鶴舞ちとせ保育園

01

質疑回答

01

A70・72 図に符号ｒ( 身障者用駐車場 ) の位置が分かりません。

その通りです北西インターロッキング上とみて宜しいでしょうか02

よろしいですA70 図においてＣ通り上の扉にｍ( スチール製メッシュフェンス H=1500) の符号がありますが、符号 o( スチールメッシュ片開き扉 W900*H1500) とみて宜しいでしょうか

03

A70 図において敷地中央砂場の南側敷地境界線上のフェンスはよろしいです

符号ｍ( スチールメッシュフェンス H=1500)、扉は符号ｋ( アルミ製門扉 : 両開親子扉 W1500*H1500) とみて宜しいでしょうか
04

A14 図 A 通り上にフェンスの記載があります、A70 図にはありません。

よろしいです符号ｎ( スチールメッシュ両開扉 W1800*H1500) の扉と符号ｍ( スチール製メッシュフェンス H=1500) のフェンスとみて宜しいでしょうか05

砂場の位置と仕様について A14 配置図と A70 外構図に差異があります。

よろしいですA70 外構図を正としても宜しいでしょうか、また、砂場の仕様は「砂敷き t400
06

不織布敷き」とみて宜しいでしょうか

凡例 2 欄外に植栽について「低木 30 本

図面の通りとします( マホニアコンフェーサー…スボーボールなど )」とありますが、他に対象の低木はありますか、御指示ください。
07

1F 廊下、1 階階段室、2 階廊下に掲示板とありますが、不燃マグボード t3.4+ 構造用合板 t18取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。

+ 小口テープ張り、3x6 板サイズ
H2000 天端としてください

08

事務室

A12 に流し台 L=1,200 とありますが、よろしいです

A28 より L=600 を正と考えてよろしいでしょうか
09

事務室

A12 に吊戸棚の取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。

IKEA EKET 700x700x350
H2000 天端、図面追記

100・1 歳児室収納に中棚・枕棚とありますが、取付位置・大きさ・仕様を御指示ください。

中棚：D700,FL+700 天端
枕棚：D300,FL+1800 天端
形状は収納に合わせる、南海 C シリーズ同等

11

事務室のＬ型デスクの仕様を御指示ください。又、電源 2 ケとありますが、図面追加しました

机上に 2 口を 2 ヶ所配置すると考えてよろしいでしょうか12

A69 下段に記載がある本棚の取付位置を御指示ください。

図面追加しました13

2F 収納にある可動棚 3 段の仕様を御指示ください。

ガチャ柱 H2000+ ブラケット
ポリ合板 t35（小口テープ張り）

14

園児用ロッカーの図面の使用材料欄に「引き出し内部：メラミン化粧板」とありますがよろしいです引き出し内部とは、引き出し本体が内外共メラミン化粧板仕上げ（前板はタモ積層材
15

引き出し本体は R 面取り不可）とみてよろしいでしょうか

施工区分表の外構工事欄に別棟ゴミ庫とありますが、仕様がわかりません。

ダイケン ステンレス クリーンストッカー
CKS 型 CKS-1607

16

施工区分表の外構工事欄に歩道切下とありますが、A71ａ

1 階犬走りカッター目地とみてよろしいですか

よろしいです同等品としてください鶴舞ちとせ保育園

1718

質疑回答

02

A28 図では、天井吊カーテン、A41 図では、鴨居タモ埋込となっています。

A41 を正としてください

A28 図を正と考えてよろしいでしょうか事務室の吊戸棚の位置を御指示ください。

吊り戸棚は 09 回答済です

A17 図では人口芝生 H35、A34 図では H40 となっています。

よろしいですA17 図を正と考えてよろしいですか19

サインの大きさについて詳細をご指示ください

A. メイン W5000xH850、B. サブ W1000xH455、
クラスサイン W210x150

20

ダムウェーターのサイズ等の仕様をご指示ください

クマリフト

フロアタイプ S 型

21

3F 更衣室の変更点をご指示ください

誤記です

22

幼児用トイレ室 1 の壁の仕様について A16.「2 階平面図」ではA16 を正としてください

1000x1000

変更はございません「防火上主要な間仕切壁」になっていますが A30.「2 階平面詳細図 (2)」では「その他間仕切壁」になっています。
A30.「2 階平面詳細図 (2)」を正としてもよろしいでしょうか23

笠木の大きさについて、A01.「設計概要・外部仕上表」では230 を正としてください「アルミ既製品 (RF：W=150，3F：W=250)」となっていますが、A23.24.64.65 では笠木：アルミ既製品は寸法 230 となっています。
A23.24.64.65 の寸法 230 を正としてもよろしいでしょうか24

内部階段西側に配置されているサッシについてAFW-1 とし、A19( 立面図②)・A59( 建具表 ) と A15-17( 各階平面図 )・A53( 断面詳細①)

寸法は A-59 を正としてください

ではサッシ符号と寸法に差異があります。
25

A15-17( 各階平面図 )・A53( 断面詳細①) の AFW1 を正としてもA-59 を正としてください

よろしいですか、御指示ください。
26

ダムウェターの図面がありません。ご指示願います。

20 回答済です27

1 階平面図に WD-A,B の記載がありません。ご指示願います。

屋内階段下

28

天井点検口の仕様・数量が不明です。別途追加工事と考えて良いですか。

設備図面等と照合し、適宜含んでください

29

廊下の備考欄に掲示板とありますが、他図面に記載がありません。

07 回答済です

掲示板は、別途追加工事と考えて良いですか。

本体工事に含みます

事務室の備考欄に吊戸棚とありますが、展開図には、記載がありません。

09 回答済です30

防護柵 H1500 と読替えてください

吊戸棚は無しと考えて良いですか。
31

事務室の備考欄に流し台 L=1200 とありますが、展開図には、L=600 とあります。

08 回答済です

L=600 を正と考えて良いですか。
32

厨房機器の図面がありませんが、別途工事と考えて良いですか。

図面追加します
本体工事に含みます33

1 階幼児用ﾄｲﾚのﾐﾗｰの設置位置が不明です。ﾐﾗｰは無しと考えて良いですか。

各手洗い前にミラー設置します
300φ

34

折り紙、色紙の棚とありますが、仕様・断面・形状等が不明です。
別途工事と考えて良いですか。

芯 H700

別途とします鶴舞ちとせ保育園

3536

質疑回答

03

平面図の 2 階ﾊﾞﾙｺﾆｰ部分に排水溝の様な記載がありますが他図面には、必要です

漏水等の問題が発生しないよう記載がありません。排水溝は必要ですか。ご指示願います。

適宜見込んでくださいﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺の仕上ですが、亜鉛ﾒｯｷの上に焼付塗装は施工出来ません。

メッキに SOP は剥げると思いますので、焼付塗装を SOP 塗装と読み替えても良いですか。

下地処理など、剥げないよう適宜仕様は選定してください37

ﾊﾞﾙｺﾆｰ下見切の仕上ですが、亜鉛ﾒｯｷの上に焼付塗装は施工出来ません。

よろしいです亜鉛ﾒｯｷ無しで焼付塗装のみと読み替えても良いですか。
38

RF の笠木ですが、矩計図を正として W=230 と考えて良いですか。

23 回答済です39

浸透性塗布防水の施工範囲が不明です。今回工事に浸透性塗布防水のよろしいです

施工範囲は無いものとして考えて良いですか。
40

郵便受は、どの様なものをお考えですか。ご指示願います。

ナスタ

KS-MAB1-LK-WW

W450×H450mm
41

現況ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞですが、既存ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装・ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ機器撤去も既存不適格同等

本体工事に含みますのものと同様地主様撤去と考えて良いですか。
42

43

人工芝部分に砂場とありますが、断面・仕様等が不明です。

05 回答済です

別途追加工事と考えて良いですか。

本体工事に含みます

人工芝部分にﾍﾞﾝﾁとありますが仕様等が不明です。

同上

別途追加工事と考えて良いですか。
44

ﾌｪﾝｽの配置が、1 階平面図と外構平面図で異なります。

04 回答済です

外構平面図を正と考えて良いですか。
45

厨房部分の土間の高さですが、断面図及び構造図基礎・1 階床伏図では、FL-200 ですが、矩計図（1）では、FL-300 となっております。
FL-300 が正と考えてよろしいですか。
※室外機基礎、太陽光基礎については別紙回答致します

よろしいですレベル等は図面通りです鶴舞ちとせ保育園

質疑回答

04

46

3F 屋上太陽光ﾊﾟﾈﾙ基礎の配置が不明です。ご指示願います。

E36 参照ください

47

3F 屋上室外機基礎の配置が不明です。ご指示願います。

D10-@200 タテヨコ共

ｺｰﾅｰ1-D13

基礎サイズ W8000xD1000xH150
48

外部階段詳細図（2）、断面詳細図（1）に階段受けの基礎がありますが、L=1200構造図、基礎・1 階床伏図には、ありません。巾 450 高さ 600 の階段受け

上下共 3-D13 STP□-D10-@200

基礎の配筋、基礎長さ、ご指示ください。
49

内部階段詳細図（2）、断面詳細図（1）に内部階段受けがありますが、ベース下 D10-@200DC

ｺｰﾅｰD13 L2 定着

補強筋等配筋が不明です。配筋方法ご指示ください。
50

基礎・1 階床伏図、4' から 5 通り間の土間スラブですが、スラブ段差は取止め

段差が 190（FL-300 の場合 290）ほどあり、構造関係共通事項 ( その 4)９．８
段差のあるスラブの補強では、H150 までの補強方法で、H190 に対応しておりません。補強方法ご指示ください。
51

B 部：3F 屋上立上り詳細の B 通り RC 立上り、屋上手摺廻り詳細（3 通り）

よろしいですの RC 立上り、3F 屋上ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ基礎詳細の RC 立上りの各配筋ですが、
D10-@200 シングル 頂部 1-D13 と考えてよろしいですか。
52

C 部：3F 笠木廻り詳細及び、H 部：屋上手摺廻り詳細の RC 立上りですが、D10@200 ｺｰﾅｰ1-D13

配筋が不明です。配筋詳細ご指示ください。
53

3F 屋上太陽光ﾊﾟﾈﾙ基礎ですが、配筋が不明です。配筋詳細ご指示ください。

立上り部

タテ筋 :D10-@200
ヨコ筋 :D10-@200

水平部

D10-＠200端部 1-D13

54

屋上鉄骨ﾌﾚｰﾑ基礎ですが、配筋が不明です。配筋詳細ご指示ください。

主筋 8-D13 HOOP□-D10-@10055

3F 屋上室外機基礎詳細、RC 基礎ですが配筋が不明です。

D10@200 ｺｰﾅｰ1-D13

配筋詳細ご指示ください。
56

3F 屋上：躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ勾配の打ち増し部分ですが、よろしいです

無筋で打ち増すと考えてよろしいですか。溶接金網等必要であればご指示ください。
57

耐火仕様の外壁に表記されている木繊維混入ｾﾒﾝﾄｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板はよろしいです

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞと同じ物で良いですか58

屋根に施工する人工芝（ｱﾄﾞｳﾞｧﾝ：ｽｰﾊﾟｰｸｯｼｮﾝﾀｰﾌ）の納まり詳細図はありますかございません

59

内装工事 ( 断熱・防露 ) の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝ現場発泡に●印が記されてますが、誤記です

何処に施工しますか施工箇所ございません

60

指定施工業者

6/18 別紙にて提示済

61

指定施工業者の電気設備は（株）シントー様とありますがホシザキ様の厨房機器仕様の分かる機器表を頂けますか不可とします

他社の施工業者でもよろしいですか62

指定施工業者の機械設備はワシズ機械（株）様とありますが他社の施工業者でもよろしいですか

不可とします鶴舞ちとせ保育園

63

質疑回答

05

床仕上げ材のメーカーや品番の指定はありますか

サンゲツとします
長尺 t=4.5（参考：メディウォーク）
長尺 t=2.0（参考：メディントーン）
フロアタイル t=2.0（参考：スピンオーク）
カーペット t=7.0（参考：NT821H）
研ぎ出し床仕上げ t=5.0（参考：ABCヴェレージア TR）

64

ＡＷ−１５のトップライトはＦＩＸ窓でよろしいですか不可65

ＷＷ−１は木製ＦＩＸ窓でよろしいですかよろしいです66

表層地盤改良工事の代わりにラップルコンクリート打設へ変更はできますかよろしいです67

表層地盤改良の範囲はそれぞれの基礎面から 100 づつ拡げたよろしいです

フーチング下の範囲でよろしいですか
意匠図には床暖房 ( 電気パネル ) と表記あり、給湯温水式とします

衛生設備図ではガス給湯温水式の図面があります。どちらになりますか（電気の場合、キューピクル設置となるため）

69

上記の床暖房（電気パネル）の場合の仕様を教えて下さい。

上記回答済

70

次亜塩素水精製機は別途工事と表記がありますが搬入、施工区分表記載の通り設置、接続までを別途と考えてよろしいですか

HSP 責任施工で本体価格に含みます

71

ガス配管サイズ検討のため厨房内のガス機器類の能力が解る資料を下さい。

別紙厨房図添付します

72

Ａ−６０図、ＡＤ−１ですがアルミ製引き戸の防火設備認定品が無い為、よろしいです68

スチール製又はステンレス製としてよろしいですか73

Ａ−７０図、砂場を囲むベンチの仕様が解る詳細図を下さい。

別紙添付します74

園庭の人工芝は屋上と同様スーパークッションターフ H=35 でよろしいですかよろしいです

75

木製建具の採光窓部ポリカーボネート板に代わりアクリル板でもよろしいですか

割れる可能性が高いので不可とします76

吊戸棚は全てＩＫＥＡ／ＥＫＥＴ製品となりますかその通りです

77

Ａ−６７図、６８図は製作家具でよろしいですか、製作家具です

IKEA 製であれば品番等を教えて下さい。
78

Ａ−７０図、園庭の植栽範囲が解る図面を下さい。

別紙添付します※太陽光パネルは、基礎まで建築工事、パネルおよびパネル設置用鉄骨下地は太陽光工事とします※情報系施工（ラディックス部分）は別途工事とします※その他、区分の変更はありません

区分に関する質疑が散見されますが工事区分を変更しないようお願いいたします