ケムストップⅡ
不燃シート製防煙たれ壁
テンション型 / スリムパネル型 / パワーパネル型「軽い・割れない・飛散しない」“震災・減災対策”に効果的!!

テンション型

火災時の煙をSTOP！
煙をSTO！
避難時の安全確保にスリムパネル型

パワーパネル型

災害時の「安心・安全」を追求した不燃シート製 防煙たれ壁！
「軽量・割れない・飛散しない」で､従来のたれ壁が抱える問題を解決！

安心･安全

不燃

軽量

割れない

シートはグラスファイバーを使※ガラスと比べ、重量は約10分の1。

シートは､ガラスと違い衝撃や歪み用した不燃認定品。火災時も優

万が一､落下しても被害を最小限にに強く､割れないため破片の落下やれた耐久性を発揮。

抑えます｡（※テンション型の場合）飛散による被害を防ぎます。
■ 建築基準法施行令第126条の2第1項（排煙設備の規定）
2

軽量のため､持ち運びや取り回しが容易で施工簡単施工が簡単｡取り付けは､新設・既設からの交換を問わず柔軟な対応が可能です。

〇▲■×

特殊建築物（病院、ホテル、学校、百貨店など）で床面積が 500m を 超える建築物や、階数が 3 以上で床面積が2500m を超える建築物では天井面より50㎝以上下方に突出した垂壁で区画する必要があります。

3 種類のフレームと2 種類のシートバリエーショ⬅⬅

バリエーション ンの中からご使用の場所に合った組み合わせをお選びいただけます。

■ 建築基準法施行令第128条の3第1項第6号（地下街の規定）
2

地下街の地下道には床面積 300m 以内ごとに天井面より80㎝ 以上下方に突出した垂壁で区画する必要があります。

特許出願済

製品仕様

シートバリエーションテンション型

ஂᤵ࠸Ꮅᣡ⫮မᣡ⫵‫ڍ‬٨⨲‫ڙ‬዗༠Ồαᣡ rqy မ ⨭ ⫮⫤̢ᓆဈ༅Ώৄ⫥⊘‫ڕ‬۹【 国 土 交 通 大 臣 認 定 】

透明透 明

下枠･中間縦枠をなくしたスッキリデザイン
ロングスパンを 1 枚のシートで対応可能

TP-CSβ090

対応間口：500 〜 15000ｍm
対応高さ：250 〜 800ｍm〈500 タイプ〉製品重量：1. 5kg/m （W:8000×H:500 の場合）

帯電防止
埃が付きにくい！

TP-CSβ090 ＜ 透光率 96 . 6 ％ ・ ヘイズ値 1.0 ％ ＞※透明シートで 8000ｍm 以上は連装になり､16000ｍｍまで対応可能です。
※単装で8000ｍｍを超える場合はシート下部に生地ゆれ防止ワイヤーが入ります。

連装仕様※対応サイズを超える場合は、都度ご相談ください。

半透明

半透明
・フレーム両端の機構でシートを引っ張りテンションを与える構造。
施 工
W:500 〜15000mm

TP-V058

・フレームを設置後、現場でシートをセッティング。
※設置には､両端部の壁や柱に下地材が必要になります。

帯電防止
埃が付きにくい！

TP-V058 ＜ 透光率 58％ ・ ヘイズ値 97.7％ ＞

スリムパネル型
意匠性に優れた細いフレーム枠
1 ユニットをパネル化

対応間口：500ｍm 〜 ∞ ｍm
対応高さ：250 〜 800ｍｍ〈500 タイプ〉
パネル重量：1.2kg （1ユニット＝W:1500×H:500 の場合）従来のたれ壁での問題解決に※対応サイズを超える場合は、都度ご相談ください。

耐震シート

ガラス製たれ壁による災害時の危険性

可動式たれ壁の維持管理（オプション）・パネルは、工場にてフレーム・シートを施 工
1ユニット W:500 〜1500mm組み立てた状態で発送。

火災発生時に、私達の安全を守るために設置されているはずの防煙垂

可動式たれ壁は故障して動かない、降りてこないというリスクがあります。

れ壁もそのほとんどがガラス製で、地震発生時には、落下、破損、人体また、火災発生時にそうならないようメンテナンスが必要で、維持費がか及び設備機器類に大きな被害を与える危険性があります。

かります。古い製品では、補修部材が手に入らないケースも出てきます。

スリムパネル型の施工方法を動画で確認 >>パワーパネル型
強度重視のフレームデザイン
ユニットをつなげ様々なレイアウトに対応

対応間口：500ｍm 〜 ∞ ｍm
対応高さ：250 〜 800ｍｍ〈500 タイプ〉
パネル重量：3.5kg （1ユニット＝W:2000×H:500 の場合）

❶ 衝撃に弱く破損しやすい❶ 故障のリスク❷ 落下による怪我の恐れ❷ メンテナンスのコスト❸ 飛散したガラス片による怪我の恐れ❸ 部品がなく修理ができない※W:600ｍｍ以下のサイズにはステンレス棒は入りません。
※ステンレス棒はシートを張る構造上、湾曲状 ( 弓なり ) になります。
※湾曲の程度は、パネルサイズや個体差により多少異なります。

耐震シート（オプション）・工場にてフレーム・シート･ステンレス棒を組み立ててパネル化。
施 工
1ユニット W:500 〜2000mm

・天井にレール形材を設置後、組立済みのパネルユニットを取付け。
・各種コーナー材で、様々な取付レイアウトに対応。

軽量、割れない、飛散しない『ケムストップ』は 、既存のたれ壁を撤去せず『ケムストップ』の設置が可能。※

ガラス製防煙たれ壁の抱える問題を解決します。

設置後のメンテナンスが不要になります。
※現場状況により撤去や別途工事が必要な場合や設置できない場合がございます。

■ 標準構 成 寸 法 図 ʤ˓ʬʻʶˊ II˪⟴⟯⟯ʲʗˊȺΞϋΏοϋ߿Ȼř≇དɨʪ˫ʻɨࡑ‫ڕ‬ȣ ⠖ ⟷⠬ʌ⅃ɂʅɼɨɩ ≛἗ਐకɥɤʄɸɓȤ⬅⬅

⟧⠽ ⟨⟧⠽ ⟨⠖⠽⧳ ⩩⪘⩱⪀⩻⪏ II ⧴ ⨉‫⩉ٯ‬ඏ⨃̟⨭ዧ೅ͪ╕⟰ ⎉մɤɼɨɆิᾜɓʅɢʪ˫ʻɆដʆɠɑɸȾɸɓȤ⟱ ஭ȾỜ๿ʌ̣ɂʅɢȣʪ˫ʻɨடɹɾἰ۹ɨដ๠ɥ᪡ɆʄɸɓȤ⠖ ⟷⠬ʌ⅃ɂʅɼɨɩȣʪ˫ʻ̠⋑ɥˢʗ˗˫ɆӫʄɸɓȤ⟧≇དʪ˫ʻʌ⑥ɉ⟨⟲ ʪ˫ʻἰɨəɻȣәɨᒯਖɾ٫ਖӺ‫ڕ‬ɥʂʄȣᗾ߬ɆରᏗɥὴɂɤȾࡑ‫ڕ‬ɆȼʄɸɓȤȺΞϋΏοϋ߿ Ļ Ⴒ௡ Ȫ൫ྶΏȜΠȫ Ȼ⠖ ⠽⟳ ʛʕʦ˦ɤɣɨ᡻„ᇇɨ∜ɉɡɩʪ˫ʻɆ๞ʆʅɍɢɆȼɸɓȤ⟧⠽ ⟨⟧⠽ ⟨⟴ȲɄ൶ӫʆɥɞȾɠȳʬː˦ʫᣭɥቻʌ‫ڪ‬ɸɕȣʪ˫ʻɥἘீɠʌɑȣҕɆɞɅɤȾʂɀɥ⇀ɉợ┊ʌຫʅʂɀɥɑɠɉɚɏȾȤɗɨ௰ȣɻɆɧʢˠʬ⟧⅃ᅈ᧱᪠ᨳˑʗʢˠˈʔʗ˃˫⟨ɡෙɇ‫ٯ‬ʄɸɓȤʪ˫ʻʌ஭ɉබɓɢȣដ๠ɨْ޻ɢɤʄɸɓɨɡɎዧ೅ɉɚɏȾȤȺΑςθΩΥσ߿ȻʡġΑςθΩΥσ߿ Ļ ఛૼΏȜΠġʢ⠖˄ˀ˞ʫ˚ʗ˦ʻဈ řř ʬ˝˓˄ˀ˞ࠎਔᘄ˪ȢᭂⓏਐ᣺ʝˊʪ˚˦̢ᓆʪ˫ʻဈʪ˞˃˫ᲀ⟧⠽ ⟨⟧⠽ ⟨⠖ ⟻⟰˙ʾʶʻ⟽ȺΩχȜΩΥσ߿Ȼ⠖ ⟻⟰˙ʾʶʻ⟽⠖ʬʹ˦˟ʬჱ řʡġΩχȜΩΥσ߿ Ļ ఛૼΏȜΠġʢʬʹ˦˟ʬჱ řʬʹ˦˟ʬჱ ř˄ˀ˞ʫ˚ʗ˦ʻဈ řřʬʹ˦˟ʬჱɩʪ˫ʻʌ஫ʅᅷ≘̟ȣᎫ࿃ᔭ ஗ɤʄ ɥɤʄɸɓȤȢᎫ࿃ɨᡃ୒ɩ˄ˀ˞ʨʗʭɾэϡ૪ɥʂʄࣁਣᘻɤʄɸɓȤ⟧⠽ ⟨ ř ˄ˢ˫˄ˀ˞ࠎਔᘄ˪ȢᭂⓏਐ᣺ʝˊʪ˚˦̢ᓆʪ˫ʻဈʪ˞˃˫ᲀ ⟧⠽ ⟨ř˄ˀ˞‫ࢨڙ‬ʌʬʻ˟˫ʻɡ≛ᨆɏɕʅᆣᎵɨʫ˚ʗ˦ʻဈɡɓȤɗɨΩʝˊʪ˚˦ɡ⟲ʲʗˊʌɎᘄ೅ɑɠȾɸɓȤ

パネル型用コーナー材（オプション）
・Ｌ型：９０°
コーナーで パネルを連結させるコーナー材
・Ｔ型：ストレート部に９０°コーナーを連結させるコーナー材
・Ｘ型：２つのストレート部同士を連結させるコーナー材

⠋ࠎ⠓ࠎ

⠗ࠎ

■ 不燃シート物性表ஂᤵ࠸Ꮅᣡ⫮မᣡ⫵‫ڍ‬٨⨲‫ڙ‬዗༠Ồαᣡ rqy မ ⨭ ⫮⫤̢ᓆဈ༅Ώৄ⫥⊘‫ڕ‬۹【 国 土 交 通 大 臣 認 定 】

シート特性透光率ヘイズ値

特 長

透明TP-CSβ090

0.273751255

1010

3.8

4.3

30.0

22.0

96.6

1.0

帯電防止

半透明TP-V058

0.27

510

1228

1144

3.9

4.3

46

40

58

97.7

帯電防止

⤞̟ᾴ⩿⪰⩷⨮ᎌৄѢ⨦⨁⩉⧨ήႚѢ⨦⨮⨁⩉⨽⨚⩒⧩⤞⩯⪰⪀⨭ᲀὴ࿬⨮a‫ػ‬տᔘి̟⧨৉ᔔ⨧૪ᘻ⨋⨁⩉⨽⨘⧩⨁⩈⨊⨗⩀⨓ͥ඙⨎⨟⨃⧩⤞⪐⩜⩲Ѣ ⨧⨮⧨⩯⪰⪀⨭⧳ྯ⩉୒‫ ⩑⧴⨃ڕ‬ợ⨖⨞໭Ѣ⨦⨁⩉⧨⨒⨭໭Ѣ⨋ਡ⨔⨃⨺⨨ ⤒♈⨃≇དి⤓⩑࿖⨖⨥⨃⨽⨘⧩ ⨞⨟⨖⧨≇әᕽ⨧⨭⪈⪡⪫⩱⨦ὴ⨞ᜍ⨭≇ད೉⨮ᘻ⨩⩉⨽⨘⧩ ᘄ≌⩃ৎԂᗐࡴ⨭ᔭዌ⨪క⨗⨥⧨⩯⪰⪀⊤ৄ ⨭ ⒋ ⨭ ᜍস⨧⨖⨥⨓ᄝᾪ⨎⨟⨔⨃⧩⠚2021.11⠜

⧚ ⨉‫⨓⪯⨚⩎ڕ⨃ܭ‬ᘄ‫⨮ے‬⧚ợ៙Ԃড়⨮⫮⫬ st ଱x࿕ᖞߨ⨭⩁⨭⨦⨘⧩⧚໐ᱽ⨭⨞⩀ͧ‫⨎⨩ڿ‬ἰ۹⨭Ψᆀ⩑ࢸ࿅⨘⩊⨒⨧⨋⨁⩉⨽⨘⨭⨦⧨⨁⩈⨊⨗⩀⨓ͥ඙⨎⨟⨔⨃⧩⧚ἰ۹⨭ᲀ⨮⧨‫ػ‬տᔘి̟৉ᔔ⨧ࣁਣ૪⨋Ր⨽⨘⧩⨓ͥ඙⨎⨟⨔⨃⧩⧚ծᔁp⫮⫬ st ଱rq࿕CA1249-1.5TLʼ23・10

No.847

์คࡓୋ௮ࡓུ২ུ২ɧĲĲĴĮĹĶĴĶ

ɧĲĸıĮıııĲ൐‫ނ‬സ໲‫ߊނ‬ୌ༌ ˍ ಢ࿒ˍ ĸĮˏ൐‫ނ‬സཅോߊୌ௏‫ ۃ‬ĵಢ࿒ĲĵĮĶĮĶŇı Ķ ĸ ı Įķ ķ ķ Įķ ĸ ıı Ķ ĸ ı Įı Ĳ ı Įı Ĺ ķȪ΢ΫΘͼμσခၳȫȪ΢ΫΘͼμσခၳȫ