C-01-1（一財）日本ガス機器検査協会認証品

燃焼機器用排気筒

CF・FE用排気筒およびその他部材
CF・FE用排気筒とは…
仕 様（単位：mm）

ガス燃焼機器用排気筒は、「ガス機器の設置基準及び実務指針」｛（一財）日本ガス機器検査協会発行｝に材質等の規格が定められています。当社のCF・FE用の排気筒は、すべて（一財）日本ガス機器検査協会の認証品で、認証ラベルと製造者ラベルが貼付してあります。
（注：異なるメーカー品を混用すると合格品となりません。
）
特にFE用排気筒の接続については、次の方法で施工しないと認証品の扱いになりません。

項 目
溶接方法
材
質板
厚

内 容
TIG溶接／シーム溶接／ハゼ折SUS304（2B）
0.3／0.4／0.5■パイプの製造方法
TIG溶接（ストレート管）、シーム溶接（テーパー管）、ハゼ折加工（テーパー管）の3種類あり、それぞれ別表のとおり適用範囲が設定されています。

■FE用排気筒の接続方法
排気筒の接続はリベット、またはタッピンねじで固定し、耐熱性のシーリング材で排気漏れのないようにシールしてください。

テーパー管

ブラインドリベット
またはタッピンねじ

リブ出し

拡管

ストレート管シーリング材商品の特長（商品構成）
口径

品名
直半エエTル

ル

多翼兼用

管

直φ60

ストレート管（TIG溶接）

φ75

φ80

管

二通CF専用ボ 4 5 °

トッ換

気管

──プ─

─

口CF、FE兼用

──

─

─

CF専用

強 制 排 気トップ
貫テーパー管（ハゼ折加工）

CF、FE兼用

ボ 9 0 °

字テーパー管（シーム溶接）

φ90 φ100 φ110 φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200 φ210 φ220 φ230 φ240 φ250 φ260 φ280 φ300

ツ部材

割CF、FE兼用

─FE専用

─メ ガ ネ リ ン グ──────────────

CF、FE兼用
CF専用
FE専用

CF、FE兼用固 定 金 具TT-S

─ 部材なし固 定 金 具TT- M
固 定 金 具TT-L
品名
受
品名
給

長さけ

200

足
有効面積

気150

口

250300

350

400

450

CF、FE兼用
155cm2

CF、FE兼用

550600650750900（単位：mm）

CF・FE用排気筒
直管

L1
φD1（外径）φD2（内径）L2

先端カーリング

ストレート管L1

φD1（外径）L3

φD2（内径）L2

テーパー管

ストレート管（TIG溶接）
テーパー管（シーム溶接）
テーパー管（ハゼ折加工）
φ60 φ75 φ80 φ90 φ100 φ110 φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200 φ210 φ220 φ230 φ240 φ250 φ260 φ280 φ300
60 74.8 80
90 100.8 109 120 129.8 139.8 152.5 159.5 179.7 199.7 209.5 219.5 229.5 239.5 249.5 259.5 279.5 299.5
60.5 75.5 80.7 90.7 101.4 109.7 120.7 130.8 140.8 153.5 160.8 181.3 201.3 210 220 230 240 250 260 280 300
914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914
40
50
6070
85 100 100 102.5 102.5 112 112 125 130
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
97.5 97.5 107 107 120 125 120 120 120 120 120 120 120 120
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.40.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

半直管

L1φD2（内径）L2φD1（外径）呼び径
寸法
D1D2L1L2L3板厚

先端カーリング

ストレート管

L1φD1（外径）L3φD2（内径）L2テーパー管呼び径
寸法
D1D2L1L2L3板厚ストレート管（TIG溶接）
テーパー管（シーム溶接）
テーパー管（ハゼ折加工）
φ60 φ75 φ80 φ90 φ100 φ110 φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200 φ210 φ220 φ230 φ240 φ250 φ260 φ280 φ300
60 74.8 80
90 100.8 109 120 129.6 139.6 152.3 159.3 179.5 199.5 209.5 219.5 229.5 239.5 249.5 259.5 279.5 299.560.5 75.5 80.7 90.7 101.4 109.7 120.7 130.9 140.9 153.6 160.9 181.4 201.4 210 220 230 240 250 260 280 300
457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457
40
50
60
70
85 100 100 102.5 102.5 112 112 125 130
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
97.5 97.5 107 107 120 125 120 120 120 120 120 120 120 120
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

T字管L1L2φ5ドレン抜き穴

L1L3L4
φD2

呼び径
寸法
D1D2L1L2L3L4板厚

φ80
80
80.7
110
93115
60
0.3

ストレート管（TIG溶接）
φ90
φ100 φ110 φ12090
100.8 109120
90.7 101.4 109.7 120.7
125145
165
17098
103
108113
130
150
170
175
70
85
100 100
0.3
0.3
0.30.3

φ130
129.8
130.8
178
118
182.5
102.5
0.3

L3L4

先端カーリング（内径）φD2

ストレート管テーパー管（シーム溶接）
φ140 φ150 φ160 φ180 φ200139.8 152.5 159.5 179.7 199.7
140.8 153.5 160.8 181.3 201.3
183 200 205 225 240
123 148153163 173
187.5 205 210 230 245
102.5 115
115125 1300.30.40.4
0.40.4

φ5ドレン抜き穴（外径）φD1

φD1（外径）L2テーパー管（内径）φ210209.5
210
250207245─
0.5

φ220219.5
220290170260─
0.5テーパー管（ハゼ折加工）
φ230 φ240 φ250 φ260 φ280
229.5 239.5 249.5 259.5 279.5
230 240 250 260 280
300 320 320 320 400
170 180 180 180 200
265 270 330 330 320
─
─
─
─
─
0.5
0.5
0.5
0.50.5

φ300
299.5
300
420
220370─
0.5（単位：mm）

CF・FE用排気筒（1D ）φ 外径5ﾟ）（45ﾟ）

L1（4L2先端カーリング

L4L4L2L1（1D ）φ 外径エルボ45°

φD2（内径）

テーパー管

ストレート管（TIG溶接）
テーパー管（シーム溶接）
テーパー管（ハゼ折加工）
φ60 φ75 φ80 φ90 φ100 φ110 φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200 φ210 φ220 φ230 φ240 φ250 φ260 φ280 φ300
60 74.8 80
90 100.8 109 120 129.6 139.6 152.3 159.3 179.5 199.5 209.5 219.5 229.5 239.5 249.5 259.5 279.5 299.5
60.5 75.5 80.7 90.7 101.4 109.7 120.7 131 141.1 153.5 161.2 181.5 201.5 210 220 230 240 250 260 280 300
142 160 181 205 214 271 278 264 271 297 310 332 355 320 320 325 330 350 365 375 3955065758580
115 1159898 106 110 118 122 120 120 120 120 120 120 120 1206364738393110 113 112 115 129 134 140 150 140 140 140 140 145 155 160 1704050607085 100 100 105 105 120 123 123 129 130 130 130 130 130 130 130 130
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5L1ﾟ）90ﾟ）90（（L1

エルボ90°（外径）

φD1φD1D1D2L1L2L3L4板厚

ストレート管（外径）呼び径寸法

L3L3φD2（内径）L2L4L4先端カーリング

L3L3L2φD2ストレート管

呼び径寸法

D1D2L1L2L3L4板厚

φD2テーパー管

（内径）

（内径）

ストレート管（TIG溶接）
テーパー管（シーム溶接）
テーパー管（ハゼ折加工）
φ60 φ75 φ80 φ90 φ100 φ110 φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200 φ210 φ220 φ230 φ240 φ250 φ260 φ280 φ300
60 74.8 80
90 100.8 109 120 129.6 139.6 152.3 159.3 179.5 199.5 209.5 219.5 229.5 239.5 249.5 259.5 279.5 299.5
60.5 75.5 80.7 90.7 101.4 109.7 120.7 131 141.1 153.5 161.2 181.5 201.5 210 220 230 240 250 260 280 300
110 140 155 175 180 225 235 228 238 256 270 298 322 290 310 310 320 320 335 335 39550
6575
8580
115 1159898 106 110 118 122 120 120 120 120 120 120 120 135120 135 150 170 190 220 230 235 245 270 283 303 329 295 305 305 315 325 340 370 400
40506070
85 100 100 105 105 120 123 123 129 130 130 130 130 130 130 140 145
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

強制排気トップ

多翼トップ

L1（ストレート管（TIG溶接）
φ80 φ90 φ100 φ11080.7 90.7 101.4 109.7
150
170
170
220150170190220607085
100
0.30.30.30.3

φ120120.7
230
230
1000.3φ130131231235
─
0.3

テーパー管（シーム溶接）
φ140 φ150 φ160 φ180141.1 153.5 161.2 181.5
241259273
301
245270
283
303
─
─
─
─
0.3
0.4
0.40.4

φ200
201.5325329
─
0.4φA

寸法

呼び径

DA
B
C
板厚

φ80 φ90 φ100 φ110 φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200 φ210 φ220 φ230 φ240 φ250 φ260 φ280 φ300
80.7 90.7 101.4 109.7 120.7 131.0 141.0 153.5 161.0 181.5 201.5 211.5 221.5 231.5 241.5 251.5 261.5 281.5 301.6
160 160 160 190 190 220 220 250 250 285 320 336 352 368 384 400 416 448 480
235 235 235 275 275 305 305 330 330 365 420 418 418 432 446 460 474 502 530
85 85 90 100 100 105 105 110 105 115 135 ────────
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

φA

140

φ7575.5
135135500.3CDL1L2L3
板厚φ6060.5105120
400.3B

呼び径寸法注）口径により防鳥網の形状が異なります。
（本図はφ100用です。
）

BL3L2ﾟ）90
φD（内径）

φD（内径）

φ80〜φ200用

φD（内径）

φ210〜φ300用

（単位：mm）

その他部材
給気口兼用換気口

貫通部材

（80）

（80）

A

表面仕上げ：BA寸法

適用口径

ABCD
板厚

呼び径

D1D2板厚寸法

呼び径

D1AB
板厚

φ6062.5290
2700.4φ90101.5
290
2700.4φ1001101850.3φ1101201960.3φ120 φ130 φ140 φ150 φ160 φ180 φ200130 138 148 162 170 190 209
205 253 253 265 264 320 329
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3（外）（角255）

4-φ4穴

φ100110.5290
2700.4φ110117290
2700.4寸法

固定金具

品 番
スライド幅
対応パイプ径

呼び径

D1A
B
板厚

固定金具TT-S/M/L

φ60 φ75 φ80 φ9068 83 88 100152 162 176 175
0.3 0.3 0.3 0.3A

D1（外）（角255）

取付穴ピッチ口B

取付穴ピッチ口B

4-φ4穴

φ60〜φ140（155cm2）
290
215
270
1950.4

メガネリング

寸法AD
1B

取付ビス穴ピッチD

取付ビス穴ピッチC

TT-S/M

φ6062.5290
2700.4

φ100
110.5
290
2700.4

TT-L

TT-S
TT-M
TT-L
70〜95
120〜195
225〜390
φ60〜φ200 表紙の商品構成を参照してください

二ツ割と受け足二ツ割と受け足二ツ割と受け足の組み合わせイメージ

二ツ割
二ツ割
品番（呼び径） φ60
φ80
φ90
D16080
90
L1107
133
141
A
212123
品番（呼び径） φ130 φ140 φ150
D1130
140150
L1186
196
208
A232323※ねじM6×25（ナット付）2セット同梱

受け足φ100
100
15423
φ160160
216
23

φ110
11016823φ18018023823φ120120176
23φ200200260
25

受け足
品番（呼び長さ） 150
200 250 300 350 400 450 550 600 650 750 900
L150200 250 300 350 400 450 550 600 650 750 900
φ60318388 459 530 600 671 742 883 954 1025 1166 1378
φ80344414 485 556 626 697 768 909 980 1051 1192 1404
φ90352422 493 564 634 705 776 917 988 1059 1200 1412
φ100 365
435 506 577 647 718 789 930 1001 1072 1213 1425
φ110 379
449 520 591 661 732 803 944 1015 1086 1227 1439
φ120 379
449 520 591 661 732 803 944 1015 1086 1227 1439
L2φ130 397467 538 609 679 750 821 962 1033 1104 1245 1457
φ140 407477 548 619 689 760 831 972 1043 1114 1255 1467
φ150 419
489 560 631 701 772 843 984 1055 1126 1267 1479
φ160 427
497 568 639 709 780 851 992 1063 1134 1275 1487
φ180 449
519 590 661 731 802 873 1014 1085 1156 1297 1509
φ200 471
541 612 683 753 824 895 1036 1107 1178 1319 1531
L3106141 177 212 247 283 318 389 424 460 530 636※壁と排気筒との離隔距離の目安（受け足角度45°の時）：L3-D1/2※2本で1組とする※設置基準・離隔距離等、詳しくは使用機器の設置工事説明書に従ってください。

http://www.tgrv.co.jp

このカタログの内容は2020年7月現在のものです。内容については予告なく変更することがあります。