工事店様用
エナジーインテリジェントゲートウェイ
施工・保守 補足説明書（出力制御編）∫ 本書で取り扱う製品について
本書では下記の形式について説明しています。
カラー表示
ユニットの同梱

設定を行う
機器

本書での区別KP-MU1P-SETKP-MU1F-SETKP-MU1B-SETKP-MU2B-SET

あり

カラー表示
ユニット

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ の記載がある項目は、
左記のセット型式のみに該当する説明です。

KP-MU1P-M-SET
KP-MU1F-M-SET
KP-MU1F-BOX-3G
KP-MU1F-BOXS-3G

なし

計測ユニットの記載がある項目は、
左記のセット型式のみに該当する説明です。

セット形式

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

、ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख の記載がない項目は、すべてのセット形式に該当する説明です。

≥ KP-MU1B-SET、KP-MU2B-SET は太陽光発電用ハイブリッド蓄電システムの一部です。

∫ 本書では以下のように記載しています≥ 計測・操作ユニット → 計測ユニット≥ 専用表示ユニット → カラー表示ユニット≥ 参照いただくページ→（00）∫ 本書内の表現について≥ 本書内の製品姿図・イラスト・画面などはイメージです。実物と多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
≥ カラー表示ユニット画面左下のソフトウェアバージョンは一例であり、本機器のソフトウェアバージョンとは異なります。
≥ 画面は、全て KP-MU1P-SET の画面を記載しています。

∫ 設定について≥ 各形式の施工マニュアル、保守マニュアルもあわせてお読みください。

品番 6600654-3 B*6600654-3 B*

日本国内専用品
Use only in Japan1

目次
出力制御の概要 ....................................................................................................................................................3
オンライン構成 ....................................................................................................................................................7≥ 出力制御運用開始までの流れ................................................................................................................................. 7≥ 設定前の準備............................................................................................................................................................ 8≥ 出力制御設定ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

の場合..................................................................................................................... 10≥ 出力制御設定ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

の場合..................................................................................................................... 15

オフライン構成 ................................................................................................................................................. 21≥ 出力制御運用開始までの流れ.............................................................................................................................. 21≥ 設定前の準備......................................................................................................................................................... 22≥ 出力制御設定ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

の場合..................................................................................................................... 25≥ 出力制御設定ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

の場合..................................................................................................................... 29≥ 固定スケジュールの手動更新.............................................................................................................................. 34

出力制御の運用 ................................................................................................................................................. 35≥ 出力制御の状態を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ .......................................................................................................... 35≥ 出力制御の履歴を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ .......................................................................................................... 35≥ 出力制御の詳細な状態を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ ............................................................................................... 36≥ 出力制御の詳細な状態を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख ............................................................................................... 37

付録..................................................................................................................................................................... 38≥ 出力制御設定フロー図 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख .................................................................................................................. 382

出力制御の概要
出力制御は、対象となる発電事業者様のみ実施が必要になります。
出力制御対象外の発電事業者様は対応不要です。
出力制御とは、電力会社が太陽光発電設備からの電力系統への出力を制限することです。
具体的には電力会社のサーバ（電力サーバ）で提供される出力制御スケジュール（日時と制御量）を取得します。

出力制御スケジュール

出力制御スケジュール

電力サーバ

インターネット

計測ユニットルータ

図 1 出力制御 システム構成取得した出力制御スケジュールに従って電力系統への出力を制限します。

出力制御スケジュール

1
日

JANUARY 2017
月

火

水

木

金

土

各日の出力制御スケジュール
（例）
出力制御値
（%）

100%

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

40%
0%
6
時刻
（時）

9

11

0〜9

9〜11

出力上限
（%） 100%

40%

13

15

18

時

11〜13 13〜15 15〜24
0%

40%

100%

図 2 出力制御スケジュールによる発電制御イメージ

3

出力制御の概要（つづき）
オンライン構成とオフライン構成
出力制御にはオンライン構成とオフライン構成があります。
オンライン構成は・・・図 1（ 3）のようにインターネット回線の利用を前提とし、出力制御スケジュールを自動的に取得します。
オフライン構成は・・・計測ユニットをインターネットに接続せず、出力制御スケジュールを手動で更新することによって運用します。
オフライン構成では、当社の WEB サイトに掲載している案内に従って出力制御スケジュー
ルをダウンロードし、USB メモリを使って計測ユニットの出力制御スケジュールを更新します。

＜WEBサイト＞

USB メモリ

図３ オフライン構成と運用

固定スケジュールと更新スケジュール
出力制御スケジュールには固定スケジュールと更新スケジュールがあります。
オンライン構成では、通常更新スケジュールで電力系統への出力を制限します。更新スケジュールがネットワーク
障害等で取得できない場合は固定スケジュールで電力系統への出力を制限します。
オフライン構成では、固定スケジュールで電力系統への出力を制限します。
いずれの構成も固定スケジュールの期限が過ぎた場合、発電を停止します。固定スケジュールは、最長 13ヶ月分です。
固定スケジュールが更新されずに期限が過ぎた場合、発電を停止します。
≥ 固定スケジュールの期限は、システム情報表示のスケジュール最終日で確認できます。
ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ

：「出力制御の詳細な状態を確認する」（ 36）

ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

：「出力制御の詳細な状態を確認する」（ 37）∫ パワーコンディショナとの定期通信
計測ユニットはパワーコンディショナに対して出力制御値を定期的に送信します。パワーコンディショナと計測ユ
ニット間の通信障害（ケーブル故障等）、計測ユニットの障害が発生するとパワーコンディショナは５分後に発電を停止します。

4

出力制御の概要（つづき）
全量買取制御と余剰買取制御
全量買取制御とは、出力制御値（%）に従って発電する制御です。
余剰買取制御とは、出力制御によって発電量が自家消費分を下回った場合に、自家消費分まで発電する制御です。

出力制御値
（%）

100%

出力制御値
（%）

100%

全量買取制御余剰買取制御

40%

40%

自家消費
0%

0%
6

9

15

18

6

時

9

15

18

時

発電量

発電量

図4 全量買取制御（9時〜15時／出力制御値40％のイメージ）

図5 余剰買取制御（9時〜15時／出力制御値40％のイメージ）

どちらの制御をするかは買取モードによって決まります。
設定できる買取モードは、形式によって異なります。
形式

買取モード

KP-MU1F-SET / KP-MU1F-M-SET
KP-MU1F-BOX-3G / KP-MU1F-BOXS-3G

全量買取

KP-MU1P-SET / KP-MU1P-M-SET

全量買取 / 余剰買取

KP-MU1B-SET / KP-MU2B-SET

※

余剰買取

§ 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システムのパワーコンディショナは、抑制する場合の余剰電力を蓄電地に充電することができます。

5

出力制御の概要（つづき）
上限クリップについて∫ 対象となる場合
故障や劣化によるパワーコンディショナ交換時に、設備認定容量に変更があると、それまで出力制御対象ではなかった発電システムも出力制御対象となります。このような場合の救済措置として、設備認定容量 10kW 未満の場合のみ、上限クリップ動作機能の利用が可能となります。

∫ 上限クリップ時の制御
上限クリップ動作は、交換前の設備認定容量を上限クリップ容量として設定することで、出力制御スケジュールではなく、上限クリップ容量を上限とする出力制御を行います。
オンライン構成とオフライン構成で動作条件が異なります。
オンライン構成時・・・サーバからの指示によって出力制御が必要な場合のみ、上限クリップ時の制御を行います。
出力制御が必要でない場合は、通常制御で発電します。
オフライン構成時・・・パワーコンディショナは、常に上限クリップ時の制御を行います。

上限クリップ時の制御

通常制御

上限クリップ時の制御

100%

100%

クリップ線
40%

40%
0%

クリップ線

0%
6

9

18

時

6

インターネット＜オンライン構成時＞

上限クリップの設定は、出力制御設定で行います。
「オンライン構成」（ 7）、「オフライン構成」（ 21）

6＜オフライン構成時＞

18時

オンライン構成●出力制御運用開始までの流れ
出力制御の運用開始までの流れは、２種類のセット形式（ ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ / ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख ）により異なります。

1「パワーコンディショナおよび本製品の施工・設定」（ 8）2「ネットワーク接続」（ 8）3「ソフトウェア バージョンの確認ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ 」
（ 8）

4

5

「ソフトウェア バージョンの確認ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख 」（ 9）「契約内容の確認」（ 9）「出力制御設定 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ の場合」
（ 10）「出力制御設定 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख の場合」
（ 15）∫ 免責事項
出力制御設定の完了後、お客様に説明してください。
≥ 出力制御設定が有効な場合は以下の理由でパワーコンディショナの発電抑制または停止による損失の可能性があります。
j 機器障害（本製品故障、ケーブル故障等を含む）
j 通信障害（インターネット回線障害、ルーター故障、無線切断等を含む）
j インターネットを利用せず、手動でスケジュールを更新する場合に、未更新を原因とするスケジュール期限切れ

7

オンライン構成（つづき）●設定前の準備
パワーコンディショナおよび本製品の施工・設定
出力制御の設定の前に、パワーコンディショナおよび本製品の施工・設定が行われていることを確認してください。
詳しくは「簡易施工マニュアル」または各形式の「施工マニュアル、保守マニュアル」をお読みください。

ネットワーク接続
計測ユニットは、インターネット接続することにより、出力制御スケジュールを自動的にダウンロードできます。イ
ンターネット接続が、お客様によって行われていることを確認してください。
インターネットへの接続方法は、「取扱説明書」をお読みください。

ソフトウェア バージョンの確認 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ
出力制御設定が可能なソフトウェアバージョンかどうかを確認してください。

1 ホーム画面で「メニュー」を選ぶ≥ 出力制御設定が可能なソフトウェアは以下の通りです。
（2017 年 7 月現在）
Ver 3.＊.＊.＊
1 桁目が、3 以上であること。
2 桁目、3 桁目、4 桁目は任意。
出力制御設定が可能なソフトウェアではない場
合は、ソフトウェアをバージョンアップしてくだ
さい。
今後、出力制御を実施する電力会社が拡大していくことで、ソフトウェアがバージョンアップされる可能性があります。
詳しくは下記 WEB サイトにてご確認ください。
アドレス： http://www.omron.co.jp/energyinnovation/download/

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 画面左下にソフトウェアバージョンが表示されます。

8

オンライン構成（つづき）
ソフトウェア バージョンの確認 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख
出力制御設定が可能なソフトウェアバージョンかどうかを確認してください。

1 計測ユニットのスライドカバーを 3 ▼ / ▲ボタンで「システムジョウホウ
開ける
スライドカバーを上にスライドする

カクニン」を選び、セットボタンを押す≥ ソフトウェアのバージョンが表示されます。
システムジョウホウカクニン

ソフトＶｅｒ．

≫＊＊ ．＊ ．＊ ．＊

2 メイン画面表示中に、モード／クリ≥ 出力制御設定が可能なソフトウェアは以下の通りです。
（2017 年 7 月現在）
ソフト Ver 3. ＊ . ＊ . ＊アボタンを押す≥ 表示部に「ユーザセッテイ」が表示され、トップ
メニュー選択画面に切り替わります。

1 桁目が、3 以上であること。
2 桁目、3 桁目、4 桁目は任意。
出力制御設定が可能なソフトウェアではない場
合は、ソフトウェアをバージョンアップしてくだ
さい。
今後、出力制御を実施する電力会社が拡大していくことで、ソフトウェアがバージョンアップされる可能性があります。
詳しくは下記 WEB サイトにてご確認ください。
アドレス： http://www.omron.co.jp/energyinnovation/download/

契約内容の確認
出力制御の設定をする場合、電力会社との契約内容を確認する必要があります。
項目名

内容

入手方法

発電所 ID

発電所を特定するためのもの、26 桁の数字

出力変化時間5 〜 10 分の間で 1 分単位の設定値

電力サーバ

電力会社毎の電力サーバ

契約容量

パワーコンディショナ毎の契約容量動作方式

パワーコンディショナ毎に出力制御対象、非対 出力制御の申請手続きで電力会社に提出する資料
象または上限クリップを設定する

出力制御の申請手続きで電力会社から配布される
資料9

オンライン構成（つづき）●出力制御設定 カラー表示ユニットあり の場合
メンテナンスメニューを開く
出力制御設定はメンテナンスメニューから行います。
システムのトラブルが発生する可能性がありますので、工事店様以外はメンテナンスメニューを使用しないでください。

1 メニューボタンを選ぶ

4 「高度な設定」画面で、タッチパネルの四隅を図中の番号順にタッチしてメンテナンスメニューを表示する

メニューボタン≥ カラー表示ユニットメニューが表示されます。

2 「その他機能」を選ぶ

カラー表示ユニットメニュー

①

②

④

③

5 「計測ユニットメンテナンス」を選ぶ≥ 計測ユニットのメンテナンスメニューが表示されます。

3 「高度な設定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

10オンライン構成（つづき）
出力制御の設定をする
出力制御をオンライン運用で設定することにより、計測ユニットは出力制御スケジュールを自動的に更新できるよ
うになります。

1 「システム情報設定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

2 「出力制御設定」を選ぶ

4 「発電所 ID」を入力する

Ver ＊.＊.＊.＊

5 「契約情報」の「契約情報設定」を選
ぶVer ＊.＊.＊.＊≥ 出力制御設定画面が表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 契約情報の一覧が表示されます。

6 「契約容量」を入力する
Ver ＊.＊.＊.＊

3 「出力制御」を「あり」に設定する
Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊≥「パワーコンディショナ容量（W）」は自動的に表示されます。
≥「製造番号」で対象パワーコンディショナが間違っていないか確認してください。
≥ 出力制御非対応パワーコンディショナの場合、「パワーコンディショナ容量（W）」は「０」と表示されます。
≥「契約容量（W）」に「パワーコンディショナ容量（W）」以上の値を入力した場合、「パワーコンディ
ショナ容量（W）」が設定された状態として扱います。

11

オンライン構成（つづき）

7 「動作方式」を契約情報に合わせて 9 「決定」を選ぶ
選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 出力制御設定画面が表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊

表示名称

説明

スケジュール

出力制御対象のパワーコン
ディショナは、「スケジュール」
を設定します。

上限クリップ対象のパワーコ「上限クリッ
上限クリップ※ ンディショナは、プ」を設定します。
なし

出力制御対象外のパワーコン
ディショナは、「なし」を設定します。

§KP-MU1F-SET / KP-MU1F-M-SET /KP-MU1F-BOX-3G / KP-MU1F-BOXS-3G
では「上限クリップ」は表示せず、「スケジュー
ル」もしくは「なし」から選択します。
≥ パワーコンディショナが 7台以上ある場合は「 」
で次のページに進んでください。
≥「上限クリップ」を指定しない場合は手順 9 に進んでください。

8 「上限クリップ容量 (W)」を入力する

Ver ＊.＊.＊.＊≥「契約情報」の状態を確認してください。
≥「設定済」と表示される場合は、手順 10 に進んでください。
≥「設定されていません」と表示される場合には、もう一度「契約情報設定」を選んで以下を確認してください。
≥「動作方式」が「スケジュール」で、「契約容
量 (W)」が入力されていない、または「０」≥「動作方式」がすべて「なし」≥「設定が正しくありません」と表示される場合には、もう一度「契約情報設定」ボタンを押して以下を確認してください。
≥ 出力制御非対応のパワーコンディショナに、「動作方式」を「スケジュール」または「上限クリップ」で指定

10「スケジュール取得」が「オンライン」であることを確認する

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 上限クリップについて（ 6）

Ver ＊.＊.＊.＊

12

オンライン構成（つづき）

11「サーバ情報」の「サーバ選択」を選ぶ≥ 通信確認を行います。通信確認が正常に完了すると画面に「接続 OK」が表示されます。
エラーの場合は以下のメッセージが表示されます。
メッセージ
LAN 未接続

確認内容
LAN の接続を確認してください。

発電所 ID（26 桁） 発電所IDが入力されているを入力してください か確認してください。
発電所IDが不正です

発電所 ID が間違っていない
か確認してください。

発電所 ID 未登録

発電所IDが間違っていない
か確認してください。

電力サーバ通信エラー

ルータとの接続経路を確認ください。
設定されている日時が正し
いか確認してください。

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 電力サーバの一覧が表示されます

12 電力サーバを選ぶ

電力サーバエラー
電力サーバ通信
システムエラーVer ＊.＊.＊.＊

販売店に相談してください。

14「出力変化時間」を確認する≥「選択」を選ぶと出力制御画面に戻ります。

13「通信確認」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

15「設定」を選ぶ
Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊≥ エラーメッセージが表示された場合は、手順 13の一覧表を確認してください。

13

オンライン構成（つづき）

16「実行」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 出力制御を一度「あり」で設定すると「なし」にするには完全初期化が必要になります。
≥ 設定が完了すると、下記画面が表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 設定に失敗するとエラーメッセージが表示され
ます。
メッセージ
LAN 未接続

確認内容
LAN の接続を確認してください。

発電所 ID（26 桁） 発電所IDが入力されているを入力してください か確認してください。
発電所IDが不正です

発電所 ID が間違っていない
か確認してください。

発電所 ID 未登録

発電所IDが間違っていない
か確認してください。

電力サーバ通信エラー

ルータとの接続経路を確認ください。
設定されている日時が正し
いか確認してください。

電力サーバエラー
電力サーバ通信
システムエラー

販売店に相談してください。

§上記で解決しない場合は、販売店に相談してください。

以上で、出力制御設定は完了です。
お客様に免責事項（ 7）の説明をしてください。

14

オンライン構成（つづき）●出力制御設定 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख の場合
メンテナンスメニューを開く
出力制御設定はメンテナンスメニューの「システムセッテイ」から行います。
≥ システムのトラブルが発生する可能性がありますので、工事店様以外はメンテナンスメニューを使用しないでください。
≥ 計測ユニットは 3 分間操作をしないと、設定内容をすべて破棄し、メイン画面表示（レンケイウンテンチュウ）に戻ります。途中で中断する場合は、20 ページの手順 1 を実施してください。

1 計測ユニットのスライドカバーを 3 ▼ / ▲ボタンで「システムセッテイ」
開ける

を選び、セットボタンを押す

スライドカバーを上にスライドする

システムセッテイ≫

2 メイン画面表示中に、セットボタンとモード / クリアボタンを同時に２秒以上押し続ける例）連系運転中の場合

メイン画面

レンケイウンテンチュウ

メンテナンス＊＊15

オンライン構成（つづき）
出力制御の設定をする
出力制御をオンライン運用で設定することにより、計測ユニットは出力制御スケジュールを自動的に更新できるよ
うになります。

1「メンテナンスメニューを開く」（ 15）→「システムセッテイ」から▼ / ▲ボタンで「シュツリョクセ
イギョセッテイ」を選び、セット
ボタンを押すシュツリョクセイギョセッテイ≫
ナシ
−−−−−

シュツリョクセイギョ
ナシ≫≥「アリ」の場合は手順 4 に進んでください。

2 セットボタンを押す

ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ １ ／ ３ ）＞００−０−００００
００００
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ２ ／ ３ ）
＞００００
００００
０００
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ３ ／ ３ ）＞−０００ー０≥ ▼ / ▲ボタンで一桁ずつ入力します。
≥ セットボタンで次の桁へ、モード / クリアボタン
で前の桁へ移動します。
≥ 最後の桁の入力完了後、セットボタンで入力完了します。
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ １ ／ ３ ） ≫００−０−００００
００００

シュツリョクセイギョ＞ナシ

3 ▼ / ▲ボタンで「アリ」を選び、セットボタンを押す
シュツリョクセイギョ
アリ

5 発電所 ID を入力する

ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ２ ／ ３ ） ≫
００００
００００
０００

ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ３ ／ ３ ）−０００ー０≫≫≥ 入力完了後は、▼ / ▲ボタンで次に進みます。
≥ もう一度セットボタンを押すと、「ハツデンショ
ID」の入力（手順 4）に戻ります。

6 ▼ / ▲ボタンで「ケイヤクジョウホ
4 ▼ / ▲ボタンで「ハツデンショ ID」
を選び、セットボタンを押す
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ １ ／ ３ ） ≫００−０−００００ ００００

16

ウ」を選び、セットボタンを押す
ケイヤクジョウホウ
ミセッテイ≫

オンライン構成（つづき）

7 ▼ / ▲ボタンで各パワーコンディ 11 ▼ / ▲ボタンで「ドウサホウシキ」
ショナの機器 No.、シリアル No.
（製造番号）を確認し、セットボタ
ンを押すを選び、セットボタンを押す
ドウサホウシキ
スケジュール≫

パワーコンディショナの機器 No.
PCS01≫
S/N００００００００００

シリアル No.（製造番号）

12 ▼ / ▲ボタンで動作方式を選び、セットボタンを押す

8 「PCS ヨウリョウ」を確認する
ＰＣＳヨウリョウ
５０００ Ｗ＊≥「PCS ヨウリョウ」は、パワーコンディショナの定格容量です。自動的に表示されます。
≥ 出力制御非対応パワーコンディショナの場合、「PCS ヨウリョウ」は「0W」と表示されます。

9 ▼ / ▲ボタンで「ケイヤクヨウリョ
ウ」を選び、セットボタンを押す≥ 出力制御対象のパワーコンディショナは、「スケジュール」を設定します。
≥ 出力制御対象外のパワーコンディショナは、「ナシ」を設定します。
≥ 上限クリップ対象のパワーコンディショナは、「クリップ」を設定します。
「クリップ」を設定した場合は、セットボタンで「クリップヨウリョウ」に進みます。
クリップヨウリョウ＞00000W

ケイヤクヨウリョウ＞０００００ Ｗ

10 契約容量を入力する
ケイヤクヨウリョウ＞０５０００ Ｗ

ドウサホウシキ＞スケジュール≫≥ ケイヤクヨウリョウは、電力会社と契約されているパワーコンディショナ単位の契約容量を入力します。
≥ ▼ / ▲ボタンで一桁ずつ入力します。
≥ セットボタンで次の桁へ、モード / クリアボタン
で前の桁へ移動します。
≥ 最後の桁を入力完了後、セットボタンで入力完了します。
≥「ケイヤクヨウリョウ」に「PCS ヨウリョウ」以
上の値を入力した場合、「PCS ヨウリョウ」が設定された状態として扱います。

≥ クリップ容量を入力します。
上限クリップについて（ 6）≥ ▼ / ▲ボタンで一桁ずつ入力します。
≥ 最後の桁を入力完了後、セットボタンで入力完了します。
ドウサホウシキ
スケジュール≫≥ 設定された動作方式が表示されます。

13 モード / クリアボタンで手順 7 の画面に戻り、7 〜 11 の手順を繰り返し、必要なパワーコンディショナの全てに対し契約情報を設定する

17

オンライン構成（つづき）

14 契約情報の設定が完了したら、
モード / クリアボタンを押す
PCS01≫
S/N１１１１１１１１１１１１

17 ▼ / ▲ボタンで「オンライン」を選
び、セットボタンを押す
スケジュールシュトク＞オンライン

15 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、 18 ▼ / ▲ボタンで「サーバセンタク」
セットボタンを押す

を選び、セットボタンを押す

ケイヤクジョウホウ≫＞カンリョウシマスカ？

ケイヤクジョウホウ
セッテイズミYes

サーバセンタク＞ミセッテイ

19 ▼ / ▲ボタンで対象の電力サーバ≫

を選び、セットボタンを押す≥「フセイゴウ」が表示された場合は設定に問題があります。
j 出力制御非対応のパワーコンディショナに対し、「ドウサホウシキ」で「スケジュール」
または「クリップ」を指定している≥「ミセッテイ」が表示された場合は、以下のような設定になっていないか確認してください。
j「ドウサホウシキ」で「スケジュール」を指定したパワーコンディショナの「ケイヤクヨ
ウリョウ」が入力されていない、または「0」になっている
j「ドウサホウシキ」がすべて「ナシ」になっている

サーバセンタク＞キュウデン１

20 セットボタンを押し、「サーバツウ
シンカクニン」を行う
サーバツウシンカクニン＞ジッコウシマスカ？
Ｙｅｓ

16 ▼ / ▲ボタンで「スケジュールシュトク」を選び、セットボタンを押す
スケジュールシュトク
オンライン≫
サーバツウシンカクニン
ジ ッ コ ウ チ ュ ウ ．．．

≥ 通信確認を開始すると「ジッコウチュウ ...」と表示されます。

サーバツウシンカクニン
OK18オンライン構成（つづき）≥ 通信確認に成功すると「OK」が表示されます。
セットボタンを押すと次に進みます。

23 モード / クリアボタンを押す
シュツリョクヘンカジカン
１０ｍｉｎ

スケジュールシュトク
オンライン

≫

≥ エラーの場合は以下のメッセージが表示されます。
メッセージ

確認内容

NG セツゾクサキ
ミセッテイ

電力サーバが設定されているか確認して
ください。

NG

LAN ミセツゾク

LAN の接続を確認
してください。

セツゾクイジョウ

ルータとの接続経路を確認ください。異常のない場合は、販
売店に相談してくだ
さい。

NG

販売店に相談してく
ださい。

NG
NG

ID ミトウロク

NGID フセイ≫

発電所IDを確認してください。

21 ▼ / ▲ボタンで「シュツリョクヘン≥「シュツリョクセイギョセッテイ ジッコウシマ
スカ？」の画面が表示されます。

24 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタンを押す
シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？
Noシュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？
Ｙｅｓシュツリョクセイギョセッテイ
ジ ッ コ ウ チ ュ ウ ．．．

シュツリョクセイギョセッテイ
ＯＫ

カジカン」を選び、セットボタンを押す
シュツリョクヘンカジカン
１０
ｍｉｎ

≫

≥ 出力制御の設定を変更した場合は、確認画面が表示されます。

22「シュツリョクヘンカジカン」を確認し、セットボタンを押す
シュツリョクヘンカジカン＞１０ｍｉｎ≥ 出力変化時間が電力会社の指示通りであることを確認してください。

19

オンライン構成（つづき）≥ 設定に成功すると「OK」が表示されます。
エラーの場合は以下のメッセージが表示されます。
メッセージ

確認内容
「ドウサホウシキ」がすべて「ナシ」になっていないか確認してください。

「ドウサホウシキ」で「スケNG ケイヤクミセッテイ ジュール」を指定したパワー
コンディショナの「ケイヤク
ヨウリョウ」が入力されていない、または「0」になっていないか確認してください。

NGNG

ケイヤクイジョウ

システムイジョウ

NGNG

出力制御非対応のパワーコ
ンディショナに対し、「ドウサホウシキ」で「スケジュー
ル」または「クリップ」を指定していないか確認してください。

1 ▼ / ▲ボタンで「No」を選び、セットボタンを押す
シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？
No2 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セッ
トボタンを押す
セッテイパラメータ＞ホジシマスカ？
Ｙｅｓ

販売店に相談してください。
販売店に相談してください。

ID フセイ

発電所 ID を確認してください。

25 モード / クリアボタンを数回押し、メイン表示にもどる

レンケイウンテンチュウ＊

以上で、出力制御設定は完了です。
お客様に免責事項（ 7）の説明をしてください。
出力制御の設定のフロー図は、38 ページを参照してく
ださい。

20

出力制御設定が完了していない場合は、設定を保存し中断することが出来ます。

シュツリョクセイギョセッテイ≫
ナシ
−−−−−

≥ 設定保持後は、元の画面に戻って「ナシ」と表示されますが、再度設定画面で「アリ」にすると、発電所 ID などの設定値が表示されます。

オフライン構成●出力制御運用開始までの流れ
出力制御の運用開始までの流れは、２種類のセット形式（ ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ / ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख ）により異なります。

1「出力制御スケジュール用 USB メモリの準備」（ 22）

2「パワーコンディショナおよび本製品の施工・設定」（ 22）

3「ソフトウェア バージョンの確認ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ 」（ 23）

4

5「ソフトウェア バージョンの確認ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख 」（ 24）「契約内容の確認」（ 24）「出力制御設定 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ の場合（ 25）「出力制御設定 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख の場合（ 29）∫ 免責事項
出力制御設定の完了後、お客様に説明してください。
≥ 出力制御設定が有効な場合は以下の理由でパワーコンディショナの発電抑制または停止による損失の可能性があります。
j 機器障害（本製品故障、ケーブル故障等を含む）
j 通信障害（インターネット回線障害、ルーター故障、無線切断等を含む）
j インターネットを利用せず、手動でスケジュールを更新する場合に、未更新を原因とするスケジュール期限切れ

21

オフライン構成（つづき）●設定前の準備
出力制御スケジュール用 USB メモリの準備
オフライン構成では、出力制御設定時に出力制御スケジュール（固定スケジュール）が必要になります。
あらかじめ電力会社の WEB サイトからダウンロードし、フォルダにダウンロードしたファイルをコピーしておいてください。

∫ 準備物≥ 出力制御スケジュール（固定スケジュール）用 USB メモリ≥ 256MB〜32GB、USB2.0準拠、FAT16/FAT32形式でフォーマットされたUSBメモリを使用してください。セキュリティ機能搭載の USB メモリは使用できません。
≥ 上記の USB メモリに以下の手順でスケジュールファイルを保存してください。
1 USB メモリ内に「Schedule」フォルダを作成する。※ 1
2「Schedule」フォルダ内にスケジュールファイルを保存する。※ 2 ※ 3∫ 注意事項※ 1. フォルダ名は、半角／全角／大文字／小文字を区別します。

先頭だけ半角大文字、その後は半角小文字を使用してください。
※ 2. 電力会社の WEB サイトからダウンロードした出力制御スケジュールファイルは、ファイル名を変更しないでください。変更すると更新に失敗することがあります。
※ 3. 複数ファイルがある場合はファイル名に含まれる日時情報に従って最新のデータを選択します。

パワーコンディショナおよび本製品の施工・設定
出力制御の設定の前に、パワーコンディショナおよび本製品の施工・設定が完了している必要があります。「施工・保守マニュアル」をお読みになり、施工・設定を完了させてください。

22

オフライン構成（つづき）
ソフトウェア バージョンの確認 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ
出力制御設定が可能なソフトウェアバージョンかどうかを確認してください。

1 ホーム画面で「メニュー」を選ぶ≥ 出力制御設定が可能なソフトウェアは以下の通りです。
（2017 年 7 月現在）
Ver 3.＊.＊.＊
1 桁目が、3 以上であること。
2 桁目、3 桁目、4 桁目は任意。
出力制御設定が可能なソフトウェアではない場
合は、ソフトウェアをバージョンアップしてくだ
さい。
今後、出力制御を実施する電力会社が拡大していくことで、ソフトウェアがバージョンアップされる可能性があります。
詳しくは下記 WEB サイトにてご確認ください。
アドレス： http://www.omron.co.jp/energyinnovation/download/

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 画面左下にソフトウェアバージョンが表示されます。

23

オフライン構成（つづき）
ソフトウェア バージョンの確認 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख
出力制御設定が可能なソフトウェアバージョンかどうかを確認してください。

1 計測ユニットのスライドカバーを 3 ▼ / ▲ボタンで「システムジョウホウカ
開ける

クニン」を選び、セットボタンを押す

スライドカバーを上にスライドする≥ ソフトウェアのバージョンが表示されます。
システムジョウホウカクニン

ソフトＶｅｒ．

≫＊＊ ．＊ ．＊ ．＊≥ 出力制御設定が可能なソフトウェアは以下の通りです。
（2017 年 7 月現在）

2 メイン画面表示中に、モード／クリ
アボタンを押す≥ 表示部に「ユーザセッテイ」が表示され、トップ
メニュー選択画面に切り替わります。

ソフト Ver 3. ＊ . ＊ . ＊1 桁目が、3 以上であること。
2 桁目、3 桁目、4 桁目は任意。
出力制御設定が可能なソフトウェアではない場
合は、ソフトウェアをバージョンアップしてくだ
さい。
今後、出力制御を実施する電力会社が拡大していくことで、ソフトウェアがバージョンアップされる可能性があります。
詳しくは下記 WEB サイトにてご確認ください。
アドレス： http://www.omron.co.jp/energyinnovation/download/

契約内容の確認
出力制御の設定するにあたって、電力会社との契約内容を確認する必要があります。
項目名

内容

入手方法

発電所 ID

発電所を特定するためのもの、26 桁の数字。

出力変化時間5 〜 10 分の間で 1 分単位の設定値

電力サーバ

電力会社毎の電力サーバ

契約容量

パワーコンディショナ毎の契約容量動作方式

パワーコンディショナ毎に出力制御対象、非対 出力制御の申請手続きで電力会社に提出する資料
象または上限クリップを設定する

24

出力制御の申請手続きで電力会社から配布される資料

オフライン構成（つづき）●出力制御設定 カラー表示ユニットあり の場合
日時を変更する
日時が正しい場合は、「USB メモリをセットする」（ 26）に進んでください。

1 「メンテナンスメニューを開く」

5 「決定」を選ぶ（ 10）の手順 1 〜 5 の操作をする

2 「システム情報設定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

6 設定内容を確認し、「実行」を選ぶ
Ver ＊.＊.＊.＊

3 「日時設定」を選ぶ
Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊

4 「年」、「月」、「日」、「時」、「分」の≥ 設定をやり直す場合は、「中止」を選び、手順 4からもう一度設定してください。
≥ 時計の秒は、日時の設定が完了した時点で「00秒」から始まります。

ドロップダウンリストボックスで
現在の日時を選ぶ≥「年」は 2015 から 2037 まで設定できます。
≥「時」は 0 から 23 まで設定できます。
≥ 出力制御設定を有効にすると、時刻設定は 1 日につき± 10 分以内に制限されます。10 分以上の変更
は翌日になってから再度設定を変更してください。

Ver ＊.＊.＊.＊

25

オフライン構成（つづき）
USB メモリをセットする「出力制御スケジュール用 USB メモリの準備」（ 22）で用意した USB メモリを計測ユニットにセットします。

USB メモリ

出力制御の設定をする

1 「メンテナンスメニューを開く」

4 「出力制御」を「あり」に設定する（ 10）の手順 1 〜 5 の操作をする

2 「システム情報設定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

5 「発電所 ID」を入力する
Ver ＊.＊.＊.＊

3 「出力制御設定」を選ぶ
Ver ＊.＊.＊.＊

6 「契約情報」の「契約情報設定」を
Ver ＊.＊.＊.＊

選ぶ≥ 出力制御設定画面が表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊

26≥ 契約情報の一覧が表示されます。

オフライン構成（つづき）

7 「契約容量」を入力する

9 「上限クリップ容量（W）」を入力する

Ver ＊.＊.＊.＊≥「パワーコンディショナ容量（Ｗ）」は自動的に表示されます。
≥「製造番号」で対象パワーコンディショナが間違っていないか確認してください。
≥ 出力制御非対応パワーコンディショナの場合、「パワーコンディショナ容量 (Ｗ)」は「０」と表示されます。
≥「契約容量（W）」に「パワーコンディショナ容量（W）」以上の値を入力した場合、「パワーコンディ
ショナ容量（W）」が設定された状態として扱います。

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 上限クリップについて（ 6）

10「決定」を選ぶ

8 「動作方式」を契約情報に合わせて選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 出力制御設定画面が表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊

表示名称

説明

スケジュール

出力制御対象のパワーコン
ディショナは、「スケジュール」
を設定します。

上限クリップ対象のパワーコ「上限クリッ
上限クリップ※ ンディショナは、プ」を設定します。
なし

出力制御対象外のパワーコン
ディショナは、「なし」を設定します。

§KP-MU1F-SET / KP-MU1F-M-SET /KP-MU1F-BOX-3G / KP-MU1F-BOXS-3G
では「上限クリップ」は表示せず、「スケジュー
ル」もしくは「なし」から選択します。
≥ パワーコンディショナが7台以上ある場合は「 」
で次のページに進んでください。
≥ 上限クリップを指定しない場合は手順10に進んでください。

Ver ＊.＊.＊.＊≥「契約情報」の状態を確認してください。
≥「設定済」と表示される場合は、手順 11 へ進んでください。
≥「設定されていません」と表示される場合には、もう一度「契約情報画面」を選んで以下を確認してください。
≥「動作方式」が「スケジュール」で、「契約容量（W）」が入力されていない、または「０」≥「動作方式」がすべて「なし」≥「設定が正しくありません」と表示される場合には、もう一度「契約情報設定」ボタンを押して以下を確認してください。
≥ 出力制御非対応のパワーコンディショナに、「動作方式」を「スケジュール」または「上限クリップ」で指定

27

オフライン構成（つづき）

11「スケジュール取得」の「オフライ≥ 設定が完了すると、下記画面が表示されます

ン」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊

12「出力変化時間」を確認する≥ 設定に失敗するとエラーメッセージが表示されます。

Ver ＊.＊.＊.＊Ver ＊.＊.＊.＊

13「設定」を選ぶ

メッセージ

確認内容

発電所 ID（26 桁） 発電所IDが入力されているを入力してください か確認してください。
発電所IDが不正です

発電所 ID が間違っていない
か確認してください。

出力制御スケジュール更新
USB が挿入され用のUSBが正しく挿入されていませんているか確認してください。

Ver ＊.＊.＊.＊

14「実行」を選ぶ

出力制御スケジュールファ
スケジュールファ
イルが USB の指定された
イルが見つかりま
フォルダにコピーされていせん
るか確認してください。
出力制御スケジュールファ
スケジュールファ
イルが正しいか確認してくイルが不正ですださい。
設定 NG

販売店に相談してください。

最後にUSBメモリを計測ユニットから取り外してください。

以上で、出力制御設定は完了です。
Ver ＊.＊.＊.＊

出力制御を一度「アリ」で設定すると「ナシ」にするには完全初期化が必要になります。

28

お客様に免責事項（ 21）の説明をしてください。

オフライン構成（つづき）●出力制御設定 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख の場合
日時を変更する
日時が正しい場合は、「USB メモリをセットする」（ 30）に進んでください。

1 「メンテナンスメニューを開く」

3▼ / ▲ボタンで数値を変更し、セットボタンを押す（ 15）の手順 1 〜 3 の操作をする

2 ▼ / ▲ボタンで「ジコクヘンコウ」

ジコクヘンコウ>15/12/30 11:10

または「ジコクヒョウジ」を選ぶ≥「ジコクヒョウジ」が表示される場合は、現在の日時が正しく表示されていることを確認してください。
≥「ジコクヘンコウ」が表示される場合は、セット
ボタンを押して、手順 3 に進んでください。
「ジコクヘンコウ」の場合
ジコクヘンコウ ≫15/12/30 12:34

ジコクヘンコウ>15/12/30 12:34「ジコクヒョウジ」の場合
ジコクヒョウジ㸨
15/12/30 12:34（手順 2 で「ジコクヘンコウ」を選んだ場合のみ）

4≥ この操作を繰り返して、年 / 月 / 日/ 時 / 分を設定してください。
≥ モード / クリアボタンを押すと、前の桁にカーソ
ルが戻ります。
≥「年」は 15（2015）から 37（2037）まで設定できます。
≥ 出力制御設定を有効にすると、
時刻設定は1日につき± 10 分以内に制限されます。10 分以上の変更は翌日になってから再度設定を変更してください。
（手順 2 で「ジコクヘンコウ」を選んだ場合のみ）▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタンを押す
15/12/30 11:10> ジッコウシマスカ？ Yes29

オフライン構成（つづき）
USB メモリをセットする「出力制御スケジュール用 USB メモリの準備」（ 22）で用意した USB メモリを計測ユニットにセットします。

出力制御の設定をする

1「メンテナンスメニューを開く」（ 15）→「システムセッテイ」から▼ / ▲ボタンで「シュツリョクセ
イギョセッテイ」を選び、セット
ボタンを押すシュツリョクセイギョセッテイ≫
ナシ
−−−−−

シュツリョクセイギョ
ナシ≫≥「アリ」の場合は手順 4 に進んでください。

2 セットボタンを押す

5 発電所 ID を入力する
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ １ ／ ３ ）＞００−０−００００
００００
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ２ ／ ３ ）
＞００００
００００
０００
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ３ ／ ３ ）＞−０００ー０≥ ▼ / ▲ボタンを使って一桁ずつ入力します。
≥ セットボタンで次の桁へ、モードボタンで前の桁へ移動します。
≥ 最後の桁の入力完了後、セットボタンで入力完了します。
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ １ ／ ３ ） ≫００−０−００００
００００

シュツリョクセイギョ＞ナシ

3 ▼ / ▲ボタンで「アリ」を選び、

ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ２ ／ ３ ） ≫
００００
００００
０００

セットボタンを押す
シュツリョクセイギョ
アリ≫

4 ▼ / ▲ボタンで「ハツデンショ ID」
を選び、セットボタンを押す
ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ １ ／ ３ ） ≫００−０−００００ ００００30

ハ ツ デ ン シ ョ Ｉ Ｄ（ ３ ／ ３ ）−０００ー０≫≥ 入力完了後は、▼/▲ボタンで内容を確認できます。
≥ もう一度セットボタンを押すと、「ハツデンショ
ID」の入力（手順 4）に戻ります。

6 ▼ / ▲ボタンで「ケイヤクジョウホ
ウ」を選び、セットボタンを押す
ケイヤクジョウホウ
ミセッテイ≫

オフライン構成（つづき）

7 ▼ / ▲ボタンで各パワーコンディ 11▼ / ▲ボタンで「ドウサホウシキ」
ショナの機器 No.、シリアル No.
（製造番号）を確認し、セットボタ
ンを押すを選び、セットボタンを押す
ドウサホウシキ
スケジュール≫

パワーコンディショナの機器 No.
PCS01≫
S/N００００００００００

シリアル No.（製造番号）

12 ▼ / ▲ボタンで動作方式を選び、セットボタンを押す

8 「PCS ヨウリョウ」を確認する
ＰＣＳヨウリョウ
５０００ Ｗ＊≥ PCS ヨウリョウは、パワーコンディショナの定格容量です。自動的に表示されます。
≥ 出力制御非対応パワーコンディショナの場合、「PCS ヨウリョウ」は「0W」と表示されます。

9 ▼ / ▲ボタンで「ケイヤクヨウリョ
ウ」を選び、セットボタンを押す≥ 出力制御対象のパワーコンディショナは、「スケジュール」を設定します。
≥ 出力制御対象外のパワーコンディショナは、「ナシ」を設定します。
≥ 上限クリップ対象のパワーコンディショナは、「クリップ」を設定します。
「クリップ」を設定した場合は、セットボタンで上限クリップの容量設定に進みます。
クリップヨウリョウ＞00000W

ケイヤクヨウリョウ＞０００００ Ｗ

10 契約容量を入力する
ケイヤクヨウリョウ＞０５０００ Ｗ

ドウサホウシキ＞スケジュール≫≥ ケイヤクヨウリョウは、電力会社と契約されているパワーコンディショナ単位の契約容量を入力します。
≥ ▼ / ▲ボタンで一桁ずつ入力します。
≥ セットボタンで次の桁へ、モード / クリアボタン
で前の桁へ移動します。
≥ 最後の桁を入力完了後、セットボタンで入力完了します。
≥「ケイヤクヨウリョウ」に「PCS ヨウリョウ」以
上の値を入力した場合、「PCS ヨウリョウ」と同じとみなされます。

≥ クリップ容量を入力します。
上限クリップについて（ 6）≥ ▼ / ▲ボタンで一桁ずつ入力します。
≥ 最後の桁を入力完了後、セットボタンで入力完了します。
ドウサホウシキ
スケジュール≫≥ 設定された動作方式が表示されます。

13 モード / クリアボタンで手順 7 の画面に戻り、7 〜 11 の手順を繰り返し、必要なパワーコンディショナの全てに対し契約情報を設定する

31

オフライン構成（つづき）

14 契約情報の設定が完了したら、
モード / クリアボタンを押す
PCS01≫
S/N１１１１１１１１１１１１

17 ▼ / ▲ボタンで「オフライン」を選
び、セットボタンを押す
スケジュールシュトク＞オフライン

15 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、 18 ▼ / ▲ボタンで「シュツリョクヘン
セットボタンを押すカジカン」を選び、セットボタンを押す

ケイヤクジョウホウ≫＞カンリョウシマスカ？

Yesシュツリョクヘンカジカン
１０ｍｉｎ

ケイヤクジョウホウ
セッテイズミ≫19「シュツリョクヘンカジカン」を確≫≥「フセイゴウ」が表示された場合は設定に問題があります。
j 出力制御非対応のパワーコンディショナに対し、「ドウサホウシキ」で「スケジュール」
または「上限クリップ」を指定している≥「ミセッテイ」が表示された場合は、以下のような設定になっていないか確認してください。
j「ドウサホウシキ」で「スケジュール」を指定したパワーコンディショナの「ケイヤクヨ
ウリョウ」が入力されていない、または「0」になっている
j 動作方式がすべて「ナシ」になっている

16 ▼ / ▲ボタンで「スケジュールシュ認し、セットボタンを押す
シュツリョクヘンカジカン＞１０ｍｉｎ≥ 出力変化時間が電力会社の指示通りであることを確認してください。

20 モード / クリアボタンを押す
シュツリョクヘンカジカン
１０
ｍｉｎ

≫

トク」を選び、セットボタンを押す
スケジュールシュトク
オンライン

≫

≥「シュツリョクセイギョセッテイ ジッコウシマ
スカ？」の画面が表示されます。

32

オフライン構成（つづき）

21 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタンを押す
シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？ No

メッセージ
NG
NG

ID フセイ

確認内容
販売店に相談してください。
発電所 ID を確認してください。

22 モード / クリアボタンを数回押し、メイン表示にもどる

シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？ Ｙｅｓ

シュツリョクセイギョセッテイ
ジ ッ コ ウ チ ュ ウ ．．．

レンケイウンテンチュウ＊

最後にUSBメモリを計測ユニットから取り外してください。
シュツリョクセイギョセッテイ
ＯＫ

以上で、出力制御設定は完了です。
お客様に免責事項（ 21）の説明をしてください。

≥ 出力制御の設定を変更した場合は、確認画面が表示されます。
≥ 設定に成功すると「OK」が表示されます。
エラーの場合は以下のメッセージが表示されます。
メッセージ
確認内容
動作方式がすべて「ナシ」になっていないか確認してください。
「ドウサホウシキ」で「スケNG ケイヤクミセッテイ ジュール」を指定したパワー
コンディショナの「ケイヤク
ヨウリョウ」が入力されていない、または「0」になっていないか確認してください。
出力制御非対応のパワーコ
ンディショナに対し、「ドウサホウシキ」で「スケジュー
NG ケイヤクイジョウ
ル」または「クリップ」を指定していないか確認してください。
出力制御スケジュール更新
NG USB ミソウニュウ 用の USB が正しく挿入されているか確認してください。
出力制御スケジュールファ
イルが USB の指定された
NG ファイルナシ
フォルダにコピーされているか確認してください。
出力制御スケジュールファ
NG ファイルイジョウ イルが正しいか確認してください。

出力制御の設定のフロー図は、38 ページを参照してください。

出力制御設定が完了していない場合は、設定を保存し中断することが出来ます。

1 ▼ / ▲ボタンで「No」を選び、セットボタンを押す
シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？
No2 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタンを押す
セッテイパラメータ＞ホジシマスカ？
Ｙｅｓ

シュツリョクセイギョセッテイ≫
ナシ
−−−−−

≥ 設定保持後は、元の画面に戻って「ナシ」と表示されますが、再度設定画面で「アリ」にすると、発電所 ID などの設定値が表示されます。

33

オフライン構成（つづき）●固定スケジュールの手動更新≥ この手順はオフライン構成時のみ必要な手順です。
「出力制御スケジュール用 USB メモリの準備」（ 22）で用意した USB メモリを計測ユニットにセット
しておきます。
≥ 固定スケジュールの手動更新はカラー表示ユニットからはできません。

1 「メンテナンスメニューを開く」（ 15）の手順 1 〜 3 の操作をする

2 ▼ / ▲ボタンで「コテイスケジュー
ル コウシン」を選び、セットボタンを押す≥ 更新が完了すると「OK」が表示されます。
エラーの場合は以下のメッセージが表示されます。
メッセージ
NG USB
ミソウニュウ

出力制御スケジュール更新
用の USB が正しく挿入されているか確認してください。

NG ファイル
ナシ

出力制御スケジュールファ
イルが USB の指定されたフォルダにコピーされているか確認してください。

NG ファイルイジョウ

出力制御スケジュールファ
イルが壊れている可能性があります。再度 USB メモリにファイルを保存して、やり直してください。

NG

販売店に相談してください。

コテイスケジュール コウシン≫
サイシュウビ １７／０９／３０≥ 次の画面へ進みます。

3 ▼ / ▲ボタンで「Yes」を選び、セットボタンを押す
コテイスケジュール コウシン
＞ジッコウシマスカ？ Ｙｅｓ

確認内容≥ 最後に USB メモリを計測ユニットから取り外してください。
スケジュールの更新タイミングについて
オフライン運用でのスケジュールの最終日は、以下の方法で確認できます。
「出力制御の詳細な状態を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ 」（ 36）「出力制御の詳細な状態を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख 」（ 37）
必ずスケジュール最終日を過ぎる前に更新してください。

コテイスケジュール コウシン
ジ ッ コ ウ チ ュ ウ ．．．

≥ 更新中は「ジッコウチュウ．．．
」が表示されます。

34

スケジュール最終日を過ぎると発電が停止します。
日時設定
固定スケジュールの更新時には、必ず計測ユニットの時刻を設定してください。
出力制御運用時は正確な日時に合わせる必要があります。電波時計など、なるべく正確な時計で確認しながら設定してください。
日時設定は以下の方法で変更できます。
「日時を変更する」ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺँॉ（ 25）「日時を変更する」ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख（ 29）

出力制御の運用●出力制御の状態を確認する カラー表示ユニットあり
出力制御の状態はアイコンで確認できます。

ステータスバー

アイコン

説明
出力制御にもとづいてパワーコンディショナの出力を抑えている状態です。

●出力制御の履歴を確認する カラー表示ユニットあり
出力制御の履歴は出力制御履歴で確認できます。

1 ホーム画面で「メニュー」を選ぶ 4 出力制御履歴を確認する。

Ver ＊.＊.＊.＊

2 「情報」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

3 「出力制御履歴」を選ぶ≥「太陽光発電電力量」※ 1 /「運転時間」※ 2 /「出力制御時間」※ 3 を毎日記録しています。
（出力制御による抑制が発生しなかった日は、「出力制御時間」が「0」分と記録されます）※ 1. システム全体の発電電力量の合計です。
※ 2. システム中でパワーコンディショナが 1 台
以上運転した時間の合計です。
※ 3. システム中でパワーコンディショナが 1 台
以上出力制御による抑制が発生した時間の合計です。
≥「 」/「 」を選ぶと、前 / 次のページに移動します。（過去 31 日までさかのぼって確認できます。）≥「ダウンロード」を選ぶと、出力制御履歴を CSV
形式で SD カードに保存できます。

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 出力制御履歴画面が表示されます。

35

出力制御の運用（つづき）●出力制御の詳細な状態を確認する カラー表示ユニットあり
出力制御の設定状態は、システム情報表示で確認できます。

1 ホーム画面で「メニュー」を選ぶ 5 「システム情報表示」を選ぶ

2 「設定」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

3 「高機能」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

6 「システム２」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊

7 設定状態を確認する

Ver ＊.＊.＊.＊

4 「実行」を選ぶ

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 高機能メニュー画面が表示されます。

36

Ver ＊.＊.＊.＊≥ 出力制御設定の情報を表示します。
設定の有無、出力制御スケジュール取得方法、出力制御
スケジュールの取得状態などの情報を確認できます。
≥「次回アクセス日」とは、次回の更新スケジュール
を電力サーバから取得する予定日です。
「次回アクセス日」が本日以降になっていることを確認してください。
「次回アクセス日」が過去の日付の場合は出力制御ス
ケジュールが更新されていない可能性があります。
オフライン構成の場合は 「−」と表示されます。
≥「スケジュール最終日」とは、計測ユニットが保持しているスケジュールの最終日です。
この日付を過ぎる前に出力制御スケジュールを更新
しないと発電が停止しますので、ご注意ください。

出力制御の運用（つづき）●出力制御の詳細な状態を確認する ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

1 計測ユニットのスライドカバーを 6 ▼/▲ボタンで出力制御の詳細な設
開ける

定状態を確認する

スライドカバーを上にスライドする

スケジュール取得
スケジュールシュトク
オンライン

＊

現在制御値
ゲンザイセイギョチ
８０％

2 メイン画面表示中に、モード / クリ
アボタンを押す3 ▼ / ▲ボタンで「システムジョウホ
ウカクニン」を選び、セットボタ
ンを押す＊

次回アクセス日
ジカイアクセスビ ＊ＹＹ／ＭＭ／ＤＤ

スケジュール最終日
スケジュールサイシュウビ
ＹＹ／ＭＭ／ＤＤ＊

4 ▼/▲ボタンで出力制御の設定状態を確認する（白色矢印）： ▼ボタン押す≥ アリ：出力制御有効（灰色矢印）： ▲ボタン押す

シュツリョクセイギョ
アリ≫≥ ナシ：出力制御無効
シュツリョクセイギョ
ナシ

5 セットボタンを押す＊≥「スケジュールシュトク」
出力制御のネットワーク構成が確認できます。
≥「オンライン」： オンライン構成≥「オフライン」： オフライン構成≥「ゲンザイセイギョチ」
出力制御の現在の制御値が確認できます。
≥「ジカイアクセスビ」
アクセス予定日が確認できます。
オンライン構成時は「YY/MM/DD」（年 / 月 / 日）と表示されます。
オフライン構成時は「--/--/--」と表示されます。
≥「スケジュールサイシュウビ」
スケジュールの最終日が確認できます。

37

付録●出力制御設定フロー図 ढ़ছ‫ં਀ش‬ঘॽॵॺऩख

モード + セット
レンケイウンテンチュウ

セット : セットボタンを押す（灰色矢印）： ▲ボタン押す

モード : モード / クリアボタンを押す（白色矢印）： ▼ボタン押す

セット

メンテナンス ＊ＰＣＳトウロク ≫３

システムセッテイ ≫シュツリョクセイギョセッテイ ≫ナシ ーーーーー

初期設定により表示項目が変わります。

モード

モード
モード

セット
設定後「アリ オンライン」に変わります。

セット

シュツリョクセイギョ ≫ナシ

シュツリョクセイギョセッテイ ≫アリ オンライン

シュツリョクセイギョ
＞ナシ

モード
セット

シュツリョクセイギョ ≫アリシュツリョクセイギョ＞アリセット
ハツデンショＩＤ（１／３） ≫００−０−００００ ００００

セット
ハツデンショＩＤ（１／３） ≫＞００−０−００００ ００００

モード

セット
ハツデンショＩＤ（２／３） ≫＞００００−００００ ００００

モード

ハツデンショＩＤ（３／３） ≫＞−０００−０

モード

セット

ハツデンショＩＤ（２／３） ≫００００ ００００ ０００
登録台数分が表示されます。

ハツデンショＩＤ（３／３） ≫−０００−０

セット
ＰＣＳ０１ ≫
Ｓ／Ｎ１１１１１１１１１１

ＰＣＳヨウリョウ ＊
５０００Ｗ

モード

セット

セット
ケイヤク ヨウリョウ ≫０Ｗ

ＰＣＳ０２ ≫
Ｓ／Ｎ２２２２２２２２２２

ケイヤクジョウホウ ≫ミセッテイ

ケイヤク ヨウリョウ＞０５０００Ｗ

セット
ＰＣＳ０３ ≫
Ｓ／Ｎ３３３３３３３３３３

設定後は「セッテイズミ」に変わります。

セット
ドウサホウシキ ≫スケジュールモード

ドウサホウシキ＞スケジュール

セット
セット

セット

ケイヤクジョウホウ
＞カンリョウシマスカ？ Ｙｅｓ

＞ナシ

セット

セット
スケジュールシュトク＞オンライン

モード

モード
セット

セット
サーバセンタク＞ミセッテイ

スケジュールシュトク＞オフライン

サーバツウシンカクニン＞ジッコウシマスカ？ Ｙｅｓ

モード

シュツリョクヘンカジカン ≫１０ｍｉｎ

サーバツウシンカクニン
ジッコウチュウ．．．

シュツリョクヘンカジカン＞１０ｍｉｎサーバツウシンカクニン
ＯＫ

モード
モード

中断する場合に設定を保持できます。

セット
セッテイパラメータ＞ ホジシマスカ？

シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？ Ｎｏ

セット
Ｙｅｓ

モード
シュツリョクセイギョセッテイ
＞ジッコウシマスカ？ Ｙｅｓ

38

セット

電力会社名が表示されます。

セット

セット

シュツリョクセイギョセッテイ
ジッコウチュウ．．．

シュツリョクセイギョセッテイ
ＯＫ

セット

セット
クリップヨウリョウ＞０００００W

セット ド ウ サ ホ ウ シ キ

ケイヤクジョウホウ
＞カンリョウシマスカ？ No

スケジュールシュトク ≫オンライン

ドウサホウシキ＞クリップ

設定された「ドウサホウシキ」が表示されます。

セット

メモ

39

技術的なお問い合わせ先
フリーダイヤル ：0120-066825
受付時間：平日 9:00 〜 17:00（土、日、祝日は除く）

C OMRON Corporation All Rights Reserved.