新ごみ処理施設整備及び運営事業
要求水準書（案）に対する質問・意見への回答

令和６年１月
東金市外三市町清掃組合

(1) 建設工事要求水準書（案）への質問・回答
No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

1

-

-

-

『建設工事要求水準書（案）』に記載は見受けられませんで回答
ご理解のとおりです。

したが、本業務における事業用地内の合筆・地目変更等登記業務は事業者所掌外との理解でよろしいでしょうか。
22

1-1-2-3

都市計画事項駐車場内に電気自動車充電設備を設けるようご指示があり(9)駐車場率

ますが、電気自動車充電設備の利用対象は貴組合職員・来ご理解のとおりです。

客者および災害時の電気自動車を活用した避難所等への電気供給であり、パッカー車等は使用しないという理解でよろしいでしょうか。
32

1-1-2-3

都市計画事項「電気自動車充電設備を 4 台分以上設けること」とのご指ご理解のとおり、充電設備は 2 台分以上設けるものと(9) 駐車場率示ですが、実施方針(再公表用)の 7 ページには「駐車場内し、電気自動車の駐車スペースについては、充電中の駐車に電気自動車充電設備を 2 台分以上設ける。」とのご指示がスペースも含め、4 台分以上設けるものとしてください。

あります。また、要求水準書(案)の 191 ページには「駐車スペースは充電中、充電待ちを含め 4 台分以上を確保する。」とのご指示があります。
従いまして、電気自動車充電設備を 2 台分以上、電気自動車用の駐車スペースを 4 台分以上設けるとの理解でよろしいでしょうか。
45

1-2-8

環境影響評価書の公表時期についてご教示願います。

環境影響評価書の公表時期は、令和７年２月頃を予定しています。
このため、事業者が決定するまでに公表される資料は環環境影響評価書の境影響評価準備書となります。当準備書の公告縦覧開始は遵守
令和６年４月２日を予定しています（インターネットでの公表は規定により公告の翌日の４月３日を予定していま
す）。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

5

8

1-3-3

実施設計図書の（3）土木建築工事関係の内、⑩雨水調整池容積検討資料（既左記①～③の資料についてはご提供できません。

提出

存の河川への影響有無の検証資料を含む）とありますが、同

一方で、雨水調整池容積検討資料作成のための参考資料

検討資料作成のために次の資料等の提供をお願いします。

回答

は公告時に添付資料として提示します。

①現況水路（事業区域から二級河川作田川まで）の水路管理者（東金市または地元土地改良区等）からの、現況水路整備
内容（整備対象確率年と許容排水量など）の資料②現況水路（事業区域から二級河川作田川まで）縦横断図③二級河川作田川の管理者である千葉県からの、同河川の許容排水比流量と対象確率年
6

8

1-3-3

実施設計図書の前述 1-①から③の各資料が受領できない、または存在しな

No.5 の回答で示す資料をご確認いただいた後に、当該資提出い場合は、事業区域から現況排水路を経由し二級河川作田

料では、十分な検討が困難な場合は、ご理解のとおりで川までを測量し、それに基づき許容排水比流量を算出するす。

などをして、検討資料とすればよろしいでしょうか。
7

8

9

15

15

16

1-4-1-3

1-4-1-3

1-4-1-8

土壌汚染対策につ「建設用地全体が土壌汚染対策法の自然由来特例区域に指ご理解のとおりです。なお、建設予定地は、千葉県告示

いて定される」とのご記載がありますが、指定区域の解除は求め

463 号（令和５年 12 月１日）により、「自然由来特例区域」ていないとの理解でよろしいでしょうか。

に指定されています。

土壌汚染対策につ「土壌汚染対策法に基づく届出等の手続きを本組合と共同

ご理解のとおりです。

いてで行うこと」とのご指示ですが、建設用地全体の調査が必

なお、外部からの持込土が発生する場合や工事中に発生要となった場合は組合様が実施して、届出等について共同する排水について調査が必要となった場合の持込土や排水で行うという理解でよろしいでしょうか。

の分析については事業者の所掌とします。

工事用車両の搬入「工事用車両の待機は工事用地内で行い」とのご指示です

出経路

が、工事用地内に仮設駐車場を設置する場合は、その設置場所は事業者の裁量に委ねられるとの理解でよろしいでしょうか。

工事用地内であれば、仮設駐車場の設置場所は事業者の裁量に委ねます。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

10

16

1-4-1-9

法定外公共物の取「(2)既存の水路機能を維持すること」とのご指示ですが、本件敷地の西側（敷地外）に降った雨水を本件敷地南東

り扱い

具体的にどのような計画・対応をお考えか、ご教示頂けま側（敷地外）の水路へ排水する機能を維持するものです。

すでしょうか。

このため、敷地西側に集水桝（□500 以上）等を設置して雨水を集水し、南東側の水路まで既存の法定外公共物（排水管（φ300 以上））等で導くこととします（別添資料７の参考断面図をご参照ください）。既存の法定外公共物は土水路（開渠）であるため、敷地造成工事等に伴う敷地の嵩上げの際に閉塞することがないように暗渠若しくはボック
スカルバート等により機能を維持するものとします。ただし、設置にあたっては強度、沈下防止、集水桝内の清掃等を考慮した構造としてください。

11

19

1-4-4-3

工事用地の管理等

工事用地の管理等に「また、境界標識の管理を適切に行う」と記載されておりますが、この管理する境界点にはコ

現時点において、コンクリート境界標は設置されていません。

ンクリート境界標が全て設置されているということでよろしいでしょうか。
1220

1-4-6-3

仮設物（1）工事区域の内側に遮音壁並びに立入制限として周辺にご理解のとおりです。

悪影響を及ぼさない高さ 3.0ｍ以上の仮囲いとありますが3.0ｍの安全鋼板との認識でよろしいでしょうかご教示くだ
さい
13

20

1-4-6-3

仮設物（3）別添資料に示す工事区域外の本組合敷地とありますが、誤記です。

当該資料についてご教示ください

工事区域外の本組合敷地はないので、建設工事要求水準書を修正します。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

14

21

1-4-6-8

施工方法及び建設「(14)雨水調整池の掘削工事にあたっては、都市計画対象事

公害対策

業実施区域周辺の水田への影響を回避するため、できる限り

回答
非灌漑期の期間は、10 月～3 月としてください。

非灌漑期に実施する。
」とのご指示ですが、非灌漑期の期間をご提示願います。
15

21

1-4-6-9

安全・保安（1）本組合は、いかなる場合においても破損、破壊、不正

左記ご意見の事象について、本組合の責に帰すべき事由…責任を負わないとありますが、実施方針令和 6 年 1 月に基づくことを説明又は証明し、本組合が当該説明の内容

別紙-3 本件事業に係るリスク分担（案）においてリスク負に合意した場合には、本組合が責任を負うこととします。

担者が事業者となっている項目を対象としたものとの認識で宜しいでしょうか。
16

17

21

22

1-4-6-9

1-4-6-15

安全・保安「(3)設計施工事業者は、工事用車両の出入口での交通整理

ご理解のとおりです。なお、配置人員数は事業者の提案を行い、一般通行者の安全を図る。また、出入口以外においによるものとします。また、事業者の責に依らない配置人ても必要に応じ交通整理を行う。
」とのご指示ですが、交通員数の変更に関する費用負担については別途協議としま

整理員の配置との理解でよろしいでしょうか。

す。

作業日及び作業時（1）日曜日、国民の祝日及び年末・年始は作業日から除く

間（週休２日制）とは、日曜日及び国民の祝日を含め週２日休

ご理解のとおりです。

業とし、加えて年末・年始も休業するとの解釈で宜しいでし
ょうか。
18

33

1

14.電気関係諸室内

引渡し性能試験の電気関係諸室内温度について、外気温

表 1-9

温度

35℃、室内温度 40℃の条件ですと外気冷房ではなく空調（冷空調（冷房）の採用については事業者の提案によるものとします。

房）とすると考えてよろしいでしょうか。
19

34

1
表 1-9

17.空調設備

引渡し性能試験の空調設備の項目について、室内湿度冬季
40％程度とありますが、加湿はポータブル加湿器で対応可能と考えてもよろしいでしょうか。

可とします。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

20

36

1

13.空調設備

質疑 No.18・19 と同様に、引渡し性能試験の電気関係諸室

表 1-10

回答
No.18・19 の回答をご参照ください。

内温度について、外気温 35℃、室内温度 40℃の条件ですと
外気冷房ではなく年通空調（冷房）すると考えてよろしいでしょうか。
また、引渡し性能試験の空調設備の項目について、室内湿度
冬季 40％程度とありますが、加湿はポータブル加湿器で対応可能と考えてもよろしいでしょうか。

21

43

2-1-6

災害防止

(4)浸水については「作田川系作田川 洪水浸水想定区域図

ご理解のとおりです。

(想定最大規模)」を踏まえ造成後に構造部分(管理棟、工場棟、付属施設、駐車場及び計量棟以降の構内道路)を TP+5.6m
レベルまで嵩上げを行うこと、と記載されておりますが、付属施設とは 1-3-4-10 実施設計範囲（3）土木建築工事関係のうち④～⑩との解釈でよろしいでしょうか。
22

45

2-1-9

マテリアルリサイ「マテリアルリサイクル推進施設」の項目として「②始動クル推進施設用電源」とありますが、これはマテリアルリサイクル推進
施設専用の非常用発電機の設置を求めるものではなく、エネルギー回収型廃棄物処理施設の蒸気タービン発電機による電源を始動用電源としてもよろしいでしょうか。
停電時には、非常用発電機にてエネルギー回収型廃棄物処理施設を始動し、蒸気タービン発電機にて発電開始後にマテリ
アルリサイクル推進施設を始動可能となります。

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

23

45

2-1-12

施設の長寿命化「耐用寿命は概ね 35 年以上を目標とし」とありますが、現時点の計画では、供用開始後 35 年以上の稼働を計画し（1）では「工場棟の建築構造物は 50 年以上の耐用寿命をていますが、その後の計画の変更等により、プラント設備有するものとし、・・・」「塗装、防水シート、・・・50 年以の更新などを行うことによって、50 年以上稼働することと上の供用に耐えること。」とあり耐用寿命の期間に違いがあなった場合に、工場棟の建築構造物については、大規模なります。耐用寿命についても 35 年以上が正との理解でよろ補修を行うことなく、50 年以上の供用に耐えうる施設とししいでしょうか。

て設計・施工を行うものとご理解ください。

また、35 年以上(または 50 年以上)を目標とするものとの理解でよろしいでしょうか。
24

48

2-2-1-2

ごみ性状（標準）

表 2-3

ご指示いただいているごみ性状は、マテリアルリサイクル推

ご理解のとおりです。

進施設からの可燃残渣を含んだものとの理解でよろしいで
しょうか。

25

50

2-2-1-3

搬入物の重量割合

粗大ごみ・金属類について、可燃残渣（羽毛布団含む）の割

羽毛布団の搬入実績を以下に記します。

表 2-6

と見掛比重

合が 64.5％とありますが、手選別後ヤード（羽毛布団）の面

令和３年度：厚いもの 582 枚、薄いもの 110 枚積の決定の為に羽毛布団の割合をご教示頂けますでしょう

令和４年度：厚いもの 509 枚、薄いもの 80 枚か。

※ただし、上記枚数には山武市分が含まれているため、本件施設の処理量は 15%程度減少する想定です。

26

50

2-2-1-3

マテリアルリサイ

蛍光灯について、表 2-5 では保管のみのご指示があります

年 3 回の搬出は、蛍光灯を破砕してドラム缶に保管し、クル推進施設

が、蛍光灯を破砕せずに保管し、搬出する場合、提示されて搬出することを前提としたものです。本件施設において

表 2-5 年間計画処

いる計画処理量となると P59 表 2-19 の参考値である年 3 回

は、蛍光灯は破砕処理は実施せず、専用の容器に貯留した理量を大幅に上回る搬出回数が必要と考えられます。蛍光灯破砕

うえで搬出することを想定しています。このため、破砕機機の設置は不要でしょうか。また、現時点で想定されているの設置は不要であり、搬出回数は年 3 回を上回るものとお蛍光灯の搬出時の荷姿およびトラック（14t）の荷台寸法に考え下さい。トラック(14t)の車両寸法は、長さ 11.98m×幅

ついてご教示いただけますでしょうか。

2.48m です。ただし、現在使用している車両の寸法であり、本件施設にて使用する車両は同様とは限りません。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

27

53

2-2-2-2

マテリアルリサイ

貯留ヤードの面積決定の為に専用容器の形状と寸法をご教

現時点で想定している専用容器を以下に記します。

表 2-9

クル推進施設示頂けますでしょうか。

【廃蛍光灯コンテナ】

蛍光灯類

回答

外寸サイズ：Ｌ1,300mm×Ｗ900mm×Ｈ900ｍｍ
蛍光灯収納本数：直管 40Ｗ形（約 600 本）【廃蛍光灯用段プラケース】①外寸サイズ：Ｌ1,270mm×Ｗ290mm×Ｈ280ｍｍ
蛍光灯収納本数：直管 40Ｗ形（約 60 本）②外寸サイズ：Ｌ2,430mm×Ｗ310mm×Ｈ150ｍｍ
蛍光灯収納本数：直管 110Ｗ形（約 20 本）③外寸サイズ：Ｌ430mm×Ｗ430mm×Ｈ680ｍｍ
蛍光灯収納本数：直管 20Ｗ形（約 80 本）
環状管 30・32・40Ｗ形（各約 20 本）※いずれのケースも使用時以外は折り畳みにより収納する想定です。

28

55

2-2-4

設計対象人員「組合職員」「運営管理業務のモニタリング職員」「見学者・外来者」の居室は、p193 の 5-3-1 空調調和設備に記載のある
8h ゾーンに該当するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

29

55

2-2-5

施設配置計画「非常用として使用するために、建設予定地の北西側に車出入口の位置は北西側道路に面する位置であれば事業者

両出入口（門扉）を取り付けること」とのご指示ですが、の提案によるものとします。通行車両については、一般車想定されている位置及び通行車両をご教示頂けますでしょ両及び収集運搬車（パッカー車）を想定しています。

うか。

なお、高低差の解消のためのスロープや門扉について

また、浸水対策のため敷地内を盛土するため周辺道路との高は、本件工事区域内に、本件工事範囲内として事業者の所低差が発生します。そのため、本工事では敷地境界に門扉を掌で設置するものとします。

取り付けるまでを工事範囲とし、高低差の解消のためのスロープ等は建設予定地外に設置するものとし、本件工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。
30

31

55

56

2-2-6

2-2-9

動線計画

地震対策

「(4)見学者動線と作業員動線を原則分離する。」とのご指示

基本的な考えとしては、時間に限らず、見学者動線と作ですが、原則分離とは、見学時間外(始業前、終業後など）に業者動線は分離するものとお考え下さい。ただし、機器配通路の一部を作業員が使用するといった時間帯別に分離さ置上や動線の合理性からやむを得ず分離できない場合は時れていることも含まれているとの理解でよろしいでしょう

間帯別に分離することを条件に部分的に同一動線とするこか。

とを可とします。

「プラント機械設備工事の詳細な設計・施工については、
以下の設計マニュアルを遵守する。なお、マニュアル間の相互において異なる場合は、より安全側と評価される設計方法を採用する。」とのご指示ですが、個別の項目にて構造計算基準をご指定いただいている場合は、そちらを正とす
るとの理解でよろしいでしょうか。
例えば、p.83 の 3-3-4-1 焼却炉、p.84 の 3-3-4-2 炉体鉄骨
及び炉体ケーシング、p.89 の 3-4-3 ボイラ鉄骨及びケーシ
ングなどでは、「構造計算基準は、「火力発電所の耐震設計規程（指針）JEAC3605」。によって行うこと。
」とのご指示となっております。

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

32

58

2-2-12

搬出入車両（参表 2-19

考）質問の内容「①焼却灰等搬出

天蓋付灰運搬車 (13t)」とのご指示ですが、本ご指示は焼却灰および飛灰処理物に関するものと回答
飛灰を乾灰で搬出する場合についてはご理解のとおりです。

思料します。飛灰(乾灰)を資源化する場合は、ジェットパ

ただし、既存施設においては要求水準書に示す灰運搬車

ッカー車で搬出するとの理解でよろしいでしょうか。そのを使用しており、既存施設と同様に、飛灰処理物として搬場合、ジェットパッカー車の容量・寸法についてもご教示出する場合は既存施設と同様の灰運搬車により搬出する想願います。

定です。現時点でジェットパッカー車の容量・寸法については未確定ですが、参考として長さ 11.1m ×幅 2.49 m ×
高さ 3.380 m と想定してください。

33

65

3-1-1-1

通年運転計画(1)「定期補修整備及び定期点検の実施回数及び実施期間にご理解のとおりです。

ついては、各炉の年間運転日数が 280 日を下回らないように計画するものとし、このことを実現可能な設備構成とする。」とのご指示ですが、設備として 280 日/年以上の運転する能力があれば良いという理解でよろしいでしょうか。
年間ごみ処理量によっては、年間運転日数が 280 日を下回ることも考えられます。
34

71

3-2-1

各車両の計量回

自己搬入車両（事業系）は一般持ち込みごみ回収所で荷下ろ

表 3-2-1数・計量方法しするとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、自己搬入車両であっても一般持ち込みごみ回収所での荷下ろしに適さないと判断される車両（例：大量のごみを搬入する車両等）について
は、プラットホームへ案内することも可とします。

35

79

3-2-13

切断機「1)形式 切断機（竪型）」とのご指示ですが、せん断式切ご理解のとおりです。

断機との理解でよろしいでしょうか。
36

79

3-2-13

切断機

3)処理対象物につきまして、別添資料 16 に記載の処理対象物毎の年間処理実績には山武市分が含まれているため、本処理量は最大の処理量であり、本件施設の処理量は 15%程度減少する想定でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

37

98

3-5-1

集じん装置

6)特記事項(6)にて「ケーシングの全体で表面温度を 150℃

低温腐食が防止できることを前提に可とします。

以上とすること」とのご指示がありますが、ケーシングのなお、集じん装置下部シュートやコンベヤ等の内部温度

全体で表面温度を 150℃以上にするとヒータに近い箇所は局が低下しやすい場所においても、低温腐食対策は講じてく

所的に高温になり、ろ布の焼損やダストに吸着された有害ださい。

物質が再飛散する恐れがあるため、弊社では温風循環とホッパヒータにより内部温度を調節しています。そのため、低温腐食防止機能として問題ないことを前提に、『ケーシング全域の表面温度』を『内部温度』と読み替えてもよろしいでしょうか。
38

99

3-5-2

HCｌ、SOx 除去装「数量 2 基(1 炉 1 基)」とのご指示ですが、薬剤定量供給装置

置以降は 2 基(1 炉 1 基)設置し、薬剤貯槽は 2 炉で 1 基とのご理解のとおりです。

理解でよろしいでしょうか。
39

100

3-5-4

活性炭吹込装置「数量 2 基(1 炉 1 基)」とのご指示ですが、薬剤定量供給装

ご理解のとおりです。

置以降は 2 基(1 炉 1 基)設置し、薬剤貯槽は 2 炉で 1 基との理解でよろしいでしょうか。
40

101

3-5-4

活性炭吹込装置

主要機器に「(2)エゼクタ」と「(3)サービスホッパ」とありますが、薬剤噴霧の機能上これらが不要なシステムを採用する場合、これらの機器は設置しないものとしてもよろしいでしょうか。

可とします。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

41

105

3-6-1

タービン発電機「9)特記事項 (4)蒸気タービンの運転監視・制御は中央制運用上問題がないことを前提に、提案を可とします。

御室で行うこと」とのご指示ですが、蒸気タービン発電機の制御において、DCS が関連する自動同期投入・発電電力制
御等は中央制御室で行いますが、DCS が関与しない発電機自体の制御は、運用性・保守管理性を考慮して、蒸気タービ
ン発電機機側に設置する制御盤で行うこととしてよろしいでしょうか。
42

116

3-8-6

灰クレーン

「4)特記事項 (3)クレーンの制御用電気品は専用室に収納

ご理解のとおりです。

し、騒音及び発熱に十分配慮すること。
」とのご指示ですが、「専用室への収納」とは、炉室等機械室と分けるとのご指示であり、制御用電機品を灰クレーン操作室と兼用した専用の室に設置することは問題ないとの理解でよろしいで
しょうか。
43

119

3-9-1

給水計画

「生活用水受水槽については、災害用備蓄として生活用水を使用することを見越して余裕を持った容量を確保すること。」とあります。P58 2-2-9(11)にて「80 名程度が 3 日程
度の避難生活を過ごすことが可能なようにすること」とあり、災害用備蓄量としてはこれを参考に想定することと考えてよろしいでしょうか。また、災害時避難者用の飲料水
をペットボトルにて備蓄する場合、避難者の飲料水分は生
活用水受水槽の災害用備蓄容量に含まなくてよいとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

44

127

3-11-4

高圧受電盤「3)主要項目 (2)収納機器 ⑤接地開閉器 一式」とのご指運用上問題がないことを前提に、提案を可とします。

示ですが、本件施設は特別高圧受電ではなく高圧受電のため、接地開閉器は必要性に乏しいことより、維持管理の観点から本機器を設置しないものとしてよろしいでしょう
か。
45

130

3-11-9低圧配電設備（ロードセンタ）「4)特記事項 (3)本施設の消費電力量を測定が可能なこ

運用上問題がないことを前提に、提案を可とします。

と。」とのご指示ですが、高圧配電盤に電圧計と電流計があ

なお、非常用電源盤やその他配電盤等についても、各ロ

るため、施設の消費電力量測定は低圧配電設備ではなく高ードセンタの消費電力を測定可能な設備としてください。

圧配電盤で行ってもよろしいでしょうか。
46

130

3-11-10低圧動力設備「1)低圧動力制御盤(コントロールセンター)」の仕様につい

1)低圧動力制御盤て、「(1)形式 鋼板製屋内自立防塵閉鎖形又はコントロール(コントロールセンセンタ―」とのご指示があります。形式について事業者にて

ター)
47

130

3-11-10

ご理解のとおりです。左記の形式のいずれかより事業者にて選定するものとします。

選定するとの理解でよろしいでしょうか。

低圧動力設備(4)特記事項 ⑥にて、「電力の瞬低により炉の稼働に支障を

1)低圧動力制御盤

きたすことがないように必要に応じ瞬低対策電磁接触器を(コントロールセン

使用すること。」とのご指示ですが、瞬低対策として瞬低対ター)策電磁接触器ではなく、瞬低再起動継電器を採用してもよ

運用上問題がないことを前提に、提案を可とします。

ろしいでしょうか。
48

132

3-11-16

非常用電源設備「(4)蓄電池」について、直流電源装置と無停電電源装置を

1) 直流電源装置一体化し、蓄電池を兼用することで、運転保守管理対象機
器点数の削減と一元管理が可能になります。蓄電池は交流
無停電電源装置と兼用としてもよろしいでしょうか。

運用上問題がないことを前提に、提案を可とします。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

49

138

3-12-4システム構成「(6)制御システムは分散型自動制御システム(DCS)とす

1) 計画概要

る。」とのご指示ですが、同規模ごみ処理施設での納入実績

回答
運用上問題がないことを前提に、提案を可とします。

が多いプロセスコントローラに PLC を使用した分散型自動制御システムを採用してもよろしいでしょうか。
50

138

3-12-4システム構成警報（重故障・軽故障）等のメッセージは分散型自動制御

2)分散型自動制御

システムに保存されます。
「(4)プリンタ」として複数のプシステム(DCS)

リンタを設けることを前提に、省資源化の観点からメッセ(4) プリンタージプリンタは設置せず、カラーハードコピー機と兼用す

相互にバックアップが可能であることを前提に、提案を可とします。

ることとしてよろしいでしょうか。
51

139

3-12-4システム構成「③記録計」とのご指示ですが、オペレータコンソールに

3)中央監視盤

おけるトレンド機能で代用できること、また将来の運転保可とします。

守管理機器点数の削減を念頭に、記録計は設置しないこと
としてもよろしいでしょうか。
52

149

4-2-4

受入貯留ヤード「有効容量については、月変動係数の最大月を考慮するもの（土木建築工事にとする。」とのご指示がございますが、月変動係数は 2021 年含む）

7 月の参考見積仕様書 P52 で提示いただいている下記の月最大変動係数を参考にしてもよろしいでしょうか。
① 粗大ごみ・金属類：1.24② ビン・ガラス類：1.14③ ペットボトル：1.33④ カン：1.12⑤ 蛍光灯類：1.39⑥ 廃乾電池：記載なし

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

53

149

4-2-4

受入貯留ヤード「ヤードピットのごみ汚水は、汚水貯留槽に一時貯留し、回答
ご理解のとおりです。

汚水移送ポンプにて、ピット循環処理とすること」とのご指示ですが、貯留ヤードからの発生汚水は床洗浄排水と同様、排水槽に一旦貯留後、エネルギー回収型廃棄物処理施
設へ送水処理としてよろしいでしょうか。
54

161

4-8-2

不燃残渣貯留槽

不燃残渣貯留槽の形式は事業者提案となっておりますが、可とします。

「ビン・ガラス類貯留ヤード」と同様に屋内ヤード形式としてもよろしいでしょうか。
55

170

4-14-1

鉄類貯留ヤード

貯留日数について、「搬出車を考慮して大型車（20t 車）1台分程度貯留できること。
」とのご指示ですが、搬出車は 59
頁 表 2-19 のとおりトラック（10t）との理解でよろしいで搬出車両については、表 2-19 のとおり 10t 車を正としてお考え下さい。
ご質問の貯留日数については、建設工事要求水準書をしょうか。

「搬出車を考慮してトラック（10t 車）1.5 台分以上が貯留もし大型車（20t 車）であれば、荷台寸法についてご教示いできること。
」と修正します。

ただけますでしょうか。
56

176

4-18-1

計装設備

4-18-2「エネルギー回収型廃棄物処理施設電気設備記載内容を準ご理解のとおりです。

用すること。
」「エネルギー回収型廃棄物処理施設電気設備

なお、誤記のため建設工事要求水準書を修正します。

記載内容を踏襲すること。
」とのご指示ですが、エネルギー
回収型廃棄物処理施設の計装設備の記載内容を準用・踏襲するものとの理解でよろしいでしょうか。
57

179

5-1-1

計画概要

「(6)液状化対策 構内道路は液状化対策を行うこと」との2)仮設計画ご指示ですが、別添資料№13 の 5.3 液状化の検討や受注者にて実施する追加地盤調査の結果を踏まえ、必要な場合は対策を講じるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

58

182

5-1-3

エネルギー回収型「(6)すべてのコンクリートは防塵塗装以上とし」とのご指コンクリート床だけではなく、炉室内の壁面や天井等を

廃棄物処理施設平示ですが、コンクリート床について防塵塗装以上とすると含め、すべてのコンクリートを防塵塗装以上としてくださの理解でよろしいでしょうか。

い。

面計画
2) 炉室
59

182

5-1-3

エネルギー回収型「(4)炉室に近接した位置に作業準備室及び前室を設けるこ

廃棄物処理施設平と。」とのご指示ですが、作業準備室と前室は兼用しても機面計画

能上問題ないと考えられますので、兼用可として頂けない

3)中央制御室・ク兼用を可とします。

でしょうか。

レーン操作室
60

185

5-1-5

管理棟
2) 事務室「(1)事務室は本組合職員が日常業務を行う居室となる。業事務室は居室面積として 150 ㎡以上を確保する計画と務を行うために十分な広さ（150 ㎡以上）を確保するこし、上記の居室面積とは別に倉庫（10 ㎡以上）を設ける計と。
」「(4) 事務室内には倉庫（10 ㎡以上）を設けること。」

画としてください。

とのご指示ですが、事務室の必要広さは事務室内の倉庫も含めて 150 ㎡以上との理解でよろしいでしょうか。
61

185

5-1-5

管理棟

「(10)事務室、作業員関係諸室は、集約して配置するこ

ご理解のとおりです。

と。階数は異なってもよい。」とのご指示ですが、貴組合・事業者のそれぞれで集約配置という理解でよろしいでしょ
うか。
62

185

5-1-5

管理棟

「防災備蓄倉庫（24 ㎡程度）などを適切な広さで設けること。」とのご指示ですが、災害時避難者の飲料水をペットボトルにて備蓄する場合、受水槽容量算定に避難者の飲料水は含まなくてもいいとの理解でよろしいでしょうか。衛生面を考慮すると、飲料水は受水槽での備蓄よりもペットボトルでの備蓄の方が望ましいと考えます。

No.43 の回答をご参照ください。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

63

190

5-2-1

土木工事

「建設予定地の構造部分のレベルは FH5.6m レベルまで嵩上

2) 造成

げを行うこと」とのご指示ですが、別添資料 8 の施設配置

回答
ご理解のとおりです。

計画図案（参考）では FH6.0m と記載されています。FH5.6mにて計画することでよろしいでしょうか。
64

193

5-3-1

空気調和設備「(5)24h ゾーン、8h ゾーンの各諸室は、冷暖房・加湿及び可とします。

第一種換気とすること。」とのご指示ですが、加湿は必要な

なお、加湿が必要な箇所については、本組合との協議に箇所のみポータブル式の加湿機で対応することとしてもよより定めるものとします。

ろしいでしょうか。常設とした場合、設備が煩雑化し、配管の水漏れに対するメンテナンス等が必要になるため、必要な箇所のみポータブルにて対応とした方が良いと考えま
す。
65

199

5-4-2

照明・コンセント「(2)工場棟内の LED 灯は原則としてガード付とすること。

設備

管理諸室は除くこと。」とのご指示ですが、ガード付の対象

ご理解のとおりです。

場所について、柱・デッキ下・手すり取付等の人が容易に触れる部分のみと考えてよろしいでしょうか。
66

200

5-4-3

その他工事

時計設備を有線・無線、電波時計・電気時計のどちらで計

有線・無線については事業者の提案によるものとしま

画するかは、事業者提案との理解でよろしいでしょうか。

す。原則、電波時計を採用するものとし、地下部分等の電波を受信しづらい位置に時計を設計する場合は電気時計を採用するものとします。

(2)

建設工事要求水準書（案）への意見・回答
No.
1

頁
※特になし

章-節-項

項目名

意見の内容

(3) 運営管理業務要求水準書（案）への質問・回答
No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

回答

1

4

1-2-12

周辺施設整備等へ「本件施設の敷地内及び周辺で本組合が行う事業等に対

現時点においては、敷地外アクセス道路（市道 2198 号の協力

し、本組合の要請に基づき協力すること。」とあります

線）整備工事のうち、表層の施工が本件施設の実運営期間開が、ここでの協力とは具体的にどのような内容をお考えで始後も行われる予定です。

しょうか。

これについて現時点において、具体的な協力については想
定できていません。

2

6

1-2-19

マニュアル及び計「運営管理事業者は、上述の業務報告書のほか、各種の日画書等作成

誌、点検記録及び報告書等を作成し、運営管理事業者の事
務所内に契約期間にわたって保管しなければならない。」とありますが、資源及びスペースを有効利用する観点か

紙での保管が法令上必要とされていない文書については、
電子データでの保管を可とします。
ただし、本組合が紙で提出を求めた場合は、これに対応するものとしてください。

ら、これらの資料については電子データで保管するものと考えてよろしいでしょうか。
3

17

2-1-5

施設警備・防犯「運営管理事業者は、夜間又は休日の来訪者について、必来訪者の用件(来訪理由等)を確認し、必要に応じて本組合要に応じて対応を行うこと。」とありますが、ここでの対へ連絡する程度の対応を考えています。また、休日に会議室

応とは具体的にはどのような内容をお考えでしょうか。

等を地元住民が使用する際に受付することを想定していま
す。

4

18

2-2-1-4

予約「また、本組合では Web による予約システムの導入も検討しており、…。」とありますが、予約システムについては
本件事業開始時より導入されると理解してよろしいでしょうか。

検討段階のため、導入時期については、具体的には決定していません。
なお、本件施設の実運営期間開始後の導入や導入時期については、実施設計時等に必要に応じて、協議することを想定しています。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

5

18

2-2-1-3

臨時の受付「(2) 上記の他、繁忙期対策等としてあらかじめ本組合が回答
ご理解の通りです。

指定する場合（年末年始など）」とありますが、ご指定にあたっては事前協議の上、双方合意のもとご指示いただけるものと理解してよろしいでしょうか。
「働き方改革」に伴う法改正により、時間外労働の上限規制が課されているため、事前協議がなされない場合、運営管理事業者職員の労働時間の調整を想定したリスク（繁忙期対策用の追加人員に掛かるコスト）を見込まざるを得ないことを懸念しています。
6

7

24

27

2-4-1

2-4-10

備品・什器・物「災害用備蓄を使用した場合には、速やかに補充するこ品・消耗品・予備と。」とありますが、当該費用については貴組合にてご負品・用役の調達

担頂けるものと考えてよろしいでしょうか。

機器更新「部品等の生産終了や OS・ソフトウェアの更新、部品等の事業者の負担で補充するものとします。

ご理解の通りです。

製造元の倒産等に伴い必要性が生じる機器更新について
も、運営管理事業者の業務範囲内とする。」とあります
が、部品等の生産終了や OS・ソフトウェアが更新されても事業終了後 2 年以上の継続使用が可能なものについては運営管理事業者にて更新する必要はないものと考えてよろしいでしょうか。(運営管理事業者からの部品供給等による対応含む。)
831

2-6

資源物等に係る所

図 2-1 資源物等に係る所掌範囲概念図では、民間事業者の

図 2-1

掌範囲概念図

役割が積込までとなっておりますが、蛍光灯類や廃電池等を貯留するドラム缶等は組合様にて用意頂けるものとの理解でよろしいでしょうか。

蛍光灯及び廃電池並びに落じん灰を貯留する容器・ドラム缶については、本組合が用意します。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

9

32

2-6-2-2

焼却灰・飛灰・落「(3)資源化処理業者については年度毎に本組合が選定すじん灰の資源化る。選定した資源化処理業者に応じて前 2 号の資源化基準

回答
ご理解の通りです。

について定めるものとする。」について、「(4)本組合は、業務仕様書等の作成に際して運営管理事業者の意見を聴くものとする。
」とあることより、施設性能・設備・人員を考慮した合理的な資源化基準の作成にご配慮頂けると理解してよろしいでしょうか。
1032

2-6-2-3

焼却灰・飛灰の処「(1) 運営管理事業者は、必要に応じて本件施設のばいじ

分ん処理装置にて飛灰の薬剤処理を行うこと。」とのご指示

ご理解のとおりです。なお、キレート処理をした場合の参考費用を別途ご提示ください。

ですが、主灰・飛灰は再資源化する（キレート処理しない）前提で費用積算を行うとのよろしいでしょうか。
また、キレート処理しない前提の場合に、キレート処理が必要となった際のキレート費用は組合様所掌という理解でよろしいでしょうか。
11

37

2-9-1

報告と会議

「本件業務に関する定例業務報告会・・・毎月上旬に開催する・・・」とありますが、下記事由により実務的に非常に困難なため、定例業務報告会の開催時期は毎月上旬～中旬として頂けないでしょうか。
（①報告対象月の業務報告書を作成 ⇒②運営管理事業者
によるセルフモニタリングでの内容確認 ⇒③必要に応じて報告書内の誤記等の訂正作業等⇒④貴市へ報告書提出、という一連の作業を考慮すると毎月上旬開催が難しいケースが考えられます。特に祝日の関係で月初めの営業日が少ない５月、１月は非常に困難です。）

実務的に困難な場合においては、中旬での開催も可としま
す。

No.

頁

章-節-項

項目名

質問の内容

12

39

2-10-7

見学者対応「運営管理事業者は、本組合の求めに応じて技術説明の補

回答
ご理解の通りです。

足や技術資料の作成提出、見学者ルートの監視要員など、見学者対応業務の補助を行う。」とありますが、見学者へ配布するパンフレットの増刷等は貴組合の所掌範囲と考えてよろしいでしょうか。
13-

別添資料 16

切断機年間処理実績

現有施設におけるマットレスの搬入状況及び処理実績につ①

別添資料 16 のマットレス処理実績は、スプリングないて以下の事項をご教示願います。

しのマットレスのみの実績です。

①

スプリング入りとスプリングなしのマットレス搬入割

既存施設におけるスプリング入りマットレスの搬入合につきご教示願います。

実績は以下のとおりです。

貴組合の「（2）自己搬入による粗大ごみの出し方」に

令和２年度：490 枚「※スプリング入りマットレスは布等をはがし、スプ

令和３年度：354 枚

リングだけにしてください。」と記載がありますが、

令和４年度：327 枚

現在搬入されているスプリング入りマットレスは布類※これらの実績は、左記②に示す現在の搬入条件にとスプリングが完全に分離した状態で搬入されているよる搬入量です。

と理解してよろしいでしょうか。また近年、普及して

なお、スプリング入りマットレスを本件施設と同様

いるポケットコイルマットレスについてもスプリングの受入条件で受け入れている近隣施設へのヒアリン入りマットレスと同様、布類とコイルが分離された状グの結果から、スプリング入りマットレスの本件施態で搬入されているのでしょうか（スプリング入りマ設への搬入量は 1,200 枚/年と想定しています。

②

ットレス及びポケットコイルマットレスの前処理負荷②

を確認させて頂きたくお願い致します。
）。
③

マットレス処理実績にはスプリング入りソファ類やソファベッド類も含まれているのでしょうか。

前段、後段について、いずれもご理解のとおりです。

③

別添資料 16 のマットレス処理実績には、スプリング
入りソファ類やソファベッド類は含まれていませもしマットレス処理実績にソファ類が含まれていない場合ん。

はソファ類の搬入実績又は処理実績についてご教示願いま

なお、ソファ類の処理実績については、把握できてす。

おりません。

(4)運営管理業務要求水準書（案）への意見・回答
No.

頁

章-節-項

項目名

意見の内容

回答

1

19

2-2-2-2

案内・指示等「運営管理事業者は、～受入基準を満たしていないごみを受入基準を満たしていないごみを持ち込んだ搬入者に対して確認した場合は、受け入れないものとし、その旨を速やかの指導は運営管理事業者の所掌とします。ただし、啓発・指導に本組合に報告すること。また、受入基準を満たしていなの記録をもって、常習性について事業者から報告を受け、本組

いごみを持ち込んだ搬入者に対して、注意を促し、指導を合が常習性があると判断した場合は必要に応じて本組合主体で行うこと。」とありますが、常習性があると確認した搬入の対応も検討します。

者に対する啓発・指導については、運営事業者には行政的な強制力がないほか、運営事業者と搬入者間のトラブル防止のためにも貴組合主体で実施頂きますようお願い致しま
す。
2

37

2-9-3

清掃

運営管理事業者の日常清掃業務の作業場所として、貴組合
用諸室が含まれていますが、機密情報管理等の観点から、本組合が日常的に使用する事務室内の日常清掃は本組合が実施するものとします。

貴組合諸室の清掃は貴組合にて実施いただく方が望ましいと考えますので、ご検討頂きますようお願い致します。
3-

別添資料 16

切断機年間処理実

マットレス・布団・畳等の搬入量について、Web による予績約システムの導入に伴い、1 日あたりの持込み数量に上限

基本的に、予約によって持込み数量の上限を設けることは考えていません。

を設けることをご検討頂きますようお願い致します。一度に大量の持込みが発生することを防止でき、貯留・処理の合理化が図れます。

以上