角形コネクタ

KC形特長■ 信頼性の高いコンタクト（接触子）です。
フォーク形状のコンタクトは接触部にクリーニングの溝を持ち、接触部に付着したゴミなどは排出されて常に良好な接触が得られます。接触部はフォーク形状で一本あたり2点の接触部を持ち、1コンタクトで 6点の接触ポイントを持つ構造のため高い信頼性を有しています。
■ 安全です。
充電部はすべて、堅ろうなエンジニアリングプラスチック製のハウジング内に収納されています。
また、端子側には把手を兼ねた美しいカバーで遮蔽されています。
■ 完全な誤挿入防止構造
ハウジング部は一定方向の挿入方式になっています。また、コンタクトはハウジングにしっかりと保護された構造となっているため種々の方向に挿入動作を行っても、異回路混触や、コンタクトへの悪影響はありません。
■ 大きな電流容量
全回路常時通電で20A、1/2回路使用では25Aの通電容量を持っております。
■ ワンタッチロックです。
ハウジング部の抜き止め防止機構は、扱いやすいワンタッチロック方式（KCフック）です。

仕様（定格・性能）仕様

形式

定 格 絶 縁 電 圧定 格 通 電 電 流
接 続 可 能 電 線
商 用 周 波 耐 電 圧
定格インパルス耐電圧
短 時 間 電 流
接触抵
抗耐衝撃性
使 用 周 囲 温 度
保存温度
相対湿度
使 用 状 態（ 標 高 ）C219

KC-12KC-20

600V
20A（1／2回路通電時25A）
22㎜2〜5.5㎜22㎜2〜5.5㎜（但し5.5㎜ 2 は18本まで）（充電部一括対取付パネル間）AC2,500V／1分間 （充電部相互間）AC2,500V／1分間（充電部一括対取付パネル間）±7kV／各極3回（1.2／50μs） （充電部相互間）±4.5kV／各極3回（1.2／50μs）

200A 2秒
両端間 10mΩ以下（初期値）
30G以上／各軸方向−20〜＋50℃−40〜＋85℃
85％以下2,000m以下

制御用開閉器

形式構成

KC-12PSFC1
基本形式

フック

カバー数

極数
記号

内容1212極2020極Ａ

CONNECTING DEVICES

記号

内容1カバー1個付

2カバー2個付

カバー
記号

内容記号

内容P

標準形端子

S標準形端子

PB

バック端子

SB

バック端子

内容20CV サイドタイプ形カバー20極CT

12CVT トップタイプ形カバー12極
20CVT トップタイプ形カバー20極

取付説明■取付穴寸法（プラグ側、ソケット側共通）

表示灯・表示器記号

単品名

12CV サイドタイプ形カバー12極

CB

ソケット側

プラグ側

③２８

１９８５（１３５）②KCカバー

９７（１４７）

M3×33ねじ⑤KCケーブル止め

６４−φ４.５※（ ）内寸法はKC20の寸法です。
※KCカバーを取り付けた場合は、取付固定ができませんのでご注意ください。

KCカバー

C
接続機器

④M４×１０ねじ⑥KCソケット合いマーク（白）M4×8ねじ合いマーク（白）パネル①KCフック（固定側）

KCソケット⑦KCフック⑥KCプラグ

M4×15ネジ

組立手順例⑥ KCプラグをパネルに取り付けた後、KCプラグとKCソケットをセットする。
（合いマークをあわせる）⑦ 両側のKCフックでロックをする。

電子応用機器⑤ KCケーブル止めにより、KCカバーケーブル出口を締め付ける。

② KCカバーをKCソケットにはめ込む。
③ M3×33ねじでKCカバーを締め付ける。
④ M4×10ねじでKCカバーを取り付ける。

Ｄ① KCソケットの配線を行う。

C220

角形コネクタ

KC形
標準仕様品
プラグ

12極

20極

ソケット

プラグソケットセット

KC-12P

KC-12S

KC-12PS

KC-12PB（バック端子）

KC-12SB（バック端子）

KC-12PBSB（バック端子）

KC-20P

KC-20S

KC-20PS

KC-20PB（バック端子）

KC-20SB（バック端子）

KC-20PBSB（バック端子）※バック端子タイプにはカバーは取り付けできません。

C221

サイドタイプ形カバー組み合わせ

トップタイプ形カバー組み合わせKC-12PSFC1

KC-12PSFCT1

KC-12PSB（ソケット側バック端子）

KC-12PSFC2

KC-12PSFCT2

KC-20PBS（プラグ側バック端子）

KC-20PSFC1

KC-20PSFCT1

KC-20PSB（ソケット側バック端子）

KC-20PSFC2

KC-20PSFCT2B

KC-12PBS（プラグ側バック端子）

制御用開閉器

プラグソケットセット

Ａ

CONNECTING DEVICES

表示灯・表示器
C
接続機器
Ｄ
電子応用機器※バック端子タイプにはカバーは取り付けできません。

C222

C223

２０

４７

１２８（７８）４７８４７２６.８

M４×８２６.８

１９３２８２０

１９KC-20PB（12PB）

１６３（１１３）
１４７（９７）
１３５（８５）

２７M４×８

１３０（８０）９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０

１９２６.８１２.５１２.５１２８（７８）１６３（１１３）
１４７（９７）
１３５（８５）

１３０（８０）１２.５１２.５

９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ ０

１６３（１１３）
１４７（９７）
１２８（７８）

KC-20P（12P）

３２２７１９２６.８

１６３（１１３）
１４７（９７）
１２８（７８）角形コネクタKC形

外形寸法図（ ）内寸法はKC-12の寸法です。
KC-20S（12S）
M４×８２０８４７

KC-20SB（12SB）
M４×８２０８制御用開閉器

組み合わせ外形寸法図（ ）内寸法はKC-12の寸法です。
KC-20PS（12PS）

ＡCONNECTING DEVICES
KC-20PBS（12PBS）

１７.５
８ ９.５

表示灯・表示器

１７.５
８ ９.５B

１６３（１１３）
１１２.５（６２.５）

１６３（１１３）
１１２.５（６２.５）

１７
１２.５ ７.５

１７１２.５ ７.５

旧形式 KC-20PSB（12PSB）

３３２７３３２７５８２７２３７７２７２７

KC-20PSB（12PSB）

旧形式 KC -20PSA（12PSA）

３３２７電子応用機器

３３２７Ｄ

１７.５
８ ９.５

１７.５
８ ９.５

１６３（１１３）
１１２.５（６２.５）

１６３（１１３）
１１２.５（６２.５）

１７
１２.５ ７.５

接続機器

１７
１２.５ ７.５

旧形式 KC -20PSC（12PSC）

２３７７C

KC-20PBSB（12PBSB）

２７２７２３７７２７２７２３７７２７C224

角形コネクタ

KC形
組み合わせ外形寸法図（ ）内寸法はKC-12の寸法です。
（ 12PSFCT1）
KC-20PSFCT1

M３×３３

３５１７８（１２７）

１７８（１２７）
１６３（１１３）

２０（ 12SFC1）
KC-20PSFC1２７８５３６３２３６３２

M４×８２７

抜取り必要寸法１１５以上

８５３０

抜取り必要寸法１４５以上

KC-20PSFCT2（12PSFCT2）

１８５（１３５）

１７８（１２７）

KC-20PSFC2（ 12PSFC2）

３６３６

M３×３３

６１

C225

１４６８５３０８５６１２０６３０制御用開閉器

アクセサリーフック

サイドタイプカバー

12極用
20極用

KC20CV

表示灯・表示器

ケーブル止め金具

KC12CVB

KCフック

トップタイプカバー

NM-10
NM-12Ａ

CONNECTING DEVICESKC12CVTKC20CVTC

端子番号について０１０１１００１②①接続機器

KC形コネクタの端子番号は、下記の通りとなっています。

２４５電子応用機器

４Ｄ５５（４４５３３３KC- 12 P側KC-20Pの場合０〜９となります

３２２２白マーク

KC- 12 S側）（KC-20Sの場合０〜９となります）
C226