検査部門
平川 圭司
平沢 淳
中田 聡
検査補助者：柏崎刈羽原子力規制事務所
岸川 勝行
倉石 達雄
２．運転等の状況
号機

電気出力（万 kW)

１号機

110.0停止中

２号機

110.0

停止中

３号機

110.0

停止中

４号機

110.0停止中

５号機

110.0

停止中

６号機

135.6

停止中

７号機

135.6

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

1令和５年 10 月報告書（案）３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）７号機 配管肉厚測定検査
２）１号機 野外モニタ機能検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）１号機 残留熱除去系冷却中間ループ系熱交換器Ｂ（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機及び６号機非常用ディーゼル発電機保全の有効性（４）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）７号機 第 11 サイクル取替炉心の設計管理2

令和５年 10 月報告書（案）（５）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）６号機 使用済燃料貯蔵プール外部注水配管改造工事
２）大湊側周辺監視境界柵改良工事
３）７号機 自動減圧弁 重大事故時原子炉自動減圧論理動作用タイマ設定値確認
４）７号機 125V 直流電源非常用充電器点検作業
５）７号機 循環水配管の点検
６）１号機 廃液処理建屋蒸留水タンク出口ドレン配管水漏れへの対応状況
７）６号機 中央制御室給気処理装置バグフィルタ破損への対応状況
８）３号機 低起動変圧器３ＳＢ絶縁油滲み保全作業【検査未了】
９）７号機 代替電源設備検査（自主検査）（６）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）モニタリングポスト用非常用ディーゼル発電機定例試験及び点検（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）７号機 125V 直流電源系統
２）３号機 低起動変圧器３ＳＢ絶縁油滲みによる停止に伴う系統構成（８）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象１）500kV２号母線及びＮｏ．１高起動変圧器停止作業時における緊急時復旧対応
２）４号機 ラドウェスト監視制御システム取替工事作業期間中における仮設制御装置による監視制御（９）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）７号機 使用済燃料プールにおける使用済燃料の保管状況
２）燃料搬出入等に関する燃料交換機運転員資格更新確認3令和５年 10 月報告書（案）（10）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）５号機 原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（６、７号機共用）の竜巻対策
２）柏崎刈羽原子力発電所竜巻固縛警報発令時の対応（11）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）６、７号機 コントロール建屋における消防設備の保全状況
２）７号機 残留熱除去系熱交換器出口弁Ａケーブルリルート工事（12）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）７号機 タービン建屋～廃棄物処理建屋間水密扉の管理状況（13）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）６号機 使用済燃料貯蔵プール外部注水配管改造工事における放射線透過試験
２）６号機 インターナルポンプ分解点検作業における放射線管理
４．２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）６号機 原子炉格納容器フィルタベント設備設置工事
２）６号機 フィルタベント竜巻防護ネット干渉回避対策（２）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
検査対象
１）保安規定第２条の「原子力事業者としての基本姿勢」遵守のための取組の実績【検査未了】

4

令和５年 10 月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）７号機 配管肉厚測定検査
資料名・Ｋ７－10－170－Ｃ－Ｒ－１ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクル
定期事業者検査要領書 配管肉厚測定検査（その１）・Ｋ７－10－170－Ｃ－Ｒ－１ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクル
定期事業者検査成績書 配管肉厚測定検査（その１）・Ｋ７－10－170－Ｃ－Ｔ－１ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクル定期事業者検査要領書 配管肉厚測定検査（その２）・Ｋ７－10－170－Ｃ－Ｔ－１ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクル定期事業者検査成績書 配管肉厚測定検査（その２）・重要度分類・保全方式策定マニュアル 配管減肉管理指針
・配管の点検項目及び点検内容の方針について 平成 20 年７月８日 保守管理タスク
・柏崎刈羽原子力発電所 第７号機 配管肉厚測定長期計画２）１号機 野外モニタ機能検査
資料名・定期事業者検査マニュアル
・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・Ｋ１－16－73－Ｆ－放－16 柏崎刈羽原子力発電所１号機 第 16 保全サイクル定期事業者検査要領書 周辺監視モニタ機能検査
・Ｋ１－16－73－Ｆ－放－16 柏崎刈羽原子力発電所１号機 第 16 保全サイクル定期事業者検査成績書 周辺監視モニタ機能検査
・計測器リスト「空気吸収線量率計他」
・様式 02 検査実施責任者の指名記録
・東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所放射線測定設備に関する検査実施要領書（検査成績書を含む）（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）１号機 残留熱除去系冷却中間ループ系熱交換器Ｂ
資料名
・ＣＲ10094795 Ｋ１ＲＨＩＷＨｘ（Ｂ）伝熱管減肉について

別添 1-1

令和５年 10 月報告書（案）・ＫＫ－１Ｒ 長期停止に伴うＲＩＷＨｘ他設備点検手入工事（熱交換器伝熱管交換）
施工要領書
・１号機ＲＨＩＷＨｘ（Ｂ）及び（Ｄ）渦流探傷検査結果について
・１号機ＲＨＩＷＨｘ（Ｂ）（Ｄ）新管渦流探傷検査結果について（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
１）３号機及び６号機非常用ディーゼル発電機保全の有効性
資料名・保守管理基本マニュアル
・プラント長期停止時対応マニュアル
・Ｄ／Ｇ機関本体点検標準施工要領書（ＰＣ型）
・３号機Ａディーゼル機関点検工事報告書（2023 年７月 31 日）
・Ｄ／Ｇ機関本体点検標準施工要領書（ＰＡ型）
・６号機Ａディーゼル機関点検工事報告書（2023 年３月 31 日）（４）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）７号機 第 11 サイクル取替炉心の設計管理
資料名・燃料管理基本マニュアル
・燃料管理ガイド（炉心管理）・柏崎刈羽原子力発電所７号機第 11 サイクル取替炉心の再設計解析（３回目）について
・取替炉心の安全性解析コードの妥当性確認結果について（改正１）・技術検討書 長期停止を考慮した停止余裕の評価及び検査の方針について（５）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）６号機 使用済燃料貯蔵プール外部注水配管改造工事
資料名
・ＫＳ６－20－ＲＸ－Ｐ1001ＰＴ柏崎刈羽原子力発電所第６号機工事施工要領書
・非破壊検査実施記録（屋外）２）大湊側周辺監視境界柵改良工事

別添 1-2

令和５年 10 月報告書（案）

資料名・ＣＲ10096951 大湊側周辺監視区域の境界への立入り者について
・柏崎刈羽原子力発電所 工事施工計画書 ＫＫ大湊側周辺監視境界柵改良工事
並びに同関連除却工事他１件
・ＫＫ大湊側周辺監視境界柵改良工事並びに同関連除却工事他１件３ヶ月工程表
・業務連絡書 大湊側海岸敷地境界の巡視に関して 2023 年 08 月 25 日
・点検計画改訂メモ 核物質防護設備点検長期計画表（改訂８） 荒浜側／大湊海側周辺監視策対象追加について・巡視チェックシート（立入制限区域）一直 2023 年６月 26 日
・標識確認チェックリスト（正門→大湊境界）2023 年６月４日
３）７号機 自動減圧弁 重大事故時原子炉自動減圧論理動作用タイマ設定値確認
資料名・Ｋ７－10－84－Ｆ－Ｅ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクルその他
当社が検査要領書を定めて実施する検査要領書 監視機能健全性確認検査（その５）・Ｋ７－10－84－Ｆ－Ｅ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクルその他
当社が検査要領書を定めて実施する検査成績書 監視機能健全性確認検査（その５）４）７号機 125V 直流電源非常用充電器点検作業
資料名
・ＫＫ－７ 直流電源設備（125V 充電器７Ａ， ７Ａ－２， ＡＭ用充電器）の青旗作業について
・ＫＫ－７Ｇ 一般電気設備点検修理工事 ７号機使用前点検 施工要領書
・検査記録（柏崎刈羽原子力発電所７号機ＡＭ用直流 125V 充電器盤Ｋ７－基礎電源-01）５）７号機 循環水配管の点検
資料名・ＣＲ10074204 Ｋ７ボール捕集器（Ａ）下流の循環水配管欠損について・ＣＲ10074302 Ｋ７ボール捕集器（Ａ）下流の循環水配管欠損について
・７号機 循環水配管欠損に伴う今後の点検方針について
・ＫＫ－７Ｔ タービン補機設備他起動前点検手入工事（ＣＷ配管点検）工程表 2023
年２月１日
・施工要領書 ＫＫ－７Ｔ タービン補機設備他起動前点検手入工事 ＣＷ配管点検 ）ＴｂＫ７－31652（Ｒｅｖ．４）
・Ｋ７循環水配管レベル図
・ドローン飛行記録 作業件名 ＫＫ－７Ｔ タービン補機設備他起動前点検手入工事
2023/3/16～3/23

別添 1-3令和５年 10 月報告書（案）・検査記録 工事件名 ＫＫ－７Ｔ タービン補機設備他起動前点検手入工事 ＣＷ
配管（Ａ系）2023 年６月 23 日
・検査記録 工事件名 ＫＫ－７Ｔ タービン補機設備他起動前点検手入工事 ＣＷ
配管（Ｂ系）2023 年６月 23 日
・検査記録 工事件名 ＫＫ－７Ｔ タービン補機設備他起動前点検手入工事 ＣＷ
配管（Ｃ系）2023 年６月 23 日
・技術検討書 ７号機循環水配管Ａ欠損事象の整理及び今後の点検方針について
・ＫＫ－７Ｔ ＣＷ配管内面補修塗装 工程表 2023 年６月 12 日
６）１号機 廃液処理建屋蒸留水タンク出口ドレン配管水漏れへの対応状況
資料名・保守管理基本マニュアル
・プラント長期停止に伴う特別な保全計画作成・管理ガイド
・ＫＫ－１Ｗ＿ＲＷ設備点検手入工事要領書（2023 年５月 19 日）
・ファンネルライン通水確認実施報告書（2020 年８月 31 日）
・ＣＲ10096890 ＲＷＫ１ＨＣＷ蒸留水タンク（Ａ）出口ドレン配管からの漏水について
７）６号機 中央制御室給気処理装置バグフィルタ破損への対応状況
資料名・保守管理基本マニュアル
・プラント長期停止に伴う特別な保全計画作成・管理ガイド
・ＣＲ10098036 Ｋ６ＭＣＲ給気処理装置（Ａ）給気フィルタ破損について
８）３号機 低起動変圧器３ＳＢ絶縁油滲み保全作業【検査未了】資料名・柏崎刈羽原子力発電所３号機ＬＳＴｒ３ＳＢ上部点検口の油滲み発生 2023 年８月１日
・柏崎刈羽原子力発電所３号機ＬＳＴｒ３ＳＢの油漏えい状況について 2023 年９月６日
・ＣＲ10097471 ３号機ＬＳＴｒ３ＳＢ点検口リークバリアからの絶縁油にじみ保全作業依頼・ＣＲ10097791 ３号機ＬＳＴｒ３ＳＢ点検口リークバリアからの絶縁油にじみ保全作業依
頼９）７号機 代替電源設備検査（自主検査）
資料名
・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・定期事業者検査マニュアル
・Ｋ７－10－309－Ｆ－Ｅ２ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクル定期事業者検査要領書 代替電源設備検査（その４）・Ｋ７－10－309－Ｆ－Ｅ２ 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 第 10 保全サイクル定期事業者検査成績書 代替電源設備検査（その４）

別添 1-4令和５年 10 月報告書（案）・計測器リスト「デジタル時間計、電源品質アナライザ」
・様式 02 検査実施責任者の指名記録（６）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）モニタリングポスト用非常用ディーゼル発電機定例試験及び点検
資料名
・ＮＭ51－６・ＫＫ－111－173、ＳＡ巡視点検要領／結果（保安規定 66－15－1 に定める確認事項）
・ＫＫ－2023－Ｓ003954Ｒ00 ｢ＭＰ発電機起動訓練｣実施計画書 2023 年５月 30 日
(改訂 11)
・「ＭＰ発電機起動訓練」実施報告書
・「ＭＰ発電機起動訓練」実施記録（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）７号機 125V 直流電源系統
資料名・ＫＫ－７ 直流電源設備（125V 充電器７Ａ， ７Ａ－２， ＡＭ用充電器）の青旗作業について
・柏崎刈羽原子力発電所７号機 ＡＭ用直流 125V 電源設備単線接続図
２）３号機 低起動変圧器３ＳＢ絶縁油滲みによる停止に伴う系統構成
資料名
・柏崎刈羽原子力発電所３号機 低起動変圧器３ＳＡ，３ＳＢ単線結線図
・３号機クリアランス（ＣＬ）通知書 ＷＯ番号：ＷＯ010724271 件名：【当直ＣＬ】Ｋ３ Ｒ
22 ＬＳＴｒ３ＳＢ、Ｍ／Ｃ ３ＳＢ－１、２本格点検
・Ｋ－３ ＬＳＴｒ３ＳＢ系停止に伴う停止前準備操作（Ｓ／Ｂ Ｐ／Ｃ含む）
・３号機停止依頼票確認図
・４号機停止依頼票確認図
・柏崎刈羽原子力発電所 ３号機電気操作カード（１）（その１）・ＯＤＭシート アクションプラン 件名：ＬＳＴｒ３ＳＢ油漏えいによる停止（８）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象

別添 1-5令和５年 10 月報告書（案）１）500kV２号母線及びＮｏ．１高起動変圧器停止作業時における緊急時復旧対応
資料名
・柏崎刈羽原子力発電所１号機停止依頼票確認図その１・監視強化及び不測事態計画（１号機 2023/7/11～8/8）
・【周知】２号母線、Ｎｏ．１ＨＳＴｒ及び新新潟幹線２号線停止に関するリスクについて（ｒｅｖ1）
・柏崎刈羽原子力発電所１号機電気操作カード（１）その１ Ｎｏ．３ＨＳＴｒトリップ時のＮｏ．２ＨＳＴｒによる南北 66kV 甲母線受電手順
・柏崎刈羽原子力発電所１号機電気操作カード（１）その１ Ｎｏ．３ＨＳＴｒトリップ時のＮｏ．３ＨＳＴｒによる南北 66kV 甲母線再受電手順
・柏崎刈羽原子力発電所１号機電気操作カード（１）その１ Ｎｏ．２ＨＳＴｒトリップ時のＮｏ．３ＨＳＴｒによる南北 66kV 甲母線受電手順
・柏崎刈羽原子力発電所１号機電気操作カード（１）その１ Ｎｏ．２ＨＳＴｒトリップ時のＮｏ．２ＨＳＴｒによる南北 66kV 甲母線再受電手順
・柏崎刈羽原子力発電所工事施行要領書 ＫＫ－２Ｇ 開閉所設備点検修理
500kVＧＩＳ精密点検（２号母線）・標準施工要領書（１号機）変圧器（ＭＴｒ，ＨＴｒ，ＳＴｒ他）点検・標準施工要領書 碍洗・防災ノズル部一般点検（放水試験）・標準施工要領書 変圧器油ポンプ一般点検・標準施工要領書 変圧器ファン本格点検（ＨＳＴｒ）
２）４号機 ラドウェスト監視制御システム取替工事作業期間中における仮設制御装置による監視制御
資料名・設計管理シート（設計計画）ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替に伴う仮設制御装置設置について
・設計管理シート（設計検証）ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替に伴う仮設制御装置設置について
・４号機ＲＷ監視制御システム取替工事作業期間中における技術基準規則第 47 条に定める警報発生時の対応について 2023 年４月 17 日
・【規制周知】（排）ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替工事に伴うＬＣＷ系、ＨＣＷ系への排水規制について（2023/4/17～2023/9/1）
・【規制周知】Ｋ－４ ＡＮＮ発生作業の規制について（2023 年５月 15 日 12 時～13 時）
・４号機施工要領書ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替及び同関連除却 仮設切替・本設切替作業及び確認試験（Ｐｈａｓｅ２－１）・４号機クリアランス（ＣＬ）通知書 ＣＰ件名：【当直ＣＬ】ＲＷ Ｋ４ Ｋ10 ＲＷ監視制御システム取替のうちＰｈａｓｅ２－１－１作業・４号機施工要領書ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替及び同関連除却 仮設切別添 1-6

令和５年 10 月報告書（案）替・本設切替作業及び確認試験（Ｐｈａｓｅ２－２）・４号機クリアランス（ＣＬ）通知書 ＣＰ件名：【当直ＣＬ】ＲＷ Ｋ４ Ｋ１０ ＲＷ監視制
御システム取替のうちＰｈａｓｅ２－２－１作業
・４号機施工要領書ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替及び同関連除却 仮設切替・本設切替作業及び確認試験（Ｐｈａｓｅ２－３）
・ＣＲ10093464 ＫＫ－４Ｗ ＲＷ監視制御システム取替及び同関連除却 仮設切替作業時におけるＲＤ系監視停止の件
・シーケンス試験 ＲＹシーケンス試験データシート（仮設切替時）（2023 年７月４日）（９）BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）７号機 使用済燃料プールにおける使用済燃料の保管状況
資料名
・燃料管理基本マニュアル
・燃料管理ガイド「計量管理」編
・７号機 2023 年第１回ＩＡＥＡ査察業務実施記録
・７号機測定結果報告（燃料プール冷却材浄化系水質記録 2023 年２月７日）
・７号機使用済燃料プール物品持込／持出記録（2023 年６月 21 日）
２）燃料搬出入等に関する燃料交換機運転員資格更新確認
資料名・柏崎刈羽原子力発電所３号機 資格更新に伴う模擬燃料移動手順書
・燃料交換機運転員資格更新および復職に伴う模擬燃料移動作業の実施報告について（10）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）５号機 原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（６、７号機共用）の竜巻対策
資料名・７号機工事計画審査資料に必要な屋外ＳＡ設備に対する飛散影響評価の実施結果
について・東京電力ホールディングス株式会社・柏崎刈羽原子力安全推進協議会資料（竜巻対策＿資機材の仮置・常設）
・屋外仮設物管理ガイド
２）柏崎刈羽原子力発電所竜巻固縛警報発令時の対応

別添 1-7令和５年 10 月報告書（案）

資料名・統一実施事項 ルール：作業管理 項目：竜巻対策_警報発令時の対応（施行年月日 2023 年４月 25 日）
・自然現象等対応マニュアル
・自然現象対応要領
・前兆事象対応要領
・竜巻の襲来が予想される場合の退避運用ガイド
・屋外仮設物管理ガイド
・屋外常設物管理ガイド
・竜巻警報発令時の対応フローの変更について（2023 年１月 23 日 安全対策レビュー会議）・2023 年６月 28 日（水）のＳＡ竜巻警報発令に関する報告（安全総括部 技術計画Ｇ）（11）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）６、７号機 コントロール建屋における消防設備の保全状況
資料名・防火管理マニュアル
２）７号機 残留熱除去系熱交換器出口弁Ａケーブルリルート工事
資料名・柏崎刈羽原子力発電所７号機 火災防護 火災区域要求仕様書
・柏崎刈羽原子力発電所７号機 火災区域（区画）図 原子炉建屋
・柏崎刈羽原子力発電所７号機 施工要領書 ＫＫ－７Ｇ Ｒ／Ｂ主要電気設備点検修理工事 ケーブルリルート及びトレイ蓋・底板設置
・柏崎刈羽原子力発電所７号機 ＫＫ－７Ｇ Ｒ／Ｂ主要電気設備点検修理工事 配線表・トレイ／電線管 貫通部処理チェックシート 件名ＫＫ－７Ｇ Ｒ／Ｂ主要電気設備点検修理工事（ケーブルリルート及びトレイ蓋・底板設置）
・貫通部スリーブ処理 写真記録 件名ＫＫ－７Ｇ Ｒ／Ｂ主要電気設備点検修理工
事（ケーブルリルート及びトレイ蓋・底板設置）（12）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）７号機 タービン建屋～廃棄物処理建屋間水密扉の管理状況
資料名

別添 1-8令和５年 10 月報告書（案）・ＣＲ10096092 【新保安規定試運用】Ｋ７ １Ｆ Ｔ／Ｂ～Ｒ／ｗＢ間 水密扉開運用・浸水防護管理要領
・現場ベリファイＷＤ実施要領（13）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）６号機 使用済燃料貯蔵プール外部注水配管改造工事における放射線透過試験
資料名・柏崎刈羽原子力発電所第６号機工事施工要領書ＫＳ６－20－ＲＸ－Ｐ1001ＰＴ・エックス線検査作業要領
・非破壊検査実施記録（屋外）２）６号機 インターナルポンプ分解点検作業における放射線管理
資料名
・ＫＫ－６Ｒ ＲＰＶ設備他定検工事（起動対応）工事工程表
・作業前ＡＬＡＲＡレビュー会議 Ｋ６ ＲＩＰ点検（Ｌ－Ｄ／Ｗ） ＲＷＡ番号 210396
・2022 年度の個人線量目標値の運用方法について 2022 年４月４日
・線量管理値 従事状況及び線量低減対策確認書 件名 Ｋ６ ＲＩＰ点検（Ｌ－Ｄ／Ｗ） 2022 年 12 月８日
・2023 年度放射線管理基本計画書
・放射線管理計画書 件名 Ｋ６ ＲＩＰ点検（Ｌ－Ｄ／Ｗ） ＲＷＡ番号 210396
・放射線管理計画書変更申請書 件名 Ｋ６ ＲＩＰ点検（Ｌ－Ｄ／Ｗ） ＲＷＡ番号210396
・Ｋ６ 作業予定表・防護指示書 工事件名Ｒ２：ＫＫ－６Ｒ－ＲＰＶ設備他定検工事（起動対応）６Ｒ2032：ＲＩＰモータ取外・取付一連作業 ＲＷＡ番号 210396（2023 年７月３日～７月５日）
・ＲＷＡ別線量集計リスト（日付）（集計対象期間：2023/06/01～2023/07/10）ＲＷＡ
番号 210396
２ チーム検査（１）BM0010 使用前事業者検査に対する監督
検査項目 使用前事業者検査（変更工事）
検査対象
１）６号機 原子炉格納容器フィルタベント設備設置工事
資料名・使用前事業者検査（溶接）計画書（計 22 技発第 22 号）
・７号機 有効性レビュー（是正）（ＬＰ5004）

別添 1-9令和５年 10 月報告書（案）・７号機 是正処置（ＬＰ5001）
・柏崎刈羽原子力発電所７号機 溶接部に対する技術基準適合性確認における不適合と原因・対策について（2021 年 12 月３日）
２）６号機 フィルタベント竜巻防護ネット干渉回避対策
資料名・使用前事業者検査（溶接）計画書（横検 21 第 3033 号）
・使用前事業者検査（溶接）計画書（横検 21 第 3023 号）（２）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 年次検査
検査対象
１）保安規定第２条の「原子力事業者としての基本姿勢」遵守のための取組の実績【検査未了】
資料名・令和５年８月 31 日の「東京電力に対する適格性判断の再確認に関する公開会合」の資料２に記載された資料

別添 1-10