厚生省令第１５号適合 繊維配合ポリマーセメントモルタル

JWプライマー 繊維配合

JWプライマーは、上水道コンクリート構造物の保護・下地調整用に開発した繊維配合型の環境配備性（無害性)ポリマーセメントモルタルです。特殊セメントに補強繊維を配合したことで、ひび割れ低減効果による長寿命化と溶出性が低く耐水性が高いエマルジョンを組み合わせたことで、ノンポリマー製品に比べてドライアウトのリスクを低減し、高い接着安定性を実現させました。
厚生省令第15号に適合しておりますので、上水道インフラの維持にお役立て下さい。

特長適合規格厚生省告示第45号による浸出試験の結果、厚生労働省令第15号水道施設の技術的基準を定める省令第１条17．ハに適合しています。

汎 用 性

塗り厚によりタイプが選択できるポリマーセメントモルタル。汎用性が求められる上水道施設の仕様にも対応できます。

接 着 性

弊社特殊配合技術による最適な保水性能に加え、シーラー処理材であるERシーラーを併用することでドライアウトのリスクを低減するため、長期にわたり安定した接着性が得られます。

耐 久 性

材令28日で45N/㎜²以上の圧縮強度を発現するため、コンクリート同等以上の強度を有します。
長期にわたり躯体コンクリートとの一体性が図れるため、安定した耐久性が得られます。

用途

上水道施設（取水場、沈砂池、導水ポンプ場など）のコンクリート構造物の保護・下地調整に配合及び材料使用量●JWプライマー 繊維配合

●施工図

ＪＷプライマー（シゴキ） ＪＷプライマー（標準） ＪＷプライマー（厚塗り）
タイプ
1㎜〜3㎜
2㎜〜10㎜
5㎜〜20㎜
標準塗厚
粉体
20kg
20kg
20kg
荷姿 混和液
0.8kg
0.8kg
0.8kg
（配合）
水
2.8〜3.6kg
2.2〜3.0kg
1.9〜2.2kg
1ｍｍ
1.622ｍｍ
3.24
3.453ｍｍ
4.87
5.185ｍｍ
8.63
9.57
10ｍｍ
17.26
19.14（kg/㎡）●荷姿20ｍｍ38.27

コンクリートERシーラー

塗り厚別
材料使用量

JWプライマー
繊維配合

練上り量
積算比重12.82ℓ
1.622

12.05ℓ１.７26

10.87ℓ
1.914

1㎥使用量

78セット

83セット92セット

JWプライマー繊維配合(20.8kgセット) ERシーラー
・粉体20kg・18kg缶
・JW混和液0.8kg・4kgポリ容器
繊維配合●ERシーラーERシーラー

水㎡使用量18kg（１） 27kg（1.5）
0.2kg
4kg（１） 6kg（1.5）(積算0.08kg)

施工面積
225㎡
50㎡

●使用上の注意

施工要領
１ 下地洗浄コンクリート下地の浮き、脆弱部、レイタンス、油類などを高圧洗浄機などで丁寧に洗浄し、健全なコンクリート面を露出させる。
２ 吸水調整乾燥したコンクリート下地の吸水により材料の伸びが悪くなる上、ドライアウトを起こす可能性があるため、ERシーラーでシーラー処理を行う。
（シーラー処理配合 ERシーラー１：水1.5 塗布量0.2kg/㎡）※シーラー処理が不十分であるとドライアウトを防止できないことがあります。吸水が激しいコンクリート下地の場合はシーラー処理を2回行うなどの対策をし、吸水調整ができることを確認してください。
３ 混練
規定配合で計量し、ハンドミキサーやモルタルミキサーで混練する。
(低速ミキサー推奨)
撹拌時間の目安は1〜2分程度※とする。材料が均一になったら過度な撹拌はしない。混練量は、JWプライマー繊維配合練り上がり後30分以内に使い切れる量とする。
※低速ミキサー使用、混練量1/2〜1セット以上の場合。撹拌時間はミキサーの種類、回転数や混練量等により調整して下さい。
４ 塗り付け撹拌したJWプライマー繊維配合を所定の方法で塗り付ける。
(塗布厚：標準2〜10mm、シゴキ1〜3mm、厚塗り5〜20mm)
５ 養生
仕上材塗布まで、夏期で7日以上、冬期で14日以上養生する。
※加温等により養生期間の短縮を検討する場合は当社営業までご相談下さい。

性能試験項目 材令
圧縮強度 7日（Ｎ／㎟） 28日
曲げ強度 7日（Ｎ／㎟） 28日
接着強度 7日（Ｎ／㎟） 28日

ＪＷプライマー繊維配合
標準
厚塗り
シゴキ
27.517.937.4
57.4
41.4
65.2
4.6
3.7
4.7
10.7
8.3
10.7
2.62.62.62.82.72.8

試験方法

・ご使用に際してはSDS（安全データシート）をよく読んで下さい。
・SDSの入手は、購入先にご依頼下さい。
・本製品は専用樹脂およびセメント系無機質粉体の組み合わせで形成されています。製品中のセメント成分の性質上、現場条件によっては白華現象（含有成分の析出）が起こる可能性があります。（施工後、完全硬化前に結露、雨水等の水分が付着しないように適切な養生を行って下さい。）
・JWプライマーに、専用樹脂であるJW混和液以外の樹脂は、使用しないで下さい。
・他のセメント、骨材、混和材の混入は避けて下さい。
・シーラー処理が不十分であるとドライアウトを防止できないことがあります。吸水の激しい下地は特に、ERシーラー乾燥後水を吹きかけて、すぐに吸水しないことを確認して下さい。
・材料撹拌の際、低速ミキサーの使用を推奨します。（高速ミキサー
では、エアーを多く巻き込むため、物性が低下することがあります。）
・混練には、アルミニウム製の羽根は絶対に使用しないで下さい。
・気温が5℃以下になる場合は施工を避けて下さい。
・高温時、練り上がり温度は35℃以下（望ましくは30℃以下）になるように冷水等で調整して下さい。
・粉体は湿度の低い場所で、樹脂は直射日光を避け5〜35℃で保管して下さい。
・練り水を過剰に加えないで下さい。（物性が低下します）
・一度練った材料の練り返しは絶対にしないで下さい。 （物性が低下します）
・低温時は凍害の恐れがありますので、採暖やシート養生を行って下さい。
・長時間の直射日光が当たる場合や強風の場合はシート養生を行って下さい。
・練り水は水道水水質同等のものを使用し、洗い水の使用は異常硬化の原因になりますので絶対に使用しないで下さい。
・廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
・一旦開封した製品は、即日中に使い切って下さい。
・万一、目に入った場合は速やかに多量の清水で洗浄し、直ちに専門医の診断を受けて下さい。
・飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、口の中を洗浄後、医療処置を受けて下さい。
・皮膚に付着した場合は、直ちに多量の清水で洗い落とし、湿疹や炎症の兆候が見られる場合は医師の治療を受けて下さい。
・閉所で使用する場合は換気を十分に行って下さい。

JIS R 5201

（セメントの物理試験方法）

JIS R 5201

（セメントの物理試験方法）

建研式（ＥＲシーラー0.2kg/㎡量塗布）

注）上記は、当社実験室で試験を行った結果であり、品質保証値ではありません。

・本資料の技術情報は、当社の試験・研究に基づいたもので、信頼しうる情報と考えられます。
しかし、記載の諸性能および特性などは、施工条件などにより本資料と異なる結果を生じることがあります。
・本資料の記載事項は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

●本 社 ・ 工 場●い わ き 工 場
●大阪支店
●福岡支店
●関東支店
●仙台
支店
●名 古 屋 支 店●札 幌 営 業 所●新 潟 営 業 所●静 岡 営 業 所●北 陸 営 業 所●広 島 営 業 所●熊 本 営 業 所●鹿 児 島 営 業 所● ㈱エレホン・技研本社● ㈱エレホン・技研松山営業所〒870-0141〒979-3112〒532-0003〒814-0151〒224-0003〒984-0012〒463-0048〒007-0805〒950-0963〒422-8058〒920-0027〒739-1731〒861-8045〒890-0082〒781-0270〒791-8042

大分県大分市三川新町 1‐2‐23
福島県いわき市小川町上平字中平 30‐3大阪府大阪市淀川区宮原 5‐1‐3
福岡県福岡市城南区堤 1‐9‐10
神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-13-3F
宮城県仙台市若林区六丁の目中町 6‐2
愛知県名古屋市守山区小幡南 3‐5‐21
北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3‐2‐32
新潟県新潟市中央区南出来島 1‐10‐23静岡県静岡市駿河区中原 743‐1‐1F
石川県金沢市駅西新町 2‐11‐25
広島県広島市安佐北区落合 2‐41‐22
熊本県熊本市東区小山 2‐14‐47鹿児島県鹿児島市紫原 1‐51‐25
高 知 県 高 知 市 長 浜 5 2 2 6 ‐ 1 3
愛 媛 県 松 山 市 南 吉 田 町 1 4 5 0 ‐ 6

TEL（097）552-2251
TEL（0246）83-2600
TEL（06）6842-7500
TEL（092）874-6990
TEL（045）534-9656
TEL（022）287-7221
TEL（052）758-1889
TEL（011）786-6051
TEL（025）280-9282
TEL（054）270-9380
TEL（076）204-9417
TEL（082）841-2350
TEL 050-3399-7419
TEL（099）284-0533
TEL（088）805-2332
TEL（089）974-8225

FAX（097）552-2213
FAX（0246）83-2677
FAX（06）6842-7544
FAX（092）862-6398
FAX（045）534-9657
FAX（022）287-7222
FAX（052）758-1890
FAX（011）786-6052
FAX（025）283-6262
FAX（054）270-9381
FAX（076）204-9418
FAX（082）841-2360
FAX（096）388-6227
FAX（099）284-0535
FAX（088）841-2322
FAX（089）974-8230

R4.7