仕様書
仕様書Ｎｏ.NWSP24-9400E-01D

環境対応 接点・アナログ信号／イーサネットメディアコンバータ
ＤＮ９４００Ｅ（Rev：A以降）

２０２４年 ６月

１．適用範囲
本仕様書は環境対応 接点・アナログ信号（4mA-20ｍA）／イーサネットメディアコンバータ(DN9400E)について規定します。
本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。

２．機能概要本装置は接点情報とアナログ入力（4mA-20ｍA）信号をＴＣＰ/IP、もしくは、ＵＤＰのイーサネットフレームとして伝送する環境対応型メディアコンバータです。
接点情報・アナログ信号⇒イーサネットフレーム変換を用いることで、センサ等のアナログ信号や、接点情報のIP化が可能です。
（製品の構成）

DN9400E

接点（ＤＣ１２V－２４V）

入力

ch1

外部接点 1ch2

外部接点 2････
ch8

TCP/IP、UDP

接点
出力

外部接点 8

負荷
外部電源

ch1

イーサネットポート（RJ45）

負荷ch2

外部電源････
負荷
ch4

アナログ

DC24V外部電源

4-20ｍA

入力ch1

DC24V

外部センサ

4-20ｍA
ch2

外部センサ

････
DC24V

4-20ｍA
ch4

1

外部センサ

３．品名及び型番
品名と型番は次のとおりとします。
品名

環境対応 接点・アナログ信号/イーサネットコンバータ

型番

DN9400E

インターフェイス
(規格)

接点
入力ポート

接点
出力ポート

アナログ
入力ポート

イーサネットポート

端子台
16 極

端子台
8極

端子台
12 極

RJ45

RJ45

（100BASE-TX/10BASE-T）（RS232C）

844

11

ポート数

コンソール
ポート
USB typeC
レセプタクル（USB2.0）

1４．機能
DN9400Eは以下の機能を備えるものとします。
（1） 概要接 点 入 出 力 接点インターフェイスを備えます。入力8ch、出力4chです。

状態

監

本装置の電源断や接続異常が発生した場合には、接点出力はopenとなります。
視 接点入力の任意のchを常時短絡状態にして接点出力に常時close状態を出力させておくことで、装置状態の異常を監視することができます。

ア ナ ロ グ 電 流 センサ等から出力されるアナログ電流の入力インターフェイス（4mA-20ｍA）を入力 4ch備えます。また各ｃｈは絶縁されます。
給電機

能 本装置へ接続するセンサへｃｈごとに絶縁された電源供給（DC24V）が可能です。

Modbus TCP

本装置の接点情報・アナログ入力信号をModbus TCPによって伝送することが可能です。
本装置に登録されたIPアドレスのマスターのみModbus TCPによる通信が可能です。※１

本装置の接点情報・アナログ入力信号をＴＣＰ/ＩＰ、もしくは、ＵＤＰのイーサネットフレームとして伝送することが可能です。
本製品のイーサネットポートとSNMPマネージャを接続することで、SNMP監視が可能です。
S N M P 監 視
SNMPv1 / v2c / v3に対応しています。
DC12-24V のワイドレンジに対応しており、2 系統の電源を入力しておくことで電源の電源二重化対応冗長化を図ることができます。
オプションの AC アダプタを使用することで、商用電源での動作が可能です。
DC 電源入力と AC アダプタを両方接続した場合には、DC 電源入力が優先されACアダプタ対応ます。DC 電源の供給断が発生した際には自動的に AC アダプタが有効となり装置電源を復旧することができます。
基板表面に防湿コーティングを施していますので ESD やガスの影響を受けにくくなっていま防湿コーティングす。
背面の DIN レール固定用スライドを用いることにより、付属品などを使用せずにそのままDINレール対応
DIN レールへの取り付けが可能です。
自局宛パケットの制限（IP & Mac アドレス）が設定可能です。
FTP サーバ機能にて、設定ファイルのダウンロード、および、アップロードが可能です。
ICMP リクエスト(Ping)送信が可能です。
SNTP(Simple Network Time Protocol) Client 対応を行います。
その他 Web サーバ機能にて、ブラウザで装置のパラメータ表示、設定変更が可能です。
リモートからは Telnet にて、ターミナルからはコンソールポート（RS232C・USB2.0）I/F
経由にて、装置の状態表示、パラメータ設定/表示が可能です。
また、コンソールポートには優先順位はないため、両ポート接続時には、どちらのターミナルからも設定変更ができ、同一の内容が表示されます。

IP変換※１ 登録のない IP アドレスのマスターによる Modbus TCP の通信を行うと性能が低下する場合があります。

2

（２）対応する標準ＭＩＢの一覧
ＲＦＣ
グループ
RFC-1213
systemMIB-Ⅱinterface
ip
icmp
tcp
udp
snmp
RFC-2819
rmon.statistics

５．仕 様（装置仕様）
環

構

境

条

性 能 保 証 温 度
動 作 保 証 温 度
件
動作及び保存湿度
保存
温度
造

外形

寸

質定 格 入 力 電
消費電電圧範
D C 電 源 定 格 消費電
端－１０℃ ～ ５５℃－２０℃ ～ ６０℃
９５％RH以下（但し、結露なきこと）－４０℃ ～ ７０℃
Ｗ７５mm×Ｈ９３mm×Ｄ１０３mm（突起部除く）４６０ｇ以下ＤＣ１２－２４Ｖ
０．６３A以下
ＤＣ１０．２ ～ ２８．８Ｖ（リップル含む）
７．５W以下コネクタ式プッシュイン端子台
ＡＷＧ２４～ＡＷＧ１６（０．２ｍｍ２～１．５ｍｍ２）
ＡＣ１００－２４０Ｖ ※２
５０／６０Ｈｚ
ＡＣ９０ ～２６４Ｖ
ＤＣ３．３Ｖ
２Ａ
ＤＣ３．１５ ～ ３．６Ｖ
１．５ｍ以上ＤＣプラグ（EIAJ RC5320A Voltage Classification 2）
センター（＋）

法量圧
流
囲力子

適 用 電 線 サ イ ズ
定 格 入 力 電 圧
定 格 入 力 周 波 数電圧範囲
定 格 出 力 電 圧※１
出力電流
A C 電 源 定 格出 力 電 圧 範 囲（ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ）
コード長
出 力 コ ネ ク タ
極性※１：ACアダプタは別売オプション※２：AC電源プラグはAC100V対応です。

3（仕様細目）

接点入力
接点イン
ターフェイスイン
タアーナ
フロェグイス

接点出力8ch接点仕様

接点 close 抵抗値：200Ω以下
接点 open 抵抗値：10kΩ以上
無電圧接点

耐電圧

1.5kVrms(AC 1 分間、接点入力部-内部回路間)

接点数

4ch

接点仕様

最大電圧（ピーク）：AC/DC60V
最大電流：1A
最大電力：42VA(AC),48W(DC)
無電圧接点（電源 OFF 時：Open）

耐電圧

1.5kVrms(AC 1 分間、接点出力部-内部回路間)端子コネクタ式プッシュイン端子台

適用電線サイズＡＷＧ24～ＡＷＧ16 （0.2mm２～1.5mm２）

アナログ入力チャンネル数4ch

耐電圧

0.5kVrms(AC 1 分間、アナログ入力部-内部回路間、ch 間)

入力範囲

DC0ｍA～DC20.48mA

絶対最大入力30mA

分解能

0.3125μA、16bit（1/65536）

入力インピーダンス250Ω

変換精度±1%
DC24V±10％ 25ｍA /ch (DC 電源入力時)
DC24V±20％ 25ｍA /ch (AC アダプタ入力時)

給電仕様
端子

コネクタ式プッシュイン端子台

適用電線サイズＡＷＧ24～ＡＷＧ16 （0.2mm２～1.5mm２）

通信方式（100M）
イー
サ
ネ
ット
ポート

接点数

通信方式
（10M）

準拠規格

IEEE 802.3u 100BASE-TX

伝送速度

100Mbps

伝送方式

全二重方式／半二重方式

伝送符号

MLT-3 符号準拠規格

IEEE802.3 10BASE-T

伝送速度

10Mbps伝送方式

全二重方式／半二重方式

伝送符号

マンチェスタ符号

ピン配列

Auto MDI-X（自動配列切替）

適合ケーブルUTP Cat5 ケーブル以上

インターフェイス

RJ45

最大伝送距離100m

変換間隔10msec～10000msec

4コン
ソール
ポート（※１）

準拠規格

EIA/TIA-232-E

伝送速度

9600bps

伝送方式

全二重方式（調歩同期式）

入力電圧レベル±25V 以下（入力終端 5kΩ）

出力電圧レベル

±5V 以上（3kΩ負荷）

インターフェイス

RJ-45
1：RTS〔送信要求〕 （8 ピンと本製品内部にて接続）

ピン配列（RJ-45 コネクタ）

2：DTR〔データ端末レディ〕（7 ピンと本製品内部にて接続）
3：TXD〔送信データ〕（出力）4：GND〔信号用接地〕

8 7 6 5 4 3 2 1

5：N.C.
6：RXD〔受信データ〕（入力）
7：DSR〔データセットレディ〕（2 ピンと本製品内部にて接続）
8：CTS〔送信可〕（1 ピンと本製品内部にて接続）

ポーコン
トソ（※ー２ル）

準拠規格

USB2.0

伝送速度

フルスピード（12Mbps）（※３）

コントローラー仕様

ファンクションデバイス（※４）

インターフェイス

USB type-C レセプタクル

PWR1、PWR2

PWR1、PWR2 電源入力時に点灯（緑）Sts

リセット時、FｌａｓｈROM 書き込み時点灯（緑）Link

イーサネットポート：リンク確立時に点灯（緑）／通信時に点滅（緑）SPD

イーサネットポート：100M 動作時に点灯（緑）／10M 動作時に消灯

FDX

イーサネットポート：全二重でリンク確立時に点灯（緑）／半二重でリンク確立時に消灯

I N STATUS（CH1～CH8）

各 ch 接点 CLOSE 時に点灯（緑）OUT STATUS(CH1～CH4)

各 ch 接点 CLOSE 時に点灯（緑）LED 表示

端子台ブロック（電源用）×2 個
端子台ブロック（接点入力インターフェイス用）×1 個
端子台ブロック（接点出力インターフェイス用）×1 個

付属品

端子台ブロック（アナログ入力インターフェイス用）×1 個
DIN レール固定板×1 個、固定ネジ×2 本
ナイロンクランプ（電源コード抜け止め用）×1 個、固定ネジ×1 本ケース材質

アルミ

ケース色相

黒（マンセル N1.5 相当）

イミュニティ特性

ＣＩＳＰＲ３５準拠（※５）

放射ノイズ規格

VCCI-ClassA

環境特性

ＲｏＨＳ２対応（※６）※１：Cisco社製Consoleケーブルを使用できます。
※２：USBポートからの電源給電には対応しておりません。
※３：本製品に接続するUSB機器は、フルスピード（12Mbps）対応のものをご使用ください。
※４：USB On-The-Goには非対応ですので、本製品に接続するUSB機器は、ホストファンクションを有したものをご使用ください。

5※５：ＣＩＳＰＲ３５はマルチメディア機器のイミュニティ特性に関する限度値と測定方法を規定しています。
静電気・放射性無線周波数電磁界・電気的ファストトランジェントバースト・サージ・無線周波数コモンモード・商用周波数磁界・電圧ディップ瞬停に対しての耐力を規定しています。
※６：表１に示す化学物質については下記の通り管理致します。
表 1． RoHS2 規制物質及び閾値の概要
化学物質群名用途または対象
閾値(質量比)カドミウム及びその化合物
包装材以外(＊１)
100ppm
鉛及びその化合物(＊2)
下記以外(＊１)
1000ppm
鋼材
3500ppm
アルミニウム合金
4000ppm
銅合金
40000ppm
水銀及びその化合物
包装材以外(＊１)
1000ppm
六価クロム化合物
包装材以外(＊１)
1000ppm
ポリ臭素化ビフェニル類（PBB）
全て1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE）
全て
1000ppm
フタル酸ジニエチルへキシル類（DEHP）
全て
1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類（BBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジブチル類（DBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジイソブチル類（DIBP）
全て
1000ppm＊1 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの４重金属を合わせて 100ppm 以下です。
＊2 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。

6６．接点インターフェイス
入力接点、出力接点の仕様と回路構成を以下に示します。
（１） 入力接点部仕様
・ 接点数 ： 8ch・ 耐電圧 ： 1.5kVrms（入力-内部回路間)
外部回路
・ 外部回路抵抗 ： 0～200Ω（推奨値）

内部回路
+V-V

3.3V

(絶縁)

図 入力接点回路構成（２） 出力接点仕様
・ 接点数 ： 4ch
・ 耐電圧 ： 1.5kVrms（出力-内部回路間)・ 定格最大電圧 ： 60Vpeak
・ 定格最大電流 ： 1A
・ 定格最大電力 ： 48W（DC）、42VA（AC）
・ 電源OFF時 ： Open

内部回路

外部回路

3.3V
負荷(絶縁)
図

出力接点回路構成

７．アナログインターフェイス
アナログ入力の仕様と回路構成を以下に示します。
（１） アナログ入力仕様
・ 入力数 ： 4ch（ｃｈ間絶縁）・ 耐電圧 : 0.5kVrms(入力-内部回路間、ch 間)・ 入力範囲 ： 0ｍA～20.48mA・ 絶対最大入力 ： 30mA・ 給電能力 ：DC24V±10％ 25ｍA /ch （DC 電源入力時)
DC24V±20％ 25ｍA /ch （AC アダプタ入力時)

内部回路

外部機器
P*

電源入力+4-20ｍA
出力+24V

DC/DC

3.3V

(絶縁)
I*増幅250Ω

G*回路

A/D変換回路

GND

図 アナログ入力回路構成（ * =ch №）

7

８．表示及び包装（１）前面パネルシール
本体には前面パネルシールを貼付けます。
表示位置は外観寸法図を参照ください。
（２）型番シール及びロットシール
型番シールには型番を表示します。
ロットシールには、警告内容、ＶＣＣＩ表示、ロットＮｏ、製造社名、ＭＡＣアドレス、定格入力電圧を表示します。
表示位置が外観図を参照ください。
【ロットＮｏ．表示内容の説明】
Ｌｏｔ：○○△－□□□
製造番号
製造月（但し、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）
製造年（西暦年下２桁表示）
Ｒｅｖ：○
版数（アルファベット表示）
Ｓ／Ｎ：○
シリアル番号（３）包装
製品本体、付属品は個装段ボール（内箱）に包装し、個装段ボールは運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。
（４）包装への表示
内箱には、型番、製造社名及び製品のロット番号を表示した内箱シールを貼付けます。

９．保証（保証内容）
保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。
（保証期間）
当社出荷日起算から６年間

8１０．外観及び寸法【外観（全体図）寸法】

アース端子

アース表示シール75mm(16.5mm)

103mm(8.5mm)

48.1mm

93mm

44.9mm(5.3mm)ロットシール

9DIN レール固定板【外観（前面）詳細】

OUT STATUS LED

PWR1・PWR2

電源端子台ブロック

ナイロンクランプLED（DC 電源入力用）（電源ケーブル抜け止め用）（CH1～CH4）I N STATUS LED
電源コネクタ

（CH1～CH8）（AC アダプタ入力用）
リセットスイッチ

接点出力インターフェイス端子台ブロック（CH1～CH4）

Sts LED/Link LED/SPD LED/FDX LED(左から)

接点入力インターフェイス端子台ブロック

アナログ入力インターフェイス端子台ブロック（CH1～CH8）（CH1～CH4）

コンソールポート（RJ45）

コンソールポートイーサネットポート（USB type-C レセプタクル）（RJ45）

以上

10参考）シール表示（１）ロットシール
表示例）

ロットシール（２）その他シール表示例）

アース表示シール（３）個装シール
表示例）

Sample

DN9400E
製番 F*****

Lot No. ***-***

個装シール

11

Rev. *

改版履歴2024 年 4 月１日
版数

日付

NWSP22-9400E-01

2022 年 7 月

NWSP22-9400E-01A

2023 年 7 月

NWSP23-9400E-01B

2023 年１２月

NWSP24-9400E-01C

2024 年 4 月

NWSP24-9400E-01D

2024 年 6 月

改版内容
・初版
・４．機能 (1)概要を SNMP に対応したため更新・４．機能 (2)対応する標準 MIB 一覧を追加
・４．機能 (1)概要を Modbus TCP に対応したため更新
・４．機能 (1)概要にブラウザによる設定変更対応の記載が抜けていたため修正
・５．仕様細目に電源 OFF 時の出力状態追記
・５．仕様細目のアナログインターフェースの分解能に bit 数の情報を追記
・６．接点インターフェイス（2）接点出力仕様に電源 OFF 時の出力状態追記･コーポレートロゴ変更･commnio 削除に伴い、ロット･内箱シールを変更
・AC 電源プラグの注釈を追加
・環境シール削除
・保証期間を 6 年に変更
・内箱シールに「静電気破壊注意」表示を追加
・寸法のフォントを変更
・４．機能 (1)概要の Modbus TCP の項目に注意書きを追加

12