省エネ性

ポンプの消費電力を削減※

業界初

Revos は圧力損失が少ないため、省エネルギーで給水可能です。継手を多く使用する給水給湯配管リフォーム時に、従来品（内径シール継手）に代わり Revos を使用することで、省エネに大きく寄与します。

従来品
当社内径シール継手
配管口径：16A

低圧損型給水給湯用樹脂製管継手「Revos」

同一流量を確保しながらRevos

配管口径のサイズダウン

配管口径：13A

ポンプ 400W

ポンプ 250W

消費電力 460W

消費電力 190W

ポンプのサイズダウンによる消費電力削減

消費電力

19

新 発 想 、継 手 で 省 エ ネ 。 革命的なL/分

ダブルロックジョイント

L/分

リフォームに最適！

大流量！

外径シール樹脂製ワンタッチ継手

電力の削減

60% 削減19

省エネ！

※戸建住宅を想定した市販のポンプを使用しています。実験データであり、配管条件により数値は異なります。

【実験条件】
・継手使用数：各 10 個
※樹脂管ワンタッチ継手において（当社調べ）

受賞製品・ポンプ：家庭用インバーターポンプ

・給水栓：単水栓（JIS 規格品）

同程度の流量（19L/ 分）を確保した時の消費電力を比較。

節水・給湯エネルギーの削減

ソケット

日本水道協会認証登録品

G-671

最大外径：φ31（13A）、
φ36（16A）

同径ソケット
適用L品番

入数

樹脂管呼び径

L

共用

13A

7080

PEX

16A

7640

大価格
（円）

相当管長（m）

20

2,1600.5

103,1300.4

小Revos は圧倒的な大流量で、配管口径のサイズダウン（従来より細い配管）を可能にします。※※全ての条件でサイズダウンできるわけではありません。
実配管は流量計算を行い適切な口径を選定して下さい。

捨て水
湯待ち時間

給湯器

配管内滞留水

なめらかエルボ

日本水道協会認証登録品

G-671

最大外径：φ31（13A）、
φ36（16A）

同径エルボソケット
適用2-L

品番

入数

樹脂管呼び径L

共用

13A

4680PEX

16A6140大価格（円）

相当管長（m）

102,2700.7

103,2400.5

小L2L1適用

品番＝配管内滞留水が減少

L1L2大入数

小価格（円）

相当管長（m）
直流 分流

0.5

1.5

4,4300.4

1.1価格
（円）

相当管長（m）
直流 分流

共用

13A

86 43

80

103,240PEX16A

97 48.5 246

適用

PEX

品番

樹脂管呼び径L1

L216A 16A13A13A 93.5 43
16A 16A13A16A 97

43大242416A 16A16A13A 95.5 48.5 24

小6

4,430

0.5

1.064,4300.4

1.064,4300.5

1.1600ml

配管内滞留水の差400ml※配管長 5m の場合

年間 1 人あたり給湯エネルギーの削減
蛇口をしめた後、使われず配管内で冷めてしまう滞留水を削減

樹脂管の寿命は50年、この効果は配管を撤去するまで続きます。
【試算条件】

異径チーズソケット
入数1000ml146 L の捨て水を削減

最大外径：φ31（13A）、φ36（16A）
樹脂管呼び径13A

節水

配管口径のサイズダウン

G-671

同径チーズソケット

16A

省エネ！

圧倒的な大流量
日本水道協会認証登録品

配管口径が小さい方が湯待ち時間が短く快適

蛇口をあけても、配管内に残った水（配管内滞留水）が全て出ないと沸かしたお湯は出てきません。お湯が出てくるまでの時間を湯待ち時間、その間に捨てる水を捨て水といいます。配管口径が小さい方が、蛇口をしめた後、使われず配管内で冷めてしまう滞留湯を削減できます。

Revos はチーズソケット

配管口径が小さくなると、配管内体積（滞留水）が減少

・配管口径：16A→13A へダウン

・給 湯 器：都市ガス 熱効率 80%・配管長さ：5m（給湯器〜シャワー）・給湯温度：20℃→40℃

他にもメリットがたくさん！

省資源
樹脂材料使用量の削減

快適
流量不足を解決
湯待ち時間の短縮

施工性
工事しやすい背景特長

給水給湯配管のリフォーム

リフォーム配管では継手を多用

流量不足が起こりやすい

リフォーム配管は、既存の躯体を避けて敷設するため、エルボ継手を多用します。
そのため、圧力損失が大きい従来の樹脂製エルボ継手では流量不足が懸念されます。

低圧損だから大流量!流量不足を解消します!

新開発！ なめらかエルボで大流量一般的な継手は曲り部での流速変化が大きく、圧力損失も大きくなります。
Revos は流体解析を活用し、最適な流路形状を検証。特殊金型により抵抗が少ないなめらかな流路を実現し、大流量を確保します。
曲り部での圧力損失が少なくなり、省エネにつながります。
■金型構造

■流体解析
なめらかにできない

なめらか

なめらか形状を特殊技術

従来品：当社内径シール継手
従来品

・圧力損失が大きい【解析条件】

なめらかエルボ

・流路がしぼられている

なめらかエルボ

入口圧力：0.3MPa、出口流量：12L/min

業界No.1の低圧損
継手の圧力損失は「相当管長」で表されます。これは継手の圧力損失を管路径と同じ直管（パイプ）の長さに置き換えた数値で、その値が小さいほど圧力損失が少なく、多くの水が流れる継手と言えます。（例）相当管長 10m＝パイプ10m分の目に見えない圧力損失が生じているMB

従来の樹脂製エルボ継手■エルボ継手 13A の相当管長

リフォーム後、流量不足クレームの経験はありますか？

圧力損失 小0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流速[m/s]多用すると流量不足が起こりやすい

リフォーム業者様30件に聞きました

なめらか

圧力損失 大で実現ある
50％

工事しにくい…

流量不足にならないように配管を太くして対策ない

お湯が出てくるまでに時間がかかる…

50％

捨て水が多くなる…

※当社ヒアリングによるエルボ継手を各 10 個使用した場合、従来品
当社内径シール継手

10.1m
相当管長0.7m

内径シール継手は相当管長 10.1m×10 個 = パイプ 101m 分の圧力損失となるが、業界最小!

93% 低減（ワンタッチ接続のエルボ継手において 自社調べ）

Revos は相当管長 0.7m×10 個 = パイプ 7m 分の圧力損失で済む。

配管口径サイズダウン
エルボを多用するリフォーム配管では使用する継手によって流量に大きく差が出ます。Revos は圧力損失が少ないから、圧倒的な大流量。
内径シール継手では流量不足を懸念して16Aで配管する場合でも、Revos なら十分な流量を確保できるため、13Aで配管できる場合があります。配管口径のサイズダウンにより、湯待ち時間の短縮、捨て水の削減など省エネにも寄与します。

特長

リフォームにはやっぱり外径シール継手!

外径シール構造で流路が広い

従来品：当社内径シール継手
13A

回転自在

軽量で高強度、耐薬品性に優れます。

外径シール構造の継手は流量不足を解消します！
■従来品：当社内径シール継手（呼び径13）従来品
当社内径シール継手

圧力損失が大きい為、太い配管が必要

圧力損失が少ない
外径シール構造+
なめらか13A

従来品：当社内径シール継手
16A

Revos は流路径が広く、水が多く流れる「外径シール構造」を採用しています。外径シール構造の Revos はリフォームの現場で起きている流量不足解消に効果的です。樹脂管をワンタッチ接続可能で、施工も簡単・確実です。

PPS樹脂

16A

Revos
13A

流量を確保したまま配管口径をサイズダウン
リフォーム配管を想定し、エルボ継手を各 10 個使用 ポンプした流量比較デモ機です。

②③⑥⑦⑩

①

④⑤⑧⑨

湯待ち時間の短縮

捨て水の削減快適ダブルシール構造

２本のオーリングでシールしていますので、安心して使用できます。

樹脂管内径φ12.8

流路径狭い

流路面積は広いのにスリムφ7

ワンタッチ接続

その差なんと接続はインコア挿入後ワンタッチ接 続で、施工が簡単です。

外径シール構造

外径シール構造で流路径が広く、流量を確保できます。

ダブルロック構造
インコア構造

青銅製インコアで薄肉設計。
大きな内径を実現しています。

ロックリングと割リングの2重ロック構造です。
※説明のため、部品には着色してあります。

■外径シール継手（樹脂管内径φ12 .8

流路径 広い

流路面積）

2.5 倍

設計の見直しにより、流路面積は広く大流量なのに、従来品よりスリムな外径を実現しました。小さいサイズの配管化粧カバーが使用可能なので、リフォーム配管の美観が向上します。狭い床下を通す際などの施工性も向上しました。

外径φ31

継手外径-8.8%※

各種配管
化粧カバーに適合※従来品：当社内径シール継手と比較（呼び径13）

φ11 5
φ11.5

URL

https://www.onda.co.jp/