f

アナログイーサ変換器
DN9400E
取扱説明書（ソフトウェア Ver.2.0.1 以降）

2024 年 4 月 1 日（第 5.0 版）

大電株式会社
ネットワーク機器部

- 1 -

目次
１． はじめに ................................................................................ 5
１.１. 特徴 .................................................................................. 5
２． 基本操作 ................................................................................ 6
２.１. コマンド .............................................................................. 6
２.１.１. ユーザレベル ................................................................... 6
２.１.２. 入力可能な文字種別 ............................................................. 6
２.１.３. 入力の編集・支援キー ........................................................... 6
２.１.４. ターミナルソフトの設定 ......................................................... 7
２.１.５. コマンド一覧 ................................................................... 8
２.１.６. コマンドの変換候補表示 ........................................................ 10
２.１.７. 表示制御 ...................................................................... 11２.２. ログイン機能 ......................................................................... 12２.２.１. 認証 .......................................................................... 12２.２.２. 初期設定 ...................................................................... 13
２.３. ログアウト機能 ....................................................................... 14
２.３.１. 通常ログアウト ................................................................ 14
２.３.２. オートログアウト .............................................................. 14
２.４. IP アドレス設定....................................................................... 15
２.５. ユーザカウント ....................................................................... 16
２.５.１. ユーザカウント作成 ............................................................ 16
２.５.２. ログインパスワード変更 ........................................................ 17
２.６. ファイルの操作 ....................................................................... 18
２.６.１. ファイルの種類 ................................................................ 18
２.６.２. 装置設定ファイル .............................................................. 19
２.６.３. 履歴情報ファイル .............................................................. 24
２.６.４. ファームウェアファイル ........................................................ 24
２.７. 装置情報の保存 ....................................................................... 25
２.８. 装置の再起動 ......................................................................... 26
２.９. 装置のリセット ....................................................................... 28
２.１０. 工場出荷時設定起動 ................................................................. 29
２.１１. SNMP による管理..................................................................... 30
２.１１.１. SNMP コミュニティの設定...................................................... 31
２.１１.２. SNMP マネージャの設定........................................................ 32
２.１１.３. SNMPv3 の設定................................................................ 34
２.１１.４. 各トラップの許可／禁止の設定 ................................................ 37
２.１１.５. TRAP 送信先ホストの設定...................................................... 39
２.１１.７. システムの名前／設定場所／連絡先の設定....................................... 40
２.１１.８. MIB 情報の表示............................................................... 41
２.１２. Ping 送信／Ping 応答監視／ユニキャストフラッディング防止機能 ........................ 42
２.１３. 履歴情報機能 ....................................................................... 44
２.１４. syslog 送出機能..................................................................... 48
２.１５. 時計機能 ........................................................................... 51
２.１６. Ethernet インターフェースの設定..................................................... 52
２.１６.１. ポート閉塞の設定 ............................................................ 53- 2 -２.１６.２. フロー制御の設定 ............................................................ 53
２.１６.３. 通信モードの設定 ............................................................ 54
２.１６.４. 受信最大パケット長制限の設定 ................................................ 54
２.１６.５. Auto-MDI/MDI-X の設定........................................................ 54
２.１６.６. Ethernet インターフェースの設定表示 .......................................... 55
２.１７. 本装置宛てのパケットのマスク機能の設定 ............................................. 56
２.１８. SNTP の設定......................................................................... 57
２.１９. ARP テーブル表示／消去機能.......................................................... 60
３． ステータス表示機能 ..................................................................... 62
４． インターフェース情報のイーサネット変換機能 ............................................. 63
４.１. インターフェース情報のイーサネット変換機能の設定 ..................................... 63
４.２. パケットのデータフォーマット ......................................................... 65
５． 接点アナログインターフェース監視・設定 ................................................. 66
６． 接点出力の自動制御機能設定 ............................................................. 70
７． 閾値設定 ............................................................................... 84
８． Telnet クライアント機能................................................................. 85
９． Modbus TCP ............................................................................. 86
１０． 設定情報の一括表示機能 ............................................................... 88
１１． 解析用ログ情報の一括表示機能 ......................................................... 90
１２． HTTP 機能の設定....................................................................... 91
１３． Web サーバ機能について................................................................ 93
１３.１. 動作確認済み Web ブラウザ ........................................................... 93
１３.２. ログイン ........................................................................... 93
１３.３. メイン画面 ......................................................................... 94
１３.４. システム情報 ....................................................................... 95
１３.５. システム設定 ....................................................................... 95
１３.６. システム状態 ....................................................................... 96
１３.７. MIB カウンタ........................................................................ 97
１３.８. 接点・アナログインターフェースの表示 ............................................... 98
１３.９. 接点・アナログインターフェース設定画面 ............................................. 99
１３.１０. 接点・アナログインターフェース自動制御機能の表示 ................................ 100
１３.１１. 接点・アナログインターフェース自動制御機能の設定 ................................ 102
１３.１２. 接点・アナログインターフェース自動制御機能の詳細条件設定 ........................ 103
１３.１３. インターフェース情報イーサ変換機能の表示 ........................................ 104
１３.１４. インターフェース情報イーサネット変換機能の設定 .................................. 105
１３.１５. ログ出力閾値の表示 .............................................................. 106
１３.１６. ログ出力閾値の設定 .............................................................. 106
１３.１７. SNTP の表示...................................................................... 107
１３.１８. SNTP の設定...................................................................... 108
１３.１９. Syslog の設定表示................................................................ 109
１３.２０. Syslog の設定画面................................................................ 110
１３.２１. Modbus TCP の設定表示............................................................ 111
１３.２２. Modbus TCP の設定画面............................................................ 112
１３.２３. 設定ページ一覧 .................................................................. 113
１３.２４. 設定、状態の一括表示 ............................................................ 114- 3 -１３.２５. 設定の保存 ...................................................................... 115
１３.２６. オートリフレッシュ機能について .................................................. 115
１４． CSV ファイルによるインターフェース情報取得........................................... 116
１５． コマンド索引 ........................................................................ 117
１６． 問合せ先 ..................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

- 4 -１． はじめに
本書は、「アナログ⇔イーサ変換器（DN9400E）」について記述します。
１.１. 特徴□ 最大パケット長が設定可能（1518～2048Bytes）□ SNMPエージェント機能による管理が可能(SNMPv1/v2c/v3サポート)□ ConsoleやTelnetで接続しているコンソールから内蔵ソフトウェアへのアクセスが可能□ FTPによるソフトウェアのダウンロード/アップロードが可能□ 最大3000件の履歴情報の取得が可能□ 接点情報イーサネット変換機能□ アナログ情報イーサネット変換機能□ 本装置宛てパケットのマスク機能□ SNTP機能（バージョン4）□ syslog機能□ Telnetクライアント機能□ Ping送信、および、Ping応答監視機能□ Webサーバ機能□ ARPテーブル表示、および、消去機能□ Modbus TCP機能- 5 -２． 基本操作
２.１. コマンド
２.１.１. ユーザレベル
本装置は、以下の 2 つのユーザレベルがあり、ユーザレベルによってコマンドによるアクセスの権限が異なります。
・ユーザモード（U）: 装置情報の表示のみ。

・スーパーユーザモード（SU）: 装置情報の設定／表示／保存。装置のリブート。

ユーザモードは、同時に2ユーザまでアクセスでき、スーパーユーザモードは1ユーザのみとなります。
（合わせて最大3ユーザまで同時アクセス可能）
表 2.1 動作モード一覧
ユーザレベルユーザモードアクセスの権限
装置情報の表示のみ。

最大ユーザ数

プロンプト

2

9400>

1

9400#

装置情報の設定／表示／保存。
スーパーユーザモード

装置のリブート。
FTPサーバへのログイン。

２.１.２. 入力可能な文字種別
入力可能な文字を以下に示します。
・英数字: “0～9”、“a～z”、“A～Z”

・空白: スペース・ASCII 文字: 0x20～0x7e の全て

２.１.３. 入力の編集・支援キー
入力の編集・支援機能を以下に示します。
・カーソルの左右移動（左／右）

:

← ／ →

・コマンドヒストリ表示（前／後）: ↑・カーソル位置の左1文字を削除:

BS・カーソル位置の右1文字を削除:

Delete・カーソル位置を先頭に移動

:

Home

・カーソル位置を最後に移動:

End・選択・変換候補表示機能

:

Tab

／ ↓

／ Space- 6 -２.１.４. ターミナルソフトの設定
本装置では、コンソールを使用して装置オペレーションを行うことが可能です。
表 2.2 にコンソール通信設定を示します。
表 2.2 コンソール通信設定
通信速度 bit/sec
9600

データビット8

パリティ

ストップビット

なし

1

フロー制御
なし

※接続は Cisco 社 SW-HUB 用のコンソールケーブル、または、USB Type-C のケーブルが使用可能です。
端末エミュレーションの設定が出来る場合は「VT-100」を選んで下さい。WindowsTM の「Telnet」コマンドのデフォルトは「VT-100」の漢字モードになっています。
Console ポートを使う場合は「HyperTerminalTM」などの端末エミュレーションソフトを起動して接続して下さい。エミュレーションソフ
トの設定は以下の表 2.3 を参考にして下さい。接続例としてハイパーターミナルによる接続方法を以下に示します。
なお設定操作の画面の入力は全て「半角」で行います。
表 2.3 端末エミュレーション設定
項目

設定

制御コード

VT-100

文字コード（8bit）

ASCII

ローカルエコーなし

改行コード

CR + LF

バックスペースコード

Ctrl + H- 7 -２.１.５. コマンド一覧
本装置のコマンド一覧を表 2.3 に示します。
各ユーザレベルによって、アクセスの権限が異なります。
＜アクセスの権限＞〇 : コマンド実行可△ : 表示のみ可× : コマンド実行不可
表2.4コマンド一覧
No

コマンド

機能

U

SU

1

access

自局宛てパケットフィルタの設定・表示を行います。(隠しコマンド)

△

〇

2

arptable

ARP テーブルの設定・表示を行います。

△

〇

3

autologout

オートログアウトタイマおよび ON/OFF の設定を行います。

△

〇

4

cfgfileファイルの操作・表示を行います。

△

〇

5

date

日時／時計情報の設定・表示を行います。

△

〇

6

defconfig

システム情報を工場出荷値に戻します。

×

〇

7

help

コマンド一覧・コマンドヘルプ表示を行います。

〇

〇

8

http

HTTP サーバ機能の設定・表示を行います。

△

〇

9

ifconfig

インターフェース状態の設定・表示を行います。

△

〇

10

ifether

インターフェース情報の IP 変換機能の設定を行います。

△

〇

11

ifsync

接点出力の自動制御の設定を行います。

△

〇

12

ipconfig

IP の設定・表示を行います。

△

〇

13

log

ログ履歴情報の表示・クリアを行います。

△

〇

14

logout

ログアウトを行います。

〇

〇

15

mib

MIB 情報の表示を行います。

△

〇

16

modbustcp

Modbus TCP の設定・表示を行います。

△

〇

17

more

一度に表示する最大行数の設定・表示を行います。

△

〇

18

passwdパスワード再設定を行います。

△

〇

19

ping

Ping 送信／Ping 応答監視機能の設定・表示を行います。

△

〇

20

portconfig

Ethernet インターフェースの設定・表示を行います。

△

○

21

reboot

再起動を行います。

×

〇

22

reset

システムのリセットを行います。

×

〇

23

runconfig

設定情報の一括表示を行います。

〇

〇

24

save

システム情報のセーブを行います。

×

〇

25

snmpcommunity

SNMP コミュニティ設定を行います。

△

〇

26

snmpmanager

SNMP マネージャホストの設定・表示を行います。

△

〇

27

snmpsystem

MIB-Ⅱの System グループパラメータの設定を行います。

×

〇

28

snmpv3

SNMPv3 の設定・表示を行います。

△

〇

29

sntp

SNTP マネージャホスト IP アドレス設定・表示を行います。

△

〇

30

status

本装置のインターフェース情報の表示を行います。

△

〇

31

support

解析用ログ情報の一括表示を行います。

△

〇

32

syslogsyslog の設定・表示を行います。

△

〇

33

telnet

設定情報の一括表示を行います。

△

〇

- 8 -

34

trapconfig

各 Trap の出力の許可／禁止の設定・表示を行います。

△

〇

35

trapipconfig

Trap 送信先 IP アドレスの設定・表示を行います。

△

〇

36

thresholdシステム情報のセーブを行います。

△

〇

37

user

ユーザ追加・削除の設定・表示を行います。

△

〇

38

versionバージョン情報および自局 MAC アドレス表示を行います。

〇〇

ユーザモードで本装置の設定変更を行うと以下のようなエラーメッセージが表示され、コマンドは無視されます。
9400>ipconfig gateway 192.168.1.1
Permission denied.

- 9 -２.１.６. コマンドの変換候補表示
コマンド入力の途中で「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すことで、入力途中から続くコマンドもしくはオプションの候補が表示されます。
例えば、snmpsystem コマンドを使用して MIB-Ⅱのシステムグループのシステム名を「system」に変更する場合、「s」のみ入力して「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと以下のようになります。
9400#ssave
snmpcommunity
snmpmanager
snmpsystem
snmpv3sntp
statussupportsyslog＜①「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す＜②変換候補が表示されます
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜

9400#s「s」だけではコマンドが認識されず、「s」で始まるコマンド候補が一覧されます。
この場合、最低「snm」まで入力し、「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと「snmpsystem」まで自動で変換されます。
（「snm」に続くオプションを入力するための空白を入力した時点で変換が行われるため、意図的に「TAB」キーを入力する必要はありません。）
snmpsystem コマンドの場合、「snmpsystem」に続くオプションが「sysname」と「clear」がありますので、「snmpsystem」+ 空白を入力し、その後「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと以下のように選択候補が表示されます。
9400#snmpsystem
sysnamesyslocation
syscontact
clear＜①「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す＜②選択候補が表示されます＜＜＜

9400#snmpsystem「sysname」オプションを指定したい場合には、最低「sysn」まで入力し、「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押して下さい。「sysn」が「sysname」に変換されますので、続けて「system」+ リターンキーを入力してコマンドを実行します。
9400#snmpsystem sysname system
Command Completed.
system#- 10 -

２.１.７. 表示制御
表示文字列が多く上に流れてしまうのを防ぐために、一度に表示する行数を制御する機能があります。
一度に表示する行数の設定を行う場合は、more コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
more { <line_count > | off }more -a[説明]一度に表示する最大行数の設定・表示を行います。
[引数]
-a

: 表示

line_count: 最大行数（1-1000）

off: more 機能無効

[備考]
デフォルト : 24 行

例として、一度に表示する行数を「40」に設定します。
なお、一度に表示する行数を表示して確認することができます。
9400#more 40
Command Completed.
9400#more -amore control line count = 40
9400#

- 11 -

２.２. ログイン機能
２.２.１. 認証
本装置は、ログインアカウントとパスワードにより認証を行います。
ログインアカウントが不正の場合は、再度ログインアカウント入力待ちプロンプトを表示します。
パスワードが不正な場合、エラーメッセージを表示し、再度ログインアカウント入力待ちプロンプトを表示します。
本装置は、シリアルまたは Telnet 経由でアクセスした場合に、以下のようなログイン画面が表示されます。
登録済みのユーザ名でログインして下さい。
DN9400E Firmware x.x.x （ 20xx/xx/xx ）--Hit any key to login—＜①ファームウェアバージョン表示

login : test
Password : ****
9400#＜②ログイン名入力＜③パスワード入力※ ログインアカウント又はパスワードを忘れた場合の復旧方法
ユーザ名：「User_Init」、パスワード：「Init_Pass」を入力すると、全てのアカウントがクリアされ、初期設定の入力モードに入ります。
（装置情報は残ります）- 12 -

２.２.２. 初期設定
本装置はユーザ名／パスワード情報がクリアされると、初期設定の入力モードに入ります。
ここで、登録するユーザのユーザレベルはスーパーユーザモードとして登録されます。
＜初回起動例＞
Username? : test
Password? : ****
Password(Re)? : ****＜①ユーザ名登録＜②パスワード登録＜③パスワード確認

DN9400E Firmware x.x.x （ 20xx/xx/xx ）--Hit any key to login—＜④通常のログインが開始されます。

login : test
Password : ****
9400#

①ユーザ名登録
ログインユーザ名を登録します（MAX : 25 文字）。
②パスワード登録①のユーザログイン時のパスワードを登録します（MAX : 25 文字）。
③パスワード確認②で登録したパスワードを、確認のため再入力します。
④ログイン
全て正常であれば、設定後、通常のログイン入力モードになります。

- 13 -

２.３. ログアウト機能
２.３.１. 通常ログアウト
本装置にログインした状態からログアウトする場合は logout コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
logout[説明]
ログアウトします。
[備考]
本コマンドを入力する際は、最低でも「logo」まで入力して下さい。「log」までしか入力しなかった場合は、変換候補機能により「log」コマンドと認識されてしまいます。

２.３.２. オートログアウト
本装置にログインした状態でアクセスのない状態で一定時間経過場合に、オートログアウトする機能があります。
オートログアウト時間を設定するには autologout コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
autologout { <time> | off }autologout -a[説明]
ログアウトタイマ値の設定を行います。
[引数]
-a

: 表示

time

: ログアウトタイマ値（範囲 : 1-60）

off: オートログアウト機能無効[備考]
デフォルト : 5（分）
ログイン後、ログアウトタイマ時間内に入力が行われないと、自動的にログアウトします。

- 14 -

２.４. IP アドレス設定
ipconfig コマンドを使用して、装置 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を行って下さい。
ipconfig コマンドの使用方法を以下に示します。
本装置に Telnet でログインする場合は、あらかじめコンソールからシステムに対して以下に示す設定をする必要があります。
[形式]
ipconfig [ ip <IP address >][ subnet <IP address > ][ gateway <IP address > ]ipconfig -a[説明]
IP 設定・表示を行います。
[引数]
ip: 自局 IP アドレス

subnet: サブネットマスク

gateway: デフォルトゲートウェイアドレス

-a

: 表示

IP address : IP アドレス
[備考]
デフォルト :
自局 IP アドレス

: 192.168.1.51

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 192.168.1.254

例として、ipconfig コマンドを使用して装置 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定する方法を以下に示します。
9400#ipconfig ip 192.168.1.51 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
Command Completed.
9400#- 15 -

２.５. ユーザカウント
２.５.１. ユーザカウント作成
新しいユーザカウントを作成する場合は、user コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
user add <user_name > { super | user }user del <user_name >user -a[説明]
ユーザの追加・削除・表示を行います。
[引数]
add

: ユーザ登録

del: ユーザ削除super: スーパーユーザで登録

user: ユーザで登録-a: 表示

user_name : ユーザ名（25 文字まで）[備考]
ユーザの最大登録数は 8 ユーザです。
ユーザ名／パスワードの大文字・小文字は区別されます。
パスワードを入力時には＊印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。
例として、user コマンドを使用してユーザモードでユーザ名「GUEST」、パスワード「PASSWORD」を作成する方法を以下に示します。
9400#user add GUEST user
New Password : ********New Password (Re) : ********＜ ユーザ名（"GUEST"）を入力します。
＜ パスワードを入力します。
＜ パスワードを再入力します。

注）パスワードを入力時には＊印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。
user コマンド表示例 :9400#user -aname------------------------test
GUEST

level login----- ----super*user← ”*”はログイン中のユーザ名を示します。

9400#- 16 -

２.５.２. ログインパスワード変更
ログインパスワードを変更する場合は、passwd コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
passwd[説明]
ログイン中ユーザのパスワードの再設定を行います。
[引数]
なし
[備考]
大文字／小文字の区別を行います。
25 文字以内の英数字です。
パスワードを入力時には＊印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。
例として、passwd コマンドを使用してパスワードの変更を行います。
注）パスワードを入力時には＊印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。
9400#passwd
Old Password : ****New Password : ********New Password (again) : ********
OK.

＜①現在のパスワード入力＜②新しいパスワード登録＜③新しいパスワード確認＜④変更完了- 17 -

２.６. ファイルの操作
２.６.１. ファイルの種類
本装置は、FTP サーバを搭載しております。
FTP サーバへのログインは、本装置に登録されているスーパーユーザのユーザ名／パスワードのみ可能です。
（複数ユーザログイン不可）
表 2.5 に FTP クライアントが FTP サーバからファイルの転送／取り出しが可能なファイルの一覧を示します。
FTP 転送時は binary モードにてファイル転送して下さい。
表 2.5 ファイル一覧
ファイルの種類
装置設定ファイル

ファイル名

拡張子

指定無し

.cfg

クライアントからの転送／取り出し
転送／取り出し内容
装置設定情報

備考「cfgfile make」コマンドで作成したファイルの取り出しが可能です。
また、転送したファイルを「cfgfile set」コマンドで起動ファイルに指定することが可能です。

履歴情報ファイル

system.log

取り出しのみ

履歴情報

FTP クライアントから要求があった時点での履歴情報を転送します。

ファームウェア

指定無し

.bin

転送／取り出しファイル

ファームウェア

本装置が保持できるファーム

モジュール

ウェアファイルは１つです。
転送終了後、ファームウェア
ファイルを不揮発性メモリに書き込みます。

- 18 -

２.６.２. 装置設定ファイル
本装置は、最大 3 個まで装置情報をファイル化した装置設定ファイルを保有することができます。
システムのリブート後に保存した設定でシステムが起動するようにするために、保有している装置設定ファイルの中で起動ファ
イルを指定しておく必要があります。
これらの機能は cfgfile コマンドを使用して行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
cfgfile make <filename>cfgfile del <filename>cfgfile set <filename>cfgfile –a [ file <filename> ][説明]
装置設定ファイルの作成・削除・表示を行います。また、起動ファイルの指定を行います。
[引数]
make

: 装置設定ファイルの作成

del: 装置設定ファイルの削除

set: 起動（Boot）ファイルの指定

-a

: 表示

filename: ファイル名（8 文字まで、拡張子は「.cfg」固定）[備考]
デフォルト : 「default.cfg」（ユーザ名 : test、ファイル内容 : 工場出荷情報、起動ファイルに指定）・ファイル名に「/」は使用できません。
・ファイル名の先頭に「．」は使用できません。

- 19 -

（１）装置設定ファイルの作成
装置設定ファイルの作成はcfgfile makeコマンドを使用することによって行います。
同名のファイルがすでに存在する場合は上書き保存されます。存在しない場合は新規にファイルが作成されます。
なお、作成した装置設定ファイル及び、その設定を表示して確認することができます。
例として、装置設定ファイル「current.cfg」を作成する場合を以下に示します。
9400#cfgfile make current
Check Configuration file.
Save Configuration file.
Command Completed.
例として、装置設定ファイルの表示を以下に示します。
9400#cfgfile -a
User
Size
Filename
Boot file Current file------------------------- ---------- ------------ ----------- -----------test
1775 current.cfg
test
1775 default.cfg**※「Boot file」 : 起動ファイル、「current file」 : 現在、起動している装置設定ファイル
例として、本装置の装置設定ファイル詳細の表示を以下に示します。
9400#cfgfile -a file current.cfg
access disable
autologout 5
arptable timeout 600
ifconfig set output 1 force-open
ifconfig set output 2 force-open
ifconfig set output 3 force-open
ifconfig set output 4 force-open
ifconfig polling 10
ifether use active
ifether interval 10
ifether protocol udp
ifether port 65535
ifsync use inactive
ifsync interval 10
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254
http auto-refreash 30
http server enable
http chg-color normal
modbustcp unit-id 255
more 24
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300
portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig auto-mdix on
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable- 20 -

trapconfig loginfail disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig ping-poll disable
trapconfig interface disable
trapconfig ifsync disable
trapconfig ifreaderr disable
trapconfig system-error disable
sntp use active
sntp mode unicast
sntp interval 300
sntp delay-time 0
sntp adjust-range 0
sntp server 172.20.156.13
sntp stratum 15
syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4syslog severity port 3
syslog severity interface 3
threshold analog 1 max 20.00
threshold analog 1 min 4.00
threshold analog 2 max 20.00
threshold analog 2 min 4.00
threshold analog 3 max 20.00
threshold analog 3 min 4.00
threshold analog 4 max 20.00
threshold analog 4 min 4.00
（２）起動ファイルの変更
起動ファイルの変更はcfgfile setコマンドを使用することによって行います。
例として、装置設定ファイル「current.cfg」を起動ファイルに設定する場合を以下に示します。
（現在の起動ファイルが「default.cfg」の場合）
9400#cfgfile set current
Command Completed.
例として、装置設定ファイルの表示します。
9400#cfgfile -a
User
Size
Filename
Boot file Current file------------------------- ---------- ------------ ----------- -----------test
1775 current.cfg*
test
1775 default.cfg*※起動ファイル（Boot file）と現在、起動している装置設定ファイル（current file）の削除はできませんので注意して下さい。

- 21 -

（３）装置設定ファイルの記述方法
装置設定ファイルは基本的にはコマンド形式で記述します。
装置設定ファイルをユーザが作成する場合はコマンド形式に準拠した記述を行う必要があります。
以下に本装置の装置情報がデフォルトの場合の装置設定ファイル内容を示します。
装置設定ファイル### ACCESS ###access disable＜「#」から改行までは無視されます### AUTOLOGOUT TIME ###autologout 5### ARP TABLE ###arptable timeout 600### IFCONFIG ###ifconfig set output 1 force-open
ifconfig set output 2 force-open
ifconfig set output 3 force-open
ifconfig set output 4 force-open
ifconfig polling 10### Ifether ###ifether use inactive
ifether interval 10
ifether protocol udp
ifether port 65535### CONSYNC ###ifsync use inactive
ifsync interval 10
ifsync output 1 Normal-Open
ifsync output 1 latch off
ifsync output 2 Normal-Open
ifsync output 2 latch off
ifsync output 3 Normal-Open
ifsync output 3 latch off
ifsync output 4 Normal-Open
ifsync output 4 latch off### IP ADDRESS , SUBNET MASK & DEFAULT GATEWAY ###ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254### HTTP ###http auto-refreash 30
http server enable
http chg-color normal### Modbus TCP ###Modbustcp unit-id 255### TERMINAL LINE ###more 24### Ping Polling ###ping polling use inactive- 22 -

ping poll-fail off
ping poll-interval 300### PORT ###portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig auto-mdix on### SNMP ###### TRAP ###trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig ping-poll disable
trapconfig interface disable
trapconfig ifsync disable
trapconfig ifreaderr disable
trapconfig system-error disable### SNTP ###sntp use inactive
sntp mode multicast
sntp interval 64
sntp delay-time 0
sntp adjust-range 0
sntp stratum 15### syslog ###syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4syslog severity port 3
syslog severity interface 3### THRESHOLD ###threshold analog 1 max 20.00
threshold analog 1 min 4.00
threshold analog 2 max 20.00
threshold analog 2 min 4.00
threshold analog 3 max 20.00
threshold analog 3 min 4.00
threshold analog 4 max 20.00
threshold analog 4 min 4.00
設定ファイルの記述について、以下の制約があります。
(１) 記述に誤りがあるファイルで起動を行うと、その誤ったパラメータはデフォルト値が扱われ、ユーザログイン時に記述に誤りがあったことを知らせます。また、誤りの個所を履歴情報に残します。
(２) 設定ファイル中に記述されていない設定のパラメータはデフォルト値が扱われます。

- 23 -

(３) 設定ファイルの読み込みは、上から順に行いますので、前後関係の制約があるコマンドは注意して下さい。下記の制約を守らなかった場合、正しく設定されないことがありますので注意して下さい。
＜制約のあるコマンド＞
・snmpmanager: 「snmpcommunity」で使用するコミュニティ名を先に記述して下さい。

(４) 以下のコマンドは設定ファイル中に記述しても無視されますので注意して下さい。
cfgfile／help／logout／mib／passwd／reboot／reset／
runconfig／save／status／support／telnet／user／version(５) 各コマンドは 1 行（改行なし）で記述して下さい。
(６) save コマンドにより設定ファイルを更新した場合、ファイル内の先頭に本装置のファームウェアバージョンおよび MAC
アドレスが記述されます。

２.６.３. 履歴情報ファイル
FTP クライアントを使用して、本装置から履歴情報ファイルの取り出しを行うことができます。
履歴情報ファイルの内容は、log コマンドで表示されるものと同一で、ファイル名は「system.log」です。

２.６.４. ファームウェアファイル
FTP クライアントを使用して、本装置へファームウェアファイルの転送／取り出しを行うことができます。
ファイル名に指定はありませんが拡張子は「.bin」となります。
本装置はファームウェアファイルが転送されると、直ちに不揮発性メモリに書き込みを行いますので、「put」に対するレスポンスには多少の時間がかかります。
本装置へのファームウェアファイルの転送は以下の手順で行って下さい。
手順

操作

1

ファームウェアファイルを保存した PC と本装置との Ethernet 経由の通信が可能であることを確認して下さい。

2

FTP クライアントを使用して、本装置へファームウェアファイルを転送して下さい。
（ファームウェアファイル転送完了後、直ちに不揮発性メモリに書き込みを行います）

3

装置履歴にファームウェアの受信履歴“ Firmware ReceiveFirmware Receive”が残って いることを確認して下さい。

ファイル転送時には以下の点に注意して下さい。
◆ ファイル転送や、メモリ書き込み完了を確認せずに装置を再起動しないで下さい。メモリ書き込み中に再起動すると正常に起動できなくなる可能性があります。
◆ ファームのバージョンアップにより付加された機能の設定はデフォルト値となります。
◆ ファームのバージョンをダウンして「save」コマンドを実行した場合、再度バージョンアップする場合はファイル転送前に「defconfig」コマンドにより設定を初期化して下さい。設定ファイルが破壊され正常に動作しない可能性があります。

- 24 -

２.７. 装置情報の保存
ユーザが設定した各種パラメータは、そのままでは装置の再起動によって削除されます。
装置情報の保存はsaveコマンドを使用することによって行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
save
[説明]
システム情報のセーブを行います。
[引数]
なし
[備考]
本コマンドを実行すると、現在、起動している装置設定ファイルに装置設定情報を更新します。

装置情報の保存の実行
9400#save
Check Configuration file.
Save Configuration file.
Command Completed.

- 25 -

２.８. 装置の再起動装置の再起動はrebootコマンドを使用することによって行います。
また、装置設定ファイル名を指定することでそのファイル内容で再起動を行うことも可能です。この場合、その装置設定ファイル
が起動ファイルとして指定されます。
再起動はハードウェアリセットをかけずに、ファームウェアを再ロードします。再起動を実行すると各デバイスの再初期化は行
われますが、時刻情報および履歴情報は再起動実行前の情報が残ります。
使用方法を以下に示します。
[形式]
reboot [ <filename> ][説明]
リブートを行います。
[引数]

filename : ファイル名（本装置が保有している装置設定ファイルに限ります）
再起動を行うと起動ファイルの内容のチェックを行います。チェック終了後、再起動を行って良いかどうか聞かれます。
装置の再起動の実行（1/2）
9400#reboot
6 : access disable＜ 1 行毎にチェックします。（「6」は行番号）
9 : autologout 5
12 : arptable timeout 600
15 : ifconfig set output 1 force-open
16 : ifconfig set output 2 force-open
17 : ifconfig set output 3 force-open
18 : ifconfig set output 4 force-open
19 : ifconfig polling 10
22 : ifether use inactive
23 : ifether interval 10
24 : ifether protocol udp
25 : ifether port 65535
28 : ifsync use inactive
29 : ifsync interval 10
32 : ipconfig ip 192.168.1.51
33 : ipconfig subnet 255.255.255.0
34 : ipconfig gateway 192.168.1.254
37 : http auto-refreash 30
38 : http server enable
39 : http chg-color normal
42 : more 2000*** Warning. Error at line 42＜ 記述に誤りがあった場合にはエラーを表示します。
45 : ping polling use inactive
46 : ping poll-fail off
47 : ping poll-interval 300
50 : portconfig use on
51 : portconfig flow off
52 : portconfig speed Auto
53 : portconfig max-size 1522
54 : portconfig auto-mdix on
59 : sntp use inactive- 26 -

装置の再起動の実行（2/2）
60 : sntp mode multicast
61 : sntp interval 64
62 : sntp delay-time 0
63 : sntp adjust-range 0
64 : sntp stratum 15
67 : syslog level 7
68 : syslog facility 23
69 : syslog severity system 4
70 : syslog severity port 3
71 : syslog severity interface 3
74 : threshold analog 1 max 20.00
75 : threshold analog 1 min 4.00
76 : threshold analog 2 max 20.00
77 : threshold analog 2 min 4.00
78 : threshold analog 3 max 20.00
79 : threshold analog 3 min 4.00
80 : threshold analog 4 max 20.00
81 : threshold analog 4 min 4.00...Do you wish to continue? [y/n] :起動ファイルの記述に誤りがある場合、「Warning.」が表示されます。このまま再起動を行うと、その誤ったパラメータはデフォル
ト値が扱われます。
（例えば、上記の起動ファイル中の「more」設定は、デフォルトの 24 行で起動します）- 27 -

２.９. 装置のリセット
装置のリセットはresetコマンドを使用することによって行います。
リセットを実行すると全てのデバイスにハードウェアリセットをかけます。電源投入後と同等の状態になります。
再起動（rebootコマンド）と異なり、時刻情報および履歴情報は残りません。
使用方法を以下に示します。
[形式]
reset
[説明]
リセットを行います。
[引数]なし
リセットを行うと、本当に再起動を行って良いかどうか聞かれますので、良ければ「y」を入力して下さい。
9400#reset...Do you wish to continue? [y/n] :- 28 -

２.１０. 工場出荷時設定起動
パラメータを工場出荷時の設定で起動します。
工場出荷値にするには、defconfig コマンドを使用して行います。
defconfig コマンドを実行すると、本当に実行して良いのか聞かれます。実行を選択した場合、全パラメータを工場出荷値に戻した後、起動時の装置設定ファイルに保存し再起動します。
ただし、ユーザカウント情報は削除されませんので注意して下さい。
使用方法を以下に示します。
[形式]
defconfig[説明]
装置設定情報を工場出荷値に戻します。
[引数]
なし
[備考]
現在のパラメータを工場出荷値に戻します。（ユーザカウント情報は残ります）

工場出荷時設定起動
9400#defconfig...Do you wish to continue? [y/n] :＜ パラメータを工場出荷値に戻します。
＜ 本当に実行して良いか聞かれます。

- 29 -

２.１１. SNMP による管理
SNMP は、ネットワーク機器間で管理情報の通信をするためのプロトコルです。ネットワーク管理者は SNMP を使用して、ネット
ワーク稼働状況を監視したり、ネットワークで発生した問題を特定したりすることができます。
本装置では SNMP エージェント機能として Version1 と Version2c、Version3 をサポートしています。
サポートしている MIB を表に示します。
表 サポート MIB 一覧
サポート MIB 名

規格MIBⅡ(system,if,ip,icmp,tcp,udp,snmp グループ)

RFC1213RMON MIB(statistics グループ)

RFC2819

SNMPv2 MIB(snmpTrap グループ)

RFC1907

プライベート MIB--

ここでは、SNMP による管理を行う上で必要な設定について説明します。
本装置の SNMP エージェント機能を使用するために、以下の設定を行う必要があります。
・SNMP マネージャの登録
・コミュニティ名の登録
・各トラップの許可／禁止の設定
・トラップ送信先ホストの登録・システムの名前／設定場所／連絡先の設定
以降に基本的な SNMP パラメータの設定方法を示します。

- 30 -

２.１１.１. SNMP コミュニティの設定
本装置に SNMP マネージャがアクセスするためのコミュニティ名を設定します。コミュニティ名は SNMP プロトコルにおけるパス
ワードに相当します。コミュニティ名の最大登録数は 8 エントリです。
SNMP コミュニティの設定を行う場合は「snmpcommunity」コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
snmpcommunity add <community> access { read-only | read-write }snmpcommunity del <community >snmpcommunity -a[説明]
コミュニティ名の設定・表示を行います。
[引数]
add

: コミュニティの追加

del: コミュニティの削除
access: アクセスレベル指定
read-only: get 専用

read-write: get／set 用

-a

: 表示

community: コミュニティ名（20 文字まで）[備考]
最大 8 エントリまで登録可能です。
例として、コミュニティ名「private」、アクセスレベル「read-write」を登録します。
なお、登録したコミュニティを表示して確認することができます。
9400#snmpcommunity add private access read-write
Command Completed.
9400#snmpcommunity -aCommunity name
Access Level-------------------- -----------private
read-write- 31 -

２.１１.２. SNMP マネージャの設定
SNMP プロトコルは、登録した SNMP マネージャとコミュニティ名の組み合わせで認証を行います。
SNMP マネージャの最大登録数は 4 エントリです。
SNMP マネージャの設定を行う場合は、「snmpmanager」コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
snmpmanager add { all | <IP Address> } community [ ro <community_name> ] [ rw <community_name> ]snmpmanager del all community [ ro <community_name> ] [ rw <community_name> ]snmpmanager del <IP Address>
snmpmanager –a[説明]
SNMP マネージャホストの設定・表示を行います。
[引数]
add

: SNMP マネージャホストの登録

del: SNMP マネージャホストの削除
all: IP アドレスは指定せず、全てのホストを対象
community: 使用するコミュニティ指定ro: get 用（read-only）で使用するコミュニティ指定

rw: set／get 用（read-write）で使用するコミュニティ指定

-a

: 表示

IP Address: SNMP マネージャホストの IP アドレスの指定

community_name: コミュニティ名（20 文字まで）[備考]
SNMP マネージャの最大登録数は 4 エントリです。
※ 同じコミュニティ名に、多数のホストからアクセスされる場合には、“all”オプションでの登録を行って下さい。
また、その状態でアクセスするホストを制限したい場合には「access」コマンド（隠しコマンド）を使用して下さい。
「access」コマンドが有効の場合、「access」コマンドに登録のないホストからのパケットは、破棄します。
コミュニティ名は「snmpcommunity」コマンドで登録したものを使用して下さい。
マネージャ 1 エントリに対し get 用（read-only）、set／get 用（read-write）の両方、または、どちらか片方のみのコミュニティ名が設定可能です。

- 32 -

例として、SNMP マネージャ「192.168.1.10」、get コミュニティ「public」、get/set 用コミュニティ「private」を登録します。
（「public」、「private」ともに「snmpcommunity」コマンドにて、登録済みであることが前提となります）
なお、登録した SNMP マネージャを表示して確認することができます。
9400#snmpmanager add 192.168.1.10 community ro public rw private
Command Completed.
9400#snmpmanager -a< Host 1 >Address: 192.168. 1. 10
Read-Only Community : public
Read-Write Community : private- 33 -

２.１１.３. SNMPv3 の設定
SNMPv3 プロトコルは、SNMPv2 までの全機能に加えて管理セキュリティ機能が強化されています。ネットワーク上を流れる
SNMP パケットを認証・暗号化することによってセキュリティ機能を実現することができます。
使用方法を以下に示します。
[形式]
snmpv3 view add <View_Name> oid <Oid_Str> { include | exclude }snmpv3 view del <View_Name>snmpv3 group add <Group_Name> { noauth-nopriv | auth-nopriv | auth-priv }[ read <View_Name> ] [ write <View_Name> ] [ notify <View_Name> ]snmpv3 group del <Group_Name>snmpv3 user add <User_Name> group <Group_Name> noauth nopriv
snmpv3 user add <User_Name> group <Group_Name> auth { sha-1 | md5 } <Auth_Pass> nopriv
snmpv3 user add <User_Name> group <Group_Name> auth { sha-1 | md5 } <Auth_Pass> priv { aes | des } <Priv_Pass>
snmpv3 user del <User_Name> snmpv3 host add { all | <IP_Address> } user <User_Name> trap { enable | disable }snmpv3 host add { all | <IP_Address> } user <User_Name>snmpv3 host del { all | <IP_Address> } user <User_Name>snmpv3 trap-host add <IP_Address> user <User_Name>snmpv3 trap-host del <IP_Address> user <User_Name>snmpv3 -a[説明]SNMPv3 の設定・表示を行います。
[引数]
view

： SNMP ビュー名の設定
oid： 特定の監視対象のオブジェクトの指定
include： OID を含める設定

exclude： OID を除外する設定

group： SNMP ビューにマッピングする SNMP グループの設定
noauth-nopriv： ユーザー名のみを使用して認証

auth-nopriv： HMAC-MD5 or HMAC-SHA を使用して認証。暗号化なし

auth-priv： HMAC-MD5 or HMAC-SHA を使用して認証。暗号化あり

read： 読み込みのみで使用する SNMP ビュー設定

write： 読み書きで使用する SNMP ビュー設定

notify： 通知やトラップを指定する SNMP ビュー設定

user： 接続するユーザー
noauth： パケット認証も暗号化もしない設定

auth： パケット認証して暗号化しない設定

sha-1
md5

： SHA ユーザー認証レベルを使用： MD5 ユーザー認証レベルを使用

priv： プライベート暗号化アルゴリズムの設定

aes： プライバシープロトコル AES を使用

des： プライバシープロトコル DES を使用

host： SNMP ホストの登録

traphost： トラップ送出先ホストの登録- 34 -

add： ホストの登録

del： ホストの削除-a： SNMPv3 設定の表示

View_Name： SNMP ビュー名(32 文字まで)

oid_str： OID 名(32 文字まで)

Group_Name： SNMP ビューにマッピングする SNMP グループ名(32 文字まで)

Auth_Pass： 認証用パスワード(8-32 文字)

Priv_Pass： プライベート用パスワード(8-32 文字)

IP_Address： ホストの IP アドレスの指定

User Name： ユーザ名（32 文字まで）[備考]
SNMPv3 ホスト、トラップ送出先ホストの最大登録数はそれぞれ 4 ホストです。
SNMPv3 の認証暗号化有効時の設定例を下記に示します。
ビュー名を「internet」、OID「1.3.6.1」を含める設定を行います
9400#snmpv3 view add internet oid 1.3.6.1 include
Command Completed.
次に group 名を「admin」、認証暗号化有効、read/write ビューに「internet」を登録します
9400#snmpv3 group add admin auth-priv read internet write internet
Command Completed.
user 名を「test」、認証プロトコルを「sha-1」認証 pass を「auth-pass」、
暗号化プロトコルを「des」暗号 pass を「private-pass」に設定します。
9400#snmpv3 user add test group admin auth sha-1 auth-pass priv des private-pass
Command Completed.
IP アドレス 172.20.1.1 をホストに追加します。
9400#snmpv3 host add 172.20.1.1 user test
Command Completed.
IP アドレス 172.20.1.1 をトラップホストに追加します。
9400#snmpv3 trap-host add 172.20.1.1 user test
Command Completed- 35 -

設定の確認を行います
9400#snmpv3 -a<View Infomation>
View Name
OID
Type--------------- -------------------- ------internet
1.3.6.1
include<Group Infomation>
Group Name
Security Level Read View
Write View
Notify View--------------- --------------- --------------- --------------- --------------adminAuth, Priv
internet
internet<USM Infomation>
User NameGroup Name
Auth/Priv--------------- --------------- -----------------------------test
adminauth sha-1(auth-pass)/priv des(private-pass)<Host Infomation>
Manager address
User Name---------------------------------------- --------------172. 20. 1. 1
test
<Trap Host Infomation>
Manager address
User Name---------------------------------------- --------------172. 20. 1. 1
test

- 36 -

２.１１.４. 各トラップの許可／禁止の設定
各トラップの許可・禁止設定を行う場合は、「trapconfig」コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
trapconfig { cold | warm | authfail | loginfail | linkchange | configchange | ping-poll |interface | ifsync | ifreederr | system-error | all } { enable | disable }trapconfig -a[説明]
指定されたトラップ出力の許可/禁止の設定・表示を行います。
[引数]
cold

: コールドブートトラップの設定をします。

warm: 再起動トラップの設定をします。

authfail: 不正アクセス通知トラップの設定をします。

loginfail: ログイン認証失敗(3 回失敗) トラップの設定をします。

linkchange: Ethernet ポートのリンクアップ／ダウントラップの設定をします。

configchange: 設定の変更トラップの設定をします。

ping-poll: Ping 応答成功／失敗トラップの設定をします。

interface: 接点、アナログ関連のトラップの設定をします。

ifsync: 接点同期機能関連のトラップの設定をします。

ifreaderr: アナログ読み取りエラートラップの設定をします。

system-error: システムエラートラップの設定をします。

all: 全トラップの設定をします。
enable: トラップの出力許可をします。

disable: トラップ出力を禁止します-a: 現在のトラップ出力の設定を表示します。

[備考]
デフォルト

: 全トラップ禁止- 37 -

例として、cold、ログイン認証失敗、本装置リンク状態変更トラップの送出許可設定をします。
9400#trapconfig cold enable
Command Completed.
9400#trapconfig loginfail enable
Command Completed.
9400#trapconfig linkchange enable
Command Completed.
例として、トラップ許可/禁止設定内容を表示します。
9400#trapconfig -a--<Device Traps>---------------<Cold>: Enable<Warm>: Disable<Authfail>: Disable<loginfail>: Enable<linkchange>: Enable<configchange>: Disable<ping-poll>: Disable<interface>: Disable<ifsync>: Disable<ifreaderr>: Disable<system-error>: Disable- 38 -

２.１１.５. TRAP 送信先ホストの設定
トラップ送信先ホストの設定を行う場合は、「trapipconfig」コマンドを使用します。
トラップ送信先ホストの最大登録数は 4 エントリです。
※ ネットワーク上に存在しない送信先ホストの登録が行われますと、ARP 解決などに時間を要してしまい、ログ記録時間が実際より遅れてしまうなど動作に影響することがあります。ご使用の環境に合わせて、設定して下さい。
使用方法を以下に示します。
[形式]
trapipconfig add <IP address > version { v1 | v2 } community <community_name >trapipconfig del <IP address >trapipconfig -a[説明]
トラップ出力先ホストの IP アドレスの設定・表示を行います。
[引数]
add

: トラップ出力先ホストの登録del: トラップ出力先ホストの削除

version: 使用する SNMP のバージョン指定

v1: SNMP バージョン 1

v2: SNMP バージョン 2

community: 使用するコミュニティ指定

-a

: 表示

IP address: トラップ出力先ホストの IP アドレス

community_name: コミュニティ名（20 文字まで）[備考]
トラップ出力先ホストの最大登録数は 4 ホストです。
バージョン 1 と 2 ではトラップパケットのフォーマットが異なりますので、受信側のアプリケーションに適合するバージョンを指定して下さい。
例として、トラップ送信先ホスト「192.168.1.15」、SNMP バージョン 1、使用コミュニティ「public」を登録します。
なお、登録したトラップ送信先ホストを表示して確認することができます。
9400#trapipconfig -a< Host 1 >Address : 192.168. 1. 15
Version : v1
Community : public※ トラップ送信先として使用するコミュニティ名は「snmpcommunity」コマンドで登録する必要はありません。

- 39 -

２.１１.７. システムの名前／設定場所／連絡先の設定
システムの名前／設定場所／連絡先の設定を行う場合は、snmpsystem コマンドを使用します。
システムの名前／設定場所／連絡先は MIB-2 の system グループの、それぞれ「sysName」、「sysLocal」、「sysContact」に対応しています。
「sysName」を設定した場合、先頭の 21 文字がプロンプトに反映されます。
使用方法を以下に示します。
[形式]
snmpsystem { sysname | syslocation | syscontact } <data>snmpsystem clear[説明]
System グループパラメータの設定を行います。
[引数]
clear

: 装置名,設置場所,連絡先の設定を初期化します。

sysname: システムネーム

syslocation: システムロケーション

syscontact: システムコンタクトdata: 設定データ（255 文字まで）[備考]
デフォルト :

SysName= Null

SysLocation= Null

SysContact= Null例として、システムの名前を「system」に設定します。
なお、設定したシステムの名前を表示する場合は、mib コマンドで確認することができます。
また、システムの名前を変更した場合には、コマンド実行画面の左端に表示されるプロンプトが対応して変更されます。
9400#snmpsystem sysname system
Command Completed.
system#mib system
Sysdescr= DN9400E
SysObjectID = 1.3.6.1.4.1.7082.4.3
SysUpTime = 0d 00h 56m 35s
Sysname= system
Syslocation =Syscontact =SysServices = 2
system#- 40 -

２.１１.８. MIB 情報の表示
MIB 情報を表示する場合は、mib コマンドを使用します。
情報を表示するグループは MIB-2 の System グループ、Interface グループ、IP グループ、ICMP グループ、UDP グループ、
TCP グループ、SNMP グループ、transmission グループ（dot3StatsTable）、RMON グループ（etherStatsTable）に対応しています。
使用方法を以下に示します。
[形式]
mib { system | if | ip | icmp | udp | tcp | snmp | ether | rmon }[説明]
MIB 情報の表示を行います。
[引数]
system: System グループを表示します。

if: Interface グループを表示します。

ip: IP グループを表示します。

icmp: ICMP グループを表示します。

udp: UDP グループを表示します。

tcp: TCP グループを表示します。

snmp: SNMP グループを表示します。

ether: Transmission グループ（dot3StatsTable）を表示します。

rmon: RMON グループ（etherStatsTable）を表示します。

例として、Interface グループの表示を行います。
9400#mib if
ifDescr
ifType
ifMtu
ifSpeed
ifPhysAddress
ifAdminStatus
ifOperStatus
ifLastChange
ifInOctets
ifInUcastPkts
ifInNUcastPkts
ifInDiscards
ifInErrors
ifInUnknownProtos
ifOutOctets
ifOutUcastPkts
ifOutNUcastPkts
ifOutDiscards
ifOutErrors
ifOutQLen
ifSpecific= Ethernet= 7= 1500= 100000000= 00.03.3C.XX.XX.XX= up= down= 0d 00h 00m 00s
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
= .1.3.6.1.2.1.10.7- 41 -

２.１２. Ping 送信／Ping 応答監視／ユニキャストフラッディング防止機能
指定したホストにICMPエコー要求を送信し、ホストと通信が可能かどうかを確認します。
また、ユニキャストフラッディング防止機能は、設定したホスト宛てに定期的にPingを送出してネットワーク中の機器に常にアド
レスラーニングさせておくことで、（応答などを必要としない）単方向のトラフィックを発生する機器が送出するユニキャストパケットのフラッディングを抑制し、無駄な帯域の消費を抑え、セキュリティを高める機能です。
Ping 送信、ユニキャストフラッディング防止機能を行う場合は、ping コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
ping <IP address> [<packet_size>]
ping polling use { active | inactive }ping poll-host add <IP_Address>
ping poll-host del <IP_Address>
ping poll-fail { <fail_num> | off }ping poll-interval <interval_time>ping –a[引数]-a: Unicast Flooding 防止機能の設定を表示します。

pollinguse: Unicast Flooding 防止機能の有効／無効を選択します。
active: Unicast Flooding 防止機能を有効にします。

inactive : Unicast Flooding 防止機能を無効にします。
poll-host: Unicast Flooding 防止機能の送出先を設定します。

add: Ping 送出先ホストを追加します。

del: Ping 送出先ホストを削除します。

poll-failoff
poll-interval: Ping 送出先ホストが無応答時の Trap 通知条件を設定します。
: 無応答時の通知を無効にします。
: Unicast Flooding 防止機能の送出間隔を設定します。

[引数]

IP address: 送信先 IP Address

packet_size: 8～1472 bytes（省略時 : 32 bytes）

fail_num: 連続失敗数（1～120）

interval_time: Ping 定周期送出間隔を指定します。(10-1000 秒)[備考]
Ping 送出先ホストの最大登録数は 10 エントリです。
デフォルト :
パケット送信回数:4回

タイムアウト: 1秒

ユニキャストフラッディング防止機能: 無効

Ping定周期送出間隔: 300秒

連続失敗数

: off

- 42 -

例として、ホスト「192.168.1.2」に ping を実行します。
9400#ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 32byte
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=6ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=5ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=4ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=5ms
Ping statistics for 192.168.1.2 :Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0

例として、ユニキャストフラッディング防止機能にて、ホスト「192.168.1.3」に 60 秒間隔で ping を実行します。
連続失敗数を 10 回に設定します。
9400#ping polling use active
Command Completed.
9400#ping poll-host add 192.168.1.3
Command Completed.
9400#ping poll-interval 60
Command Completed.
9400#ping poll-fail 10
Command Completed.

ユニキャストフラッディング防止機能設定を表示します。
9400#ping -a
Ping Polling status : Active
Polling fail num: 10 times
Polling interval: 60 sec-----Polling Host address----192.168. 1. 3

- 43 -

２.１３. 履歴情報機能
本装置は状態遷移を内部揮発領域に履歴情報として自動記録します。最大記録件数は 3000 件で任意に消去可能です。
記録対象となる事象は以下の通りです。
・ 設定変更情報・ 警報情報・ 起動情報記録された履歴情報は log コマンドにより表示が可能です。
履歴情報は ASCII 文字列として以下のフォーマットで記録／表示されます。

ログ ID＃ ＜ログカテゴリ＞ 発生事象
ログ ID＃は各履歴情報につけられる通し番号です。ログカテゴリは履歴情報の種別を表し、発生事象で具体的な状況内容を表します。発生事象は各ログカテゴリで異なります。以下、表 2.7 に履歴情報一覧を示します。

表 2.6 履歴情報一覧

ログカテゴリシステムエラー

ログ表示

意味

OSAPI

OS の提供するシステムコールにてエラー発生>“詳細情報”※

ROM に保存詳細情報にはタスク生成エラーやメモリ不足などの情報が入り、-d にて表示する。

Interrupt

CPU から意図しない割り込み発生>“詳細情報”※

ROM に保存詳細情報にはどの割り込みでエラーが生じたかの情報がベクター情報と共に入り、-d にて表示する。

Initialize

ファーム初期化エラー※

cfgFileOpen

コンフィグファイルが開けない※

I2C access

ROM に保存

MAC 受信スタックオーバーフロー※

システム

ROM に保存

MAC 送信スタックオーバーフロー※

MAC Rx FIFO overFlow

ROM に保存

管理基板 PHY アクセスエラー※

MAC Tx FIFO overFlow

ROM に保存

管理基板 I2C アクセスエラー※

PHY access

ROM に保存

ROM に保存

Power On

ハードリセット or 電源 ON による起動

Reboot

ソフトリセットによる起動

Login

管理ターミナルログイン

User:xxx (Serial or IPAddress)

User：ログインユーザー名
Serial or IPAddress：ログインクライアント情報※

Serial はコンソールポートから、
IPAddress は Telnet からのログインを表す。

Logout

管理ターミナルログアウト

User:xxx (Serial or IPAddress)

User：ログアウトユーザー名
Serial or IPAddress：ログアウトクライアント情報- 44 -

Login fail(3times)

管理ターミナルログイン失敗(3 回失敗)

(Serial or IPAddress)

Serial or IPAddress：ログイン失敗クライアント情報

CfgFileCheckErr

設定ファイルのチェックエラー:[File] line:[Number][File]：エラーのあった設定ファイル名[Number]：エラーのある行数

Software Reset

ソフトリセット実行

User : xxxx (Serial/[IP Addr])

User：ソフトリセット実行ユーザー名
Serial or IPAddress：
ソフトリセット実行クライアント情報

Reset command execute

ハードリセット実行※

ROM に保存

Cfgfile send

設定ファイル送信

Filename : xxxx.cfg※> Client IPaddr : [IP Addr]

Filename：送信ファイル名

ROM に保存

Client IPaddr：送信先クライアントの IP アドレス

Cfgfile receive

設定ファイル受信

Filename : xxxx.cfg※> Client IPaddr : [IP Addr]

Filename：受信ファイル名

ROM に保存

Client IPaddr：送信元クライアントの IP アドレス

Firmware send

ファームウェア送信

Filename : xxxx.bin※> Client IPaddr : [IP Addr]

Filename：送信ファイル名

ROM に保存

Client IPaddr：送信先クライアントの IP アドレス

Firmware receive

ファームウェア受信

Filename : xxxx.bin※> Client IPaddr : [IP Addr]

Filename：受信ファイル名

ROM に保存

Client IPaddr：送信元クライアントの IP アドレス

Ping response fail [IP Addr]

Ping 応答連続失敗(ping-polling 機能)[IPAddr]：Ping 送信先 IP アドレス

Ping response OK [IP Addr]

Ping 応答成功(ping-polling 機能)[IPAddr]：Ping 送信先 IP アドレス

Boot program receive

BootROM のプログラム受信

Filename : xxxx.bin

Filename : 受信ファイル名> Client IPaddr : [IP Addr]

Client IPaddr : 送信元クライアントの IP アドレス

Meet the requirements [CH] [List]

IF 自動制御のリスト条件が満たされた[CH] : 対象の接点出力の CH 番号[List] : 満たされたリスト名

FTP

Analog Read Error

アナログ入力値の Read に失敗した

LoginUser : [IPAddress]

FTP サーバログイン
IPAddress：FTP クライアント IP アドレス

LogoutUser : [IPAddress]

FTP サーバログアウト
IPAddress：FTP クライアント IP アドレス端末

CfgComp [Command]

設定変更実行コマンドログ>詳細情報

Command：入力コマンド文字列
log -d にて入力されたコマンド全文を表示- 45 -

SNMP

Passward change

ログインパスワード変更

IP address change

IP アドレス変更

Subnet mask change

サブネットマスク変更

Default gateway change

デフォルトゲートウェイ変更

SNMP maneger change

SNMPマネージャ設定変更

Set : [Object ID]

SNMPマネージャからのSet要求>詳細情報[Object ID] : SetしたMIBオブジェクトID
詳細情報にはSNMPマネージャIPアドレス、Set値などが入り、-dにて表示する。

Ethernet
Interface

AuthenticationFailure

登録のないコミュニティ名からのGet、およびSet要求

LinkDown

本装置リンクダウン

LinkUp

本装置リンクアップ[IF] ch.x Change Open

接点の状態が開放に変化[IF] : Input or Output
ch.x : 変化のあった CH 番号[IF] ch.x Change Short

接点の状態が短絡に変化[IF] : Input or Output
ch.x : 変化のあった CH 番号[IF] ch.x Over the Max threshold上限閾値超過[IF] : Analog
ch.x : 上限閾値を超えた CH 番号[IF] ch.x Under the Min threshold

下限閾値未満[IF] : Analog
ch.x : 下限閾値を下回った CH 番号

HTTP

submitWEBより設定変更

Modbus TCP

Writing Settings

Modbus TCPによる設定書込み発生>詳細情報

詳細情報にはホストIPアドレスや実行されたコード、書き込まれたデー
タの情報が入り、-dにて表示する。

- 46 -

log コマンドの使用方法を以下に示します。
[形式]
log clearlog { -a | -d } [ category [ syserr ] [ system ] [ ftp ] [ snmp ] [ terminal ] [ port ] [ interface ] ][説明]
履歴情報の表示・クリアを行います。
[引数]
clear

: 履歴クリアsummary: 要約したログ情報を記録する機能

mc-lpt: MC の LPT 機能に関するログ情報を設定
enable: ログ情報を要約し、記録します。

disable: 全てのログを記録します。

-a: 履歴情報簡易表示-d: 履歴情報詳細表示
category: ログカテゴリ指定

syserr: システムエラー

system: システム

ftp

: FTP

snmp

: SNMPterminal: ターミナルport: Ethernet インターフェース

interface: 接点・アナログインターフェース[備考]
履歴情報は最大3000件まで取得が可能です。履歴情報が3000件まで達した場合は1番古い履歴情報から上書きされます。なお、表示した場合は、新しい履歴情報から表示されます。表示は、履歴情報1件に対して1行が基本です。カテゴリがシステムエラー、ターミナル、システムのコンフィグファイルチェックエラーの場合は詳細情報が省略されています。全てを表示する場合は「-d」オプションを指定して下さい。
※ 履歴情報は電源 OFF もしくは装置リセットで消去されますが、再起動の場合は実行前の履歴情報が残ります。
また、一部 ROM へ保存を行うログは 25 件まで保存され、電源 OFF や装置リセットでも消去されません。

- 47 -

２.１４. syslog 送出機能
syslog とはシステムの状況などのログを取得するプログラムです。syslog クライアント側で一定の条件が発生した時にそのログを syslog サーバに送信するように設定することで、システムの状況を syslog サーバで管理することができます。本装置では
syslog クライアント機能を実装します。送信することが可能なログは表 2.6 に履歴情報一覧に示すログ中、システムエラーを除くロ
グです。
syslog で定義されている Facility / Severity のうち、本装置では Facility（0～9,11,12,16～23）、Severity（0～7）が設定可能です。
表 2.7 に示すように、Facility はログカテゴリが SNMP、Ethernet、Interface のログは設定可能ですが、ログカテゴリがシステム、
端末、FTP のログは設定変更することはできません。
Severity はログカテゴリがシステム、端末、FTP、SNMP のログについては一括で、ログカテゴリが Ethernet、Interface のSeverity は個別に設定可能です。
また、Level 設定によって設定した Severity 値以下の（より重要度の高い）syslog のみを送出する設定も可能です。
表 2.7 Facility / Severity 一覧

ログカテゴリシステム

Facility

Severity

システム・デーモン(3)syslog severity system <severity-level>
コマンドにて一括設定可能

端末
FTP

FTPデーモン(11)SNMP

Syslog facility <facility-code>

Ethernet

コマンドにて一括設定可能

syslog severity port <severity-level>
コマンドにて設定可能

Interfacesyslog severity interface <severity-level>
コマンドにて設定可能

ModbusTCP

syslog severity modbustcp <severity-level>
コマンドにて設定可能

システムエラーsyslog送出不可

syslog送出不可- 48 -

syslog コマンドの使用方法を以下に示します。
[形式]
syslog server add <IP_Address>
syslog server del<IP_Address>
syslog level <severity-level>syslog facility <facility-code>syslog severity { system | port | interface | modbustcp } <severity-level>syslog -a[説明]syslog の設定・表示を行います。
[引数]
server: syslog の IP アドレスの設定を行います。

add: syslog サーバを追加します。

del: syslog サーバを削除します。

level: syslog を送出するレベル設定を行います。

facility: syslog ファシリティの設定を行います。

severity: syslog セベリティレベルの設定を行います。

-a: 現在設定されている syslog サーバを表示します。

IP_Address: IP アドレスを指定します。

severity-level: セベリティを指定します。(設定範囲 : 0-7)

0 : Emergency(緊急)

1 : Alert(警戒)

2 : Critical(危機的)

3 : Error(エラー)

4 : Warning(警告)

5 : Notice(通知)

6 : Information(情報)

7 : Debug(デバッグ)

facility-code: ファシリティを指定します。(設定範囲 : 0-9,11,12,16-23)

0 : Kernel

11 : FTP

1 : User12 : NTP

2 : Mail

16 : Local use 0

3 : System

17 : Local use 1

4 : Auth

18 : Local use 2

5 : Syslog

19 : Local use 3

6 : Line Printer

20 : Local use 4

7 : Net News

21 : Local use 5

8 : UUCP

22 : Local use 6

9 : Cron

23 : Local use 7- 49 -

[備考]デフォルト :

syslog 送出レベル＝ Debug(7)Facility＝ Local use7(23)Severity System＝ Warning(4)Severity Port

＝ Error(3)Severity Interface＝ Error(3)Severity ModbusTCP＝ Error(3)例として、syslog サーバとして 192.168.1.1、Severity が 3 以下のログのみを送出するよう設定します。
9400#syslog server add 192.168.1.1
Command Completed.
9400#syslog level 3
Command Completed.

設定内容を表示します。
9400#syslog -a
Logging level : Error(3)Facility: Local use7(23)-----Severity Level----System: Warning(4)Port: Error(3)Interface : Error(3)modbustcp : Error(3)-----Server address----192.168. 1. 1

- 50 -

２.１５. 時計機能
時計の設定はコマンドで行います。設定した時計情報は、履歴情報取得時刻で使用され、電源 OFF、またはリセットで消去されます。（バックアップ機能はありません）
時刻設定は date コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
date set year <year> month <month> day <day> hour <hour>min <min> sec <sec>date -a[説明]
時計情報の設定・表示を行います。
[引数]
set

: 時計情報指定year: 西暦指定

month

: 月指定

day

: 日指定

hour

: 時指定

min

: 分指定

sec

: 秒指定

-a

: 表示

year

: 西暦（2010-2050）

month: 月（1-12）day: 日（1-31）hour: 時（0-23）

min: 分（0-59）

sec: 秒（0-59）[備考]
デフォルト : 2022 年 1 月 1 日 00 : 00 : 00
※時計情報は電源 OFF、リセットで消去されます。
例として、2022 年 3 月 1 日 12 時 30 分 30 秒に設定します。
なお、登録した時計情報を表示して確認することができます。
9400#date set year 2022 month 3 day 1 hour 12 min 30 sec 30
Command Completed.
9400#date -a
Mar 1 12 : 30 : 32 2022

- 51 -

２.１６. Ethernet インターフェースの設定
Ethernet インターフェースは以下の設定が行えます。
・ポート有効／閉塞の設定
・フロー制御有効／無効の設定
・最大パケット長の設定
・通信モードの設定
・Auto-MDI/MDI-X の設定
・状態監視間隔、または、フィルタリング回数の設定
Ethernet インターフェースの設定を行う場合は、portconfig コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
portconfig use { on | off }portconfig flow { on | off }portconfig speed { auto | 100half | 100full | 10half | 10full }portconfig max-size <max_size>
portconfig auto-mdix { on | off { mdi | mdix } }portconfig -a[説明]
Ethernet インターフェースの設定・表示を行います。
[引数]
use

: ポートの有効／閉塞を選択します。

on: 送信／受信ともに許可します。

off: 送信／受信ともに禁止します。

flow: フロー制御の有効／無効を選択します。

on: フロー制御を有効にします。

off: フロー制御を無効にします。

speed: 通信モードを選択します。

auto: 通信モードをオートネゴシエーションにします。

100full: 通信モードを全二重 100Mbps 固定にします。

100half: 通信モードを半二重 100Mbps 固定にします。

10full: 通信モードを全二重 10Mbps 固定にします。

10half: 通信モードを半二重 10Mbps 固定にします。

max-size: 受信できる最大パケット長を指定します。（CRC 長を含みます。）

auto-mdix: Auto-MDI/MDI-X の有効／無効を選択します。

on: Auto-MDI/MDI-X を有効にします。

off: Auto-MDI/MDI-X を無効にします。
mdi: MDI 固定配列にします。

mdix: MDI-X 固定配列にします。

- 52 -

max_size: 最大パケット長を指定します。（1518-2048）time: ポーリング間隔（ミリ秒）を指定します。（200-1000）

filter_num: 監視フィルタリング回数を指定します。(1-30)[備考]
デフォルト :
ポートの有効／閉塞: 有効フロー制御の有効／無効

: 無効

通信モード

: auto

最大パケット長: 1522Byte

２.１６.１. ポート閉塞の設定
ポートの有効／閉塞を設定します。有効時は送信／受信パケット、ともに許可します。閉塞時は送信／受信パケットともに禁止
します。
ポートの有効／閉塞設定を行う場合は、portconfig コマンドの「use」オプションで行います。
例として、閉塞に設定します。
（表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい）
9400#portconfig use off
Command Completed.
２.１６.２. フロー制御の設定
ネットワークの負荷が高くなると、入力データ量が装置の処理能力を上回り、バッファ・メモリからあふれてしまう可能性があります。そのため、受信装置はバッファ･メモリがフル状態に近づくと、送信側の装置に対して一定時間送信を待機するよう指示を出し、バッファ・メモリの開放を可能とすることによって、データあふれを避けています。
このようなトラフィック制御機構を、フロー制御といいます。
ポートが全二重モードの場合、スイッチはIEEE 802.3x規格に従ってPAUSEパケットを送信することによって、送信側の装置に送信を待機させます。半二重の場合には、バックプレッシャ制御機能が働き、故意に送信側に対して衝突信号を送出して、送信側の装置の送信を待機させます。
フロー制御設定を行う場合は、portconfig コマンドの「flow」オプションで行います。
例として、フロー制御機能を有効に設定します。
（表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい）
9400#portconfig flow on
Command Completed.

- 53 -

２.１６.３. 通信モードの設定
通信モード（Speed/Duplex）を設定します。
通信モードは以下の種類があります。
・Auto-Negotiation
・Force 100Mbps Full Duplex
・Force 100Mbps Half Duplex
・Force 10Mbps Full Duplex
・Force 10Mbps Half Duplex
通信モード設定を行う場合は、portconfig コマンドの「speed」オプションで行います。
例として、「Force 10Mbps Full Duplex」モードに設定します。
（表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい）
9400#portconfig speed 10full
Command Completed.

２.１６.４. 受信最大パケット長制限の設定
受信最大パケット長設定は 1518～2048 バイトの範囲で設定します。この、パケット長には VLAN タグ、CRC も含まれますので注意して下さい。
受信最大パケット長設定を行う場合は、portconfig コマンドの「max-size」オプションで行います。
例として、受信最大パケット長を 1522Byte にします。
（表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい）
9400#portconfig max-size 1522
Command Completed.

２.１６.５. Auto-MDI/MDI-X の設定
Auto-MDI/MDI-X 設定は Auto-MDI/ＭＤＩ-X／MDI 固定配列／MDIX 固定配列のいずれかを選択します。Auto-MDI/ＭＤＩ-X 設
定の場合は MDI/MDIX の極性を自動判別します。
Auto-MDI/MDI-X 設定を行う場合は、portconfig コマンドの「auto-mdix」オプションで行います。
例として、MDI 固定配列にします。
（表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい）
9400#portconfig auto off mdi
Command Completed.

- 54 -

２.１６.６. Ethernet インターフェースの設定表示
Ethernet インターフェース設定情報の表示を行う場合は、portconfig コマンドの「-a」オプションで行います。
9400#portconfig -a
Port PortType
Use Speed FlowCtrl Size MDIX---- ------------- ---- -------- -------- ---- ---NNM 10/100BASE-TX Off 10Full
On 1522 MDI
9400#- 55 -

２.１７. 本装置宛てのパケットのマスク機能の設定
本機能は、ping、FTP など本装置宛てのパケットから IP アドレス、MAC アドレスを精査し、登録した IP アドレス、MAC アドレスと合致しない場合、そのパケットを破棄する機能です。また、本機能自体を有効／無効に設定することができます。
本機能の設定・表示は、access コマンドで行います。（本コマンドは隠しコマンドとなります）
使用方法を以下に示します。
[形式]
access enable
access disable
access add { ip <lPaddr>| mac <MACaddr> }access del { ip <lPaddr>| mac <MACaddr> }access -a[説明]
本装置宛てのパケットのマスク機能の設定・表示を行います。（隠しコマンド）[引数]
enable: マスクテーブル有効

disable: マスクテーブル無効add: マスク条件追加

del: マスク条件削除

IPaddr: IP アドレス

MACaddr: MAC アドレス

-a

: 表示

[備考]
マスク条件は IP アドレス、MAC アドレスでそれぞれ最大 50 個までとなります。
例として、MAC アドレス 00:00:00:00:00:01 を登録し、設定内容を表示して確認します。
9400#accessadd mac 00:00:00:00:00:01
Command Completed.
9400#access-a
Access control function : disable<IP address><MAC address>
00:00:00:00:00:01- 56 -

２.１８. SNTP の設定
NTPは時刻情報サーバを階層的に構成し、情報を交換して時刻を同期するプロトコルであり、SNTPはNTPの仕様のうち複雑な部分を省略し、クライアントがサーバに正確な時刻を問い合わせる用途に特化したプロトコルです。本装置はSNTPバージョン4に対応したSNTPクライアント機能を実装しており、RFC4330に準拠しているNTPサーバに対して、現在時刻を取得することが可能です。その他に、取得した時刻より本装置の時刻を遅らせる設定（delay-time）や、取得した時刻と本装置の時刻の誤差によっては時刻情報を更新しない設定（adjust-range）が可能です。
SNTPバージョン4には動作モードが3つあり、以下の3つの動作モードを選択可能です。
・ユニキャストモード
NTPサーバとクライアントが1対１で通信を行います。クライアントは時刻取得要求を出し、要求を受けたNTPサーバはクライアントへ現在時刻を通知します。
時刻取得要求時刻応答

NTP サーバ

SNTP クライアント

・マルチキャストモード
クライアントから時刻取得要求を出すことはなく、NTPサーバが定期的に通知する現在時刻のブロードキャストデータを受信します。

SNTP クライアント
SNTP クライアント
NTP サーバ
SNTP クライアント・エニーキャストモード
クライアントからサブネット内にブロードキャストアドレス、或いはマルチキャストアドレス宛に時刻取得要求を出し、サブネット
内のNTPサーバからの応答を待ちます。クライアントは最初に受信したNTPサーバ応答を以降のユニキャストモード動作に用いるNTPサーバとして設定します。
時刻応答

NTP サーバ A
時刻応答
時刻取得要求SNTP クライアント

NTP サーバ B
時刻応答

NTP サーバ C- 57 -

SNTP 設定を行う場合は、sntp コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。
[形式]
sntp use { active | inactive }sntp mode { unicast | multicast | anycast }sntp interval <interval_time>
sntp delay-time <delay_time>
sntp adjust-range <adjust_range>
sntp server <IPAddress>
sntp stratum<stratum_value>
sntp -a[説明]
SNTP の設定・表示を行います。
[引数]
use

: SNTP 機能の有効/無効

active: SNTP 機能有効

inactive: SNTP 機能無効

mode

: SNTP 機能の動作モードを選択

unicast: ユニキャストモード

multicast: マルチキャストモード

anycast: エニーキャストモード

interval: ユニキャスト、エニーキャストモード時のリクエスト送出間隔

delay-time: NTP サーバの時刻情報に対して装置の時刻を加算する設定

adjust-range: NTP サーバの時刻情報との許容誤差（誤差がこの範囲内であれば時刻設定しません）

server: NTP サーバの IP アドレス

stratum: SNTP 機能のストレータム（階層）を指定-a: SNTP ステータス情報表示

IPAddress: IP アドレスinterval_time: リクエスト送出間隔時間（単位 : 秒）(64-604800)

delay_time: 時刻情報から遅らせる時間（単位 : 秒）(0-1024)

adjust_time: 時刻情報に対する許容誤差（単位 : 秒）(0-1024)

stratum_value: ストレータム（階層）(0-15)[備考]
デフォルト :

SNTP 機能＝ 無効

リクエスト送出間隔＝ 64 秒動作モード＝ マルチキャストモード

時刻情報から遅らせる時間＝ 0秒

時刻情報に対する許容誤差＝ 0秒

ストレータム（階層）＝ 15- 58 -

例として、SNTP 機能を有効、モードをユニキャストモード、NTP サーバ IP アドレスを 192.168.1.201、時刻情報から加算する時間
を 1 秒、取得した時刻情報に対する許容誤差を 10 秒、ストレータム（階層）を 8 に設定します。
9400#sntp use active
Command Completed.
9400#sntp mode unicast
Command Completed.
9400#sntp server 192.168.1.201
Command Completed.
9400#sntp delay-time 1
Command Completed.
9400#sntp adjust-range 10
Command Completed.
9400#sntp stratum 8
Command Completed.

設定内容を表示します。
9400#sntp -a
SNTP status: Active
SNTP mode: unicastinterval: 64 secdelay-time: 1 sec
adjust-range: 10 sec
stratum: 8Server address : 192.168. 1.201
Last update time : --- -- --:--:-- ---※ ストレータム（階層）を設定される場合には、ご使用のNTP（SNTP）サーバのストレータム（階層）よりも大きい値となるよう設定して下さい。

- 59 -

２.１９. ARP テーブル表示／消去機能
本機能は、本装置に登録されている ARP テーブルの表示、および、設定を行う機能です。
本機能により登録される ARP テーブルは全て静的（static）となり、10 件まで可能です。
また、ARP による登録も可能ですが、その場合は動的（dynamic）登録となります。動的登録の保持時間についても、コマンドにより設定可能です。
また、登録上限数は静的、および、動的な登録の合計が 100 件となります。これを超える登録が行われる場合には、動的な登録の中で、最も古い登録（抹消までの制限時間が最も少ないもの）と入れ替えて登録します。
ARP テーブルの表示、および、設定は、arptable コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
arptable add ip<IP address> mac <MACaddress>
arptable del ip { <IPaddress> | all }arptable timeout <sec>arptable -a[説明]
ARP テーブルの設定・表示を行います。
[引数]
add

: ホストの登録を行います。 (最大 10 ホスト)del: ホストの削除を行います。
all: 登録している全てのホストを対象とします。

timeout: 動的な登録の保持時間を設定します。

-a: 現在の ARP テーブルを表示します。

IP address: IP アドレス

MACaddress: MAC アドレスsec

: 動的な登録の保持時間（秒）[備考]
デフォルト：

動的な登録の保持時間 = 600 秒- 60 -

例として、ARP テーブルに IP アドレス＝192.168.1.1、MAC アドレス＝00:03:3c:11:11:11 の登録を行い、設定内容を表示して確認します。
9400#arptable add ip 192.168.1.1 mac 00:03:3c:11:11:11
Command Completed.
9400#arptable -a
Dynamic ARP cache hold time : 600
ARP cache table<index> <IP address>------- --------------1
192.168.1.1<MAC address>----------------00:03:3C:11:11:11

in command registration<index> <IP address>------- --------------1
192.168.1.1<MAC address>----------------00:03:3C:11:11:11<Type (remaining time[sec])>---------------------------static

9400#- 61 -

３． ステータス表示機能
本機能は、インターフェースの状態を一覧する機能です。Ethernet ポート、接点ポート、アナログポートの情報を表示します。
ステータスの表示は、status コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
status[説明]
本装置のステータス情報の表示を行います。
[引数]
なし
[備考]
なし
例として、本装置のステータスを表示します。
9400#status<Port status>--------------------------------------------Port Type
Link
Speed Duplex MDI/MDIX-------------- ----------- ----- ------- -------10/100BASE-TX
Up
100M Full
MDI* Contact Output ************************************************
CH | 12
34--------+---------------------------Status | Open Open Open Open* Contact Input *************************************************
CH | 1
2
3
4
5
6
7
8
--------+-------------------------------------------------------Status | Open Open Open Open Open Open Open Open* Analog Status *************************************************
CH | 12
34--------+----------------------------------mA | 0.015
0.012
0.016
0.010
9400#

- 62 -

４． インターフェース情報のイーサネット変換機能
４.１. インターフェース情報のイーサネット変換機能の設定
本装置は、インターフェース（接点 I/O、および、アナログ入力）の情報を、イーサネットパケットに変換し特定の TCP/UDP ポー
ト番号を用いて送出することが可能です。
使用するポート番号やパケットの送出先アドレスの設定は、ifether コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
ifether use { active | inactive }ifether sendhost add <IP_Address>
ifether sendhost del <IP_Address>
ifether interval <interval_time>
ifether protocol { udp | tcp }ifether port <port_num>
ifether -a[説明]
インターフェース情報（接点入出力・アナログ入力）⇔イーサネット変換機能の設定・表示を行います。
[引数]
use

: イーサネット変換機能の有効/無効

active: イーサネット変換機能有効

inactive: イーサネット変換機能無効

sendhost: インターフェース情報の転送先 IP アドレスを設定します。

interval: イーサネットパケット送出間隔を設定します。

protocol: イーサネットパケットのプロトコルを指定します。(TCP/UDP より選択)

port: TCP/UDP ポート番号を指定します。

-a: イーサネット変換機能の設定を表示します。

IP_Address: IP アドレス

port_no: TCP/UDP ポート (49152～65535)

interval_time: イーサネットパケットに変換するインターバル (10～10000 ミリ秒)

[備考]
デフォルト：
イーサネット変換機能= 無効

インターバル= 10msec

プロトコル

= UDP

ポート番号

= 65535- 63 -

例として、下図に示す構成においてイーサネット変換を行う設定をします。
DN9400E
IP アドレス：172.20.1.51
送信間隔 :
プロトコル :
ポート番号 :

100msec
TCP
50000
UTP ケーブル①

イーサネット変換機能を有効に設定します。

9400#ifether use active
Command Completed.
9400#② イーサネット変換パケットの送信先に PC の IP アドレスを設定します。
9400#ifether sendhost add 172.20.1.211
Command Completed.
9400#③ イーサネット変換パケットの送信間隔を 100msec に設定します。
9400#ifether interval 100
Command Completed.
9400#④ イーサネット変換パケットに用いるプロトコルを TC に設定します。
9400#ifether protocol tcp
Command Completed.
9400#⑤ イーサネット変換パケットに用いるポート番号を 50000 に設定します。
9400#ifether port 50000
Command Completed.
9400#「ifether -a」コマンドで設定を表示して確認することができます。
9400#ifether -aifether status : Inactive
ifether interval : 100 msec
ifether protocol : TCP
ifether port
: 50000--- Send Host ------------------172.20.1.211
9400#- 64 -

PC
IP アドレス：172.20.1.211

４.２. パケットのデータフォーマット
送信されるパケットのデータフォーマットは以下のとおりです。
0x0

0x1

0x2

0x3

0x4

0x5

0x00

製品名（16 Byte） ①

0x10

Rev(2 Byte) ② 接点入力（12 Byte）③

0x20（12 Byte） ④

0x6

0x7

0x8

0x9

0xA

0xB

0xC

0xD

0xE

0xF

接点出力
アナログ電流値（8 Byte） ⑤

0x30① 製品名（16 Byte）
製品名「DN9400E」が文字データにて挿入されます。
② パケット Revision 情報（2 Byte）
パケットの Revision 情報が挿入されます。Ver1.1.0 以降のファームウェアではこの領域は「0x0100」となっています。
③ 接点入力状態（12 Byte）
接点入力の状態が挿入されます。1CH につき 1 Byte 使用し、CH1～CH8 の情報が 0x12～0x19 の領域にそれぞれ挿入されます。挿入される値は、「0x00 ： Unknown」、「0x01 ： Short」、「0x02 ： Open」を表します。
④ 接点出力状態（12 Byte）
接点出力の状態が挿入されます。1CH につき 1 Byte 使用し、CH1～CH4 の情報が 0x1E～0x21 の領域にそれぞれ挿入されます。挿入される値は、「0x00 ： Unknown」、「0x01 ： Short」、「0x02 ： Open」を表します。
⑤ アナログ入力電流値（8 Byte）
アナログ入力の電流値情報が挿入されます。1CH につき 2 Byte 使用し、CH1～CH4 の情報が 0x2A-0ｘ2B～0x30-0ｘ31 の領域にそれぞれ挿入されます。挿入されるデータは符号なし整数型のデータであり、この値を 0.0003125 倍することで 0-20mA のア
ナログ電流値の情報が得られます。例) 0x7D00 の場合、0x7D00（10 進数で 32000） × 0.0003125 = 10.000mA となります。
パケット内容の例として、DN9400E が表 4.2 のような状態の場合は図 4.2 のようなデータとなります。
表 4.2 DN9400E のインターフェースの状態例
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

接点入力

Open

Short

Open

Short

Open

Open

Short

Short

接点出力

Short

Short

Open

Open

アナログ

10.000mA

9.500mA

13.744mA

0.000mA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

‘D’

‘N’

‘9’

‘4’

‘0’

‘0’

‘E’

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

\0

0x44

0x4E

0x39

0x34

0x30

0x30

0x45

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

Rev.0x0100

Open

Short

Open

Short

Open

Open

Short

Short

---

---

---

---

Short

Short

0x0100

0x02

0x01

0x02

0x01

0x02

0x02

0x01

0x01

0x00

0x00

0x00

0x00

0x01

0x01

Open

Open

---

---

---

---

---

---

---

---

10.0009.500

13.744

0x02

0x02

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x7D000x76C00xABCD

0.000
0x0000

図 4.2 データ内容（表 4.2 の状態の場合）- 65 -

５． 接点アナログインターフェース監視・設定
本機能は、本装置の接点 I/O、アナログ入力インターフェース監視の設定・表示を行います。
設定・表示は、ifconfig コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
ifconfig set output <ch_num> { force-open | force-short | sync }ifconfig ch-name { output | input | analog } <ch_num> <name>ifconfig polling <time>
ifconfig -a[説明]
接点 I/O、アナログ入力インターフェースの設定・表示を行います。
[引数]
ch-name: インターフェースに CH ごとの名前を設定します。

set: インターフェースの状態の設定を行います。

output: 接点出力を選択します。

input: 接点入力を選択します。

analog: アナログ入力を選択します。

force-open: 開放（Open）に設定します。

force-short: 短絡（Short）に設定します。

sync: 自動制御によって動作するよう設定します。
（自動制御の詳細は「接点出力の自動制御機能」を参照ください。）

polling: 監視間隔を設定します。

-a: 現在の各インターフェースの状態・設定を表示します。

ch_num: CH を指定します。（接点出力・アナログ入力 : 1-4, 接点入力 : 1-8)

name: CH 名を指定します。（最大 32 文字）time: 監視間隔を指定します。(10-100000 msec)

[備考]
デフォルト

: interval: 10 msec: 接点出力状態 (1-4CH) : Force-Open- 66 -

例として、接点出力の CH3 を短絡（Short）に設定します。また、設定後の状態を表示します。
9400#ifconfig set output 3 force-short
Now Setting..
Command Completed.
9400#ifconfig -a
Polling interval: 10 msec* Contact Output *************************************************
CH1 : Force-Opench_name = []CH2 : Force-Opench_name = []CH3 : Force-Short ch_name = []CH4 : Force-Opench_name = []* Contact Input **************************************************
CH1 : Opench_name = []CH2 : Opench_name = []CH3 : Opench_name = []CH4 : Opench_name = []CH5 : Opench_name = []CH6 : Opench_name = []CH7 : Opench_name = []CH8 : Opench_name = []* Analog Status **************************************************
CH1 : 0.015 mA
ch_name = []CH2 : 0.010 mA
ch_name = []CH3 : 0.012 mA
ch_name = []CH4 : 0.012 mA
ch_name = []9400#- 67 -

例として、監視間隔を 1000msec に設定します。また、設定後の状態を表示します。
9400#ifconfig polling 1000
Command Completed.
9400#ifconfig -a
Polling interval: 1000 msec

* Contact Output *************************************************
CH1 : Force-Opench_name = []CH2 : Force-Opench_name = []CH3 : Force-Short ch_name = []CH4 : Force-Opench_name = []* Contact Input **************************************************
CH1 : Opench_name = []CH2 : Opench_name = []CH3 : Opench_name = []CH4 : Opench_name = []CH5 : Opench_name = []CH6 : Opench_name = []CH7 : Opench_name = []CH8 : Opench_name = []* Analog Status **************************************************
CH1 : 0.015 mA
ch_name = []CH2 : 0.012 mA
ch_name = []CH3 : 0.014 mA
ch_name = []CH4 : 0.011 mA
ch_name = []9400#- 68 -

例として、アナログ入力 CH2 の CH 名を「Test_Name」に設定します。また、設定後の状態を表示します。
9400#ifconfig ch-name analog 2 Test_Name
Command Completed.
9400#ifconfig -a
Polling interval: 1000 msec

* Contact Output *************************************************
CH1 : Force-Opench_name = []CH2 : Force-Opench_name = []CH3 : Force-Short ch_name = []CH4 : Force-Opench_name = []* Contact Input **************************************************
CH1 : Opench_name = []CH2 : Opench_name = []CH3 : Opench_name = []CH4 : Opench_name = []CH5 : Opench_name = []CH6 : Opench_name = []CH7 : Opench_name = []CH8 : Opench_name = []* Analog Status **************************************************
CH1 : 0.011 mA
ch_name = []CH2 : 0.010 mA
ch_name = [Test_Name]
CH3 : 0.012 mA
ch_name = []CH4 : 0.013 mA
ch_name = []9400#- 69 -

６． 接点出力の自動制御機能設定
本機能は、接点出力の状態（Open/Short）を、接点入力やアナログ入力の状態に応じて自動的に切り替える機能です。
設定・表示は ifsync コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
ifsync use { active | inactive }ifsync interval <time>
ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause add out <ch_num> { open | short }ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause del out <ch_num>
ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause add in <ch_num> { open | short }ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause del in <ch_num>
ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause add analog <ch_num> threshold { max | min } <mA>
ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause del analog <ch_num> threshold { max | min }ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause add ether-port { linkup | linkdown }ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause del ether-port
ifsync output <outch_num> set-list { andlist1 | andlist2 | andlist3 | andlist4 | orlist }cause del all
ifsync output <outch_num> { Normal-Open | Normal-Short }ifsync output <outch_num> latch { on | off | reset }ifsync -a[説明]
接点出力自動制御機能の設定・表示を行います。
[引数]
use

: 接点出力自動制御機能の有効/無効を設定します。

active: 接点出力自動制御機能を有効.に設定します。

inactive: 接点出力自動制御機能を無効.に設定します。

interval: 自動制御の実行間隔を設定します。

output: 自動制御を実行する接点出力 CH を選択します。

set-list: 自動制御のための条件を設定するリストを選択します。

andlist1: Andlist1 を選択します。

andlist2: Andlist2 を選択します。

andlist3: Andlist3 を選択します。

andlist4: Andlist4 を選択します。

orlist: Orlist を選択します。

couse: 自動制御の条件を設定します。

add: 自動制御の条件を追加します。

del: 自動制御の条件を削除します。

out: 接点出力の状態を条件に設定します。

in: 接点入力の状態を条件に設定します。

analog: アナログ入力の状態を条件に設定します。
- 70 -

ether-port: イーサネットポートの状態を条件に設定します。

open: 接点開放（Open）を条件にします。

short: 接点短絡（Short）を条件にします。

threshold: アナログ入力の閾値を条件にします。

max: 上限閾値（設定値超過となることが条件）を設定します。

min: 下限閾値（設定値未満となることが条件）を設定します。

linkup: リンクアップを条件に設定します。

linkdown: リンクダウンを条件に設定します。

Normal-Open: 通常時の接点出力の状態を開放（Open）に設定します。

Normal-Short: 通常時の接点出力の状態を短絡（Short）に設定します。

latch: ラッチ機能を設定します。

on: ラッチ機能を有効にします。

off: ラッチ機能を無効にします。

reset: ラッチによる接点状態の変化をいちどリセットします。

-a: 接点出力自動制御機能の設定状態を表示します。

time: 自動制御の実行間隔を指定します。(10-10000msec)

outch_num: 自動制御を実施する接点出力の CH を指定します。 (1-4)

ch_num: 自動制御のトリガーにするインターフェースの CH を指定します。
(接点出力 & アナログ入力 : 1-4, 接点入力 : 1-8)mA

: 自動制御のトリガーとするアナログ入力の閾値を指定します。(0.00-20.00mA)[備考]
デフォルト：接点出力の自動制御機能= 無効

自動制御間隔= 10 msec

接点出力の通常時の状態(CH1～4)= 通常時開放（Open）

自動制御を行う条件(CH1～４)= 設定無しラッチ機能(CH1～４)= 無効※ 本機能による接点出力状態の自動切り替えを行いたい接点出力 CH は、「ifconfig」コマンドによる設定を、「Force-Open/Force-Short」から「Sync」に変更してください。詳しくは本項目の使用例も参照ください。

- 71 -

・機能概要接点出力 CH1～4 に対してそれぞれ異なる条件による自動切り替えを設定可能です。また、条件の設定はトリガーとなる条件
をリストに設定することで行います。リストには、複数の条件をすべて同時に満たした場合に切り替えを行う「Andlist（Andlist は 1～4 の 4 つ）」、複数の条件のうち 1 つでも満たした場合に切り替えを行う「Orlist（Orlist は 1 つ）」があり、条件を満たすリストが１つでもあれば接点出力の切り替えを行います。

接点出力の Open/Short
接点入力の Open/Short
接点出力の Open/Short
自動切り替えアナログ入力の閾値超え
イーサネットポートの LinkUp/Down

例として図 6.1 の場合では、接点出力 CH1 の Andlist１に登録された「接点入力 CH1 が Short、かつ、アナログ入力 CH1 が15mA 超過」の条件が満たされるため、接点出力 CH1 の状態が自動で切り替わります。
今回の例では「Normal-Open/Short」の設定が「Normal-Open」なので、開放（Open）から短絡（Short）に切り替わります。

接点入力 CH1 の入力が Short

接点出力 CH1 が Open から Shortに自動で切り替わる

アナログ入力 CH1 が 15mA 超・自動切り替え設定内容
接点出力 CH

CH1

CH2

CH3

CH4

Normal-Open/ShortNormal-Open

Normal-Open

Normal-Open

Normal-Open

Andlist1 の条件

接点入力 CH1:Short

なし

なし

なし

アナログ入力 CH1
上限閾値：15.00mA
Andlist2 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist3 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist4 の条件

なし

なし

なし

なし

Orlist の条件

なし

なし

なし

なし

図 6.1 自動切り替え機能動作例- 72 -

・設定例①例として、機能概要に示す図 6.1 の設定を行います。
DN9400E の設定コマンドは以下のとおりです。
9400#ifconfig set output 1 sync
Command Completed.

…接点出力 CH1 の動作設定を「Sync」に設定します

9400#ifsync use active
Command Completed.

…接点出力自動制御機能を有効に設定します

9400#ifsync output 1 Normal-Open
Command Completed.

…接点出力 CH1 を通常時 Open に設定します

9400#ifsync output 1 set-list andlist1 cause add in 1 short…接点出力 CH1 の制御条件の Andlist1 に「接点入力 CH1：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 1 set-list andlist1 cause add analog 1 threshold max 15.00…接点出力 CH1 の制御条件の Andlist1 に「アナログ入力 CH1 上限閾値：15.00mA」を設定しますCommand Completed.
9400#- 73 -

DN9400Eの設定内容を表示します。
ifsync -aInterface Sync Mode Use: Active
Interface Sync Polling interval : 10 msec
* Interface Sync List **************************************
Output CH : 1
Normal: OpenLatch: Off< And List 1 >* Contact Output ***********************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Cause |* Contact Input ************************************************
CH | 1
2
3
4
5
6
7
8
-------+-------------------------------------------------------Cause | Short* ADS Threshold ************************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Max | 15.00
Min |* Ethernet Port ************************************************
Cause : --< And List 2 >Nothing.
< And List 3 >Nothing.
< And List 4 >Nothing.
< Or List >Nothing.
Output CH : 2・・・- 74 -

・設定例②例として、下記の条件で動作させる設定をします。
・ 「接点入力 CH1～8 への入力が全て Short」である場合、接点出力 CH2 の出力を Short にする。
・ 通常時の接点出力 CH2 の状態は Open とする。
今回の条件では、接点入力 CH1～8 の入力が全て Short である場合に接点出力 CH2 の状態を切り替えるため、条件は And 条
件で設定する必要があります。And 条件の設定ができる Andlist は 4 つありますが、Andlist1～4 のどのリストを用いても構いません（図 6.2 の例では Andlist2 を用いています）。
また、通常時に Open、条件を満たした場合に Short、に切り替えを行うので、Normal-Open/Short の設定は「Normal-Open」に設定する必要があります。
接点入力 CH1 の入力が Short
接点入力 CH2 の入力が Short
接点入力 CH3 の入力が Short
接点入力 CH4 の入力が Short
接点出力 CH2 が Open から Shortに自動で切り替わる接点入力 CH5 の入力が Short

接点入力 CH6 の入力が Short
接点入力 CH7 の入力が Short

接点入力 CH8 の入力が Short・自動切り替え設定内容
接点出力 CH

CH1

CH2

CH3

CH4

Normal-Open/ShortNormal-Open

Normal-Open

Normal-Open

Normal-Open

Andlist1 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist2 の条件

なし

接点入力 CH1:Shortなし

なし

CH:2:Short
CH:3:Short
CH:4:Short
CH:5:Short
CH:6:Short
CH:7:Short
CH:8:Short
Andlist3 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist4 の条件

なし

なし

なし

なし

Orlist の条件

なし

なし

なし

なし

図 6.2 自動切り替え機能設定例②- 75 -

DN9400E の設定コマンドは以下のとおりです。
9400#ifconfig set output 2 sync
Command Completed.

…接点出力 CH2 の動作設定を「Sync」に設定します

9400#ifsync use active
Command Completed.

…接点出力自動制御機能を有効に設定します

9400#ifsync output 2 Normal-Open
Command Completed.

…接点出力 CH2 を通常時 Open に設定します

9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 1 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH1：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 2 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH2：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 3 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH3：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 4 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH4：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 5 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH5：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 6 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH6：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 7 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH7：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 2 set-list andlist2 cause add in 8 short…接点出力 CH2 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH8：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#- 76 -

DN9400Eの設定内容を表示します。
ifsync -aInterface Sync Mode Use: Active
Interface Sync Polling interval : 10 msec
* Interface Sync List **************************************
Output CH : 1
Normal: OpenLatch: Off
Output CH : 2
Normal: OpenLatch: Off< And List 1 >Nothing.
< And List 2 >* Contact Output ***********************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Cause |* Contact Input ************************************************
CH | 1
2
3
4
5
6
7
8
-------+-------------------------------------------------------Cause | Short Short Short Short Short Short Short Short* ADS Threshold ************************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Max |Min |* Ethernet Port ************************************************
Cause : --< And List 3 >Nothing.
< And List 4 >Nothing.
< Or List >Nothing.
Output CH : 3・・・- 77 -

・設定例③例として、下記の条件で動作させる設定をします。
・ 「アナログ入力 CH1 の入力が 8mA を未満」、もしくは、「アナログ入力 CH1 の入力が 16mA 超過」である場合、接点出力 CH3の出力を Short にする。
・ 通常時の接点出力 CH3 の状態は Open とする。
今回の条件では、アナログ入力 CH1 の入力が 8mA を下回る、もしくは、アナログ入力 CH1 の入力が 16mA を上回る場合に接点出力 CH3 の状態を切り替えるため、条件は Or 条件で設定する必要があります。Or 条件の設定ができるリストは Orlist のみのため Orlist を用いて設定します。
また、通常時に Short、条件を満たした場合に Open、に切り替えを行うので、Normal-Open/Short の設定は「Normal-Short」に設定する必要があります。

アナログ入力 CH1 が 8.00mA 未満接点出力 CH3 が Short から Openもしくはに自動で切り替わる
アナログ入力 CH1 が 16.00mA 超過

・自動切り替え設定内容
接点出力 CH

CH1

CH2

CH3

CH4

Normal-Open/ShortNormal-Open

Normal-Open

Normal-ShortNormal-Open

Andlist1 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist2 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist3 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist4 の条件

なし

なし

なし

なし

Orlist の条件

なし

なし

アナログ入力 CH1なし

下限閾値：8.00mA
アナログ入力 CH1
上限閾値：16.00mA
図 6.3 自動切り替え機能使用例③- 78 -

DN9400E の設定コマンドは以下のとおりです。
9400#ifconfig set output 3 sync
Command Completed.

…接点出力 CH3 の動作設定を「Sync」に設定します

9400#ifsync use active
Command Completed.

…接点出力自動制御機能を有効に設定します

9400#ifsync output 3 Normal-Short
Command Completed.

…接点出力 CH3 を通常時 Short に設定します

9400#ifsync output 3 set-list orlist cause add analog 1 threshold min 8.00
…接点出力 CH3 の制御条件の Orlist に「アナログ入力 CH1 下限閾値：8.00mA」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 3 set-list orlist cause add analog 1 threshold max 16.00…接点出力 CH3 の制御条件の Orlist に「アナログ入力 CH1 上限閾値：16.00mA」を設定しますCommand Completed.
9400#- 79 -

DN9400Eの設定内容を表示します。
ifsync -aInterface Sync Mode Use: Active
Interface Sync Polling interval : 10 msec
* Interface Sync List **************************************
Output CH : 1
Normal: OpenLatch: Off
Output CH : 3
Normal: OpenLatch: Off< And List 1 >Nothing.
< And List 2 >Nothing.
< And List 3 >Nothing.
< And List 4 >Nothing.
< Or List >* Contact Output ***********************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Cause |* Contact Input ************************************************
CH | 1
2
3
4
5
6
7
8
-------+-------------------------------------------------------Cause |* ADS Threshold ************************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Max | 16.00
Min | 8.00
* Ethernet Port ************************************************
Cause : ---Output CH : 4・・・- 80 -

・設定例④例として、下記の条件で動作させる設定をします。
・ 「接点入力 CH1 への入力が Open、かつ、アナログ入力 CH1 の入力が 10mA を未満」、もしくは、「接点入力 CH2 への入力がShort、かつ、アナログ入力 CH2 の入力が 10mA 超過」である場合、接点出力 CH4 の出力を Open にする。
・ 通常時の接点出力 CH3 の状態は Short とする。
今回の条件では、以下のように設定を行います。
①「接点入力 CH1 への入力が Open、かつ、アナログ入力 CH1 の入力が 10mA を未満」の条件設定を Andlist1～4 のいずれかに設定（図 6.4 の例では Andlist1 を用いています）②「接点入力 CH2 への入力が Short、かつ、アナログ入力 CH2 の入力が 10mA 超過」の条件設定を①で選ばなかった
Andlist の内のいずれかに設定（図 6.4 の例では Andlist2 を用いています）
また、通常時に Short、条件を満たした場合に Open、に切り替えを行うので、Normal-Open/Short の設定は「Normal-Short」に設定する必要があります。

接点入力 CH1 が Open
かつ、
アナログ入力 CH1 が 10.00mA 未満接点出力 CH4 が Short から Openもしくはに自動で切り替わる接点入力 CH2 が Short
かつ、
アナログ入力 CH2 が 10.00mA 超過

・自動切り替え設定内容
接点出力 CH

CH1

CH2

CH3

CH4

Normal-Open/ShortNormal-Open

Normal-Open

Normal-Open

Normal-Short

Andlist1 の条件

なし

なし

なし

接点入力 CH1:Open
アナログ入力 CH1
下限閾値：10.00mA

Andlist2 の条件

なし

なし

なし

接点入力 CH2:Short
アナログ入力 CH2
上限閾値：10.00mA

Andlist3 の条件

なし

なし

なし

なし

Andlist4 の条件

なし

なし

なし

なし

Orlist の条件

なし

なし

なし

なし

図 6.4 自動切り替え機能使用例④- 81 -

DN9400E の設定コマンドは以下のとおりです。
9400#ifconfig set output 4 sync
Command Completed.

…接点出力 CH4 の動作設定を「Sync」に設定します

9400#ifsync use active
Command Completed.

…接点出力自動制御機能を有効に設定します

9400#ifsync output 4 Normal-Short
Command Completed.

…接点出力 CH4 を通常時 Short に設定します

9400#ifsync output 4 set-list andlist1 cause add in 1 open
…接点出力 CH4 の制御条件の Andlist1 に「接点入力 CH1：Open」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 4 set-list andlist1 cause add analog 1 threshold min 10.00…接点出力 CH4 の制御条件の Andlist1 に「アナログ入力 CH1 下限閾値：10.00mA」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 4 set-list andlist2 cause add in 2 short…接点出力 CH4 の制御条件の Andlist2 に「接点入力 CH2：Short」を設定しますCommand Completed.
9400#ifsync output 4 set-list andlist2 cause add analog 1 threshold max 10.00…接点出力 CH4 の制御条件の Andlist2 に「アナログ入力 CH2 上限閾値：10.00mA」を設定しますCommand Completed.
9400#- 82 -

DN9400Eの設定内容を表示します。
ifsync -aInterface Sync Mode Use: Active
Interface Sync Polling interval : 10 msec
* Interface Sync List **************************************
Output CH : 1
Normal: OpenLatch: Off
Output CH : 4
Normal: OpenLatch: Off< And List 1 >* Contact Output ***********************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Cause |* Contact Input ************************************************
CH | 1
2
3
4
5
6
7
8
-------+-------------------------------------------------------Cause | Open* ADS Threshold ************************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Max |Min | 10.00* Ethernet Port ************************************************
Cause : --< And List 2 >* Contact Output ***********************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Cause |* Contact Input ************************************************
CH | 1
2
3
4
5
6
7
8
-------+-------------------------------------------------------Cause |Short* ADS Threshold ************************************************
CH | 12
34-------+---------------------------Max |
10.00
Min |
* Ethernet Port ************************************************
Cause : --< And List 3 >Nothing.
< And List 4 >Nothing.
< Or List >Nothing.
9400#- 83 -

７． 閾値設定
本機能は、アナログ入力値のログの出力を行う閾値を設定する機能です。
アナログ入力の CH1～４にそれぞれ、上限閾値・下限閾値を設定できます。設定した上限閾値を超える、もしくは、設定した下限
閾値を下回るとログが出力されます。
設定は、threshold コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
threshold analog <ch_num> { max | min } <threshold_value>threshold -a[説明]
ログを出力する閾値の設定・表示を行います。
[引数]
analog: アナログ入力の閾値設定

max: 上限閾値の設定

min: 下限閾値の設定

-a

: 表示

ch_num: CH 番号の指定（1～4）

threshold_value: 設定する閾値の値（0.00～20.00）[備考]
デフォルト : 上限閾値 : 20.00 (mA)
: 下限閾値 : 4.00 (mA)
例として、アナログ入力 CH1 の上限閾値を 15.00 に、下限閾値を 8.75 に設定します。
9400# threshold analog 1 max 15.00
Command Completed.
9400# threshold analog 1 min 8.75
Command Completed.

設定内容を表示します。
9400#threshold -a<Analog>---------------------------CH1: 8.75 <= <= 15.00
CH2: 4.00 <= <= 20.00
CH3: 4.00 <= <= 20.00
CH4: 4.00 <= <= 20.00
9400#- 84 -

８． Telnet クライアント機能
本機能は、コンソールや Telnet にてログインしているユーザが別の機器へ Telnet 接続を行う機能です。
本機能を使用中においても、オートログアウト機能により、デフォルトで 5 分間、データの入力がない場合に、自動でコネクショ
ンを切断します。また、リンクダウン等の理由で、TCP の ACK が返信されない場合には、キープアライブ後、TCP の RST を送信し、コネクションを切断します。
Telnet 接続は、telnet コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
telnet <IP_Address>[説明]
telnet client として他のホストと接続します。
[引数]

IP_Address : 接続先 IP アドレスを指定します。
[備考]
なし
例として、同機種のホスト「192.168.1.100」に telnet を実行します。
9400#telnet 192.168.1.100
Connecting to host...
login : test
Password : ****
9400#
9400#logout
Telnet session closed. (IP : 192.168.1.100)
Command Completed.
9400#- 85 -

９． Modbus TCP
本装置は、Modbus TCP に対応しています。
Modbus TCP によって、接点出力状態の Read・Write、接点入力状態の Read、アナログ入力状態の Read を行うことができます。
※接点出力 CH について、設定を「sync」にしている場合、Modbus TCP による Write が行われるまでは接点出力の自動制御機能（項番６参照）によって、接点出力状態が変化する可能性があります。Modbus TCP による接点出力状態の制御を実施する場合は接点出力を「Force Open」、もしくは、「Force Short」に設定することを推奨します。
※Modbus TCP によって Write した接点出力状態の設定は、「save」コマンドを使用すると ROM に保存され、電源 ON/OFF や再起動後にも反映されるようになります。
本装置の対応する Modbus TCP のファンクションコードは以下のとおりです。
ｺｰﾄﾞ

機能

概要

0x01

Read Coils

Read Only の 1bit データ(Coils)の Read

0x02

Read Discrete Inputs

Read/Write の 1bit データ(Inputs)の Read

0x03

Read Holding Registers

Read Only の 2Byte データ(Holding Register)の Read

0x05

Write Single Coil

1 つの Read/Write の 1bit データ(Inputs)へデータ Write

0x0F

Write Multiple Coils

複数の Read/Write の 1bit データ(Inputs)へデータ Write

本装置の Modbus TCP アドレスマップは以下のとおりです。
種別

ｱﾄﾞﾚｽ

データ項目

概要

Coil

0x00

接点入力 CH1

接点入力 CH1 の状態

Status0x01

接点入力 CH2

接点入力 CH2 の状態

0x02

接点入力 CH3

接点入力 CH3 の状態

0x03

接点入力 CH4

接点入力 CH4 の状態

0x04

接点入力 CH5

接点入力 CH5 の状態

0x05

接点入力 CH6

接点入力 CH6 の状態

0x06

接点入力 CH7

接点入力 CH7 の状態

0x07

接点入力 CH8接点入力 CH8 の状態

Input

0x00

接点出力 CH1

接点出力 CH1 の状態

Status0x01

接点出力 CH2接点出力 CH2 の状態

0x02

接点出力 CH3

接点出力 CH3 の状態

0x03

接点出力 CH4接点出力 CH4 の状態

Holding

0x00

アナログ入力 CH1

アナログ入力 CH1 の状態

Register

0x01

アナログ入力 CH2

アナログ入力 CH2 の状態

0.0003125 倍することで0x02

アナログ入力 CH3

アナログ入力 CH3 の状態

mA 単位の値に変換できる。

0x03

アナログ入力 CH4

アナログ入力 CH4 の状態- 86 -

データ詳細

0：Open、1：Short

0：Open、1：Short設定は、「modbustcp」コマンドで行います。
[形式]
modbustcp unit-id <ID_num>
modbustcp host add <IP_Address>
modbustcp host del <IP_Address>
modbustcp -a[説明]
Modbus TCP の設定・表示を行います。
[引数]
unit-id: 本装置の Unit ID 設定

host: マスターの IP アドレス設定

add: IP アドレス設定の追加

del: IP アドレス設定の削除

-a

: 表示

ID_num: Unit ID の番号の指定（1～247,255）

IP_Address:マスターの IP アドレス

[備考]
デフォルト : Unit ID: マスターの IP アドレス: 255
: 設定無し例として、Unit ID を 200、ホストに「192.168.1.100」設定します。
9400#modbustcp unit-id 200
Command Completed.
9400#modbustcp host add 192.168.1.100
Command Completed.
9400#modbustcp -a
Unit ID: 200--- Host Address --192.168.1.100
9400#- 87 -

１０． 設定情報の一括表示機能
本機能は、装置の設定情報を一括表示する機能です。
runconfig コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
runconfig[説明]
本機能の設定情報の一括表示を行います。
[引数]
なし
[備考]
なし

例として、本装置の表示を以下に示します。
9400#runconfig
access disable
autologout 5
arptable timeout 600
ifconfig set output 1 force-open
ifconfig set output 2 force-open
ifconfig set output 3 force-open
ifconfig set output 4 force-open
ifconfig polling 10
ifether use inactive
ifether interval 10
ifether protocol udp
ifether port 65535
ifsync use inactive
ifsync interval 10
ifsync output 1 Normal-Open
ifsync output 1 latch off
ifsync output 2 Normal-Open
ifsync output 2 latch off
ifsync output 3 Normal-Open
ifsync output 3 latch off
ifsync output 4 Normal-Open
ifsync output 4 latch off
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254
http auto-refreash 30
http server enable
http chg-color normal
modbustcp unit-id 255
more 24
ping polling use inactive- 88 -

ping poll-fail off
ping poll-interval 300
portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig auto-mdix on
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig ping-poll disable
trapconfig interface disable
trapconfig ifsync disable
trapconfig ifreaderr disable
trapconfig system-error disable
sntp use inactive
sntp mode multicast
sntp interval 64
sntp delay-time 0
sntp adjust-range 0
sntp stratum 15
syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4syslog severity port 3
syslog severity interface 3
syslog severity modbustcp 3
threshold analog 1 max 20.00
threshold analog 1 min 4.00
threshold analog 2 max 20.00
threshold analog 2 min 4.00
threshold analog 3 max 20.00
threshold analog 3 min 4.00
threshold analog 4 max 20.00
threshold analog 4 min 4.00

- 89 -

１１． 解析用ログ情報の一括表示機能
本機能はトラブルシューティングの為に必要となるハードウェアおよびソフトウェアの状態を示す情報を一括表示する機能です。本機能では以下のコマンドを一括で実行します。
version／status／runconfig／date -a／user -a／ipconfig -a／autologout -a／cfgfile -a／more -a／portconfig –a／
ifconfig -a／ifsync -a／ifether -a／sntp -a／ping -a／access -a／arptable -a／syslog -a／log –d／mib system／
mib ip／mib icmp／mib udp／mib tcp／mib if／mib rmon／mib ether
情報を一括表示は support コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
support [ more { on | off } ][説明]
解析用ログ情報の一括表示を行います。
[引数]
more

: 最大表示行設定に従うか無視するかを設定します。

on: 一度に表示する最大行設定に従って一括表示します。

off: 一度に表示する最大行設定を無視して一括表示します。

[備考]
なし

- 90 -

１２． HTTP 機能の設定
HTTP とは HyperText Transfer Protocol の略称で、Web ブラウザと Web サーバの間で HTML などのコンテンツの送受信に用いられる通信プロトコルです。
本装置は Web サーバ機能をサポートしており、PC などの Web ブラウザからアクセスすることで、グラフィカルに接点 I/O 状態
や、アナログ入力状態など本装置の状態を監視することが可能です。
HTTP 機能の設定は http コマンドで行います。
使用方法を以下に示します。
[形式]
http auto-refreash { <time> | off }http server [ enable | disable ]http chg-color { normal | inverse }http -a[説明]
HTTP 機能の設定・表示を行います。
[引数]
auto-refreash
off
server: Web ページのオートリフレッシュ時間を設定します。
: オートリフレッシュ機能を無効にします。
: Web サーバ機能の有効無効の設定を行います。

enable: Web サーバ機能を有効にします。

disable: Web サーバ機能を無効にします。

chg-color: 接点 I/O の状態を表示する際の色の設定をします。

normal: 「開放（Open）：赤、短絡（Short）：緑」に設定します。

inverse: 「開放（Open）：緑、短絡（Short）：赤」に設定します。

-a: 現在の HTTP 機能設定を表示します。

time: オートリフレッシュ時間（秒）を指定します。(設定範囲：1-3600)[備考]
デフォルト：オートリフレッシュ時間 = 30 秒
HTTP サーバ機能= 有効

接点 I/O ステータス表示の色= Normal- 91 -

例として、オートリフレッシュ時間を 120 秒、Web サーバ機能を無効、接点 I/O ステータス表示の色を Inverse に設定し、設定内容を表示して確認します。
9400#http auto-refreash 120
Command Completed.
9400#http server disable
Command Completed.
9400#http chg-color inverse
Command Completed.
9400#http -a
Auto Refresh : 120 [sec]HTTP server: disable
HTTP Sts Color : inverse
9400#- 92 -

１３． Web サーバ機能について
本装置は、Web サーバ機能をサポートしています。Web ブラウザを搭載した PC などの端末と接続することにより、本装置や搭載されている MC の状態を確認することができます。
また、Web サーバ機能をご使用になる場合には、本装置のユーザ名、パスワード、IP アドレスを事前に設定しておく必要があります。（ユーザ名、パスワードの設定は、「ログイン機能」、および、「ユーザアカウント」の項目を参照して下さい。IP アドレスの設定は、「IP アドレス設定」の項目を参照して下さい。）
１３.１. 動作確認済み Web ブラウザ
本装置は、下記の Web ブラウザ、および、バージョンで動作確認を行っています。また、本装置は、Web ページのオートリフレッシュ機能や、MC の設定に JavaScript を使用しています。
Web ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないで下さい。使用された場合には、表示した内容が最新の状態でない場合があります。
＜動作確認済み Web ブラウザ (バージョン) ＞
・Mozilla Firefox (122.0)
・Google Chrome (121.0.6167.140)
・Microsoft Edge (121.0.2277.98)
１３.２. ログイン
Web ブラウザを起動し、URL に『http://xxx.xxx.xxx.xxx （xxx.xxx.xxx.xxx には本装置の IP アドレスが入ります）』と入力し、本装置へアクセスして下さい。
※ 事前に Ping 等により、端末と本装置間の回線状況を確認しておくことを、お勧めします。
本装置へのアクセスを行うと、まず、下記のような画面が表示され、ユーザ名／パスワードを入力します。

図 Web サーバログイン画面- 93 -

１３.３. メイン画面
ログインが成功すると、下記のメイン画面を表示します。

図 メイン画面

各リンクの詳細は、以下の通りです。
表 12.3 リンク先の詳細
リンク
Main page
System Information
System Status
Interface Status
Interface Sync
Ethernet Conversion
System Statistics
Threshold Status
SNTP Status
Syslog Status
Modbus TCP Status
Setting Menu
SupportSave

詳細
本装置のメイン画面
バージョン、IPアドレスなど本装置の情報
Ethernetインターフェースの状態
接点・アナログインターフェースの表示
接点・アナログインターフェース自動制御機能の表示
インターフェース情報、イーサ変換機能の表示
本装置のMIBカウンタ（Interfaceグループ、RMONグループ）
アナログインターフェースのログ出力閾値設定の表示
時刻同期機能の設定の表示
Syslog機能の設定の表示
Modbus TCPの設定の表示
各種設定変更ページへのリンク一覧の表示
本装置の設定、状態の一括表示
設定の保存- 94 -

１３.４. システム情報
メニューの「System Information」をクリックすることで表示します。内容は、プログラムのバージョン、および、MIB の System グ
ループの項目です。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで IP アドレスや System Name の設定画面へジャンプします。

図 システム情報画面
１３.５. システム設定
システム情報画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボ
タンをクリックすると、IP 設定を変更すると Web ブラウザの接続が一度切れる旨のアラートが表示されます。このアラートの「OK」
ボタンをクリックすることで設定を反映します。
IP アドレス、サブネット、ゲートウェイの設定を変更した場合には、Web ブラウザと本装置との接続が一度切断されますので、
Web ブラウザの URL に再度 IP アドレスを入力して接続をやりなおしてください。
System nam、System Lpcation、System Contact の設定には半角文字のみ使用可能で、最大 255 文字まで設定できます。

図 システム設定画面- 95 -

図 システム設定画面の「Write」ボタンをクリック時のアラート表示

１３.６. システム状態
メニューの「System Status」をクリックすることで表示します。内容は、status コマンドと同様の項目です。なお、このページは本
装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

図 システム状態画面- 96 -

１３.７. MIB カウンタ
メニューの「System Statistics」をクリックすることで表示します。内容は、MIB の Interface グループ、および、RMON(statistics グループ)の項目です。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

図 MIB カウンタ画面- 97 -

１３.８. 接点・アナログインターフェースの表示
メニューの「Interface Status」をクリックすることで表示します。内容は、接点・アナログインターフェースの状態の表示です。
接点の開放（Open）/短絡（Short）の表示はそれぞれ開放：赤/短絡：緑で色付けしていますが、「Change Color」ボタンをクリックすると、開放：緑/短絡：赤に変更することができます（もう一度クリックすると元に戻ります）。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで接点出力状態や各 IF の CH 名の設定画面へジャンプします。

図 接点・アナログインターフェース表示画面- 98 -

１３.９. 接点・アナログインターフェース設定画面
接点・アナログインターフェース表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、インターフェース状態が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Polling Interval」は各インターフェースの状態確認を行う間隔の設定であり、5～10000 の範囲の値を設定できます。
接点出力の「Status」は接点出力の状態の設定であり、「Force-Open（Open 固定）」、「Force-Short（Short 固定）」、「Sync（自動制
御機能による制御）」の項目から設定できます。
「CH Name」は各インターフェースの CH に名前を設定する設定であり、「32 文字以内、かつ、64Byte 以内」の文字列を設定できます。

図 接点・アナログインターフェース設定画面- 99 -

１３.１０. 接点・アナログインターフェース自動制御機能の表示
メニューの「Interface Sync」をクリックすることで表示します。内容は、接点・アナログインターフェース自動制御の有効／無効、
動作間隔、接点出力 CH の設定です。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。「Change Settings」ボタンをクリックすることで自動制御機能の有効／無効や自動制御機能の動作間隔の設定画面へジャンプします。
設定画面の各接点出力 CH のリストのリンクをクリックすることで、自動制御の詳細な条件の設定状態を表示します。

図 接点・アナログインターフェース自動制御機能表示画面

詳細条件の表示では、設定された条件の内、条件を満たしているものは太字表示します。また、リスト名の表示は、Andlist1～4の場合はすべての条件を満たしていれば、Orlist の場合は 1 つでも条件を満たしていれば、赤太字で表示します。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
この画面にある「Change Settings」ボタンをクリックすることで自動制御を行う条件などの詳細設定画面へジャンプします。

図 接点・アナログインターフェース自動制御詳細条件表示画面①- 100 -

図 接点・アナログインターフェース自動制御詳細条件表示画面②- 101 -

１３.１１. 接点・アナログインターフェース自動制御機能の設定
接点・アナログインターフェース自動制御機能の表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Interface Sync Use」は自動制御機能の有効／無効を設定します。
「Interface Sync Interval」は自動制御を行う間隔の設定であり、10～10000 の範囲の値を設定できます。

図 接点・アナログインターフェース自動制御機能の設定- 102 -

１３.１２. 接点・アナログインターフェース自動制御機能の詳細条件設定
接点・アナログインターフェース自動制御機能の詳細条件表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
接点出力 CH1～CH4 について、Open/Short の自動切り替えを行う条件などの設定を行えます。
各項目をを所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Normal Open/Short」は対象の接点出力 CH の通常（条件を満たしていない）の状態を Open/Short のどちらにしておくかを設定できます。
「Latch」は自動制御による切り替え状態をラッチするかを設定できます。
Andlist1～4、Orlist には、対象の接点出力 CH の状態を切り替える条件を設定できます。「Contact Output」、「Contact Input」は「None（設定無し）」、「Open」、「Short」から条件を選びます。「Analog Threshold」は「Max（上限閾値）」、「Min（下限閾値）」を 0.00～
20.00 の範囲の値で設定します。「Ethernet Port」は「None（設定無し）」、「LinkDown」、「LinkUp」から条件を選びます。

図 接点・アナログインターフェース自動制御詳細条件設定画面①

図 接点・アナログインターフェース自動制御詳細条件設定画面②- 103 -

１３.１３. インターフェース情報イーサ変換機能の表示
メニューの「Ethernet Conversion」をクリックすることで表示します。イーサ変換機能の有効／無効や送信先 IP アドレスなどの設定状態を表示します。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで設定画面へジャンプします。

図インターフェース情報イーサ変換機能表示画面- 104 -

１３.１４. インターフェース情報イーサネット変換機能の設定
インターフェース情報イーサネット変換機能の表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Use」はイーサネット変換機能の有効／無効の設定を行います。
「Polling Interval」はイーサネット変換を行う間隔の設定であり、10～10000 の範囲の値を設定できます。
「Protocol」はイーサネット変換機能に用いるプロトコルの設定であり、「UDP」と「TCP」から設定できます。
「Host IP」はイーサネット変換機能によるパケットの送信先の設定であり、4 つまで設定できます。

図 インターフェース情報イーサネット変換機能の設定画面- 105 -

１３.１５. ログ出力閾値の表示
メニューの「Threshold Status」をクリックすることで表示します。ログ出力閾値の設定状態を表示します。なお、このページは本
装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで設定画面へジャンプします。

図 ログ出力閾値の表示画面
１３.１６. ログ出力閾値の設定
ログ出力閾値の設定表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Analog Sensor」の各 CH の閾値には 0.00～20.00 の範囲の値を設定できます。

図 ログ出力閾値の設定画面- 106 -

１３.１７. SNTP の表示
メニューの「SNTP Status」をクリックすることで表示します。
時刻同期機能の有効／無効、同期を行う NTP サーバの IP アドレスの設定状態などを表示します。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで設定画面へジャンプします。

図 SNTP の設定表示画面- 107 -

１３.１８. SNTP の設定
SNTP の設定表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Use」は SNTP による時刻同期機能の有効／無効の設定を行います。
「Mode」は SNTP の動作モードの設定であり、「Unicast」、「Anycast」、「Multicast」から設定できます。
「Polling Interval」はイーサネット変換を行う間隔の設定であり、64～604800 の範囲の値を設定できます。
「Delay-Time」、「Adjust-Range」には 0～1024 の範囲の値を設定できます。
「Stratum」には 1～15 の値を設定できます。
「Server Address」は Unicast モード時に使用する NTP サーバの IP アドレスを設定できます。

図 SNTP の設定画面- 108 -

１３.１９. Syslog の設定表示
メニューの「Syslog Status」をクリックすることで表示します。
Syslog を送出するレベルや、Syslog の送信先 IP アドレスなどの設定状態を表示します。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで設定画面へジャンプします。

図 Syslog の設定表示画面- 109 -

１３.２０. Syslog の設定画面
Syslog の設定表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボタンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Logging Level」は Syslog を送出するレベルの設定であり、0～7 の中から設定できます。
「Facility」は Syslog Facility の設定であり、0～9,11.12,16～23 の中から設定できます。
「Severity Level」は Syslog Severity レベルの設定であり、「System」、「Port」、「Interface」のカテゴリのログについてそれぞれ 0～
7 の中から設定できます。
「Server Address」は Syslog 送出先の IP アドレスの設定であり、最大 4 つの送出先を設定できます。

図 Syslog の設定画面- 110 -

１３.２１. Modbus TCP の設定表示
メニューの「Modbus TCP Status」をクリックすることで表示します。
Modbus TCP にて用いる Unit ID や接続を許可するマスターのホスト IP アドレスなどの設定状態を表示します。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。
「Change Settings」ボタンをクリックすることで設定画面へジャンプします。

図 Modbus TCP の設定表示画面- 111 -

１３.２２. Modbus TCP の設定画面
Modbus TCP の設定表示画面の「Change Settings」ボタンをクリックすることで表示します。
「Current」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write」ボ
タンをクリックすることで設定の反映を行います。
「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。（設定の反映は行いません。）Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、機器の動作等に影響はありません。長
時間本画面で放置していた等、表示内容が最新でない可能性がある場合に「Refresh」ボタンをご使用下さい。
「Unit ID」は Modbus TCP 機能で使用する Unit ID の設定であり、1～247、および、255 の中から設定できます。
「Host IP」は Modbus TCP による接続を許可するマスターの IP アドレスの設定であり、最大 8 つのアドレスを設定できます。

図 Modbus TCP の設定画面- 112 -

１３.２３. 設定ページ一覧
メニューの「Setting Menu」をクリックすることで表示します。

図 設定ページ一覧画面

各種設定変更を行うためのページへのリンクを表示しており、各リンクの詳細は以下の通りです。
表 リンク先の詳細
リンク
System Setting
IF Setting
IF Sync Setting
IF Sync Output CH1 Setting
IF Sync Output CH2 Setting
IF Sync Output CH3 Setting
IF Sync Output CH4 Setting
Ethernet Conversion Setting
Threshold Setting
SNTP Setting
Syslog Setting
Modbus TCP Setting

詳細IPアドレスやSysNameの設定画面
接点出力状態や各IFのCH名の設定画面
接点出力自動制御機能の有効／無効などの設定画面
接点出力CH1の状態切替え条件の設定画面
接点出力CH2の状態切替え条件の設定画面
接点出力CH3の状態切替え条件の設定画面
接点出力CH4の状態切替え条件の設定画面
IF情報のEthernet変換の設定画面
ログ出力閾値の設定画面
SNTPの設定画面
Syslogの設定画面
Modbus TCPの設定画面- 113 -

１３.２４. 設定、状態の一括表示
メニューの「Support」をクリックすることで表示します。内容は、support コマンドと同様です。

図 設定、状態の一括表示画面- 114 -

１３.２５. 設定の保存
メニューの「Save」をクリックすることで表示します。Save ボタンをクリックすることで、設定を保存します。
内容は、save コマンドと同様です。

図 設定保存画面
１３.２６. オートリフレッシュ機能について

オートリフレッシュ機能に対応している Web ページでは、右上に上記の欄を表示します。
「Last Update」項目は、Web を表示した本装置の時刻で、「Refresh」項目はオートリフレッシュまでの時間をカウントダウンしま
す。また、「Refresh」ボタンをクリックすることにより、即座に Web ページを更新することも可能です。
オートリフレッシュまでの時間は、http コマンドで変更することができます。（オートリフレッシュの設定は、「HTTP 機能の設定」の項目を参照して下さい。）
オートリフレッシュの方法は、本装置が時間毎に送信するのではなく、JavaScript を用いて Web ブラウザ側で、オートリフレッシ
ュまでの時間をカウントダウンさせ、再取得させています。（本装置がカウントダウンした数字を、毎秒、通知しているわけではありません。）Web ブラウザによっては、ページの再取得に時間を要した場合にカウントダウンがマイナスと表示されるものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、本装置の動作等に影響はありません。

- 115 -

１４． CSV ファイルによるインターフェース情報取得
本装置では CSV ファイルによるインターフェース情報の取得が行えます。
HTTP Get や FTP Get にて、「ifinfo.csv」というファイルをダウンロードすることでインターフェース情報を取得できます。
HTTP Get にはベーシック認証が必要となりますので、DN9400E に登録してあるスーパーユーザのユーザ名とパスワードを使用してください。
CSV ファイルの内容は以下のようになっています。
DN9400E,Jan 1 01:23:45 2022,192.168.1.51,Test-sysName①

Output,Open,Short,Short,Open②

Input,Open,Open,Open,Open,Short,Short,Short,Short③

Analog,0.001,1.234,10.000,12.345④

図 13 「ifinfo.csv」の内容例① DN9400E のシステム情報
左から、「機種名」、「データ出力日時」、「IP アドレスの設定状態」、「sysName の設定状態」を表します。
「機種名」は DN9400E という機種名の情報が入ります。
「データ出力日時」はデータ出力時の DN9400E の時間情報が入ります。正確な時間情報を取得したい場合は SNTP 機能を使用することをおすすめします。
「IP アドレスの設定状態」は DN9400E に設定されている IP アドレスの情報が入ります。
「sysName の設定状態」はコマンド「snmpsystem sysname …」によって設定されたシステム名の情報が入ります。設定がない場
合には出力されません。図 13 の例では「Test-sysName」が設定されています。
② 接点出力 CH 情報
接点出力 CH の Open/Short 状態を表します。
左から CH1、CH2、CH3、CH4 の順に接点出力 CH の状態が入ります。
③ 接点入力 CH 情報
接点入力 CH の Open/Short 状態を表します。
左から CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6、CH7、CH8 の順に接点入力 CH の状態が入ります。
④ アナログ入力 CH 情報
アナログ入力 CH の電流入力状態を表します。
左から CH1、CH2、CH3、CH4 の順にアナログ入力 CH の電流入力状態が入ります。値は 0.001mA 単位で表されます。

- 116 -

１５． コマンド索引
access ............................................. 56

portconfig .......................................... 52

arptable ............................................ 60

reboot ............................................. 26

autologout .......................................... 14

reset .............................................. 28

cfgfile .............................................. 19

runconfig ........................................... 88

date ............................................... 51

save............................................... 25

defconfig ........................................... 29

snmpcommunity ..................................... 31

http ............................................... 91

snmpmanager ....................................... 32

ifconfig ............................................. 66

snmpsystem ........................................ 40

ifether ............................................. 63

snmpv3 ............................................ 34

ifsync .............................................. 70

sntp ............................................... 58

ipconfig ............................................ 15

status ............................................. 62

log ................................................ 47

support ............................................ 90

logout .............................................. 14

syslog ............................................. 49

mib ................................................ 41

telnet.............................................. 85

modbustcp.......................................... 87

threshold ........................................... 84

more .............................................. 11

trapconfig .......................................... 37

passwd............................................. 17

trapipconfig ......................................... 39

ping ............................................... 42

user ............................................... 16- 117 -

１６． 問い合わせ先『営業窓口』 大電株式会社 ネットワーク機器部 営業課
コールセンター(テクニカルサポート窓口) :東

0120-588-545 (携帯にも対応)
受付：8:30～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日および当社休日を除く）
e-mail：dyden-network@dyden.co.jp
受付：24 時間

京：〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9 ツインビュー御茶ノ水３階
TEL : 03-5684－2100 【代表】＊担当地区：北海道・東北・関東・甲信越地区

名 古 屋：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-15-20 ie 丸の内ビルディング４階
TEL : 052-211－1888 【代表】＊担当地区：東海地区
大阪：〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビルディング２号館１階
TEL : 06-6229－3535 【代表】＊担当地区：関西・北陸・中国・四国地区

九州：〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤2100-19
TEL : 0952-52－8546 【代表】＊担当地区：九州・沖縄地区- 118 -