インターフェイスユニット

THT形

特長
THT形インターフェイスユニットは、DI／DOとも共用のユニット構造としました。これにより、両機種ともスマートな外観に仕上がっています。更に、コネクタ及び動作表示部をユニット中央部にレイアウトし、左右に16ビットずつＤＩ／ＤＯを配置するように致しました。
左右両サイドに配置されている端子台部は、上下の分離を可能とし、配線を取り外すことなく本体部の交換が可能です。
また、端子台部にはＴＪ−5.5形の試験用治具が装着可能です。

●ＤＩ モジュール内蔵インターフェイスユニット
外線端子台（ねじサイズＭ4）にフォトカプラモジュールを内蔵し、端子台に配線するだけでＤＣ110ＶからＤＣ24Ｖへ変換いたします。
また、内部のフォトカプラモジュールで絶縁することにより、盤内へ侵入する外来サージを極小化（ノイズ性能の向上）することが可能です。

●ＤO モジュール内蔵インターフェイスユニット
外線端子台（ねじサイズＭ4）に有接点リレーを内蔵し、シーケンサからの信号（ＤＣ24Ｖ）でＤＣ110Ｖ回路を制御することが可能になります。
これにより、従来必要であった中継端子台をなくすことができ、盤内実装部品の削減及び配線工数の大幅な短縮を図って頂けます。

D15

制御用開閉器特長（詳細）

長期信頼性を確保

Ａ

ELECTRONIC DEVICESDI

長期にわたる信頼性を確保するため、フォトカプラ駆動部（110V系）のドライブを定電流にしています。

中性点接地による廻り込み誤動作対策を実施 DI
動作電圧管理値（60V不動作、80V動作）により誤動作を防止する設定としています。

DI

ねじアップ式端子台

DI

DI

DO

電圧変動、絶縁性能、耐ノイズ性能等は電力用規格に準拠した高い信頼性を実現しました。

DO

端子ねじをバネで保持しており落下紛失の心配がありません。
ねじサイズはM4で最大接続電線5.5mm2まで対応。

動作表示ランプ付

電力用規格（B-402）適合 DI

制御用開閉器

入力時に過度的に数十ｍAを流し、接点表面をクリーニングした後に約2mAを流す回路としています。
これにより熱的な条件が向上していきます。

DO

DO

端子部が片側づつ一括して取り外しできます。
万が一の故障時には、配線を外すことなく本体を取り替えて頂けます。

DOC

外部配線側と盤内配線側を分離 DI

DC24Ｖ系の動作、電源の有無をLEDで表示しています。

DO

PLCへの入出力はコネクタで出す構造としております。

接続機器片側を外部配線側とし、もう一方を盤内配線側としています。

DC24V系の配線をコネクタ化 DI

専用シーケンスチェッカー DI

端子部が取り外し可能 DI

Ｂ

DI（フォトカプラ）
モジュールの入力電流対策

インパルス耐電圧7000Vを DI実現
高いサージ（雷インパルス）から機器を守ります。
入力回路一括対地（出力回路を含む）間DO

D試験用治具（TJ-5.5CH）が装着可能です。
ワンタッチ接続で簡単に耐電圧試験とシーケンス試験が行えます。
この方法により工場内試験工数の大幅削減が可能になり、作業効率の向上に貢献します。

電子応用機器D16

インターフェイスユニット

THT形
形式構成

THT -34X091 KD①：基本形式②：回路構成34×09134×092●KDレール1,000351530■準拠規格・JEC-2500(1987)

電力用保護継電器

・電力用規格B-402(H9.10)

ディジタル形保護継電器及び保護継電装置

・JIS C 2811(1995)

工業用端子台・JIS C 0704(1995)

制御機器の絶縁距離・絶縁抵抗及び耐電圧※本製品は、上記規格の適用範囲をすべてが一致するものではないため、この規格の中で適用可能な項目で、試験を実施しています。

D17

Ａ

ELECTRONIC DEVICES

制御用開閉器標準仕様品

THT-34X091 DI端子台■内部構成

Ｂ
制御用開閉器

■外形図

C
接続機器

■回路図

D
電子応用機器D18

インターフェイスユニット

THT形
THT-34X091【DI端子台】
■使用条件
No.

1
2
3
4

使

用

保存

相項目

温度

範

温度

範

対使湿標

囲−10〜55℃

囲−20〜60℃

用条件
結露・氷結しないこと

度20〜80％

高2,000m以下

圧

DC100/110V(DC80〜143V)■定格No.

1

項

目

回路

定電

定 格 通 電 電 流

入力側

約1.6mA(DC110V時)(投入時の突入電流約20mA)

入力インピーダンス

約68kΩ(DC110V時)

誤動作防止回路

フォトカプラ動作をDC60V以下不動作、 DC80V以上完全動作

回路電圧

DC24V(最大許容電圧DC30V)

開 放 時 漏 電 流

2

格20μA以下

定 格 負 荷 電 流

5mA以下

動

作時

間150μs以下

復帰時

間5ms以下

項目

縁抵

出力 側

■性能
1

絶2

商 用 周 波3

耐性

電能

電気回路一括対地間抗圧

雷 イ ンパ ルス 耐 電 圧

10MΩ以上(DC500Vメガ)

入出力回路間5MΩ以上(DC500Vメガ)

入力回路一括対地間AC2,000V（60Hz）、1分間出力回路一括対地間AC500V（60Hz）、1分間入出力回路間

AC2,000V（60Hz）、1分間入力回路一括対地（出力回路を含む）間±7kV（1.2×50μs）、各3回
第1波波高値： 2.5〜3kV
振動周波数： 1.0〜1.5MHz
1/2減衰時間： 6μs以上
繰り返し頻度： 50回以上/s
試験回路出力インピーダンス： 150〜200Ω
以上を2秒継続

入力回路一括対地間
振 動 性 サ ー ジ 電 圧

4入力回路端子間電圧（Vp）： 1kV±10%
極性：正および負出力：同軸
動的出力インピーダンス：50Ω
立ち上がり時間（Tr）： 1ns±30%
パルス幅（Tw）： 100ns±30%
繰り返し周波数： 50/60Hz
以上を2秒継続

入力回路一括対地間

5

方 形 波インパ ルス性ノイズ
入力回路端子間

6電7静8振動加速度 9.8m/s 2、加振時間 1800s、3軸方向9衝撃

6軸方向 294m/s 2、各3回

波電放ノイ電ズ

150, 400, 900MHz帯の電波照射
静電放電（接触）： 8kV
静電放電（気中）： 4kV
正極のみ各10回以上

ノ イ ズ■内部DIモジュールの資料
回路構成

本モジュールは、電圧入力時にインラッシュ通電を目的とした回路を構成しており、下記の動作特性を有します。
インラッシュ通電
約30mA（100V時）

(mA)

定常電波
約1.7mA（100V時）(t)
インラッシュ通電 約10msec

D19VIN

VCC

2.0
1.5
1.0
0.50

VSAT(max).

VON(mA)

動作チャート（Ta=25℃）
本モジュールは、定格電圧以上での定電流動作を目的とした回路を構成しており、下記の動作特性を有します。

50

100150(V)100μsec以下

VOFF

No.

TON

TOFF

2msec以下

Ａ

ELECTRONIC DEVICES

制御用開閉器標準仕様品

THT-34X092 DO端子台■内部構成

Ｂ
制御用開閉器

■外形図

C接続機器

■回路図

D
電子応用機器D20

インターフェイスユニット

THT形
THT-34X092【DO端子台】
■使用条件
No.

1234

使

用

保存

相

項

目

温度

範

温度

範

対

使
囲

−10〜55℃

囲−20〜60℃

用条

件
結露・氷結しないこと度

20〜80％

高2,000m以下

コ イ ル 電 圧

DC24V±10%

湿標

■定格
No.

項目
消1

コイル側

CN側

2

定費

電流

12.5mA(定格入力時)

コ イ ル 抵 抗

1920Ω

動

間

10ms以下10ms以下

作時

復帰時

間

回路

電圧

DC24V

回 路 通 電 電 流

出力側

回

端子側

格路電

10mA(1Pin)

圧DC100/110VもしくはDC24V回 路 通 電 電 流5A(最大値)■性能No.

123項
絶目

縁性

抵

抗商 用 周 波 耐 電 圧
雷 インパ ルス 耐 電 圧

能10MΩ以上(DC500Vメガ)

電気回路一括対地間
端子側出力接点対CN側出力接点及びコイル回路間5MΩ以上(DC500Vメガ)

端子側出力接点一括対地間AC2,000V（60Hz）、1分間

CN側出力接点及びコイル回路一括対地間AC500V（60Hz）、1分間

端子側出力接点対CN側出力接点及びコイル回路間AC2,000V（60Hz）、1分間

端子側出力接点回路一括対地（CN側出力接点及びコイル回路を含む）間±4.5kV（1.2×50μs）、各3回
第1波波高値： 2.5〜3kV
振動周波数： 1.0〜1.5MHz
1/2減衰時間： 6μs以上
繰り返し頻度： 50回以上/s
試験回路出力インピーダンス： 150〜200Ω
以上を2秒継続

端子側出力回路一括対地間

4

振 動 性 サ ー ジ 電 圧
端子側出力回路端子間

電圧（Vp）： 1kV±10%
極性：正および負出力：同軸
動的出力インピーダンス：50Ω
立ち上がり時間（Tr）： 1ns±30%
パルス幅（Tw）： 100ns±30%
繰り返し周波数： 50/60Hz
以上を2秒継続

端子側出力回路一括対地間

5方形 波インパルス性ノイズ
端子側出力回路端子間

6電7静 電 放 電 ノ イ ズ

89振動

加速度 9.8m/s 2、加振時間 1800s、3軸方向

衝撃

6軸方向 294m/s 2、各3回

波ノ■内部リレーNo.

123456D21定定格

イ150, 400, 900MHz帯の電波照射

ズ

静電放電（接触）： 8kV
静電放電（気中）： 4kV
正極のみ各10回以上接点資料（G6B オムロン製）
項目格

負通電使
荷電流

接 点 電 圧 の 最 大 値

用条件

抵抗負荷：AC250V 5A/DC30V 5A 誘導負荷：AC250V 1.5A(cosφ=0.4)/DC30V 1.5A(L/R=7ms)
5A
AC380V, DC125V

接 点 電 流 の 最 大 値

抵抗負荷：AC 5A/DC 5A 誘導負荷：AC 5A(cosφ=0.4)/DC5A(L/R=7ms)

開 閉 容 量 の 最 大 値

抵抗負荷：AC1,250VA/DC150W 誘導負荷：AC375VA(cosφ=0.4)/DC80W(L/R=7ms)

故 障 率（ 参 考 値 ）DC5V 10mA（P水準）（λ60=0.1×10-6/回）

制御用開閉器

アクセサリー
記号板（マークバンド）

カバー●ＴＵＭ-2-0.5t（TUMマークバンド 10 0.5T）●ＴＨＴコネクターカバー（販売単位：100）

Ａ

ELECTRONIC DEVICES●ＴＵC-3（販売単位：5）（販売単位：20）

900

1,000t=0.5Ｂ

板厚45

アルミレール

締金具（販売単位：20）（販売単位：50）●TXL●TKB(強化型DINレール)

ショートバー（販売単位：10）●SB11CB-□
L11M4×10

φ4.5

制御用開閉器1025221,000A
3512.515

形式名

4630

プラグ（1極用）●XC-P1-B（販売単位：100）

126

L 寸 法

20.5

130.5

引き抜き工具●MIC-NQ

8

接続機器

XCのプラグからリセプタクルを抜き外す際に使用します。
※挿入時と引抜時の取扱説明についてはC76ページをご参照ください。

12.5

最大15機まで

2極用
SB11CB-1216C

シーケンスチェッカー■TJ-5.5CH 機数 PC（連結タイプ）

2極用
SB11CB-2

A 寸 法

27.5
②保持部（フック）を持ち上げる

6※標準添付リセプタクル接触子

AMP社製172774-1①MIC-NQを押し込む

リセプタクル接触子③電線を引っ張る（販売単位：100）●AMP社製（MIC）マークⅡ※圧着工具取扱説明書はAMP社 IS-259J（91592-1）、IS-260J（755400-1）を参照願います。

D（mm2）

0.3〜0.89

絶縁被覆外形（mm2）

1.5〜2.6

20.3
0.5〜2.27

2.1〜3.4

材質と仕上げリセプタクルの型番
連鎖状
パラ状

黄銅/プレティン 172775-1−
黄銅/局部金燐青銅/プレティン 172775-4
黄銅/プレティン 172773-1
172773-2
黄銅/局部金燐青銅/プレティン 172773-4

172776-1
172776-2−
172774-1
172774-2※
172774-4

電子応用機器適用電線範囲手動工具の型番 ※91592-1※1804014-1※弊社取扱いございます。

D22

インターフェイスユニット

THT形参考商品【ＴＣＴ形ＤＩモジュール端子台】■特長1） 1入力で2出力（絶縁）が得られます（動作表示付）
2） モジュールは1ビット毎に交換が可能
3） 外部配線は最大5.5sqまで接続可能■形式構成（例）TCT - 34X＊＊＊□ - 1 KD-15①②③④⑤① 基本形式
② 回路構成：数種類あり③ 端子仕様：記入なし＝亜鉛／SUS＝ステンレス④ 段数：連続取付数⑤ レール仕様 ：記入なし＝取付なし／KD-15＝１段用／その他＝問い合わせ要■外形図（例）■回路図（例）※本製品の詳細仕様は、お問い合わせください。

D23

Ａ

ELECTRONIC DEVICES

制御用開閉器【ＩＯＭ形インターフェイスモジュール】■特長1） コンパクト設計にもかかわらず、最大32回路を内蔵
2） 上面には、シーケンサ接続を考慮したコネクタを配置
3） コネクタ端子台の採用により、本体の交換が容易■形式構成（例）②① 基本形式② 回路構成：リレー内蔵タイプ、フォトカプラ内蔵タイプあり制御用開閉器①Ｂ

IOM - R32＊

■外形図（例）

C接続機器■回路図（例）
内部接続：［コネクタ端子台］

内部接続：［端子台端子台］

D
電子応用機器※本製品の詳細仕様は、お問い合わせください。

D24