蓄熱式電気暖房器

設計参考資料
目次
１２３４５６７

離隔と補強（ＥＴＳ－ＴＥＪ）
離隔と補強（ＥＴＣ－ＴＥＪ）
棚下や地袋への設置
ＥＴＳ－ＴＥＪ電気配線
ＴＯＵ標準配線例
シーズンセンサーの設計
シーズンセンサーの配線

電気工事、設計担当の方に必ず本資料が渡るように、ご配慮をお願いいたします。

日本スティーベル株式会社

2A104603
20090901E

１離隔と補強（ＥＴＳ－ＴＥＪ）

エルサーマット取付正面図

エルサーマット取付平面図
Ｗ

150mm 以上

150mm 以上

壁固定金具取付用補強板

50mm 以上

ジョイントボックス（設置予定場所に予めご用意ください）（コンパネ 12mm 厚程度）

100mm 以上
（カーテン等全ての繊維の場合 150mm 以上）（棚板等がある場合 200ｍｍ以上推奨）
65mm

型 番
ETS-200TEJ
ETS-300TEJ
ETS-400TEJETS-500TEJ
ETS-600TEJETS-700TEJ

Ｗ
605mm
780mm
955mm
1130mm
1305mm
1480mmジョイントボックス

※離隔

※離隔

150mm 以上

150mm 以上（設置予定場所に予めご用意ください）

50mm 以上

じゅうたん・カーペット・畳・クッションフロアより 100mm 以上

Ｗ

165mm 以上

※離隔 500mm 以上

根太大引き
300mm 以下推奨

※荷重を分散させるには根太断面を大きくするよりもそのスパンを短くする方が有効です（根太に対して並行設置する場合も同様）

エルサーマット取付断面図
500mm 以上

※離隔距離は本体が正常に作動するために必要な最低限の寸法です。
245mm

周囲の仕上げ材・家具等の変色や変形しないことを保証するものではありません。

65mm

100mm 以上
（カーテン等全ての繊維の場合 150mm 以上）

壁固定金具取付用補強板（棚板等がある場合 200ｍｍ以上推奨）（コンパネ 12mm 厚程度）

※カーペットやクッションフロアの上に設置する場合、本体重量に耐え得る化粧板等を敷いた上に設置してください。
※和室に設置する場合、設置場所を板畳にしてください。
※2 階以上に設置する場合の床補強については、建築業者にご相談ください。

型 番
ETS-200TEJ
ETS-300TEJ
ETS-400TEJETS-500TEJ
ETS-600TEJETS-700TEJ

重 量
118kg
169kg
220kg
271kg
322kg
373kg

582.5mmジョイントボックス

チェックリスト□壁・家具・カーテン等に対して十分な離隔を確保できている□壁固定金具を取付けるための補強板が用意されている

165mm

根太
大引

根太受

□本体質量に耐え得る床補強がされている

２離隔と補強（ＥＴＣ－ＴＥＪ）
エルサーマット取付正面図
150mm 以上

エルサーマット取付平面図

Ｗ

150mm 以上

壁面固定用補強板

200mm 以上

200mm 以上

150mm 以上

150mm 以上

Ｗ
585mm
815mm
1045mm700mm（設置予定場所に予めご用意ください）※離隔220mm ※離隔型 番ETC-150TEJ
ETC-220TEJ
ETC-300TEJ

ジョイントボックス（コンパネ 12mm 厚程度）

Ｗ

ジョイントボックス
本体裏側から電源を取り出す事ができません本体（向って）右側※離隔 500mm 以上にジョイントボックスを90mm設けてください

75mm

根太大引き
300mm 以下推奨

※荷重を分散させるには根太断面を大きくするよりもそのスパンを短くする方が有効です（根太に対して並行設置する場合も同様）

エルサーマット取付断面図
500mm 以上

※離隔距離は本体が正常に作動するために必要な最低限の寸法です。

220mm
壁面固定用補強板（コンパネ 12mm 厚程度）

200mm 以上

周囲の仕上げ材・家具等の変色や変形しないことを保証するものではありません。
※カーペットやクッションフロアの上に設置する場合、本体重量に耐え得る化粧板等を敷いた上に設置してください。
※和室に設置する場合、設置場所を板畳にしてください。
※2 階以上に設置する場合の床補強については、建築業者にご相談ください。

700mm型 番ETC-150TEJ
ETC-220TEJ
ETC-300TEJ

重量88ｋｇ
129ｋｇ
175ｋｇ

650mm

チェックリストジョイントボックス□壁・家具・カーテン等に対して十分な離隔を確保できている□壁面固定用の補強板が用意されている□本体質量に耐え得る床補強がされている

90mm

根太大引

183mm

根太受

３棚下や地袋への設置
・地袋への設置および壁へはめ込んでの設置の場合、蓄熱式電気暖房器の外寸法と建物の内寸法を確認し、十分離隔がとれるようにしてください。
・上部および背面の壁面には、不燃ボード（けい酸カルシウム板・繊維強化セメント板等）を使用してください。
・壁紙は乾燥や周辺の熱膨張等の影響により剥がれが生じる場合がございますのでご注意ください。
・棚板は、乾燥により反りが生じる場合がございますのでご注意ください。
チェック

・棚板になるべく反りを生じさせないために、十分に乾燥した集成材を使用することをお勧めします。

□ 蓄熱式電気暖房器の外寸法と建物の内寸法に十分離隔がある・棚板に使用する木材は、桜やケヤキなどの反りにくい木材を使用することをお勧めします。
・棚板下に１０ｍｍ以上の空気層を設けその下に不燃ボードを貼りますと、棚板が熱影響を受けにくくなります。

□ 上部と背面には不燃ボードを使用する□ 棚板は十分に乾燥した木材を使用する

・施工時には本体に同梱されている整流版（熱ごもりを軽減させるための金属板）をご使用ください。

□ 棚下と不燃ボードの間に１０ｍｍ以上の空気層をつくる※上記は、反りの発生を軽減させるための対策であり、反りの保証を行うものではありません。

□ 本体同梱の整流板を使用する

不燃ボード（けい酸カルシウム板・繊維強化セメント板等）

壁面固定金具取付用補強板

245mm

65mm

（コンパネ 12mm 厚程度）

天板の拡大

整流板（本体付属）【推奨】

ＥＴＳ－Ｔシリーズ

８００ｍｍ以上

ＥＴＴ－Ｔシリーズ

６５０ｍｍ以上

棚板・十分に乾燥させた集成材※ＥＴＣ－Ｔシリーズの棚下設置はお奨めしません

空気層１０ｍｍ以上

不燃ボード（けい酸カルシウム板・繊維強化セメント板等）

根太
大引

根太受

４ＥＴＳ－ＴＥＪ電気配線
時間帯別電灯契約

Ｗ

200V 3 芯□蓄熱式電気暖房器の電源取入口は本体背面部右下です。

ヒートポンプ給湯器へアース付プレート
本体施工時に取付けますので□ジョイントボックスと本体電源取入口が離れていると取付けでき配線用遮断器

アース

ださい。（ETS600TEJ ETS700TEJ はダブルサイズをご用意ください）

あらかじご用意してください

蓄熱式電気暖房器設置予定場所

漏電遮断器□ジョイントボックス（深型壁埋設）を本体裏以外の右側に設けてくない場合がございます。

650mm

型 番
ETS-200TEJ
ETS-300TEJ
ETS-400TEJETS-500TEJ
ETS-600TEJETS-700TEJ□配線が蓄熱式電気暖房器の容量に適合していない場合取付けはでＷ
605mm
780mm
955mm
1130mm
1305mm
1480mm50mm 以上

ジョンイトボックスきません。
シーズンセンサー用ケーブル
0.5SQ 以上の２芯かつ色分けされているものを壁面から１ｍ程度出しておく

電源取入口

85mm

□配線用遮断器を設けてください

165mm 以上

分岐回路及び電線保護の為（蓄熱暖房器を複数台制御する場合は２本）
本体電源用ケーブル
機器の容量に見合ったものを壁面から１ｍ程度□漏電遮断器を設けてください

出しておく

地絡保護の為※アース線がわかるようにしておいてください（蓄熱式電気暖房器本体に内蔵されていません）□アースは必ず取り付けてください。

□蓄熱式電気暖房器の接続は、ジョイントボックス内で接続しなければなりません。
□電源ケーブルは１ｍ以上の余裕をもって引き出しておいてください。

配線用遮断機及び屋内配線の選定（単相２００Ｖ用）
機種／型式
ＥＴＳ－２００ＴＥＪ
ＥＴＳ－３００ＴＥＪ
ＥＴＳ－４００ＴＥＪ
ＥＴＳ－５００ＴＥＪ
ＥＴＳ－６００ＴＥＪ
ＥＴＳ－７００ＴＥＪ

ヒーター容量ｋｗ
２３４５６７

配線用遮断器の定格電流（Ａ）
１５２０
３０４０４０５０分岐回路の最小電線太さ［２００Ｖ・３芯（アース付）］
直径１．６ｍｍ（２ＳＱ）
直径２．０ｍｍ（３．５ＳＱ）
直径２．６ｍｍ（５．５ＳＱ）
直径３．２ｍｍ（８ＳＱ）
直径３．２ｍｍ（８ＳＱ）
１４ＳＱ

余裕がないと施工が困難な場合があります。
□シーズンセンサー用の通信線もあらかじめ本体電源用ケーブルと同様に出してください。
□シーズンセンサーの配線に関しましては別途、「蓄熱暖房器設計参考資料（シーズンセンサー詳細）」をご覧ください。
■特記事項
１）エルサーマット（蓄熱暖房器）以外の機器の配線方法は本例と異なる場合がございます。

「電気設備の技術基準」および「内線規定（JEAC8001-1995) により施工してください。

２）ＥＴＳ－ＴＥＪ以外の機種では配線方法が本例と異なる場合がございます。

蓄熱式電気暖房器に関しては内線規定 629 節「深夜電力機器の施設」に規定されています。

３）ＥＴＳ－ＴＥＪを深夜電力契約（Ｃ方式）で使用する場合は二電源改造が必要です。
・現地では改造できませんので、必ず出荷前にご注文をお願いします。
・設置場所には制御回路用の常用 200Ｖ電源を用意する必要があります。

５ＴＯＵ標準配線例

00000000 000000
00000000 000000

一般電灯用分電盤

配線用遮断器シーズンセンサー

時間帯別
電力量計
分岐ボックスクッキングヒーター
200V

100V
200V

100V

アンペアブレーカー

漏電遮断器

食器洗い乾燥機
200V

注意（複数台設置の場合）

・蓄熱暖房器以外の機器については配線方法が本例と異なる場合があります
各機器メーカー等に事前にご確認く（親機⇔子機）シーズンセンサー用配線

ジョイントボックス

０．５ＳＱ以上２芯（１２０ｍ以内）

ださいプレート・スティーベル（ＥＴＳ－ＴＥＪ）
以外の機種では配線方法が本例と異（親機⇔センサー）なる場合がございます

シーズンセンサー用配線

・シーズンセンサーの設置には予めセンサー設置のための防滴カバー（市販）０．５ＳＱ以上２芯と配線の計画が必要です（３０ｍ以内）ジョイントボックス

２００Ｖ用配線

シーズンセンサー用配線

注意
・機器の電源取入口は本体の背面右下です
１６５ｍｍ

漏電遮断器

配線用遮断器

夜間蓄熱式機器用分電盤（２００Ｖ）

８５ｍｍ

エコキュート機種／型式

注意
・蓄熱暖房器は２００Ｖ単相３芯（アース付）が必要です
・接地工事は必ず行なってください
・２００Ｖ配線および遮断器の容量は機器の容量で変わります
・ 分電盤に漏電遮断器を設けてください（蓄熱暖房器本体に漏電遮断器は内蔵されておりません）

ＥＴＳ－２００ＴＥＪ
ＥＴＳ－３００ＴＥＪ
ＥＴＳ－４００ＴＥＪ
ＥＴＳ－５００ＴＥＪ
ＥＴＳ－６００ＴＥＪ
ＥＴＳ－７００ＴＥＪ

ヒーター容量ｋｗ
２３４５６７・１次配線は機器の電源取入口付近よりジョイントボックスから１ｍ程度出しておいてください

配線用遮断器の定格電流（Ａ）
１５２０３０４０４０５０分岐回路の最小電線太さ［２００Ｖ・３芯（アース付）］
直径１．６ｍｍ（２ＳＱ）
直径２．０ｍｍ（３．５ＳＱ）
直径２．６ｍｍ（５．５ＳＱ）
直径３．２ｍｍ（８ＳＱ）
直径３．２ｍｍ（８ＳＱ）
１４ＳＱ

６シーズンセンサーの設計③シーズンセンサー設置予定位置に防水カバーを取り付ける
シーズンセンサーは蓄熱暖房器の扱いにくい点とされていた端境期の蓄熱量調整を全自動にするための□防水カバーは市販品で結構です（特に指定品はございません）

画期的なシステムです。お客様は面倒な蓄熱量の調整という日々の作業から開放されます。

※防水カバーは、センサー先端を雨風にあてないために取り付けます。

（参考）防水カバー

計画の手順

未来工業㈱

防水カバーＷＡ３●外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
●ケーブル配線後にも取り付けられます。
●サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。

①シーズンセンサーの設置場所を決める
９０□直射日光のあたらない外壁（北面推奨）□地面から２ｍ以上の高さのところ□住宅の排気があたらないところ※正確な外気温度を測れる位置でなければいけません

７６

３４
４１

②シーズンセンサー用ケーブルの配線を計画する□シーズンセンサーの配線は、設計の段階で計画してください。
□シーズンセンサー用ケーブルは 0.5SQ 以上の 2 芯 ( 色分け等により識別が可能なもの ) をご用意ください。
□シーズンセンサー ( 本体 ) の接続は蓄熱暖房器の設置のときに行いますが、設置時までにシーズンセンサー用の配線が完了していなければシーズンセンサーの取付けができないことがあります。
□１つのシーズンセンサーで蓄熱暖房器を１０台まで制御することができます。

（参考）シンズンセンサー取付け位置（参考）ジョイントボックス□１つのシーズンセンサーで複数台の蓄熱暖房器を制御する場合は、1 台を親機としシーズンセンサーと接続します。
□インシュロック等でセンサー線を固定する□１台目の子機（親機以外の蓄熱暖房器）は親機と接続します。

□雨水が室内に入らないようコーキングする□複数台制御の場合、親機 ( シーズンセンサーを接続した蓄熱暖房器 ) の電源を切ると子機に信号がいかなくなります。
□親機の電源を切った状態で子機の電源が入っている場合は、子機はシーズンセンサーによる蓄熱制御ではなく、※参考
シーズンセンサー用ケーブル

位置

セメダイン／バスコークＮ□防水カバーを取付ける

50mm 以上

0.5SQ 以上の２芯を壁面からお客様による手動の操作にて蓄熱を調整することになります。

１ｍ程度出しておく□リビングルーム等、最も長い期間、蓄熱暖房器を使用すると予想される蓄熱暖房器を親機としてください。
※センサー本体の接続は□１つのセンサー回路でＥＴＳ・ＥＴＣ・ＥＴＴを同時に制御できます（親機はＥＴＳ－ＴＥＪのみ）行ないます□１０台以上接続する必要がある場合は弊社にご相談ください。

直径 9mm※蓄熱暖房器本体設置までの間□センサーと接続する蓄暖房器機器の最大延長は３０ｍです。

165mm 以上

シーズンセンサー

蓄熱暖房器設置の際に50mm

950mm

ケーブルが風雨にさらされない蓄熱暖房器の付属品として本体に同梱されています。

ようご配慮願います

本体取付け工事の際に接続します。

１台のみ設置の場合□蓄熱暖房器間の最大延長は１２０ｍです。
ジョイントボックス（参考）３台の蓄熱式電気暖房器を１つのセンサーで制御
シーズンセンサー用ケーブル

シーズンセンサー用

北

防水カバー

0.5SQ 以上の２芯かつ色分け

ケーブル 0.5SQ２芯

200V 電源されているものを壁面からシーズンセンサー用ケーブル１ｍ程度出しておく（２本の識別が可能なもの）

0.5SQ 以上の２芯かつ色分け

蓄熱式暖房器設置場所
ＤＮ

シーズンセンサー用ケーブル 0.5SQ２芯

洗面・脱衣

入
3.0kw

ＵＰ

2.0kw

入
出
シーズンセンサー用（参考）複数台制御する場合

複数台設置の場合

洋室

洋室

８帖

６帖

7.0kw

１ｍ程度出しておく

出 入

廊下
ホール

クローゼツト

されているものを壁面からクローゼット

玄関

ユニットバス

入200V 電源

ＬＤＫ

入と出それぞれ１本

ケーブル 0.5SQ２芯

ベランダ（２本の識別が可能なもの）

シーズンセンサー用ケーブル
0.5SQ 以上の２芯かつ色分けされているものを壁面から１Ｆ

南１ｍ程度出しておく

２Ｆ（最後の機器は入のみ）

７シーズンセンサー配線
１台のみ取付けの場合

シーズンセンサー
直径 9mm50mm

950mm

蓄熱暖房器の付属品として本体に同梱されています。
本体取付け工事の際に接続します。

極性なし

２台以上取付けの場合

親機

１台

子機９台まで可能

0.5SQ 以上

よくある間違い！

子機

親機

2芯

子機

子機

正しく機能しません子機

親機

子機

子機

こんなときは再度配線を確認してください！
ケース１）外気温が表示されない（－－になる）※正しく配線されていますか？
※子機の配線（極性）は間違いありませんか？
ケース２）表示される外気温度が極端に低い※１つのセンサーを分岐して複数台に接続して識別可能な

2芯

0.5SQ 以上いませんか？