工事店様用
簡易施工マニュアル
KP-MU1P-SETKP-MU1P-M-SET

エナジーインテリジェントゲートウェイ
住宅向け PV 用セット

エナジーインテリジェントゲートウェイ
住宅向け PV 用計測ユニットセット

計測ユニット

カラー表示ユニット

計測ユニット

本書は、KP-MU1P-SET および KP-MU1P-M-SET の施工方法について、工事店様向けに説明しています。
はじめに本書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しく安全にご使用ください。
≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットの施工に際して記載内容を守ってください。
≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットの施工は電気の知識を有する専門家が行ってください。
≥ お客様への引き渡し時に、同梱の簡易取扱説明書にそって操作方法を説明してください。

≥ 施工時には、製品同梱の施工チェックリストをご確認の上、必要事項を必ず記入してください。初期設定時に必要になります。
≥ 本書は標準システム ( 3) の施工方法について説明しています。
施工・保守、取扱説明の詳細については、下記の WEB サイトから入手してください。
アドレス： http://www.omron.co.jp/energy-innovation/download/「KP-MU1P-SET/KP-MU1P-M-SET 施工・保守マニュアル」（5371793-9）「KP-MU1P-SET/KP-MU1P-M-SET 取扱説明書」（2809364-5）「エナジーインテリジェントゲートウェイ 施工・保守 補足説明書（出力制御編）」（6600654-3）

施工・設定の流れ
1

部材・機器の準備 ( 8)8設置／配線完了後の作業 ( 21)

2

計測ユニットの設置 ( 10)

9

初期設定前の準備 ( 23)

3

計測ユニットに通信ケーブルをつなぐ ( 11)

104

パワーコンディショナの配線・設定 ( 12)115ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

初期設定する ( 32)
運転停止 / 再開の切り替え操作確認 ( 36)

余剰買取

主幹用電流センサの設置 ( 18)

13
7

初期設定する ( 24)

LAN ケーブルの配線 ( 17)126ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

カラー表示ユニットの設置 ( 38)

電圧検知用ケーブルの配線 ( 20)

品番 5371831-5 A*5371831-5 A*

日本国内専用品
Use only in Japan

1

はじめに

安全上のご注意 / 安全上の要点 / 使用上の注意
安全上のご注意
ここに示した注意事項は、安全な設置作業および安全にご使用いただくための重大な内容を記載しています。必ずお守りください。
正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至るおそれがあります。
詳細は「KP-MU1P-SET/ KP-MU1P-M-SET 施工・保守マニュアル」（5371793-9）をお読みください。

警告≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットに発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないでください。
≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットにぬれた手で触れないでください。
≥ AC アダプタは、壁の中に埋め込むなどの隠ぺい配線をしないでください。
≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットを分解・改造しないでください。
≥ 計測ユニットの電圧検知用ケーブルは、φ2.0 銅単線（VVF）を準備してください。
≥ 計測ユニットの設置時には計測ユニット用の個別ブレーカ（計測ユニット用ブレーカ）を使用してください。
≥ 計測ユニットは、幼児の手の届かないところに設置してください。
≥ 計測ユニットを配線する際は、計測ユニットの電源（計測ユニット用ブレーカ）を必ずオフにしてください。
≥ 取り付けに際して、「電気設備技術基準」「内線規程」に従って正しく施工を行ってください。
≥ 設置は、第一種または第二種電気工事士が行ってください。

注意≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットを振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
≥ 計測ユニットおよびカラー表示ユニットを次のような場所には設置しないでください。
j屋外や軒下等の雨水があたるところ
j洗面所、脱衣所、作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が 25 〜 85%RH 以外のところ≥ カラー表示ユニットを乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。
≥ 薄い木材や木材ではない材質の壁に計測ユニットを設置する場合は、市販のボードアンカーを使って、壁面にしっかりと固定してください。
≥ 薄い木材や木材ではない材質の壁にカラー表示ユニットを設置する場合は、市販のボードアンカーを使って、壁掛けプレートを壁面にしっかりと固定してください。
≥ 端子ねじは、1.4 ± 0.2N・m で確実に締め付けてください。

安全上の要点≥ 計測ユニットは、状態表示ランプを下方向にして垂直な壁にねじで確実に固定してください。
≥ カラー表示ユニットを壁に設置する際には、タッチボタンが下になるように設置してください。また、壁に設置しない場合は、スタンドにセットしてご使用ください。
≥ 計測ユニットの端子台への配線は、同梱の圧着端子を使用してください。

使用上の注意≥ カラー表示ユニットの電源コネクタには、専用 AC アダプタ以外を接続しないでください。

2

本書について∫ 本書で取り扱うシステム構成について
本製品は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の余剰買取方式と全量買取方式の両方に対応しています。事前にどちらの方式を施工するか確認してください。
本製品の代表的なシステム構成は下記の A 〜 D です。
本書では、システム構成 A（標準システム）およびシステム構成 B（標準システム）の施工方法について説明しています。
システム構成 C およびシステム構成 D の施工方法については、「施工・保守マニュアル」（5371793-9）をお読みください。
システム構成買取方式

システム構成 A
余剰買取方式（標準システム）パワーコンディ 主幹
ショナの台数 計測※ 1
3台

外部発電 分岐計測※ 2 計測※ 3

あり

なし

参照する
マニュアル

本書での区別

余剰買取

なし
本書

システム構成 B
全量買取方式（標準システム）

3台

なし

なし

なし

システム構成 C 余剰買取方式

2台

あり

あり

あり

システム構成 D 全量買取方式

3台

あり

あり

あり

全量買取
施工・保守
マニュアル
(WEB サイト
から入手 )ーー※ 1. 主幹ブレーカに流れる電流と向きを計測します。
※ 2. 外部発電機（エコウィル、エネファームなど）の発電量を計測します。
※ 3. 各分岐ブレーカの消費電力を計測します。

余剰買取 の記載がある項目：余剰買取方式のみに該当する説明です。

全量買取 の記載がある項目：全量買取方式のみに該当する説明です。
余剰買取 、全量買取 の記載がない項目：余剰買取方式と全量買取方式の両方に該当する説明です。

∫ 本書に説明の無い施工方法について「施工・保守マニュアル」（5371793-9）をお読みください。
≥ 計測ユニットの露出配線≥ カラー表示ユニットの卓上設置≥ 他機種（KP-CM2、KP-CM2F）から本製品に機器交換

3

本書について（つづき）∫ 本書で取り扱う製品について
本書では下記の 2 つのセット形式について説明しています。
セット形式

カラー表示ユニットの同梱

初期設定を行う機器

本書での区別あり

カラー表示ユニット

カラー表示ユニットありなし

計測ユニットढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩखKP-MU1P-SETKP-MU1P-M-SETढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

の記載がある項目：KP-MU1P-SET のみに該当する説明です。

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

の記載がある項目：KP-MU1P-M-SET のみに該当する説明です。

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

、ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख の記載がない項目：KP-MU1P-SET と KP-MU1P-M-SET の両方に該当する説明です。

∫ 本書では以下のように記載しています≥「ソーラーパワーコンディショナ」→「パワーコンディショナ」≥「太陽光発電用漏電ブレーカ」→「太陽光発電用ブレーカ」≥ パワーコンディショナ「KP30K」、「KP40K」、「KP55K」→「KP □ K」
≥ パワーコンディショナ「KP30K2」※、「KP40K2」※、「KP55K2」※→「KP □ K2」「KP55K2-P」※→「KP □ K2-P」≥ パワーコンディショナ「KP40K2-P」※、≥ パワーコンディショナ「KPK-A40」、「KPK-A55」→「KPK-A □」「KP55M」※→「KP □ M」
≥ パワーコンディショナ「KP44M」※、≥ パワーコンディショナ「KP44M-J4」※、「KP55M-J4」※→「KP □ M-J4」≥ パワーコンディショナ「KP44M-PJ4」※、「KP55M-PJ4」※→「KP □ M-PJ4」≥ パワーコンディショナ「KP44M-SJ4」、「KP55M-SJ4」→「KP □ M-SJ4」≥ パワーコンディショナ「KP44M2」、「KP55M2」→「KP □ M2」≥ パワーコンディショナ「KP44M2-J4」、「KP55M2-J4」→「KP □ M2-J4」≥ パワーコンディショナ「KP44M2-PJ4」、「KP55M2-PJ4」→「KP □ M2-PJ4」≥ パワーコンディショナ「KP44M2-SJ4」、「KP55M2-SJ4」→「KP □ M2-SJ4」≥ パワーコンディショナ「KP48R-J3」※、「KP59R-J4」※→「KP □ R」
≥ 参照いただくページ→「 00」≥「主幹 / 外部発電機用電流センサ（φ14.5）」を「主幹用電流センサ（φ14.5）」や「外部発電機用電流センサ（φ14.5）」と表現することがあります。
§ 末尾に「-A」のある形式も含みます。
上記形式は 2017 年 7 月現在のものです。
¥ 本書では隠ぺい配線の説明のみを記載しています。
露出配線については、「施工・保守マニュアル」（5371793-9）をお読みください。

4外形寸法図■計測ユニット■カラー表示ユニット ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ
側面図

正面図
130

正面図

60

側面図
190

24

134
260

（単位：mm）

5

システムの配線図
システム構成 A 余剰買取
パワーコンディショナを 3 台接続するシステムの配線図を示します。（機器のイラストはイメージ図です）≥ パワーコンディショナと太陽電池間の配線はパワーコンディショナの形式によって異なります。
パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みください。
カラー表示ユニット※1

太陽電池または接続箱へ
パワーコンディショナ

太陽電池または接続箱へ

太陽電池または接続箱へ

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ

ルータ
N P E U O W

N P E U O W

N P E U O W

計測ユニットLANケーブル※2

PCS間通信ケーブル（屋内外共用）

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル ※3

電圧検知用
ケーブル
商用系統側

主幹用電流センサ
ケーブル

分電盤

計測ユニット用ブレーカ
1φ3W
AC100/200V
㻿
定格20A

U O W

㻿

㻸

U O W

㻸

U O W

U O W

U O W

主幹漏電
ブレーカ
太陽光発電用ブレーカ

カラー表示ユニットは同梱されていません。
※ 2. 計測ユニット・ルータ間を有線接続する場合のみ必要です。
※ 3. パワーコンディショナ側と計測ユニット側で端子の形状が異なります。
ケーブルの向きに注意して配線してください。
※ 1.

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

計測ユニット側

パワーコンディショナ側

6

システムの配線図（つづき）
システム構成 B 全量買取
パワーコンディショナを 3 台接続するシステムの配線図を示します。（機器のイラストはイメージ図です）≥ パワーコンディショナと太陽電池間の配線はパワーコンディショナの形式によって異なります。
パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みください。
太陽電池または接続箱へ

太陽電池または接続箱へ
パワーコンディショナ

パワーコンディショナ

パワーコンディショナ

N P E U O W

N P E U O W

商用系統側

太陽電池または接続箱へ

N P E U O W

集電箱
PCS間通信ケーブル（屋内外共用）

U O W

㻿

㻿

㻸

U O W

㻿

㻸

U O W

㻸

U O W

太陽光発電用ブレーカ
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル※2
カラー表示ユニット※1

商用系統側
分電盤

U O W

計測ユニット分岐ブレーカ㻿㻸

U O W

計測ユニット用
ブレーカ
1φ3W
AC100/200V
定格20A

LANケーブル※3
ルータ

主幹漏電
ブレーカ

※ 1.

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

電圧検知用ケーブル

カラー表示ユニットは同梱されていません。

※ 2. パワーコンディショナ側と計測ユニット側で端子の形状が異なります。

ケーブルの向きに注意して配線してください。
※ 3. 計測ユニット・ルータ間を有線接続する場合のみ必要です。

計測ユニット側

パワーコンディショナ側

7

1 部材・機器の準備
同梱品を確認する
本書で説明する設置・配線作業では、以下の同梱品を使用します。そろっているか事前にご確認ください。
使用しなかった同梱品は、施工チェックリスト、簡易取扱説明書と併せてお客様に渡るように手配してください。
計測ユニットおよび関連部品□ 計測ユニット [1 台 ]（KP-MU1P-M）□ 壁取り付け用木ねじ（＋）[3 本 ]（4.1 × 25）※ 1□ 圧着端子 [3 個 ]（R5.5-4）※ 1□ 主幹 / 外部発電機用電流センサ（φ14.5）[2 個 ]（KP-CT-S16AC100）※ 2□ 主幹用電流センサケーブル（計測ユニット用）3m [1 本 ]（KP-CHI-C4VG03N）※ 3□ パワコン・計測ユニット間用屋内外
通信ケーブル 5m [1 本 ]（KP-CH-B8VG05S）※ 3□ 絶縁キャップ（白）[3 個 ] ※ 1□ 結束バンド [2 本 ] ※ 4※ 1. 壁取り付け用木ねじ、圧着端子、絶縁キャップはすべて 1 袋に同梱されています。
※ 2. 適用ケーブルが φ14.5mm を超える場合は、別売りの電流センサが必要です。
※ 3. 長さが足りない場合は別売品を準備してください。
（ 施工・保守マニュアル「部材・機器の準備」）※ 4. 露出配線時に使用します。露出配線については、「施工・保守マニュアル」（5371793-9）をお読みください。

パワーコンディショナを複数台設置する場合は別売りの PCS 間通信ケーブルが必要です。
（ 施工・保守マニュアル「部材・機器の準備」）

8

1 部材・機器の準備（つづき）
カラー表示ユニットおよび関連部品ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

□ カラー表示ユニット [1 台 ]（KP-MU1P-D）□ 壁掛けプレート [1 個 ]（KP-MU1P-ST2）□ スタンド [1 個 ]（KP-MU1P-ST1）□ AC アダプタ [1 個 ]（1.8m）（KP-MU1P-AC）□ 壁取り付け用木ねじ（＋）[3 本 ]（4.1 × 25）※ 5□ 取り付けねじ [1 本 ]（M3 × 5（ナベ））※ 5※ 5. 壁取り付け用木ねじ、取り付けねじは 1 袋に同梱されています。この袋は、壁掛けプレートの袋に同梱されています。

□ 簡易施工マニュアル（本書）[1 部 ]□ 簡易取扱説明書 [1 部 ]□ チラシ「ソフトウェア自動更新設定に伴うご承諾事項について」[1 部 ]□ 施工チェックリスト [1 部 ]工事店様で準備する部材・機器
電圧検知用ケーブル作成用部材≥ VVF φ2mm × 3 芯（銅単線）≥ 圧着端子 [1 式 ]（分電盤の計測ユニット用ブレーカへの配線用）
選定された計測ユニット用ブレーカに応じた圧着端子をご準備ください。
≥ 絶縁キャップ [1 式 ]（分電盤の計測ユニット用ブレーカへの配線用）

工具・測定器具≥ トルクドライバ（締め付けトルク：0.4 〜 1.6N・m）≥ 裸圧着端子用圧着工具（JIS 適合品）

その他
≥ 穴埋め用パテ（計測ユニットの配線口用）≥ ボードアンカーなどの壁面補強材（計測ユニットを薄い木材や木材ではない材質の壁に取り付ける場合に必要になります）≥ 計測ユニット用ブレーカ
1φ3W AC100/200V ､定格 20A≥ LAN ケーブル（ストレート / クロス、カテゴリー 5 以上）（計測ユニットとルータ間を有線接続する場合に使用します）≥ 電流センサ設置方向確認用の電化製品（150W 以上× 2（U 相、W 相用））
上記以外に必要な部材・機器がある場合は、工事店様でご準備ください。

9

2 計測ユニットの設置
1. 計測ユニットの設置場所を確認する
図のスペースが確保できる場所か確認する
取り付け寸法図（単位：mm）(上)100mm以上のスペース
12(左)100mm以上
のスペース

15

15
100

(右)
100mm以上
のスペース
180

10

110

10

≥ 計測ユニットの上面、左面、右面から100mm 以内、下面から 200mm 以内には障害物等を置かないように取り付けてください。周囲に障害物等があると、無線到達距離が短くなります。
≥ 状態表示ランプを下方向にして、垂直な壁に取り付けてください。
≥ 横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。
≥ 薄い木材や木材ではない材質の壁に計測ユニットを設置する
場合は、市販のボードアンカーを使って、壁面にしっかりと固定してください。

27
20
15

壁に開ける配線口
の加工範囲

状態表示
ランプ

(下)
200mm以上のスペース

2. 計測ユニットを設置する
1

計測ユニットのフロントカバー取り
外しボタンをマイナスドライバなどの先の細い工具で押しながら、フロ
ントカバーを取り外す
フロントカバー取り外しボタン2

図のように計測ユニットを壁取り付け用木ねじ（4.1 × 25）（3 本）で壁に固定する≥ 3 か所をねじ止めしてください。
≥ フロントカバーは計測ユニットの施工が終わるまで外したままにしておいてください。

壁取り付け用木ねじ（4.1 × 25）（同梱）

10

3 計測ユニットに通信ケーブルをつなぐ
計測ユニットにパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル（同梱）をつなぐ≥ パワーコンディショナ接続用コネクタに接続してください。

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

外部発電
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

パワーコンディショナ接続用コネクタ
ロックがかかるように「カチッ」と音がするまで差し込む

パワーコンディショナへ（ 14）

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル

11

4 パワーコンディショナの配線・設定
パワーコンディショナの形式によって、設定方法や通信ケーブルの配線方法が異なりますので、パワーコンディショ
ナの形式を確認してから設定・配線してください。
≥ パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みください。

1. パワーコンディショナのユニット No. 設定
パワーコンディショナを複数台接続する場合は、パワーコンディショナのユニット No. の設定が必要になります。
パワーコンディショナ設定スイッチ（MOD キー、ENT キー、ESC キー）を操作して、設定項目の「unit」（通信
ユニット No.）を変更してください。
ユニット No. が正しく設定されていないと、計測ユニットまたはカラー表示ユニットに発電量が正しく表示されません。
必ず下記の表のように設定してください。ユニット No. の設定方法については、パワーコンディショナの施工マニュア
ルをお読みください。
接続台数

ユニット No.

ユニット No. の設定

パワーコンディショナ１台目

0不要（工場出荷時は「0」に設定されています）

パワーコンディショナ 2 台目

1

変更する必要があります。（「0」→「1」）

パワーコンディショナ 3 台目

2

変更する必要があります。（「0」→「2」）≥ 計測ユニットとの接続が近い順に、「パワーコンディショナ 1 台目」、「パワーコンディショナ 2 台目」、
「パワーコンディショ
ナ 3 台目」と表現しています。

初期設定時に確認を行うため、「施工チェックリスト」（5372697-0）にユニット No.、形式、製造番号を記入してください。
（例）
パワーコンディショナ情報
設置台数

3 台

パワーコンディショナのユニット No.、形式、製造番号、終端抵抗の設定をご記入ください。
計測ユニットから近い順に
1 台目（計測ユニットと接続）
4

2 台目
3 台目
4 台目
5 台目
6 台目（計測ユニットから最遠）

12

ユニット No.

形式

製造番号

0
1
2

KP59R-J4
KP59R-J4
KP59R-J4

15200001
15200002
15200003

終端抵抗の設定※
終端抵抗 1 終端抵抗 2

4 パワーコンディショナの配線・設定（つづき）

2. パワーコンディショナの終端抵抗設定
終端抵抗の設定を行ってください。パワーコンディショナの施工マニュアルも併せてお読みください。
KP □ K、KP □ K2、KP □ K2-P、KPK-A □を使用する場合の設定
工場出荷時は、終端抵抗は「ON」に設定されています。
計測ユニットパワーコンディショナ
計測ユニットと接続

ႆᩓᩓщ

ᡲኒ

᳥᳑

ᐯᇌ

᳥᳑᳽᳢

ᢃ᠃

中間

ႆᩓᩓщ

ᘙᅆЏஆ

ᡲኒ

᳥᳑

ᐯᇌ

᳥᳑᳽᳢

ᆢምᩓщ᣽

ᢃ᠃

計測ユニットから最遠

ႆᩓᩓщ

ᘙᅆЏஆ

ᆢምᩓщ᣽

ᡲኒ

᳥᳑

ᐯᇌ

᳥᳑᳽᳢

ᢃ᠃

ᘙᅆЏஆ

ᆢምᩓщ᣽

㻌

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗

OFF

OFF

ON

≥ 計測ユニットと接続されているパワーコンディショナおよび中間のパワーコンディショナの終端抵抗を「OFF」にしてください。

KP □ M、KP □ M-J4、KP □ M-PJ4、KP □ M-SJ4、KP □ M2、KP □ M2-J4、KP □ M2-PJ4、KP □ M2-SJ4、KP □ R を使用する場合の設定
工場出荷時は、終端抵抗 1/ 終端抵抗 2 ともに「ON」に設定されています。
計測ユニットパワーコンディショナ
計測ユニットと接続※ 1

中間※ 2

計測ユニットから最遠※ 3㻌㻌㻌

終端抵抗 1

終端抵抗 2終端抵抗 1

終端抵抗 2終端抵抗 1

終端抵抗 2

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

※ 1. 「計測ユニットと接続」のパワーコンディショナの終端抵抗 1 を「OFF」にしてください。
※ 2. パワーコンディショナを 3 台以上接続する場合に必要な設定です。
「計測ユニットと接続」のパワーコンディショナと「計測ユニットから最遠」のパワーコンディショナ以外は、終端抵抗を「OFF」にしてください。
※ 3. 「計測ユニットから最遠」のパワーコンディショナの終端抵抗は「ON」のままにしてください。終端抵抗２の設定変更は不要です。

13

4 パワーコンディショナの配線・設定（つづき）

3. パワーコンディショナに配線する≥ パワーコンディショナを複数台設置する場合は、システムの総発電量を計測するために、パワーコンディショナ間に PCS 間通信ケーブル（屋内外共用）をつないでください。

KP □ K、KP □ K2、KP □ K2-P、KPK-A □への配線

計測ユニットにつないだパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、パワーコンディ
ショナの通信コネクタ 2 に差し込む
KP □ K、KP □ K2、KP □ K2-P
計測ユニットパワーコンディショナ 1 台目
（側面部）

パワーコンディショナ 2 台目
（側面部）

通信コネクタ2
通信コネクタ2
通信コネクタ1に接続に接続に接続
パワコン・計測ユニット間用
PCS間通信ケーブル
屋内外通信ケーブル（同梱）(屋内外共用)（別売）
通信コネクタ 2

パワーコンディショナ 3 台目
（側面部）

通信コネクタ2
通信コネクタ1に接続に接続
PCS間通信ケーブル(屋内外共用)（別売）

通信ケーブルはクランプに通して固定してください。

通信コネクタ 1

クランプ

パワーコンディショナ 1 台目

パワーコンディショナ 2 台目

KPK-A □
計測ユニット

（側面部）

（側面部）
通信コネクタ1に接続

通信コネクタ2に接続
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル（同梱）

通信コネクタ2に接続
PCS間通信ケーブル(屋内外共用)（別売）

通信コネクタ 2
通信コネクタ 1

クランプ

パワーコンディショナ 3 台目

（側面部）
通信コネクタ1に接続
通信コネクタ1は使用しません通信コネクタ2に接続
PCS間通信ケーブル(屋内外共用)（別売）

通信ケーブルはクランプに通して固定してください。

≥ パワーコンディショナの通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。

14

4 パワーコンディショナの配線・設定（つづき）
KP □ M、KP □ M-J4、KP □ M-PJ4、KP □ M-SJ4、KP □ M2、KP □ M2-J4、KP □ M2-PJ4、KP □ M2-SJ4 への配線

1

計測ユニットにつないだパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、パワーコン
ディショナに同梱のコアに巻きつける≥ パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルは、結束バンド台座の反対側から通してください。
コア

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル




2



≥ コアを挿入しない場合は、ノイズにより計測ユ
ニットと通信できない可能性があります。
≥ 出力制御が有効な場合は発電停止になる可能性があります。

結束バンド台座

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、パワーコンディショナの通信コネクタ 2 に差し込み、結束バンド台座の凸部を取り付け穴に押し込む
通信コネクタ 2
通信コネクタ 1


凸部
凸部


たるませる

計測ユニットパワーコンディショナ1台目

通信コネクタ2に接続

通信コネクタ1に接続

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル（同梱）パワーコンディショナ2台目

通信コネクタ2に接続

通信コネクタ1に接続

取り付け穴

パワーコンディショナ3台目

通信コネクタ2に接続

PCS 間通信ケーブル ( 屋内外共用 )（別売）≥ パワーコンディショナの通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。

15

4 パワーコンディショナの配線・設定（つづき）
KP □ R への配線
計測ユニットにつないだパワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルを、パワーコンディショナの通信コネク
タ 2 に差し込む
通信コネクタ 2 通信ケーブルは結束バンド
通信コネクタ 1 （パワーコンディショナに同梱）でクランプに固定してください。
クランプ

結束バンド

計測ユニットパワーコンディショナ1台目

通信コネクタ2に接続

パワーコンディショナ2台目

通信コネクタ1 通信コネクタ2に接続に接続

パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル（同梱）パワーコンディショナ3台目

通信コネクタ1 通信コネクタ2に接続に接続
PCS 間通信ケーブル（屋内外共用）（別売）≥ パワーコンディショナの通信ケーブルと電力ケーブルを一緒に結束しないでください。

16

5 LAN ケーブルの配線
計測ユニットとルータ間は、有線接続または無線接続で接続します。有線接続する場合は、LAN ケーブルの配線を行ってください。
有線接続の場合は、手順 1 に進んでください。
無線接続の場合や接続方法が分からない場合：LAN ケーブルは接続せずに、下記に進んでください。
余剰買取「6 主幹用電流センサの設置」（ 18）

全量買取 「7 電圧検知用ケーブルの配線」（ 20）

1

計測ユニットに LAN ケーブルをつなぐ≥ LAN ポートに接続してください。
LAN ポート

ロックがかかるように「カチッ」と音がするまで差し込む

LAN ケーブル（ストレート / クロス、カテゴリー 5 以上）≥ LAN ポートに PCS 間通信ケーブル（屋内外共用）（別売）を接続しないでください。

2（お客様（有線 LAN ルータの所有者）の接続許可を得ている場合のみ）

有線 LAN ルータに LAN ケーブルをつなぐ≥ 計測ユニットは DHCP に対応しており、DHCP 対応ルータと接続すると自動で IP アドレスを割り振られます。以上のことをお客様にお伝えし、接続許可を得た上でルータに LAN ケーブルをつないでください。
≥ 計測ユニットの LAN 設定方法については、「取扱説明書」（2809364-5）に記載しています。
≥ お客様の接続許可を得られない場合は、LAN ケーブルの逆端（ルータ側）を有線 LAN ルータに接続しないでください。
≥ 有線 LAN ルータの取扱説明書も併せてお読みください。

17

6 主幹用電流センサの設置 余剰買取
主幹用電流センサを取り付ける際には、以下の項目に注意してください。
≥ 主幹用電流センサの向き、設置場所を誤ると正確な計測ができません。
≥ 主幹用電流センサは、落としたり衝撃を加えたりすると正確な計測ができなくなります。

1

計測ユニットに主幹用電流センサケーブル（同梱）をつなぐ≥ 主幹電流センサ用コネクタに接続してください。
主幹
電流センサ

外部発電
電流センサ

主幹電流センサ用コネクタ
分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

ロックがかかるように「カチッ」と音がするまで
差し込む

主幹用電流センサケーブル2

主幹漏電ブレーカの 1 次側に主幹用電流センサ（同梱）を取り付ける≥ 太陽光発電用ブレーカより系統側に設置してください。
≥ ロックがかかるように取り付けてください。（「カチッ」と音がします）

U 相 Ｏ相 W 相商用系統からの電源線

赤白

商用系統側（電源側）
分電盤

黒
主幹用電流
センサ

U O W
㻿

㻸

U O W

主幹漏電
ブレーカ

K を商用系統側、L を負荷側に向けて設置してください。

18

分岐ブレーカ

太陽光発電用ブレーカ

6 主幹用電流センサの設置

3

余剰買取 （つづき）

主幹用電流センサに主幹用電流センサケーブルをつなぐ
U 相 O 相 W黒相赤白黒

主幹用電流センサ

ロックがかかるように「カチッ」と音がするまで差し込む
マークチューブ※

主幹用電流センサケーブル§ マークチューブに記載されている「主幹 U 相」、「主幹 W 相」を確認して接続してください。

19

7 電圧検知用ケーブルの配線
計測ユニットと分電盤の計測ユニット用ブレーカを電圧検知用ケーブルでつなぎます。

1

計測ユニットの端子台 U、O、W 端子に電圧検知用ケーブルをつなぐ

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

U

O

≥ 配線時の締め付けトルク：
1.4 ± 0.2N・m≥ 電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具は使用しないで
ください。

外部発電
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

W

電圧検知用ケーブル
W
O
U

2
3

配線先の計測ユニット用ブレーカをオフにする
計測ユニット用ブレーカの 2 次側に、電圧検知用ケーブルをつなぐ

商用系統側

1φ3W
AC100/200V
分電盤

U

O

W

U O W
㻿

㻿
計測ユニット
用ブレーカ

㻸
主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

外部発電
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

主幹漏電
ブレーカ

分岐ブレーカ

㻸
U

U

20

O

W

O

W

赤 白 黒

定格 20A

8 設置／配線完了後の作業
計測ユニットの配線口にパテ埋めし、フロントカバーを取り付けてください。

計測ユニットの配線口をパテ埋めする
ごみ、ほこり、虫などの侵入を防ぐために必ずパテ埋めしてください。

主幹
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

U

O

外部発電
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

分岐回路 A,B
電流センサ

パワーコンディショナ
接続

W

配線口

配線口

§ 図は「余剰買取」の例です。

計測ユニットにフロントカバーを取り付ける

1

フロントカバーを計測ユニット上部のフックに引っ掛ける

フロントカバーフック

21

8 設置／配線完了後の作業（つづき）

2

フロントカバーを取り付ける

ロックがかかるように
「カチッ」
と音がする
まで押し込む以上で計測ユニットの設置・配線は完了です。「施工チェックリスト」に必要事項を記入してください。なお、別の工事店様が本製品の初期設定を行う場合は、図のように同チェックリストを計測ユニットに貼り付けて、引き継ぎ資料としてお渡しください。
≥ 施工チェックリストを計測ユニットに貼り付ける際は、跡が残らないように、
養生テープなど粘着性の低いものをご使用ください。
引き続き、初期設定を行ってください。

22

9 初期設定前の準備
1. 初期設定前の確認
初期設定を始める前に、以下の項目を確認してください。
≥ 計測ユニットの設置、配線が完了している≥ 接続しているパワーコンディショナの施工が完了している
パワーコンディショナの施工については、パワーコンディショナの施工マニュアルをお読みください。
≥ パワーコンディショナが起動できる日射量がある
初期設定でパワーコンディショナと通信を行うため、パワーコンディショナが起動できる日射量があるとき（早朝・夕方を除く、照度が安定している状態）に初期設定を行ってください。
「施工チェックリスト」（同梱）でシステム構成を確認してください。

2. システムを起動するシステムを起動する前に、以下の状態を確認してください。
j接続箱のすべての開閉器（またはパワーコンディショナの入力開閉器）がオフになっているか※
j太陽光発電用ブレーカがオフになっているか※
jパワーコンディショナの運転スイッチがオフになっているか※
j計測ユニット用ブレーカがオフ になっているか
余剰買取 分電盤の例

全量買取 集電箱の例≥ 計測ユニット用ブレーカは、分電盤に設置されています。

分岐ブレーカ
主幹漏電
ブレーカ

1

計測ユニット用ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

主幹漏電
ブレーカ

太陽光発電用
ブレーカ

パワーコンディショナのすべての入力開閉器（または接続箱のすべての開閉器）をオンにする≥ 表示部に「e1-0」が表示され、パワーコンディショナが起動します。
≥ パワーコンディショナが複数台設置されている場合は、すべてのパワーコンディショナで確認、操作を行ってください。

2
3

計測ユニット用ブレーカをオンにする
計測ユニットの起動を確認する≥ 起動すると状態表示ランプが緑色点滅します。
状態表示ランプ23

10 初期設定する

カラー表示ユニットあり

1. カラー表示ユニットの電源を入れる
1

カラー表示ユニットを計測ユニットの近くに移動する≥ カラー表示ユニットの電源コネクタに AC アダプタ（同梱）をつなぎ、コンセントに差し込んでください。

電源コネクタAC アダプタ2

カラー表示ユニットの電源ボタンを押す≥ カラー表示ユニットの電源が入り、起動画面が表示されます。その後、計測ユニットとの無線接続が完了すると、「初期設定ナビ」画面が表示されます。

電源ボタン

3 「初期設定」を選ぶ≥ カラー表示ユニットに「計測ユニットに接続できません。
」と表示される場合は、下記を確認してください。
j計測ユニット用ブレーカがオンになっているか
計測ユニットの起動は、計測ユニットの状態表示ランプの緑色点滅を確認してください。
jカラー表示ユニットと計測ユニットの間に障害物がないか∫ 前の画面に戻るには「戻る」を選ぶと、一つ前の画面に戻ります。

24

Ver ＊.＊.＊.＊

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

2. 初期設定ナビで設定する
カラー表示ユニットを起動すると、「初期設定ナビ」メニュー画面が表示されます。

1 開始確認初期設定を行う環境が整っていることを確認します。

「開始確認」画面のメッセージを読み、準備ができていれば「開始」
を選ぶ≥ パワーコンディショナの起動は、表示部の「e1-0」表示を確認してください。
≥ KPK-A □は、「e1-0. 0」と表示されます。
≥ KP □ R は、異常ランプの点滅でも起動を確認できます。
Ver ＊.＊.＊.＊

2 種別設定買取モード（余剰買取 / 全量買取）や主幹計測の有無などのシステム構成を設定します。
≥「施工チェックリスト」（同梱）でシステム構成を確認してください。
≥ 初期設定が完了すると、買取モード（余剰買取 / 全量買取）は変更できません。
変更する場合は、システムを完全初期化し、もう一度初期設定を行う必要があります。
（ 施行・保守マニュアル（5371793-9）完全初期化）

1 「買取モード」を「余剰買取」または

3 「外部発電」を「なし」に設定する「全量買取」に設定する

2≥ 手順 1 で「全量買取」、手順 2 で「なし」を選んだ場合は、「なし」固定となります。手順 4 に進んでください。

（手順 1 で「全量買取」を選んだ場合のみ）「主幹」を「なし」に設定する≥ 手順 1 で「余剰買取」を選んだ場合は、「あり」
固定となります。
手順 3 に進んでください。

4「▼」/「▲」で計測ユニットに接続している「パワーコンディショナ台数」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

テキストボックス≥ 1（台）〜 6（台）の範囲で選んでください。
≥ テキストボックスに数字を入力して設定することもできます。

25

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

5 「▼」/「▲」で「分岐計測数」を「0」6 「決定」を選ぶに設定する

Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊

テキストボックス≥ テキストボックスに数字を入力して設定することもできます。

∫ 前の画面に戻るには「戻る」を選ぶと、一つ前の画面に戻ります。

3 日時設定システムの日時を設定します。
日時設定は最初から正しく設定してください。後から日時を大幅に修正すると、実績データ、履歴データに影響を与える場合があります。

1 「年」、「月」、「日」、「時」、「分」のド3

設定内容を確認し、「実行」を選ぶ

ロップダウンリストボックスで現在の日
時を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊≥「年」は 2015 から 2037 まで設定できます。
≥「時」は 0 から 23 まで設定できます。

2 「決定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

26≥ 設定をやり直す場合は、「中止」を選んで、手順1 からもう一度設定してください。
≥ 日時更新画面が表示され、日時設定が完了すると、自動的に「パワーコンディショナ設定」画面が表示されます。
≥ 時計の秒は、日時の設定が完了した時点で「00秒」から始まります。

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

4 パワーコンディショナ設定
使用するパワーコンディショナを登録します。
（最大 6 台まで）

1 「検索」を選ぶ≥ 計測ユニットが、接続されているパワーコンディショナを自動で検索します。検索中は、画面中央に「LOADING」が表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊

2

下記の内容を確認し、「決定」を選ぶ≥ 検索結果に「2 種別設定」（ 25）で設定したパワーコン
ディショナの台数が表示される。
≥ 各パワーコンディショナのユニット No. が表示され、登録状
態が「使用」になっている。
≥ 計測ユニットに接続されているパワーコンディショナの製造番号が、製造番号欄に表示されている。
Ver ＊.＊.＊.＊

検索結果≥ 異常内容欄に「通信エラー」と表示され、背景が黄色になっているパワーコンディショナは、ユニット No. が重複している、または終端抵抗の設定が間違っている可能性があります。各パワーコンディショナのユニット
No. および終端抵抗の設定を確認した後、手順 1 からもう一度設定してください。
j ユニット No. 設定については、パワーコンディショナの施工マニュアルをお読みください。
j 終端抵抗設定については、「2. パワーコンディショナの終端抵抗設定」（ 13）をお読みください。
≥「検出したパワーコンディショナの台数が異なっています。」と表示される場合は、下記を確認した後、手順 1 からもう一度設定してください。
j パワーコンディショナの台数の設定が正しいか
台数が間違っている場合は、「2 種別設定」（ 25）に戻り、正しい台数を入力してください。
j 計測ユニットの配線が正しいか
j パワーコンディショナの配線・設定が正しいか
j パワーコンディショナが起動しているか
j パワーコンディショナのユニット No. が重複していないか
j パワーコンディショナの終端抵抗が正しく設定されているか

パワーコンディショナの台数

Ver ＊.＊.＊.＊

27

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

5 系統状態確認
電圧検知用ケーブルの配線に誤りがないことを確認します。

1 「系統電圧の状態」が「正常」になっていることを確認する≥「過電圧」または「不足電圧」と表示される場合は、電圧検知用ケーブルの配線を確認してください。（ 20）

Ver ＊.＊.＊.＊

2 「決定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

28

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

6 主幹電流センサ

余剰買取

（つづき）

電力の計測状態により、主幹用電流センサの設置方向を確認します。

∫ 準備≥ 主幹用電流センサの方向の確認を開始する前に U 相側、W 相側のコンセントにそれぞれ 150W 以上の電化製品（掃除機、ドライヤーなど）を接続し、運転させてください。
150W 以上の消費電力の機器を用意できていない場合は、この画面で方向確認ができませんので主幹用電流セン
サの設置状態を目視で確認し、「決定」を選んでください。警告画面が表示されるので「実行」を選んだ後、「2 種別設定」（ 25）の設定に応じて下記に進んでください。

1 「太陽光発電」が「0W」になっていることを確認する≥「0W」になっていない場合は、パワーコンディショナの運転スイッチをオフにして運転を停止してください。

Ver ＊.＊.＊.＊

2 「U 相」、「W 相」それぞれの「方向」、「電力」の項目を確認する≥「方向」：「反転なし OK」と表示されていることを確認してください。「反転なし NG」と表示される場合
は、主幹用電流センサの設置方向が間違っています。設置方向を確認してください。
U 相 Ｏ相 W黒相
赤白Ver ＊.＊.＊.＊

黒≥「電力」： 黒字で150W以上の値が表示されていることを確認してください。
赤字で150W未満の値が表示されている場合は、U 相側、W 相側のコンセントに電化製品を追加してください。

3 「決定」を選ぶ≥ 警告画面が表示される場合は、「中止」を選び、手順 1 〜 2 の表示内容を再度確認してください。

Ver ＊.＊.＊.＊

29

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

7 初期設定確認
初期設定の設定内容を確認します。

1

日時が正しく設定されていることを確認する

3 「パワーコンディショナ」を選び、初期設定内容を確認し、「決定」を選ぶ

日時

Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊≥ 初期設定で設定された日時が運転開始日として登録されます。

≥「詳細」を選ぶと、各パワーコンディショナの詳細情報を確認できます。

2 「システム 1」を選び、初期設定内容を確認する

Ver ＊.＊.＊.＊

8 ソフトウェア自動更新設定
ソフトウェア自動更新設定は、ソフト更新サーバとの接続に関する設定です。工場出荷時は、ソフト更新サーバと接続しない設定になっており、設定の変更はお客様に行っていただきます。そのため、初期設定時は、設定を変更
せずに初期設定を終了してください。
≥ 設定方法については、取扱説明書に記載しています。

1 「いいえ」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

30

2 「実行」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

10 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

9 初期設定の終了
初期設定の設定内容を確認します。

1 「ホーム」を選ぶ

4

AC アダプタをコンセントから抜き、カラー
表示ユニットを設置する場所に移動する

HEMS コントローラが設置されている場合は、HEMS 接続設定を行ってください。HEMS 接続設
定 に つ い て 詳 し く は、「施 工・保 守 マ ニ ュ ア ル」
（5371793-9）を WEB サイトから入手して、お読みください。また、HEMS コントローラの施工マ
ニュアルも併せてお読みください。

Ver ＊.＊.＊.＊≥ ホーム画面が表示されます。

2

カラー表示ユニットの電源ボタンを約
1 秒押す

KP □ M、KP □ M-J4、KP □ M-PJ4、KP □ MSJ4、KP □ M2、KP □ M2-J4、KP □ M2-PJ4、KP □ M2-SJ4、KP □ R、KPK-A □以上で、初期設定は完了です。
「12 運転停止 / 再開の切り替え操作確認」（ 36）に進んでください。

電源ボタン

KP □ K、KP □ K2、KP □ K2-P の場合以上で、初期設定は完了です。「13 カラー表示ユ
ニットの設置」（ 38）に進んでください。

≥「電源を切る」画面が表示されます。

3 「OK」を選び、電源を切る

31

11 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

計測ユニットを操作して、初期設定を行います。
≥「施工チェックリスト」（同梱）でシステム構成を確認してください。
≥ 初期設定が完了すると、買取モード（余剰買取 / 全量買取）は変更できません。
変更する場合は、システムを完全初期化し、もう一度初期設定を行う必要があります。
（ 施行・保守マニュアル（5371793-9）完全初期化）

3
初期設定で使用するボタン▼ / ▲ボタンで買取モードを選び、セッ
トボタンを押す
カイトリモード＞ヨジョウ

セットボタン≥「ヨジョウ」または「ゼンリョウ」を選んでください。

▼/▲ボタン
モード / クリアボタン

4▼ / ▲ボタンで主幹計測の有無を選び、セットボタンを押す≥ 初期設定中に前の設定をやり直す場合は、モード/クリ
アボタンを押してください。

1（手順 3 で「ゼンリョウ」を選んだ場合のみ）

シュカンセツゾク＞アリ

計測ユニットのスライドカバーを開ける
スライドカバーを上にスライドする≥「ナシ」を選んでください。

5▼ / ▲ボタンで外部発電計測の有無を選
び、セットボタンを押す
ガイブハツデン＞アリ≥ 計測ユニットの表示部が消灯している場合は、セットボタンを押して表示部を点灯させてください。
≥ 操作が終わったら、スライドカバーは必ず閉めて
ください。

2

表示部に「ショキセッテイカイシ」が表示されていることを確認して、セットボ
タンを押す
ショキセッテイカイシ

32≫≥「ナシ」を選んでください。
≥ 手順 3 で「ゼンリョウ」、手順 4 で「ナシ」を選んだ場合は、「ナシ」固定となります。手順 6 に進んでください。

6

日時を設定するジコク＞15/01/01

00:00≥ ▼ / ▲ボタンで数値を変更し、セットボタンを押してください。この操作を繰り返して、年 / 月 /日 時：分を設定してください。
≥「年」は 15（2015）から 37（2037）まで設定できます。

11 初期設定する

7

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख（つづき）

パワーコンディショナを登録する

8

系統状態を確認する
ケイトウジョウタイ
カクニン

1 ▼/▲ボタンで、設置されているパワーコンディ
ショナの台数（最大 6 台）を選び、セットボタ
ンを押す≥接続されているパワーコンディショナを自動で検索します。

1 セットボタンを押す
2「ケイトウデンアツ（U/W）OK」と表示されていることを確認して、セットボタンを押す例）パワーコンディショナを 3 台設置している場合
ケ イ ト ウ デ ン ア ツ （ U / W ）O K
105.9V/105.8V

PCS トウロク＞3≥「PCS トウロク ケンシュツチュウ ...」の表示
後、「PCS トウロク 3/3 OK」と表示されます。
PCS トウロク㸨
3/3
OK≥「NG」が表示されている場合は、パワーコン
ディショナと通信していません。
以下の場合は、登録された 3 台中 1 台が OKであり、2 台が NG を示します。
PCS トウロク㸨
1/3NG

下記を確認した後、モード / クリアボタンを押して、もう一度設定してください。
j 計測ユニットの配線が正しいか
j パワーコンディショナの設定台数が正しいか
j パワーコンディショナの配線が正しいか
j パワーコンディショナが起動しているか
j パワーコンディショナのユニット No. が重複していないかj パワーコンディショナの終端抵抗が正しく設定されているか（ パワーコンディショナの施工マニュアル）

2 ▼/▲ボタンで、各パワーコンディショナの機器
No.、ユニット No.、シリアル No.（製造番号）を確認して、セットボタンを押す
機器 No.

ユニット No.

P C S 0 1 （ 0 0 ）㸨S/N15200001

シリアル No.（製造番号）9（手順 3 で「ヨジョウ」を選んだ場合のみ）

主幹用電流センサの方向を確認する
シュカンケイソクセンサ
ホウコウカクニン≥ 主幹用電流センサの方向の確認を開始する前に、U 相側、W 相側のコンセントにそれぞれ150W 以上の電化製品（掃除機、ドライヤーなど）を接続し、運転させてください。
1 セットボタンを押す
2「デンリョク（ハツデン）OK」と表示され、パワーコンディショナの発電電力が「0W」になっていることを確認し、▼ / ▲ボタンを押す
デンリョク（ハツデン）
PCS:
0W

O K㸨

パワーコンディショナの発電電力

3「ケイトウデンリョク OK」と表示され、U 相、
W 相共に「+150W」以上になっていることを確認して、セットボタンを押す
ケイトウデンリョク
OK㸨U ：+ 4 0 0 W
W ：+ 3 9 8 W≥150W 以上の消費電力の機器を用意できていない場合は、この画面で方向確認ができませんので、主幹用電流センサの設置状態を目視で確認し、セットボタンを押してください。
≥正の値で 150W 未満の数値が出ている場合
は、U 相側、W 相側のコンセントに電化製品を追加してください。

3「No」を選んでセットボタンを押す
PCS トウロク>No ヘンコウシマスカ？

No33

11 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख（つづき）

4「シュカンケイソクセンサ OK」と表示されていることを確認して、セットボタンを押す

11 システム情報を確認する
システムジョウホウカクニン＞ヒョウジシマスカ？
Yes

シュカンケイソクセンサ
OK≥「ハンテイデキズ」と表示された場合もセットボ
タンを押して、次の手順に進んでください。
≥「ギャクセツゾク」と表示された場合は、主幹用電流センサの設置方向が間違っています。設置
方向を確認してください。

1 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタン
を押す≥確認しない場合は「No」を選び、手順 12に進んでください。
2 ▼/▲ボタンで下記のシステム情報を表示させ、設定した内容が正しいか確認する

U 相 Ｏ相 W黒相
赤白黒ソフト Ver
ソフトVer 㸨
1.

0.

1.

0

買取モード
カイトリモード 㸨
ヨジョウ

10 （手順 3 で「ヨジョウ」を選んだ場合のみ）▼ / ▲ボタンで「0」を選び、セットボタンを押す
ブンキセンサ> ダイスウ？

0

主幹接続※1
シュカンセツゾク 㸨
ナシ

外部発電※2
ガイブハツデン 㸨
ナシ

時刻
ジコク 㸨
15/09/30

12:34

系統電圧
ケ イ ト ウ デ ン ア ツ （ U / W ）㸨106.0V/ 105.9V

主幹計測※2
シュカンケイソク（U/W） 㸨
0.2A/ 0.6A

パワーコンディショナ登録台数※3
PCS トウロクダイスウ ӑ
1

分岐計測用電流センサ台数※2
ブンキセンサダイスウ ӑ0出力制御※4
シュツリョクセイギョ 㸨ナシ（白色矢印）： ▼ボタン押す（灰色矢印）： ▲ボタン押す34

11 初期設定する

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख（つづき）※ 1. 「カイトリモード」が「ヨジョウ」に設定されている場合は表示されません。
※ 2. 「カイトリモード」が「ゼンリョウ」に設定されており、「シュカンセツゾク」が「ナシ」に設定されている場合は表示されません。
※ 3. 「PCS トウロクダイスウ」の表示中にセットボタンを押すと「PCS01」が表示されます。
▼ / ▲ボタンで各パワーコンディショナの設定を確認できます。

≥ モード/ クリアボタンを押すと「PCS ト
ウロクダイスウ」の表示に戻ります。
※ 4. 初期設定時に出力制御は設定できません。

「施 工・保 守 補 足 説 明 書（出 力 制 御 編）」（6600654-3）をお読みください。

3 モード / クリアボタンを押す

12 ソフトウェア自動更新設定を行う
ソフトウェア自動更新設定は、ソフト更新サーバとの接続に関する設定です。工場出荷時は、ソフト更新サーバと接続しない設定になっており、設定の変更はお客様に行っていただきます。そのため、初期設定時は、設定を変更せずに初期設定を終了してください。
≥ 設定方法については、取扱説明書に記載しています。

HEMS コントローラが設置されている場合は、HEMS 接続設定を行ってください。HEMS 接続設
定 に つ い て 詳 し く は、「施 工・保 守 マ ニ ュ ア ル」
（5371793-9）を WEB サイトから入手して、お読みください。また、HEMS コントローラの施工マ
ニュアルも併せてお読みください。

KP □ M ､ KP □ M-J4 ､ KP □ M-PJ4 ､ KP □ MSJ4 ､ KP □ M2、KP □ M2-J4、KP □ M2-PJ4、KP □ M2-SJ4 ､ KP □ R、KPK-A □の場合以上で、初期設定は完了です。「12 運転停止 / 再開の切り替え操作確認」（ 36）に進んでください。
KP □ K、KP □ K2、KP □ K2-P の場合以上で、施工は完了です。「施工チェックリスト」（同梱）に必要事項を記入してください。

ソフトジドウコウシンヲ
セッテイシマスカ? No≥ ▼ / ▲ボタンで「No」を選び、セットボタンを押してください。

13 初期設定を終了する
ショキセッテイヲ
シュウリョウシマスカ？

Yes≥ ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタンを押してください。
≥ 設定をやり直す場合は、▼ / ▲ボタンで「No」を選び、セットボタンを押してください。手順 7 に
戻ります。

35

12 運転停止 / 再開の切り替え操作確認
接続しているパワーコンディショナが KP □ M、KP □ M-J4、KP □ M-PJ4、KP □ M-SJ4、KP □ M2、KP□ M2-J4、KP □ M2-PJ4、KP □ M2-SJ4、KP □ R または KPK-A □の場合、計測ユニットからパワーコン
ディショナの運転停止 / 再開の切り替えができることを確認します。
≥ 太陽電池が発電中に確認を行ってください。
≥ 計測ユニット用ブレーカ、接続箱のすべての開閉器（またはパワーコンディショナの入力開閉器）、太陽光発電用
ブレーカおよびパワーコンディショナの運転スイッチがオフの状態で確認を始めてください。※≥ 停電用コンセントに電気製品を接続せずに動作確認を行ってください。
≥ パワーコンディショナを複数台設置している場合は、全台一括操作となります。個別に操作することはできません。

1

パワーコンディショナのすべての入力開閉器（または接続箱のすべての開閉器）をオンにする※≥ パワーコンディショナの起動は、表示部の「e1-0」表示を確認してください。
≥ KPK-A □は、「e1-0. 0」と表示されます。
≥ KP □ R は、異常ランプの点滅でも起動を確認できます。

2

パワーコンディショナの運転スイッチをオンにする※≥ パワーコンディショナが自立運転を開始します。

3

計測ユニットのスライドカバーを開ける
スライドカバーを上にスライドする

パワーコンディショナ運転ランプ

ジリツウンテンチュウ ＊表示部≥ 計測ユニットの表示部に「ジリツウンテンチュウ」が表示され、パワーコンディショナ運転ランプが橙色点灯します。
≥ 表示部が消灯している場合は、いずれかのボタンを押して表示部を点灯させてください。
≥ 操作が終わったら、スライドカバーは必ず閉めてください。

4

計測ユニットの運転切替ボタンを 2 秒以上押し続けて、
パワーコンディショナの運転を停止する

ジリツウンテンチュウ＊≥ 計測ユニットの表示部に「ウンテンキリカエ ジッコウチュウ ...」、「ウンテンテイシチュウ」と表示され、パワーコンディショナの運転が停止することを確認してください。
ウンテンキリカエ（パワーコンディショナ運転ランプが赤色点灯します）

ジッコウチュウ...

ウンテンテイシチュウ＊※パワーコンディショナが複数台設置されている場合は、すべてのパワーコンディショナで確認、操作を行ってください。

36

12 運転停止 / 再開の切り替え操作確認（つづき）

5

計測ユニットの運転切替ボタンを 2 秒以上押し続けて、
パワーコンディショナの運転を開始する

ウンテンテイシチュウ＊≥ パワーコンディショナが自立運転を開始し、計測ユニットの表示部に「ウンテンキリカエ ジッコウチュウ ...」、「ジリツウンテンチュ
ウ」が表示されることを確認してください。
ウンテンキリカエ
ジッコウチュウ...

6

計測ユニットの運転切替ボタンを 2 秒以上押し続けて、
パワーコンディショナの運転を停止する

ジリツウンテンチュウ＊

ジリツウンテンチュウ＊≥ 計測ユニットの表示部に「ウンテンキリカエ ジッコウチュウ ...」、「ウンテンテイシチュウ」と表示され、パワーコンディショナの運転が停止します。
ウンテンキリカエ（パワーコンディショナ運転ランプが赤色点灯します）

ジッコウチュウ...

ウンテンテイシチュウ

7＊

パワーコンディショナ本体の運転スイッチをオフにする≥ パワーコンディショナが複数台設置されている場合は、すべてのパワーコンディショナで確認、操作を行ってください。

8

計測ユニット用ブレーカをオンにする

以上で、運転停止 / 再開の切り替え操作確認は、完了です。
「13 カラー表示ユニットの設置」（ 38）に進んでください。
ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

以上で、施工は完了です。

「施工チェックリスト」（同梱）に必要事項を記入してください。

37

13 カラー表示ユニットの設置

カラー表示ユニットあり

1. 設置場所の無線通信状態を確認する
カラー表示ユニットの設置前に、設置場所の無線通信状態を確認してください。

1
2

AC アダプタをカラー表示ユニットの電源コネクタへ差し込む
AC アダプタをコンセントへ差し込み、電源ボタンを押す≥ カラー表示ユニットの電源がオンになり、起動画面が表示されます。その後、計測ユニットとの無線接続が完了すると、ホーム画面が表示されます。

3

4

カラー表示ユニットの電源ボタンを約 1
秒押す≥「電源を切る」画面が表示されます。

5 「OK」を選んで電源を切り、AC アダプ
タをコンセントから取り外す

無線通信状態を確認する≥ 普段閉めている扉などを閉めた状態で、無線LAN 状態アイコンが「レベル３」以上であることを確認してください。

無線 LAN 状態アイコン
レベル 0

38

レベル 1

レベル 2

レベル 3

レベル 4

≥ 続けて、カラー表示ユニットを設置してください。

13 カラー表示ユニットの設置ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（つづき）

2. カラー表示ユニットを壁面に設置する
1

図のスペースが確保できる場所か確認する

3

取り付け寸法図（単位：mm）（上、左）100mm以上のスペース（右）200mm以上のスペース

壁掛けプレート

カラー表示ユニット背面の壁掛けプレー
トの取り付け穴、取り付け溝に壁掛けプ
レートのフックが掛かるようにして、下に押し下げる≥ タッチボタンが下になるように取り付けてください。
（裏）

3-φ5

取り付け穴

55.7
133.6

50
55.1

40

40

取り付け溝
190.2

（下）
100mm以上のスペース

タッチボタン≥ カラー表示ユニットの上面、下面、左面から100mm 以内、右面から 200mm 以内には障害物を置かないように取り付けてください。
≥ 垂直な壁に取り付けてください。
≥ 横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。
≥ タッチボタンが下になるように取り付けてください。
≥ 薄い木材や木材ではない材質の壁にカラー表示
ユニットを設置する場合は、市販のボードアン
カーを使って、壁掛けプレートを壁面にしっかりと固定してください。
≥ コンセントの位置を確認してください。

2

タッチボタン

フック
（上）
フック
（下）

≥ 側面から、カラー表示ユニットが傾いていない
ことを確認してください。

同梱の壁取り付け用木ねじ（3 本）で壁面に壁掛けプレートを取り付ける4



取り付けねじを締める
締め付けトルク：
0.5 ± 0.1N・m

1 A を仮止めし、壁掛けプレートが水平になっていることを確認する
2 B、 C をねじ止めする
3 A を増し締めする≥ 垂直な壁にねじで確実に固定してください。

以上で、施工は完了です。「施工チェックリスト」（同梱）に必要事項を記入してください。

39

技術的なお問い合わせ先
フリーダイヤル ：0120-066825
受付時間：平日 9:00 〜 17:00（土、日、祝日は除く）

C OMRON Corporation All Rights Reserved.