KPK-A_OC_ 簡易施工 .fm

1 ページ

２０１７年６月１４日

水曜日

午後２時５０分

品番 5372510-9 B

簡易施工マニュアル*5372510-9 B*≥ 本書はパワーコンディショナの施工方法について簡易的に説明しています。
施工方法の詳細、計測ユニット等との接続、トラブルシューティング、
パワーコンディショナの複数台接続については、右記 QR コードまたは
下記 URL より施工マニュアルをダウンロードしてご確認ください。
URL: http://www.omron.co.jp/energy-innovation/download/≥ 施工の前に同梱の「安全上のご注意（工事店様用）」をお読みください。

パワーコンディショナ

配線接続前に、太陽光発電用ブレー
カおよび接続箱のすべての開閉器が「オフ」になっていることを確認してく
ださい。

（側面図）

（正面図）

U1 V1

同梱品以外の配線用部材（圧着端子、
絶縁キャップ）を使用する場合は工事店様で準備してください。

U1

端子台
N P U O W

通信ケーブル

同梱品
数量

項目

数量

パワーコンディショナ本体

1

停電用コンセントラベル

1

取り付けベース板

1

簡易施工マニュアル（本書）1

取り付け用型紙

1

安全上のご注意（工事店様用）

1

本体固定用ねじ（M4k8）

1

安全上のご注意（お客様用）

1

アース用端子固定ねじ（M4 × 6）

1

検査成績書

1

穴埋め用パテ1

配線

N N P P

絶縁キャップ 8mm2 用（赤：2 個、白 / 黒 / 青：各 1 個）
2
圧着端子 8mm 用（M5）（予備 1 個）
5
（VU-8）（R8-V5L）
6


≥
U、
O、
W、
N、
P
端子用
（
、
）
配線
配線
≥ U、O、W、N、P 端子用（ 配線 、配線 ）絶縁キャップ 3.5mm2 用（緑）
2 （VU-3.5）≥ アース端子（E）用（ 配線 ）≥ 圧着端子※1≥ 絶縁キャップ

※2

8mm2 用（M5）R8-V5L

2

14mm 用（M5）

R14-SS55.5mm2 用VU-5.58mm2 用VU-8

14mm2 用VU-142mm2 用（M4）

R2-4

2

3.5mm 用（M4）R3.5-42mm2 用VU-2

3.5mm2 用VU-3.5主開閉器

入力側開閉器１

工事店様で準備する部材・機器
R5.5-L5

太陽電池へ

C種または
D種接地※1

U、O、W、N、P 端子用（ 配線 、配線 ）アース端子（E）用（ 配線 ）

トルクドライバ（締め付けトルク：1.2 〜 2.7N・m）

裸圧着端子用圧着工具（JIS 適合品）

テスター

DC500V メガテスタ（絶縁抵抗計）

アース棒または銅板

太陽光発電用ブレーカ

停電用コンセント（15A 以上）

各部の名前

配線

停電用コンセント（本体側）

NP U OW

スポンジ材※

U 端子

終端抵抗（工場出荷時値：ON）
表示切替ボタン
表示部・設定スイッチ・ランプ
表示部
運転ランプ（青）連系ランプ（緑）MODE/CLR キー
UP キー

主幹漏電
ブレーカ

U O W

C種または
D種接地※1

配線

P 端子
Ｎ端子

KPK-A40 CV、VVR または IV、2mm2
KPK-A55 CV、VVR または IV、3.5mm2

工事店
様準備

積算電力量表示ランプ（緑）SET キーDOWN キー※スポンジ材を剥さないでください。
（カバー取り付け時に配線をはさみ込みます）

運転スイッチ
ON「ON」側を押す：
運転スイッチ「オン」状態

配線
（交流線）

停電用コンセント（15A以上）（工事店様準備）

取り付けベース板固定ねじ（M4×25）（9本）

2 パワーコンディショナからフロントカバーと配線端子部カバーを取り外す②③ 配線端子部カバー固定ねじ
（1本）
を緩める
（ねじは取り外しできません）④ 配線端子部カバーを取り外す①③
配線端子部カバー

3 パワーコンディショナ本体を取り付けベース板に引っ掛け、ねじで固定するに引っ掛ける（２か所）① 取り付けベース板のフック

商用系統側
契約
ブレーカ

太陽光発電用
漏電ブレーカ② 同梱の本体固定用ねじ（M48）
（1本）
で固定する
締め付けトルク：1.5±0.3N･m

分電盤
㻿

主幹漏電
ブレーカ

U O W

2. 検査・動作確認①（設置後）㻸分岐ブレーカ

C種またはD種接地※1

設置後にパワーコンディショナの絶縁抵抗を測定してください。
各端子に配線を接続していない状態で下記の手順を行ってください。

N、P、U、O、W 端子② アース端子（E）に、同梱のアース用端子
固定ねじ（M4×6）を仮締めする

絶縁キャップ

保護被覆を
剥いた長さ
（）

1mm 以下
0.5 〜
1mm 未満カシメ部分の長さ（）≥ 素線の長さ（A）：
圧着端子のカシメ部分の長さ（B）+2mm 未満（C+D）≥ 素線はみ出し部分：
j圧着端子側（C）：0.5 〜 1mm 未満
jケーブル絶縁体側（D）：1mm 以下≥ 保護被覆を剥いた長さ（E）：
ケーブル
KPK-A40 220mm
KPK-A55 230mm（保護被覆側）≥ 絶縁キャップはあらかじめ圧着する前にケーブルに通しておき、圧着後に圧着端子のカシメ部分が隠れるように取り付けてください。

≥ 指定外の線種を使用した場合や、単線でも素線の露出が 14mm 未満の場合は、接触不良となることがありますので注意してください。

VVF（単線）、φ1.6 〜 φ2.0mm（定格 15A 以上）
14mm

締め付けトルク：2.35±0.35N・m

157
（奥行き）

KPK-A55

絶縁抵抗計④ 測定後に短絡線を外す

1 パワーコンディショナ内部に配線を引き込む◆ 隠ぺい配線の場合
壁の配線口からケーブルを引き込んで、スポンジ材の下を通してください。

スポンジ材

その他の配線配線 配線

配線端子部
カバー

173
（奥行き）

●

①

333
（高さ）

●

取り付け
ベース板外形≥ 外形寸法は取り付けベース板を含む寸法です。

ブレーカの選択からの必要スペース

54mm 以上③

配線カバー①〜④：パワーコンディショナ本体外形からのスペース

太陽電池端子用配線 配線

①：（上）150mm 以上②：（左） 50mm 以上③：（右）120mm 以上④：（下）300mm 以上

124mm 以上④●

344mm 以上取り付け寸法の確認には、同梱の取り付け用型紙を使用してください。

ケーブルを配線端子部カバーに沿うように曲げ、配線端子部カバーの取り付け後にスポンジ材に隙間ができないようにしてください。
配線端子部カバーが、ケーブルの反発で押し返されないように、
硬いケーブルは膜付きグロメットを通した先の位置で、許容曲げ半径の範囲内でできるだけ小さく90°
曲げしてください。

2 パワーコンディショナに配線を接続する（> 表面「配線図 / 配線方法」）
4. 検査・動作確認②（配線後）
配線接続後に下記項目を確認してください。
≥ 手順 4「パワーコンディショナの端子台の交流電圧を測定する」まで、太陽光発電用ブレーカ
は「オフ」のままにしてください。
≥ 同梱の「安全上のご注意（工事店様用）」の「施工チェックリスト」も併せてご確認ください。

1 太陽電池の絶縁抵抗を測定する① 接続箱のすべての開閉器を「オフ」
にする
接続箱

（側面図）

KPK-A40 157mm

KPK-A55 173mm≥ パワーコンディショナの質量に耐える場所に設置してください。
KPK-A40 ：約 16.0kg
KPK-A55 ：約 19.6kg

−端子 /
＋端子
太陽電池へ

Ｐ４
︵＋︶

※ただし、中腰での作業が必要な高さに設置する
場合は、前方スペースを 850mm 以上確保してください。

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

（前方スペース）
700mm 以上※

奥行き

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

≥ 太陽光発電用ブレーカは次のものを使用してください。
jKPK-A40 の太陽光発電用ブレーカは、30A トリップのブレーカを使用してください。
jKPK-A55 の太陽光発電用ブレーカは、40A トリップのブレーカを使用してください。
j3P3E または 3P2E タイプを使用してください。
j1 次送りの場合、0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（逆接続可能型）を使用
してください。この漏電遮断器を使用することで 500Ω 以下での接地工事が可能となります。
≥ 主幹漏電ブレーカは次のものを使用してください。
j1 次送りの場合は、3P2E タイプを使用してください。
j2 次送りの場合は、3P3E タイプの、0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器（逆接続可能型）を使用してください。この漏電遮断器を使用することで 500Ω 以下での接地工事が可能となります。
（汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください）○○mm 以上 ：取り付けベース板外形

パワーコンディショナ
本体外形

配線

通信コネクタ用配線 配線

≥ パワーコンディショナの周囲に下記のスペースを確保してください。

98mm 以上

壁の配線口◆ 露出配線の場合
配線端子部カバーの膜付きグロメットにケーブルを通してください。
（膜付きグロメットと隙間が開かないように通してください）

設置場所の選定条件
550（幅）

合格範囲：1ＭΩ以上

3. パワーコンディショナへの配線接続

膜付きグロメット

外形寸法図（単位：mm）
460（幅）③ W 端子とアース端子（E）間を DC500V メガテスタ（絶縁抵抗計）で測定する① N、P、U、O、W 各端子を短絡線でつなぐ配線 使用する計測ユニットによって異なります。計測ユニットのマ（通信線） ニュアルをお読みください。

KPK-A40

④

を取り外す
（3本）
① フロントカバー固定ねじ● 取り外したねじはフロントカバー取り付け時に使用します。
② 左右下側の角を引き上げて、フロントカバーを取り外す

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

自立運転端子（U1 端子、V1 端子）注意
・条件（天候、機器）により動作しない、又は、
途中停止する場合があります。
・自立運転に切替わると通電されます。

Ｎ１
︵−︶

OFF

「OFF」側を押す：
運転スイッチ「オフ」状態

警告

ケーブル（絶縁体側）

素線の長さ（）通信コネクタ 1/2

発電電力表示ランプ（緑）

使用時は取扱説明書をお読みください。

※ 2. パワーコンディショナ本体の停電用コンセントのみを使用する場合は、配線は必要ありません。

素線

KPK-A40 CV、2 芯、5.5mm2 または 8mm2
KPK-A55 CV、2 芯、8mm2 または 14mm2

9か所をねじ止めしてください。

1500W

配線

②

■ 配線端子部カバー
膜付き
スポンジ材※
グロメット
配線端子部カバー
固定ねじ（1 本）KPK-A55（天候により供給電力は変化します。）

ケーブルの加工方法

配線（アース線）
配線
（直流線）

㻸

分岐ブレーカ

KPK-A40 CV、3 芯、5.5mm2 または 8mm2
KPK-A55 CV、3 芯、8mm2 または 14mm2

333
（高さ）

■ 底面図
運転スイッチカバー● 運転スイッチの操作時はカバーを開いてください。
操作後はカバーを必ず閉
じてください。
● 使用する前に保護シールを外してください。

㻿

配線
（交流線）

■ 側面図

W 端子
O 端子

太陽光発電用ブレーカ
分電盤

使用するケーブル

下図はフロントカバーと配線端子部カバーを取り外した状態です。

アース
端子（E）

商用系統側

接地抵抗計

※ 1. 大同端子製造株式会社製※ 2. 東方電材株式会社製上記以外に必要な部材・機器がある場合は、工事店様でご準備ください。

端子台

配線

※ 1. パワーコンディショナ、太陽電池、接続箱、分電盤は別々に接地してください。
太陽電池の接地方法についてはお買い上げの販売店にご確認ください。

ケーブル一式（> 表面「配線図 / 配線方法」）■ 正面図

太陽光発電用ブレーカを
主幹漏電ブレーカの２次側に接続する場合

１

C種またはD種接地※1（アース線は大地に接地して
ください）

配線

Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

2

5.5mm2 用（M5）

1回転させてから端子台に接続してください。
太陽光発電用漏電ブレーカを主幹漏電ブレーカの１次側に接続する場合

配線時の締め付けトルク
N、P、U、O、W端子：2.35±0.35N・m
アース端子（E）：1.5±0.3N･m

9圧着端子 3.5mm2 用（M4）（予備 1 個）
（R3.5-4）≥ アース端子（E）用（ 配線 ）N P U O W E

配線

KPK-A55 のみ
取り付けベース板固定ねじ（M4 × 25）

青 赤 赤 白 黒

圧着端子
（M4）
緑
（同梱）

接続箱

絶縁キャップ 2mm 用（緑）（VU-2）≥ アース端子（E）用（ 配線 ）最大供給可能電力◆ ケーブルを取り外す場合
リリース
ボタン
配線
パワーコンディショナの運転を停止し、棒などでリリースボタン
を奥まで押しながら取り外して
ください。

端子台

圧着端子
（M5）
（同梱）
絶縁キャップ（同梱）

絶縁キャップ 5.5mm2 用（赤：2 個、白 / 黒 / 青：各 1 個）
2
圧着端子 5.5mm 用（M5）（予備 1 個）5
（VU-5.5）
6（R5.5-L5）


配線
配線
≥
U、
O、
W、
N、
P
端子用
（
、
）
≥ U、O、W、N、P 端子用（ 配線 、配線 ）（予備 1 個）（R2-4）
圧着端子 2mm 用（M4）2≥ アース端子（E）用（ 配線 ）

（側面図）

M4×6
（同梱）

通信コネクタ 1

6

2

6か所をねじ止めしてください。

・機器を接続したままにしないで下さい。火災や感電、けがの原因となる恐れがあります。

※2

配線

アース端子（E）

計測ユニットへ

クランプに通して固定する

KPK-A40 のみ取り付けベース板固定ねじ（M4 × 25）

奥までしっかりと挿し込んでください。

V1

KPK-A40
停電用コンセント

取り付けベース板固定ねじ（M4×25）（6本）

同梱品 / 準備する部材・機器
項目

停電用コンセント
ラベル（同梱）を貼り付けてください。

自立運転端子（底面図）

通信コネクタ 2≥ 絶縁キャップ※ 2

1 取り付けベース板を、取り付けベース板固定ねじ（同梱）で壁に固定する（機器のイラストはイメージ図です）

KPK-A40/KPK-A55
ソーラーパワーコンディショナ≥ 圧着端子※ 1

1. パワーコンディショナの設置

配線図 / 配線方法

工事店様用

② 接続箱のアース端子と入力側開閉器の1次側（太陽電池側）の+端子間、およびアース端子と−端子間の絶縁抵抗を測定する
合格範囲：0.2ＭΩ以上
絶縁抵抗計● 先に+端子をすべて測定し、合格範囲を満たしているか確認後に、−端子を測定してください。
アース端子

表面

KPK-A_OC_ 簡易施工 .fm

2 ページ

２０１７年６月１４日

水曜日

午後２時５０分

2 太陽電池の各系統の直流電圧および端子台の N 〜 P 端子間の直流電圧を測定する

接続箱

②

①、
④、⑦
開閉器

◆ 隠ぺい配線の場合
穴埋め用パテ（同梱）で壁の配線口を埋めてください。
壁の配線口にパテ埋め◆ 露出配線の場合
配線端子部カバーの取り付け（「6. 配線端
子部カバーとフロントカバーを取り付ける」の手順 1）の後に、穴埋め用パテ（同梱）で膜付きグロメットとケーブルの隙間を埋めてください。

6. 配線端子部カバーとフロントカバーを取り付ける
（正面図）

Ｐ４
︵＋︶

Ｎ４
︵−︶
Ｐ３
︵＋︶

Ｎ３
︵−︶
Ｐ２
︵＋︶

Ｎ１
︵−︶

Ｎ２
︵−︶
Ｐ１
︵＋︶

（右側面図）

テスター②⑤

昇圧ユニットを接続している場合
でも、接続箱の入力側開閉器の1
次側（太陽電池側）で直流電圧を測定してください。

フック

N〜P
端子

DC

テスター

パワーコンディショナを起動し、ユニット No. と通信速度の設定、および自立運転の動作確認を行う

スポンジ材

スポンジ材で隙間がないようにすべての配線を挟んでください。

① 配線端子部カバーのフック（3箇所）
を本体の角穴に差し込む② 奥にスライドさせる③ 配線端子部カバー固定ねじ（1 本）を締め付ける 締め付けトルク 1.5±0.3N.m

2 フロントカバーを取り付ける

②

本体上部の溝②④③

3 もう一度 SET キーを押す≥通信ユニット No. が設定されました。表示部に「adr ＊＊」（＊＊：設定したユニット No.）が点滅表示したあと、「485-1」が点滅表示します。

3 表示部に「485-1」が点滅表示されていることを確認し、以下の操作でパワーコンディショナの通信速度を設定する
1 パワーコンディショナの SET キーを押す≥表示部に「9.6」が表示されます。

≥通常は「9.6」を選択してください。

3 もう一度 SET キーを押す≥通信速度 が設定されました。表示部に設定された通信速度が点滅表示したあと、「1.-001」
を一瞬表示し「e1-0.0」を表示します。

4 パワーコンディショナの運転スイッチを「オン」にする≥ パワーコンディショナが自立運転を開始します。
発電電力
5 表示部に発電電力が表示され、運転ランプと発電電力表示ラ
運転ランプ
表示ランプ
ンプが点灯することを確認する
6 テスターを使って、停電用コンセント（本体側および自立運（上記数値は例です）
転端子側）に交流101±6Vが出力されていることを確認する
7 運転スイッチを「オフ」にし、接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする≥ 上記操作で設定した通信ユニット No. や通信速度を変更する場合は、「メンテナンス設定
モード」から変更してください

4 パワーコンディショナの端子台の交流電圧を測定する

2 秒ごとに
1 SET キーを５秒以上押す
1 秒後
切り替わる
≥ 確認表示モードに切り替わります。
115.0
3.-001oV≥「3.-001」（項目番号）が表示されたあと、
「ov」
項目番号
設定項目
設定されている（交流過電圧検出整定値）と設定されている整整定値
定値が 2 秒ごとに切り替わります。
2 UP キーまたは DOWN キーを押して表示を切り
2 秒ごとに切り替わる
1 秒後
替える

3.-002oVt

表示切替ボタンが外れていないことを確認してください。

7. 整定値の設定（メンテナンス設定モード）
1 パワーコンディショナのフロントカバーを取り外す
2 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする（表示部に「e1-0.0」が表示されます）
3 パワーコンディショナの運転スイッチが「オフ」になっていることを確認する（運転中は設定できません）4 （設置する地域の周波数が 50Hz の場合のみ）
太陽光発電用ブレーカを「オン」にして、5 秒間以上経過したことを確認する（表示部に投入遅延時間のカウントダウンが表示されたあとに「off」が表示されます）≥ 工場出荷時は、「周波数上昇検出整定値」、「周波数低下検出整定値」が 60Hz 地域用の整定値に設定されているため、上記の確認が必要になります。

◆設定方法
1 表示部に「e1-0.0」または「off」が表示され （下図は、「uv」を「87.5」に変更する例です）ていることを確認する
または
2 秒ごとに2 MODE/CLR キーを５秒以上押す
1 秒後
切り替わる
≥ メンテナンス設定モードに切り替わります。
115.0
4.-001oV≥「4.-001」（項目番号）が表示されたあと、
「ov」
項目番号
設定項目
設定されている（交流過電圧検出整定値）と設定されている整整定値
定値が 2 秒ごとに切り替わります。
3 UPキーまたはDOWNキーを押して、希望の設定
2 秒ごとに切り替わる
1 秒後
項目を表示させる

4.-002oVt

1.0

UP キーまたは
DOWN キーを押す
1 秒後

4.-003③

UP キーまたは
DOWN キーを押す
1 秒後

3.-003整定値の設定項目
項目番号
表示部
設定項目
整定値
4.-001110.0j112.5j115.0j120.0（V）
ov（OV） 交流過電圧検出整定値
4.-002 ovt（OVt） 交流過電圧検出整定時間 0.5j1.0j1.5j2.0（s）
4.-003uv（UV） 交流不足電圧検出整定値 80.0j85.0j87.5j90.0（V）
4.-004 uvt（UVt） 交流不足電圧検出整定時間 0.5j1.0j1.5j2.0（s）（50Hz の場合）50.5j51.0j51.5j52.0（Hz）
4.-005of（OF） 周波数上昇検出整定値※（60Hz の場合）60.6j61.2j61.8j62.4（Hz）
4.-006 oft（OFt） 周波数上昇検出整定時間 0.5j1.0j1.5j2.0（s）（50Hz の場合）
47.5j48.0j48.5j49.0j49.5（Hz）
4.-007uf（UF） 周波数低下検出整定値※（60Hz の場合）
57.0j57.6j58.2j58.8j59.4（Hz）
4.-008 uft（UFt） 周波数低下検出整定時間 0.5j1.0j1.5j2.0（s）
4.-009 hld（HLD） 投入遅延時間
2j150j200j300（s）jmn（手動復帰）
107.0j107.5j108.0j108.5j109.0j
4.-010109.5j110.0j110.5j111.0j111.5j
pf（PF） 電圧上昇抑制整定値
112.0j112.5j113.0（V）≥ 太陽電池が発電中に検査を行ってください。
≥ 連系運転の竣工検査の前に、以下の状態になっているか確認してください。
接続箱のすべての開閉器：「オフ」/ 太陽光発電用ブレーカ：「オフ」/ 運転スイッチ：「オフ」
1 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする（表示部）
2 表示部に「e1-0.0」が表示されることを確認する
3 太陽光発電用ブレーカを「オン」にする≥ 表示部の「e1-0.0」が消灯し、投入遅延時間 のカウントダ
ウンが「0」まで表示されたあとに、「off」が表示されます。
≥ 投入遅延時間を手動復帰に設定している場合は、カウントダウンが表示されず、「hld」
が点滅します。
4 連系運転保護装置の整定値を確認する（> 裏面「◆整定値の確認方法（確認表示モード）」）≥ 電力会社より変更指示される場合があるため、事前または当日に確認してください。
≥ 整定値一覧表はフロントカバー内部の絶縁シート上にあるので、各整定値に○印を付け記録しておいてください。
5 運転スイッチを「オン」にする≥ パワーコンディショナが連系運転を開始します。
（カウントダウンが表示されている場合
は、カウントダウン終了後に連系運転を開始します）
発電電力
6 運転ランプ、連系ランプおよび発電電力表示ランプ（kW）が点
運転ランプ
表示ランプ
灯し、表示部に現在の発電電力（kW）が表示されることを確認する≥ 表示切替ボタンを 2 回押して、総積算電力量（kW・h）が表 連系ランプ示されるか確認してください。（総積算電力量には、動作確 （2.2ｋW 発電時のイラストです）
認時の発電電力量も加算されます）
7 異常音や異常振動、異臭などがないか確認する
8 太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
9 運転ランプ、連系ランプおよび発電電力表示ランプ（kW）が消灯し、表示部に「e1-0.0」が表示されることを確認する
10 太陽光発電用ブレーカを「オン」にする≥「e1-0.0」の消灯後、投入遅延時間のカウントダウンが表示され、連系運転を開始します。
≥ 投入遅延時間を手動復帰に設定している場合は、カウントダウンが表示されず、「hld」が点滅します。一度運転スイッチを「オフ」にし、再度「オン」にすると、連系運転を開始します。
11 運転スイッチを「オフ」にする≥ パワーコンディショナが連系運転を停止します。
12 表示部に「off」が表示されることを確認する
13 太陽光発電用ブレーカと接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする

1.0

2 秒ごとに切り替わる

uV

80.0

UP キーまたは
DOWN キーを押す

3 MODE/CLR キーを押して確認を終了する

エラーコード一覧（原因と処置）
下記以外のエラーコードが表示された場合は「施工マニュアル」をお読みください。
◆ e1-0.0（停電）j停電が発生しています。停電が回復すると、自動的に連系運転を再開します。
j太陽光発電用ブレーカが「オフ」になっています。太陽光発電用ブレーカを「オン」にしてください。
j交流側のヒューズが切れている可能性があります。太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。
◆ e1-1.0（交流過電圧検出）
商用系統の電圧が上昇しました。商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
◆ e1-2.0（交流不足電圧検出）
商用系統の電圧が低下しました。商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
◆ e1-3.0（周波数上昇検出）
商用系統の周波数が上昇しました。商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開
します。
◆ e1-4.0（周波数低下検出）
商用系統の周波数が低下しました。商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開
します。
◆ e1-5.0（単独運転検出（受動的方式））
商用系統の周波数に異常が発生し、単独運転検出（受動的方式）が働きました。商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。
◆ e1-6.0（単独運転検出（能動的方式））
商用系統の周波数に異常が発生し、単独運転検出（能動的方式）が働きました。商用系統の周波数が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。
◆ e1-7.0/e1-7.1（瞬時過電圧検出）
商用系統の電圧が 123V 以上になっています。商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。エラーが解消されない場合は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。
◆ e1-8.0（瞬時電圧低下検出）
j商用系統の電圧が 15V 以下になっています。
j交流側のヒューズが切れている可能性があります。
商用系統の電圧が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。エラーが解消されない場合
は、太陽光発電用ブレーカを「オフ」にして、お買い上げの販売店へ連絡してください。
◆ e2-1.0（太陽電池過電圧検出）
太陽電池の電圧が高くなっています。太陽電池の各系統の直流電圧を測定してください。
（> 表面「4. 検査・動作確認②（配線後）」手順 2）≥ 昇圧ユニットを接続している場合は、昇圧ユニットの 1 次側（太陽電池側）で昇圧前の直流電圧を測定してください。（表面「4. 検査・動作確認②（配線後）」手順 2 での説明と異なる位置での測定になります）
直流 450V（パワーコンディショナの入力電圧範囲）を超えているストリングは以下の原因が考えられます。
j太陽電池に異常が発生している
j太陽電池の接続が正しくない◆ e2-3.0（直流地絡検出）
太陽電池側の機器の絶縁抵抗が低下しています。パワーコンディショナ本体の運転スイッチを入れ直して「オン」にしてください。エラーが解消されない場合は、太陽電池の絶縁抵抗を測定してください。（> 表面「4. 検査・動作確認②（配線後）」手順 1）絶縁抵抗が 0.2ＭΩ
未満のストリングには地絡が発生している可能性がありますので、以下の手順で接続箱から切り離してください。
1 運転スイッチ、太陽光発電用ブレーカおよび接続箱の開閉器を「オフ」にする≥ 太陽光発電用ブレーカオフ後 3 分間は端子には触らないでください。
2 接続箱から該当のストリングの配線を外す◆ e3-4.0（装置温度異常）
パワーコンディショナ内部が高温になっています。温度が正常に戻ると、自動的に運転を再開します。
j通風口を確認し、塞いでいるものがあれば取り除いてください。
jパワーコンディショナの上下、左右に必要なスペースが確保されているか確認してください。（> 表面「設置場所の選定条件」）
エラーが解消されない場合は、故障の可能性があります。お買い上げの販売店へ連絡してください。

2 秒ごとに切り替わる

uV

80.0

UP キーまたは
DOWN キーを押す

・
・
・

②、
④
太陽光発電用
ブレーカ① 運転スイッチが「オフ」になっていることを確認する② 主幹漏電ブレーカと太陽光発電用ブレーカを「オン」にする③ 端子台のU〜O端子、
W〜O端子、U〜W端子、
アース端子（E）〜O端子間の交流電圧を測定する④ 測定後に太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
U、O、W端子●③ フロントカバー固定ねじ
締め付けトルク（３本）
を締め付ける1.5±0.3N・ｍ④表示部の保護シールをはがす◆設定前の準備2 パワーコンディショナの UP キーまたは DOWN キーを押して、希望の通信速度（kbps）を選択する

パワーコンディショナ① フロントカバー内側のフックを本体上部の溝に確実に掛ける② フロントカバーの正面下側を押し込む◆整定値の確認方法（確認表示モード）

手順 5 で設定内容の変更を中止する場合は MODE/CLR キーを押してください。
また、150 秒間操作しなかった場合は設定を終了します。
≥ 設定の途中で操作がわからなくなった場合は、MODE/CLR キーを複数回押して「e1-0.0」
または「off」を表示させ、最初から設定を行ってください。

8. 検査・動作確認③（連系運転の竣工検査）
フロントカバー
内側のフック≥表示部に「0」が表示されます。

≥計測ユニットを使用しない場合、または計測ユニットにパワーコンディショナを 1 台のみ接続する場合は、「0」を選択してください。

87.5§ パワーコンディショナに商用系統を印加していない場合は、60Hz 地域に対応した整定値を表示します。
上記以外の設定項目については「施工マニュアル」をお読みください。

● 露出配線の場合は、配線端子部カバーの取り付け後に、配線部の隙間を埋めてください。

≥ 太陽電池が発電中に確認を行ってください。
≥ 停電用コンセントに電気製品を接続せずに確認を行ってください。
≥ 以下の状態で確認を始めてください。
接続箱のすべての開閉器：「オフ」/ 太陽光発電用ブレーカ：「オフ」/ 運転スイッチ：「オフ」
1 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする≥ パワーコンディショナが起動します。
（表示部）
2 表示部に「unit」が点滅表示されていることを確認し、以下の操作でパワーコンディショナの通信ユニット No. を設定する
1 パワーコンディショナの SET キーを押す
2 パワーコンディショナの UP キーまたは DOWN キーを押して、希望のユニット No. を選択する

③

配線端子部
カバー

フック

①

3

膜付きグロメットとケーブルの隙間を
パテ埋め

フック

太陽電池へ

uV

◆保護機能（アンダーラインの整定値が工場出荷時値）

DC

−端子 /
＋端子

2 秒ごとに切り替わる◆設定中に前の画面に戻るには

1 配線端子部カバーを取り付ける

パワーコンディショナ

6 SET キーを押して整定値を確定する
3 秒後≥ 整定値が 3 秒間点滅したあと、設定項目と設87.5
定されている整定値が 2 秒ごとに切り替わります。
7 手順 3 〜 6 を繰り返して他の整定値を設定する
8 MODE/CLR キーを押して設定を終了する
9 接続箱のすべての開閉器と太陽光発電用ブレーカを「オフ」にする
10 パワーコンディショナのフロントカバーを取り付ける・・・

1 接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする
2 接続箱の入力側開閉器の 1 次側（太陽電池側）の＋端子〜−端子間で、太陽電池の各系統の直流電圧を測定する
3（昇圧回路のない接続箱をお使いの場合（昇圧ユニットを使用している場合を含む））
各系統の電圧差が数ボルト以内であることを確認する（昇圧回路付接続箱をお使いの場合）接続した太陽電池枚数×開放電圧の値と測定した値に大きな開きがないか確認する≥ 併せて接続した太陽電池の直並列が正しいか確認してください。
4 接続箱のすべての開閉器を「オン」にする
5 端子台の N 〜 P 端子間の直流電圧を測定する
6（昇圧回路のない接続箱をお使いの場合（昇圧ユニットを使用している場合を含む））
手順 5 で測定した電圧が、手順 2 で測定した太陽電池の各系統の直流電圧とほぼ同じか確認する（昇圧回路付接続箱をお使いの場合）
手順 5 で測定した電圧が、手順 2 で測定した太陽電池の各系統の直流電圧の中で最も高い電圧とほぼ同じか確認する
7 測定後に接続箱のすべての開閉器を「オフ」にする

5. 配線部の隙間を埋める

アース端子（E）

AC

テスター
合格範囲：
U 〜 O 端子間、W 〜 O 端子間 ：交流 101V±6V、U 〜 W 端子間：交流 202V±12V
アース端子（E）〜 O 端子間 ：交流 0V（6V 以下）

4 SET キーを押して整定値の変更画面に切り替える≥ 設定されている整定値が表示されます。
5 UP キーまたは DOWN キーを複数回押し
80.0て、希望の整定値を表示させる

80.0
85.0

技術的なお問い合わせ先

87.5

900

フリーダイヤル ：0120-066825
受付時間：平日 9:00 〜 17:00（土、日、祝日は除く）
 OMRON Corporation All Rights Reserved

裏面