No.

特

集 1

特

集 2

安全エレちゃんの581

チェックで確認！冬の省エネと節電
電気火災を防ごう

2024

1 2
・

No.

581

2024

1 2
・

新年のご挨拶
新年のご挨拶
特3

集 1「チェックで確認！ 冬の省エネと節電 」
現場の記録から 絶縁監視装置発報記録と問診から絶縁不良発見

特

日頃より私ども関東電気保安協会の業務運営に格別のご愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

安全エレちゃんの

お客さまこんにちは

新年あけましておめでとうございます。

堂平天文台 星と緑の創造センター

4
8
10

昨年は新型コロナウイルス感染症が 5 類に移行され、各種行動制限の緩和に伴って経済活動が回復するとともに対面の会議や会合が 3〜4 年ぶりに復活し、社会活動も賑わいを取り戻して参りました。企業業績も全般に好決算が相次いでおり、円安も加わって海外からの観光客来訪も大幅に増加するなど、日本経済全体がここ数十年の低迷を脱する勢いを見せております。
一方で、先の見えないウクライナ危機に加えて中東地域で新たな紛争も発生し、中長期的に

集 2

電気火災を防ごう
好奇心いっぱい！ 小トラベル 神奈川県

川崎市

太陽電池発電所メンテナンスのご案内

知って納得！ 関東電気保安協会

NEWS CLIP

12はエネルギー価格や資源調達の面で困難な課題が継続していくとみられております。昨年の夏

16

深刻な需給ひっ迫は回避され、電力利用の合理化が一段と進んできていると実感いたしました。

は歴史的な猛暑でありましたが、再生可能エネルギー開発や省エネルギーの普及向上の効果で長期的な地球温暖化対策として脱炭素の流れは変わることなく、わが国は着実な資源確保と効1820

率的なエネルギー開発利用が一層求められているところであります。
こうしたエネルギー供給の一翼を担う電気保安業界におきましては、昨今の要員不足が今後も深刻化し、着実な事業継続が喫緊の課題となっております。私どもとしましても、しっかり人

information

2月の「電気の上手な使い方推進月間」にテレビCM「安全のプロ編」を
日本テレビ・テレビ朝日系列で放送

21

キョーコちゃんからのお知らせ 高校生作文コンクールのご紹介

22

安全エレちゃんのクイズコーナー

22「GR付PAS、UGS・UASの設置編」

こんにちは！ 関東電気保安協会です

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか？

23
裏表紙

材を採用し育てて参りますとともに、本年はポータルサイトやお客さまへのご説明用デジタルツー
ルの開発などを通じまして、業務の一層の合理化と品質向上を図って参ります。
長年にわたるお客さまからの信頼にお応えしますとともに新たな課題への挑戦も怠らず、電気保安の役割と責任をしっかり果たしていきたいと存じます。
「電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現」という当協会の経営理念を自覚し、社会のお役に立って参りたい所存です。本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

【表紙の写真】塩浜運河からみられる石油精製会社のプラント
神奈川県川崎市（16〜17ページ参照）

川崎市臨海部に位置する京浜工業地帯は、日本の三大工場地帯のひとつ。巨大工場群は
昼間は重厚な姿ですが、夜を迎えるとその姿は一変し、幻想的な空間が広がります。暗闇に浮かぶプラント、吹き上がる水蒸気、水面に反射する光に包まれた景観はまるで異空間に迷い込んだ気分になります。
工場夜景観賞クルーズなどでは、工場が集積している7 つの島とそれを取り囲む 16 の運河から、大迫力の姿を間近で見ることができます。

一般財団法人 関東電気保安協会
理事長

武部 俊郎

写真提供：川崎市観光協会

電気と保安 2024 年 1・2 月号

3

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん のチェックで確認！冬の 省エネ と 節電

①エアコン

□ 設定温度は20度を目安に設定□ 目詰まりしたフィルターを掃除□ 風向き（吹き出し角度）を水平に対して60度以上の冬は、夏と並び一年のうちで最も家庭でエネルギーを使う季節です。

下向きにし、暖かい空気を下方へ届ける

電気・ガスなどエネルギー価格が高止まりしている現在、②窓など開口部

家計を切り盛りするために、効果の上がる省エネ方法は必須アイテムです。

□ 昼間はカーテンを開けて太陽光を部屋に取り込み、
夜は厚手で長い丈のカーテンを掛ける

今回、リビングでの過ごし方や暖房、お風呂など、□ 窓に断熱シートや断熱フィルムを貼る□ 二重窓にする

家庭で「エネルギーを多く使う」シーンを中心に、③床などチェックして省エネのポイントが確認できるようにまとめました。

□ 扇風機やサーキュレーターで部屋の上部の暖気を循環させる□ 断熱マットなどを敷いて、床に熱を逃がさない④ガスファンヒーター

Ⅰ 2023年度の省エネ・節電の取り組みについて□ ガスファンヒーターは、冷気が入りやすい窓の近くに設置する

政府は昨年 10 月 31 日、省エネルギー・省資源対向けた活動を徹底していく考えです。特に、デ・コ・策推進会議省庁連絡会議を開き、「冬季の省エネル

カ・ツにちなんだ〝まずはここから〟4 アクション

ギーの取組について」を決定しました。

―― ①電気も省エネ 断熱住宅 ②こだわる楽しさ エ

今冬の省エネ活動については、2022 年 10 月に開コグッズ ③感謝の心 食べ残しゼロ ④つながるオ

始した「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かなフィス テレワーク ――を軸にしたデコ活アクショ

暮らしを創る国民運動）を軸に、2050 年カーボンンを通じて、一人一人のデコ活の実践を呼び掛けてニュートラルと 2030 年度の CO2 削減目標の実現に

いきます。

図1

⑤電気カーペット・こたつ・その他□ カーペットや床暖房など分割して暖める機能がある
ものは、人のいない部分を暖めない□ ストーブやエアコンなどと併用する場合は、こたつの設定温度を控えめに□ こたつは上掛けなどを活用し、暖気を逃さないように□ やかんや鍋料理などで湿度を上げる（湿度が上がると体感温度が上昇）□ 上半身は1枚多く着込む

家庭における電気の使用割合
（冬季）
その他

9.4％

待機電力

5.5％

パソコン・ルーター

0.9％

テレビ・DVD

4.2％

温水便座

0.6％

洗濯・乾燥機

2.2％

炊事

7.8％

給湯

12.6％

Ⅲ リビングでの省エネ②照明の省エネ
エアコン

暖房

32.7％

電気ストーブ3.8％

電気カーペット
こたつ

1.8％
2.1％

その他

8.0％

冷蔵庫

14.9％

照明

9.2％

Ⅱ リビングでの省エネ①暖房関係
冬場、エアコンを含む暖房の電力使用量は、家庭全体の電力使用量の約 3 割を占めます。まずはエアできます。重ね着や加湿などによって体感温度を上げて暖房の使用を抑えましょう。

□ LEDランプ・LED電球に取り替える□ 照明器具を掃除して本来の明るさを取り戻す□ 必要のない場所の明かりはこまめに消す□ リモコンではなく壁のスイッチで電源を切る

17.0％（待機消費電力を減らすため）

居間の照明は LED が６割に環境省がまとめた「令和３年度家庭部門の CO2

初期費用は高価ですが、約 3 年の使用で費用は逆

排出実態統計調査」によると、全国の家庭の６割転します。さらに、以上が居間の照明に LED 照明を採用しています。

LED は長 寿 命な「新しい」と感じていたイメージもありましたが、の で、面 倒 な 交LED 照明は今や、当たり前のものになってきました。

換 作 業も蛍 光 灯

蛍光灯シーリングをLED に交換することで、電より減らすことが気代は１年間で約1800 円もおトクになる計算です。

できます。

コンの使いかたを工夫することで節電の効果が期待

4

電気と保安 2024 年 1・2 月号

電気と保安 2024 年 1・2 月号

5

特

集 1

安 全 エ レ ち ゃ ん のチェックで確認！
冬の 省エネ と 節電Ⅳ 浴室・洗面所・トイレでの省エネ

Ⅴ 当協会が提供する省エネ情報①浴室□ こまめにシャワーを止める。シャワー時間は短く□ 節水型のシャワーヘッドに交換する□ お風呂は時間を空けずに入り、追い焚き回数を減らす（次の人が入るまで1時間以上空くときは保温機能をオフにし、次に使うタイミングで追い炊きする）□ 浴槽のフタは必ず閉める②洗面所●ホームページ●パンフレット

当協会ホームページ「電気のお役立ち情報」の中

当協会ホームページの「パンフレットギャラリー」に「家庭の省エネ情報」をアップしています。

からダウンロードできます。

https://www.kdh.or.jp/safe/energy̲saving/https://www.kdh.or.jp/safe/cm̲panf.html

省エネワンポイントレッスン、省エネ比較コー▶家庭からはじめる 電気の安全と省エネルギー

ナーの 2 つのコンテンツがあります。

□ ドライヤーを使うときは、ドライヤーの前にタオルで電気の安全な使い方と省エネ方法を解説。省エネ
は夏と冬の季節別、リビングや洗面所・浴室・ト

しっかり髪の水分をふき取る

イレなど部屋別に具体的な省エネを紹介しました。

□ ドライヤーである程度乾いたら冷風に切り替える③トイレ（温水洗浄便座など）□ 便座暖房の設定温度は低めに□ 使わないときはフタを閉める□ 洗浄水の温度は低めに④共通（洗面所・トイレで）□ トイレや洗面所には、人感センサー付き照明を設置する

いかがでしたか。

知っていますか？「おひさまエコキュート」
2001 年の販売開始以来、これまで高効率給湯

ロスが小さい――といったメリットがあります。

機の先頭を走ってきたヒートポンプ式給湯機「エ政府が進める「給湯省エネ事業」の補助対象

コキュート」。従来の機種は、比較的電力の需要にもなっているので、この機会に家庭への導入のが少なかった夜間に沸き上げを行ってきました。

検討を。

一方、最近では、太陽電池による電力を家庭で有効活用できる「おひさまエコキュート」が注目をこれから一年でもっとも寒くなる季節です。身体に負担をかけることなく、
知恵と工夫、最新技術を取り入れながら、「がまん」ではなく、「ラクに」省エネを実践していきたいですね。
省エネに上手に取り組むことが、家計の負担だけでなく、地球温暖化など
気候変動の緩和にもつながりますし、脱炭素社会への道を切り拓きます。
↑
78↓

集めています。太陽電池発電の余剰電力を利用して、昼間にお湯を沸かすもので、①太陽電池発電
による電力の有効活用 ②太陽電池発電による余剰電力の出力制御対策 ③外気温が高い時間での沸き上げによって効率的にお湯をつくれ、夜間より放熱

6電気と保安 2024 年 1・2 月号

電気と保安 2024 年 1・2 月号

7

現場の 記 録 から
埼玉事業本部 川越事業所

浅井

◆

◆

◆

今回の事例は、まずお客さまに問診を行い原因が判明しまし和雄

た。もし、お客さまからの回答がなければ、3 軒あるテナントを訪問して、同様の問診を行うと絶縁監視装置発報記録と問診から絶縁不良発見ころでした。
①たまにしか動かさない 2 段式
駐車場が原因であり ②動作中に発報し ③停止すると復帰――という事象によるものでした。

私 た ち 関 東 電 気 保 安 協 会 は、ムを使って、直近 1 カ月の絶縁監した時かな」

お客さまに電気を安全にお使い

視装置発報記録をまとめてみまと返答していただきました。

いただくため、「絶縁監視装置にした。その結果、よる漏電監視サービス」のご契約をお勧めしています。当協会①発報は動力回路であること

盤で、分岐回路の絶縁抵抗測定

装 置 設 置 の 発 報 記 録（発 報 日・

②1 週間を通じて、曜日に関係なを行いましたが、50 メグオーム

発報 時 間・発 報 復 帰 時 間）を 時

で異常ありませんでした。

系列で作成し、それを基に問診％のお客さまにこのサービスを復帰していること――の 2 点が判明ました。
テナントが 3 軒入居、地下にお客

みると、動力回路から発報されサービス」とは、受変電設備にさま駐車場があるという事務所

たものでした。そこで、該当す設置した絶縁監視装置により低ビルでの事例です。それまでも、

圧電路の絶縁状態を 24 時間 365

そこで、お客さまにこの 2 段式
駐車場を上下に動かしていただを行うことが必要だと感じました。

き、変圧器の漏洩電流を測定し日常使用している機器はもちさまを訪問し、

ま し た。す る と、100 ミ リ ア ン

ろんのこと、たまにしか使用しる動力内変圧器の漏洩電流を測「この日のこの時間に発報し、こペアの電流が流れ、絶縁監視装ない機器でも絶縁監視装置は異幾度となく警報が発報して検査定しましたが、異常がなかったの時間に復帰しています。何か

置が発報しました。

常を見逃しません。絶縁監視装日、総合監視指令センターで監員が駆けつけるものの、検査員ため、復帰ボタンを押して復帰使用した機器はありませんか」

視しているものです。平日勤務が訪問した時には監視装置の警しました。お客さまに問診しまと問診を行いました。

時 間 帯 に 警 報 発 報 し た 時 に は、報が消滅していた、という事例

し た が、特 に 異 常 は な か っ た、GPS 機能でお客さま付近にいるが繰り返されていました。このとのことで帰所することにしま

検査員を検索して、直近にいるため、絶縁監視装置の発報記録した。

検査員がお客さまを訪問します。

を時系列にまとめた上で、お客数日後、同様に絶縁監視装置

一方、休日や夜間には、当直者さまへ問診し、その結果から漏の漏電警報が発生し、再度お客がお客さま訪問をします。

電箇所が特定できた、というもさ ま を 訪 問 し ま し た。し か し、のです。

この時も前回同様、お客さまの◆8

めには、必要に応じて絶縁監視

く 15 時から 17 時の間で発報し、「絶縁監視装置による漏電監視重要ですが、原因を特定するた

早速、2 段式駐車場がある分電とご契約のお客さまの内、約 97ご契約いただいています。

お客さまへ問診をすることは◆◆この回路には漏電ブレーカー

置を取り付けていないお客さまが設置されていませんでしたのには、是非ともこの機会に設置で、「これが原因です」と、お客をお勧めします。設置に関してと前置きした上で、さまに説明し、専門会社に点検は担当検査員までお申し付けく「地下 1 階の 2 段式駐車場を動かを依頼することにしました。

ださい。

お客さまは、「もしかしたら」受変電設備に設置された絶縁監

ある日、このお客さまの受変視装置では、既に漏電が復帰し電設備に設置された絶縁監視装ており、変圧器の漏洩電流を測置から漏電警報が発報されまし定しましたが、異常はありませた。GPS 機能により、近くで点んでした。

検業務を実施していた私に出動幾度となく警報が発生し、訪要請があり、お客さまを訪問し問した時には絶縁監視装置の警ました。

報が消滅しているのでは、お客今回ご紹介するケースは、4 階

お客さまの受変電設備に設置

さまに不安感を与えてしまうこにお客さまが居住し、1〜3 階にされた絶縁監視装置を確認してとになります。そこで、システ

電気と保安 2024 年 1・2 月号

そこでこの記録書を基にお客

電気と保安 2024 年 1・2 月号

9

堂平天文台

星と緑の創造センター〒355-0366 埼玉県比企郡ときがわ町大字大野1853番地☎080-2373-8682 https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/27

観測ドーム内の寝室

共用で利用できます。

91cm反射式天体写真儀

は地元・ときがわ町で焼かれた炭。

いただいています」と感謝の言葉

その特徴は、この観測所ドーム「江戸時代にこのあたりは天領で、が。また、大島さまからも「古いに宿泊できること。ドームにある都幾川の炭は江戸城で御用炭とし施設で漏電が怖い。漏電をきちん

客室には、5台のベッドが並びます。

て用いられました」と岩田さま。

と点検いただいているのはありが奥に進むと、関東平野が見渡せる

その炭を使って楽しむバーベキュ

たいこと」と評価いただきました。

1962（昭和 37）年に「東京大学東バスルームも。食事は、1 階の食ーは、また、格別なのかもしれま

最後に岩田さまに「有料で宿泊し

京天文台堂平観測所」として開設。

堂で、宿泊者が調理して取るスタ

せん。

ているお客さまのために、しっか1988 年に国立天文台堂平観測所にイルです。

第 2、第 4 金曜日に観望会
山頂に建つドーム型の観測所は、

ときがわ町。その中心部に近い
JR八高線・明覚駅から車で約40 分。

い」とのお言葉をいただきました。

測所としての役割を終えた後、同人里離れた山頂の施設というこ

私たちも、電気の安全、そして作をリードしてきた天文台でした。

年 8月に都幾川村（現ときがわ町）とに関して、当協会の役割につい業の安全を第一に、皆さまに安全観測所ドームに入り、2 階に進に施設が譲渡されました。その後、て伺いました。
「電気がなと安心を届けてまいります。

んでいくと、ドームの中央部に大村が電気や水道、室内外の改修工

いと、照明はともかく、水きな望遠鏡「91cm 反射式天体写事を実施。2005 年 4 月に「星と緑道のポンプも動かず、何も真儀」が備え付けてあります。星の創造センター」として営業を開できなくなります」と、とと緑の管理委員会で職員として働始しました。

きがわ町役場商工観光課主

宿泊は、観測所ドームのほか、査の松丸友重さま。
「国立「この望遠鏡は当時最高の技術をログハウス内の和室、モンゴル式天文台から当時のまま引き駆使して、日本光学工業（現ニコ

テントとバンガロー、また、芝生継いだ設備が多いことから、ン）が製作したもの。焦点距離をにテントを持ち込んで楽しむテン

関東電気保安協会さんには長く（倍率を高く）して、狭い範トサイトがあります。最近のブー町、東秩父村の境界、標高 876 メ

しむ人も多く、ドライブやツーリ

囲でもより詳細に観察できるのが

ムで、こうしたアウトドア施設のートルの堂平山頂に堂平天文台

ングスポットとしても有名です。

特徴です」と話します。設置当時は、利用者の方が多いそうです。中で「星と緑の創造センター」はあり

また、天文台近くの白石峠を通国産で最大の有効口径を持っていもおすすめは、モンゴル式テント

ました。

です。
「中央に採光部があり、寝現在は、毎月第 2、第 4金曜日に、転びながら星空を見ることができ

山頂広場などから関東平野が一2004 年の「彩の国まごころ国体」

望できます。
「埼玉県には海があの自転車競技ロードレースのコー

宿泊者を対象に行う観望会でこのりませんが、空気が澄んでいるとスに採用。高低差 700 メートルに望遠鏡で天体観測ができます。
「観

これらの宿泊施設利用者向けに

ここから東京湾も見渡せますよ」

及ぶコースは、その厳しさゆえに

望会では、季節に合わせた天体やログハウスが併設されていて、屋と、ときがわ町から委託を受けた

有名となり、「サイクリストの聖星の観測を行っています」（大島内のバスルームとキッチン、談話

指定管理者・星と緑の管理委員会地」に。現在では、多くのサイクさま）。

室、屋外の炊事場などを宿泊者が電気と保安 2024 年 1・2 月号

りと安全に気をつけていただきた

するまで、20 世紀の日本の天文学

委員長の岩田泰治さま。夜景を楽り、秩 父 方 面 へ 抜 け る 県 道 は、プロの視点での助言に感謝

観測所は、2000 年 3 月に国の観山道を登っていくと、同町と小川

ます。

10

観測所に宿泊、キャンプも人気

組織変更され、2000 年３月に閉所

く大島紀夫さまは、元天文台技師。

ドーム型観測所

プロの視点で設備を見てもらい、
設備更新など適切なアドバイスをに訪れます。

埼玉県のほぼ中央部に位置する、

ソロキャンプも人気のテントサイト

炊事用に受付で販売している炭リストたちがこの地をチャレンジ

山頂広場から
関東平野を一望モンゴル式テント内部

ますよ」（岩田さま）。

大島さま、岩田さま、松丸さま

左からMEMO メモ営業期間： 3〜12月（1、2月は休業）
営業時間： 3〜10月 9時30分〜17時30分
11〜2月 9時30分〜16時30分
1、2月は土・日曜日に予約受付業務のみ実施
宿泊料金： ログハウス和室、バンガロー、モンゴル式テント（小型）11,500円〜／（税込）
モンゴル式テント（大型）13,800円〜／
観測ドーム内客室 14,900円〜／テントサイト 3,200円〜※1棟（1室）の金額。宿泊料金はシーズンによって変わります※宿泊料金のほかに施設使用料（入場料、寝具および食器、調理器具レンタル料、駐車料金など）
として1人あたり1,200 円（小学生以上）かかります※テントサイト利用時は、宿泊料金に加え1人あたり600 円（小学生以上）の施設利用料金がかかります

電気と保安 2024 年 1・2 月号

11

特

集 2

電気火災を防ごう

図2

令和 3 年

87

86

89

85

89

84

80
60

69

63

65

59

令和 4 年

82 81
62

67

60

53

51

42

40

47

28
20

東京消防庁

0

充電式電池

コンセント

電気ストーブ

電子レンジ

差込みプラグ

コード

屋内線

36 36
23

電磁調理器
（IH）

34
20

23

配電線
（高圧）

32
16

23

制御盤

小

焼

焼

部 分 焼

ぼ

計

焼 損 床 面 積︵㎡︶

焼 損 表 面 積
︵㎡︶

者
︵人︶

者
︵人︶

30.3

1,043

14

28

113

888

-

-

-

162

3,933

1,549 1,051,712

11

164

元年

4,085

1,283

31.4

1,143

15

21

103

1,004

-

-

-

140

5,173

1,663 4,197,587

13

159

２年

3,693

1,163

31.5

1,057

13

15

102

927

-

-

-

106

2,767

1,646

917,825

14

159

３年

3,935

1,399

35.6

1,274

16

31

111

1,116

-

-

-

125

4,878

2,760 1,576,641

18

182

４年

3,952

1,467

37.1

1,298

28

17

116

1,137

-

-

-

169

7,415

1,764 1,614,097

19

206

損

そ

船

車

航

他

舶

両

機

や

害
額
︵千円︶

の

空

半

全

物

コンセント及び電気ストーブがント内部の接続部の緩みによるしています。リチウムイオン電傷

全火災に対する割合
︵％︶

1,205

建

電気火災損害状況

負電 気 火 災 件 数

3,972

電気火災件数死

全 火 災 件 数

30 年

年
別

最近５年間の電気火災の状況

各 89 件、電子レンジが 84 件、差発熱、プラグをコンセントに差

池は、繰り返し充電、放電でき込みプラグが 81 件、コードが 67し込む際の、アース線やヘアピる電池で、二次電池の一つです。

件などとなっています（図 2 参照）。

ン等の挟み込みなどを要因としこの電池は、主に小型で大量の充電式電池は、モバイルバッた火災が発生しています。普段

電力を必要とする製品（スマー

テリーなどに使用されるリチウから、使用している電気製品や

ト フ ォ ン、コ ー ド レ ス 掃 除 機、

ムイオン電池からの火災が増加

コード、コンセント、差込みプ

ノートパソコンなど）に使用され、しています。機器購入時に付属ラグなどの点検が大切です。また、

他 の 二 次 電 池 と 比 べ て 高 容 量、されているメーカー指定の充電

日頃使用していない器具は、差高出力、軽量という特徴があり器やバッテリー（純正品）を使込みプラグをコンセントから抜ます。

用 し、膨 張、異 音、異 臭 な ど のくよう心がけてください。

注 1 全火災件数は、治外法権火災及び管外からの延焼火災を除いています。
「放火（疑い含む）」、「火遊び」、「無意識放火」、「車両本体からの火災」を除いています。
注 2 電気火災件数には、

電気火災の実態に対する割合が増加しています。

が 406 件、「取扱位置不適」が 66

異常を感じた場合は使用しない（表 1 参照）。

件、「設置（取付）工事方法不良」

でください。また、処分の際はが 59 件などとなっており、使用事業団体が回収するリサイクル

電気火災の
出火要因別発生状況

者の取り扱いに起因する火災がへ出しましょう。

は 1,467 件（前年比 68 件増加）と、リチウムイオン電池は、電解液として可燃性の有機溶剤を使リチウムイオン電池の火災用しているため、衝撃により内コンセントや差込みプラグと令和 4 年中、東京消防庁管内で剤に着火して出火することがあ

電 気 設 備、電 気 器 具、コ ン セ

いった配線器具は、差込みプラ

は、リチウムイオン電池関連火令和 4 年中の電気火災 1,467 件

ント等は、普段から点検・清掃

グのトラッキング現象やコンセ

災が 150 件発生（前年比 9 件増加）

全火災件数の 37.1％を占めていの出火要因をみると、｢維持管理などを適切に行うとともに、使ます。電気火災は、年々全火災

不 適｣が 521 件、｢取 扱 方 法 不 良｣用する場合は、必ず取扱説明書

令和 4 年中、東京消防庁管内では 3,952 件の火災が発生し、そのうち電気設備機器などによる火災（以 下「電 気 火 災」と い う。
）

ほとんどです（図 1 参照）。

などをよく読み、正しく使用し
図1

ましょう。

電気火災の出火要因別発生状況
不明 43件 2.9%設置
（取付）
位置不適 29件 2.0%
可燃物の取扱不適 31件 2.1%
火気の取扱不適 41件 2.8%構造機構不良・改悪する 52件 3.5％設置
（取付）
工事方法不良 59件 4.0%
取扱位置不適 66件 4.5%

電気と保安 2024 年 1・2 月号

1,467件

維持管理
不適
521件
35.5%

取扱方法不良406件
27.7%

主な電気製品の火災発生状況
令和 4 年中における電気製品の火災状況は、充電式電池（モバイルバッテリーなど）が 103 件、部 の 正 極 板 と 負 極 板 が 短 絡 し、急激に加熱後、揮発した有機溶ります。（図 3・写真参照）。

図3 リチウムイオン電池関連火災件数（最近10年間）
（件）
160

141

140
120

その他 219件 14.9%

12

令和２年

103

100

電気は、私たちの日常生活における必要不可欠なエネルギーとして社会の隅々まで深く浸透しています。
その一方、電気や電気製品にかかわる火災は、東京消防庁管内で毎年多く発生しており、全火災件数に対する割合は近年大きく増加しています。
これらの火災の主な原因は、使用者による不適切な維持管理や不注意な取り扱いによるものなどがあげられます。

表1

主な電気製品の出火件数の推移

（件）
120

102

104

25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

2年

100

82

80
55

60
40
20
0

150

12

19

56

26

3年

4年

写真

焼損したリチウムイオンバッテリー

電気と保安 2024 年 1・2 月号

13

特

電気火災を防ごう

集 2

令和４年中の 電気火災事例（事例 1） 非純正品の AC アダプターに接続したバッテリーから出火した火災
出火箇所
被害状況

居室
建物全焼１棟

建物部分焼 2 棟

この火災は、住宅の居室内で充電していた電動アシスト付自転車のバッテリーから出火したものです。
出火原因は、居住者が純正品のAC アダプターとは出力が異なる他の 製 品 用 の AC ア ダ プ タ ー を 使 用し、電動アシスト付自転車のバッテ
リーを充電したことにより電気的不具合が発生し、電動アシスト付自転車のバッテリーセルが内部短絡し出火したものです。
居住者は、電動アシスト付自転車のバッテリーを充電している居室か

建物ぼや 2 棟

計 5 棟 50m2 等焼損

ら煙の臭いを感じたため、居室内を確認すると熱気と煙が出ているのを発見しました。
火災を発見した居住者は、ベランダに避難した後に自身の携帯電話か

写真1-1

居室の焼損状況ら 119 番通報しました。
なお、火元居住者の 2 人が避難の際に煙を吸い込み受傷しています。

電気火災を防ぐポイント
14

コンセント・プラグ・コード

火災を発見した居住者は、エアゾール式の消火スプレーを煙が出ているバッテリーに吹きかけて初期消火を実施しました。
居住者は、焼損したバッテリーの

写真2-1 モバイルパソコンの焼損状況■差込みプラグを抜く際は、コード部分を持って引っ張らず、プラグ本体を持つようにしましょう。
■差込みプラグは、コンセントと緩みがないか点検しましょう。
■コードが、家具などの下敷きになったり、押しつけなどにより傷ついたりしないように注意しましょう。
■コードを束ねたり、ねじれたままの状態で使用したりしない
ようにしましょう。
■こんろの上方など、コードが加熱されるような場所での使用はやめましょう。
■コードを柱などにステップル止めをするのはやめましょう。
■コンセントやコードには、使用できる電気量に制限があります。表示されている電気量を確認して使用しましょう。
■コードを延長するために、コード同士をねじり合わせて、直接つなげて使用すること（手より接続）は危険です。コード

電気と保安 2024 年 1・2 月号

居室
建物ぼや１棟

内壁若干等焼損

この火災は、共同住宅の４階居室から出火したものです。
出火原因は、居室で使用していた
テーブルタップのプラグ部分でトラッキング現象が起き、出火したものです。
居住者は居室で身支度をしていると、「ボン」という音が聞こえたため、確認するとタンスの後方から炎が立ち上がっているのを発見しました。
居住者は、窓を開放し、炎からタンスを離した後に出火していたコンセント付近を確認したところ、炎はすでに消えていたため、その後自身

写真3-1 出火箇所の状況の携帯電話で 119 番通報を実施して
います。

写真3-2

焼損したプラグ部分の状況（事例 4） 電気ストーブの放射熱により椅子から出火した火災
出火箇所
被害状況

ベランダ
パソコン１台焼損

この火災は、共同住宅の 5 階ベラ
ンダから出火したものです。
出火原因は、居住者がベランダで
モバイルパソコンのバッテリーを工具で取り外そうとした際にバッテリーを損傷させたことで内部短絡し出火したものです。
居住者は、充電中のモバイルパソ
コンのバッテリーが膨らんでいることに気付き、工具を使って取り外そうとしていたところ、バッテリーから煙が出てくるのを発見しました。

出火箇所
被害状況

写真1-2 バッテリーの焼損状況（事例 2） モバイルパソコンからバッテリーを取り外す際に出火した火災
出火箇所
被害状況

（事例 3） コンセントに接続されたプラグのトラッキングにより出火した火災

処分方法をインターネットで検索していたところ、東京消防庁が発出している「リチウムイオン電池からの火災にご注意を！」という記事を見つけたため、内容を確認し、消防に通報が必要だと感じ通報しました。

写真2-2

焼損したバッテリーの状況に不具合が生じた時は、専門の業者に点検を依頼し、修理してから使用しましょう。
■コードが短絡した際に、瞬時に電源を遮断する機能を備えた配線用遮断器を設置しましょう。

白熱電灯・蛍光灯■物置きやクローゼット内の白熱電球の近くに、衣類や寝具を置かないようにしましょう。
■クリップ式の白熱電球は、傾きや緩みでずれていないか点検しましょう。
■蛍光灯の安定器は、定期的に点検や交換を行いましょう。
■直管ＬＥＤランプに交換する際は、蛍光灯照明器具との組み合わせが適合しているか確認しましょう。
■照明器具に衣類やタオルなどの物をのせたり、覆いかぶせた
りしないようにしましょう。

管理人室
椅子 1 脚焼損

この火災は、共同住宅の 1 階管理人室から出火したものです。
出火原因は、管理人が管理人室から離れた際に、座っていた椅子が動いて電気ストーブに接近したため、
電気ストーブの放射熱により出火したものです。
清掃会社の作業員が管理人室前を通過した際に管理人室内の椅子から炎が上がっているのを発見し、燃えている椅子に雑巾を被せて初期消火を実施しました。
火元建物から自動火災報知設備の信号を受信した警備会社の社員が現場に向かい状況を確認した後に 119

写真4-1 出火時の管理人室内の状況■照明器具を使用した後は、スイッチを必ず切り、安全を確認
しましょう。

電気製品全般■使用する前に、電気製品の取扱説明書をよく読みましょう。
■使用していない電気製品の差込みプラグは、コンセントから抜いておきましょう。
■故障した場合は、自分で分解せず、専門の業者に修理を依頼しましょう。
■電熱器等の電気製品の周囲には、燃えやすいものを置かないようにしましょう。
■長年使用していなかった電気製品は、使用する前に専門の業者に点検を依頼して、安全を確認してから使いましょう。
■長年使用している電気製品は、異常の有無を点検しましょう。
■リチウムイオン電池を含む製品を処分する際は、製品の取扱番通報しました。

写真4-2

焼損した椅子の状況説明書をよく確認しましょう。
■不用品を処分する際は、各区市町村が指定するごみの分別方法を確認しましょう。

地震、風水害時の火災等防止対策■普段から、使用後は電気器具のスイッチを必ず切るとともに、
差込みプラグをコンセントから抜く習慣を身につけましょう。
■感震機能付住宅用分電盤を設置しましょう。
■地震後、避難する前にアンペアブレーカーを切り、電気に起因する火災の発生を防止しましょう。
■断線したり、垂れ下がったりしている電線には、絶対に触れないようにしましょう。
■一度水につかった屋内配線や電気機器は、火災の原因となりますので、使用しないようにしましょう。

電気と保安 2024 年 1・2 月号

15

好奇 心

小 トラベル
いっ ぱ い！

見 どころ【川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム】【川崎マリエン】ⒸFujiko-Pro

長年、川崎市多摩区

川崎港と市民の交流を深めるに住み、数多くのまん

ために生まれたコミュニティー

がを描き続けた漫画家、施設。屋外施設では、テニスコー

藤子・F・不二雄（本名・トやビーチバレー場のほか、キャ藤 本弘）氏。原 画など

ンプ場や隣接したバーベキュー

を通じて、同氏の作品

場などを利用（有料・予約制）

世界やメッセージ――できます。
を 利 用（有 料・予 約 制）可 能。

びゴコロ」に出会えるミュージアムです。

178 回

神奈川県

川崎市

常設展示のほか、随時企画展を開催。200 インチスクリー

100 インチのスクリーンで川崎ンを備えた映像展示室「Fシアター」では、ミュージアムのオ港や海運に関する映 像を視 聴

リジナル短編アニメを上映。屋上「はらっぱ」＝写真＝では、できるマリエンシアターなど、無料で楽しめる施設も充実しキャラクターたちとの写真が楽しめるたくさんのフォトスポットています。

川崎市多摩区長尾 2-8-1
開館時間：10 時〜 18 時
休館日：火曜日、年末年始
入館料：大人・大学生1,000 円／高校・中学生700 円／子ども（4歳以上）500 円 ※入館は日時指定による事前予約制
小田急線・JR南武線「登戸駅」より直行のシャトルバス（有料）約9 分

御本尊の弘法大師は「厄除けのお大師さま」として信仰され 、厄除けをはじめ諸願成就の護摩祈祷が毎日行われています （写真提供：川崎大師）

立てが行われ、製鉄所や化学工場、機械、電気機械【川崎市立日本民家園】などの工場が多く立地しています。

急速に消滅しつつあ

細長い人口約154 万人の政令指定都市です。

るバスツアー、海から眺める屋形船クルーズなどで、大迫力の工場夜景を見ることができます。東扇島にある「川崎マリエン」は日本夜景遺産認定地。京浜運河

初詣発祥の地、川崎大師
が南北に通り、川崎宿などの宿場を中心にして発展しジアム」や「岡本太郎美術館」といった施設が立地しました。川崎宿に近い川崎大師（平間寺（へいけんじ））ています。
2004 年にミューザ川崎シンフォニーホールがオープンし訪れるようになり、「元日の川崎大師詣」が定着、「初詣」た後、「音楽のまち・かわさき」を推進。秋の「かわさと呼ばれるようになりました。

きジャズ」など、音楽関連イベントも盛りだくさんです。

JR 川崎駅・京急川崎駅周辺が中心市街地。JR 川崎

東海道川崎宿の歴史、文化を学び、後世に伝

古民家の野外博物館。

えるとともに、地域活

東日本の代表的な民家、動・地域交流拠点とな

水車小屋や船頭小屋なる施設です。

ど 25 件 の 建 物が 各地

1階 は 自 由 に 立 ち（写真提供：東海道かわさき宿交流館）

あり、人の流れが絶えません。

ペース。大型映像で東海道川崎宿の概要に触れられます。2

日本を代表する古民家の野外博物館の一つです。

階展示室は「川崎宿ものがたりBOX」や情報装置を通じ、現

芸館では藍染め体験もできます。
川崎市多摩区枡形7-1-1（生田緑地内）
開園時間：9 時30 分〜16時30 分（3月〜10月は9 時30 分〜17時）
休園日：月曜日（祝日の場合は開園）、祝日の翌日（土日祝日にあたる場合は開園）、年末年始 ※臨時休園あり
入園料：一般 550 円、高校・大学生 330 円、65 歳以上 330 円、中学生以下無料
小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口改札より徒歩約 13分

代と江戸時代の川崎宿を比較し、街歩き情報を紹介します。
3 階の企画展示室では企画展、4 階では落語会や講談会といった催し物が開催されています。

道：東京駅から ▶…（JR東海道線）…JR川崎駅 約18分
新横浜駅から▶…（JR横浜線）…東神奈川駅…（JR京浜東北線）…
JR川崎駅 約23分▶…東京IC…東名高速道路…尻手黒川道路…川崎駅
自 動 車：東京から
鉄臨海部での「工場夜景」が人気グルメでは、「焼肉の街」と呼ばれる川崎市。
川崎大師周辺にも地元民に愛される焼肉店がたくさん軒を並べています

寄 って 休 憩 で きる ス

文化財指定を受けており、民家に関する民俗資料なども収蔵。

アクセス

川崎駅西口には、巨大商業施設ラゾーナ川崎プラザが発展しました。昭和前期には、臨海部で大規模な埋め【東海道かわさき宿交流館】

A ccess┃ 神奈川県 川崎市

駅東口を中心に関東有数の繁華街が広がります。JR

京浜工業地帯の中心部で、明治期以降、重工業が川崎市川崎区東扇島 38-1
開館時間：9 時〜 21時
休館日：年末年始
JR 川崎駅から市営バス「川 05 系統東扇島循環」にて約 30 分「川崎マリエン前」下車ことを目的に開園した

本館展示室では、民家に関する基礎知識を学べ、伝統工

近年、同市は芸術産業の振興に注力しています。特に、1872（明治 5）年の東海道線開通により多くの参拝客が元の倉庫群や工場夜景を眺望できます。

から移築されました。25 件すべてが国・県・市いずれかの西部の私鉄沿線には、大規模な住宅地が開発されています。丘陵地には「川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュー

は、明治中期に初 詣 が 発祥した地とされています。

（写真提供：川崎市立日本民家園

沿いに展開する工業地帯を眺められる貴重な施設です。

江戸時代から東海道、中原道、大山道、津久井道

51mで、360 度のパノラマビューが楽しめます。夜間には足る古民家を将来に残す

最近では、こうした臨海部の工場の夜景を眺める「工場夜景ツアー」が人気（表紙写真参照）。陸から眺め

川崎市は、神奈川県の北東部に位置する、東西に（写真提供：川崎マリエン）

タワー棟＝写真＝10 階の展望室は無料で利用可能。地上があります。

初詣で賑わう川崎大師の大本堂。正月三が日で約300万人の参拝客が訪れます（写真提供：川崎大師）

第交流棟では会議室や体育館「夢」と「ふしぎ」と「遊川崎市川崎区本町 1-8-4
開館時間：9 時〜 17 時
休館日：月曜日（祝日の場合は開園し直後の休日でない日を休館）、年末年始
入館料：無料（4 階集会室・談話室利用は有料）
JR 川崎駅より徒歩約 10 分

川崎市立日本民家園
登戸駅
新百合ヶ丘駅

溝の口駅

ラゾーナ川崎
プラザ
東海道
かわさき宿
交流館

鷺沼駅

川崎大師

武蔵
川崎市
藤子・F・不二雄 小杉駅
ミュージアム岡本太郎美術館

工場夜景

川崎駅

川崎マリエン（記事提供

16

電気と保安 2024 年 1・2 月号

電気新聞）

電気と保安 2024 年 1・2 月号

17

知って納得

太陽電池発電所メンテナンスのご案内
太陽光パネルはメンテナンスフリーと言われておりますが、良好な状態を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。
定期的に行えるメンテナンスの一つに「パネル洗浄」があり、発電効率の改善や、機器の故障予防に効果的です。
また、パネル洗浄以外のメンテナンスとして、「除草および防草シート敷設」「パネル診断」「ドローンによる点検」などがありますので、ご紹介いたします。

パネル洗浄以外のメンテナンス●除草および防草シート敷設

夏場に成長した雑草は、パネルの上に影を作ることがあり、発電効率を低下させます。また、枯草は
火災の原因となる可能性もあり、ゴミが草に隠れる
ため不法投棄を誘発します。

また、同時に雑草の成長を妨げる防草シートの敷設をお勧めしております。

雑草対策は景観の悪化や発電効率低下の抑制、事故の未然防止に効果的です

除草前

除草後

発電量低下の原因と洗浄による発電効率の改善●発電量低下の原因

太陽電池発電所の発電効率に悪影響を及ぼすもの

として、パネル表面への「落ち葉」「ゴミ」「砂ぼこり」「鳥の糞」の付着が挙げられます。

付着 物の 影 響によって、その 部 位で長 期 間にわ

たって発電できない状態が続き、パネルの一部が局

所的に高温になる現象・ホットスポットが発生します。

●パネル診断故障したパネルが存在するストリングスを検出します。ストリングスとはパネルが複数組み合わさった単位を表します。故障したパネルは発電量を低下させます。

鳥のフンなどでパネルに汚れパネル診断を行うことで、発電量の低下原因を早期発見し改善につなげましょう

目視によるホットスポット

サーモカメラで見たホットスポット●ドローンによる点検

大規模設備には、ドローンによる空中からの点検●発電効率の改善をお勧めしています。サーモカメラを搭載したド

下図は、各パネルの洗浄前と洗浄後（１カ月後）※屋根上に設置しているパネルの効果一例となります。
※状況により効率は変動しますのでご了承下さい。

の発電電力（W）を比較したものになります。
パネル A

パネル B

パネル C

パネル D

パネル E

洗浄前

1,847W

1,847W

1,851W

1,859W

1,861W

洗浄後

2,084W

2,023W

2,068W

2,072W

2,037W

改善率

＋11％

＋9％

＋11％

＋11％

＋9％

ローンを使用し、大型設備の点検も効率的に短時間、少人数で行えます。

※ドローンの使用には条件があります。事前にご確認ください。

故障したパネルや寿命を迎えたパネルなどの交換、リサイクルについてもご相談ください。

………………………発電効率の低下を予防するためには定期的な洗浄が効果的です………………………

18

電気と保安 2024 年 1・2 月号

電気と保安 2024 年 1・2 月号

19NEWSCLIP
保安協全国連、名古屋で女性活躍推進連絡会
ありたい姿を具現化

nfo rm at io n インフォメーション
ニュース
クリップ

らしさ』を活かしたキャリアデザイン」をテーマ

2月の「電気の上手な使い方推進月間」にテレビCM「安全のプロ編」を
日本テレビ・テレビ朝日系列で放送に講演。将来のありたい姿をかなえるためのポイントとして①ワンツースリーの法則 ②ポジティブ

当協会のテレビCM「安全のプロ編」が、8月の「電の必要性や停電等のトラブル発生時に電気安全を守アプローチ――の２点を指摘。自分の現在地を確

気使用安全月間」に続き、2 月の「電気の上手なり続ける姿をドキュメントタッチで紹介しています。

電気保安協会全国連絡会（会長＝武部俊郎・関認してありたい姿を描き、どのような行動・手段

使い方推進月間」にも日本テレビ・テレビ朝日系列

また、このテレビCM は協会ホームページや動画

東電気保安協会理事長）は 11 月 2 日、全国 10 保安でギャップを埋めていくかという順序の重要性を他で放送されます。

協の女性職員を対象とした「女性活躍推進連絡会」

訴えた。

共 有 サ ービ スYouTube か らも 視 聴 で きる ほ か、

当協会の四本柱の業務の一つ「保安業務」の「電YouTube および TVer（見逃し無料配信動画サービを名古屋市内で開催した。2018 年に初開催したが、グループワークでは「現在地を知る」ことを目

気設備の保安管理」の様子を通じて、職員が “安全ス）ではテレビCMと連動した動画広告を期間限定

新型コロナウイルスの影響で、今回４年ぶり 3 回

的 に、自 分 の「強 み」や「価 値 軸」を 発 表。グ ルのプロ” として電気を安全に使用するための定期点検で配信しています。

目。女性職員 35 人が集まり、キャリアデザインをープメンバーからのフィードバックにより、新たテーマとしたセミナーやグループワークを行った。

な気付きを得た。続いて、ありたい姿を具現化す

セミナーでは、キャリアコンサルを手掛ける株るとともに、実現に向けたアクションプランを作

式会社るるキャリア顧問の内田美紀子氏が「『自分成。最後に「今日からの行動宣言」を策定した。

電気主任技術者の業務受託、実務経験を2年に短縮／経産省が方針

2021 年から保安管理業務講習を始めており、修了

テレビCM
・日本テレビ・テレビ朝日：首都圏（東京都・栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県）
・群馬テレビ：群馬県
・テレビ山梨：山梨県
・静 岡 放 送 ：静岡県

者は外部作業の受託に必要な実務経験が一律で３年になる。

経済産業省は、電気主任技術者が外部から仕事

会合では講習の拡充を条件に実務経験年数を「一を受託するのに必要となる実務経験年数を短縮す

律で 2 年」に短縮する案を提示。委員から了承さる 方 針 を 固 め た。第 3 種 電 気 主 任 技 術 者 の 場 合、れた。拡充版講習の内容は、ことし 3 月までに開点検の知識を学ぶ「保安管理業務講習」を修了し

く 次 回ＷＧで 提 示 す る。実 務 経 験 期 間 が ラ ス ト 1ていれば、外部作業の受託に必要な実務経験は 3年となる電気主任技術者向けに設定している「条年となる。これを同講習に実技項目を追加した拡件付き受託制度」も変更する。容量の比較的低い充版講習を修了した場合は、実務経験を 2 年とす

電 気 設 備 を 対 象 に、外 部 受 託 を 認 め る 制 度 だ が、る方針。2024 年度にも短縮をルール化する考え。

これまで保安管理業務講習の修了者は適用対象外講習で人材を早期育成し、人手不足の解消につなだった。講習参加者も同制度を利用できるルール

げる。

に変更し、活躍の場を増やす。

10 月 26 日の産業構造審議会（経産相の諮問機関）

同日は電工業界の人材確保に向け、第 1 種電気

電気保安制度ワーキンググループ（ＷＧ、座長＝工事士試験の学科試験を年 1 回から年 2 回に増やす

渡邉信公・職業能力開発総合大学校名誉教授）でことも決めた。2023 年度は筆記とパソコン画面上経産省が示した。外部作業の受託に必要な実務経で 解 答 す る「CBT 方 式」の い ず れ か を 年 1 回 受 験験 は 第 1 種 電 気 主 任 技 術 者 で 3 年、第 2 種 で 4 年、できたが、2024 年度からは CBT 方式の受験機会を

第 3 種 で 5 年 が 必 要 と な る。早 期 育 成 を 狙 い に

年 2 回に増やす。

電気と保安 2024 年 1・2 月号

YouTube公式チャンネル

協会ホームページh t t p s : // y o u t u . b e /m Kc s ̲ D E X a q Q

h t t p s : // w w w. k d h . o r. j p「安全のプロ編」30 秒 ver.

（記事提供

20

＊詳しい放送スケジュールはホームページをご覧ください。

電気新聞）

電気と保安 2024 年 1・2 月号

21キョーコちゃんからの

こんにちは

お知らせ

高校生作文コンクールのご紹介

関東電気保安協会です

Vol.

GR付PAS、UGS・UASの設置編

当協会は、未来の電気技術者を目指す高校生の育成を目的として「高校生作文コンクール」を実施
しています。工業高等学校の電気・電子科およびこれに相当する学科に在学中の生徒のみなさんから作文を募集しております。
募集テーマ「電気技術者としての夢や抱負」「電気を通じて学校で学んだこと」

第 11 回 目 と な る 2023 年 度 は、過 去 最 多 と な る 40 校
1,469 作 品 の 応 募 を い た だ き ま し た。第 12 回 目 と な る2024 年度は、次の期間で応募を受け付けます。
応募期間：2024 年

4 月 1 日 〜 5 月 10 日

応募の詳細につきましては、2024
年 2 月 1 日に当協会のホームページ
で公開します。
なお、ホームページでは過去の入賞作品も公開しております。

https://www.kdh.or.jp/about/concours.html

安全エレちゃんの

電気と保安
2024年1・2月号

問題

クイズコーナー

モバイルバッテリーなどに使用される〇〇〇〇〇〇〇電池からの火災が増加しています。メーカー指定の充電器や純正品バッテリーを使用し、膨張、異音、異臭など異常を感じたら使用をやめましょう。（ヒントは12 〜 15 ページ）〇に入る7 文字をお答えください。

応募方法［応募フォームのアドレス］

https://www.kdh.or.jp/safe/es.html
上記ホームページアドレス、またはＱＲコードからアクセスし、応募フォームよりお申し込みください。

⬅ QRコードはこちら◎ご記入いただいたお客さまの情報は当選者への景品送付の目的および寄せられたご意見に対する回答の目的のみに使用し、他の目的には一切使用いたしません。
◎ご応募につきましては、お一人さま 1 件でお願いいたします。

22

電気と保安 2024 年 1・2 月号

締切期日

2024年3月15日

発2024 年 5・6月号に正解を発表いたします。
正解者の中から抽選で100 名の方にオリジナル QUO カード（500 円分）を贈呈いたします。なお、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

表

9・10月号正解
電 気 事 業 法でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

GR付PAS、UGS・UASの設置工場などで、高圧の電気を引込んでいる場合、責任分界点に GR（地絡継電器）付の PAS（高圧気中負荷開閉器）
や UGS・UAS（地中線用負荷開閉器）を設置しましょう。設置されていないと、お客さま構内で電気事故が発生した時に構内だけでは収まらず、地域一帯を停電させてしまう波及事故を引き起こすことがあります。
電力会社の配電線からは多くのお客さまに対して電気が送られています。波及事故では電力会社側の遮断器等が作動して、事故があった配電線を切り離して停電させるため、同一配電線内のお客さますべてが停電することとなり、発生した時の社会的影響は非常に大きなものになります。

電気と保安 2024 年 1・2 月号

232024年 ・ 月号

1
2

581

2024年︵令和

証明用電気計器（子メーター）とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
計量法では「検定等を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。
（計量法第16 条）
これを使用した場合は計量法で罰則規定（計量法第 172 条）がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。

年︶ 月1日発行︵奇数月1日発行︶

61

2 0 2 435

2 0 3 3 1

36

2023年1月

検定ラベルの場合2019年1月から

40 122030 1━

検定証印

適合ラベルの場合

0023 東京都港区芝浦4

封印キャップ2018年12月まで

発行所 関東電気保安協会 〒108

2023

━

13

━

変成器付計器の有効期限は、
ファイバー製の検定票に表示しています。

検定票
2018年12月まで
2019年1月から

40 122030 137 12
有効期限は、平成37年（2025年）12月を示す。
2019年1月から

2027 1「東」の文字を刻印せず年月のみになります。

有効期限は、平成40年（2028年）12月を示す。

検定証印
2009年1月から

2018年12月までに検定等に合格した電気メーターの有効期限は、和暦（平成の文字は表示していません）で年を表示していました。2019 年1月以降に合格したものからは、西暦で年を表示しています。いずれの場合であっても表示している期限まで有効ですので、必要に応じて読み替えて期限までご利用いただけます。

当協会の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい︒

2018年12月まで

23

MS芝浦ビル7階

有効期限は、平成40年（2028年）12月を示す。

関東電気保安協会https://www.kdh.or.jp/
この用紙は再生紙を使用しています。