ダクタイル鉄管

72

平成24.5 第90号

GX形で乙字管を使用した場合、一体化長さ早見表が使えるのでしょうか。使えるのであれば、角度は何度で見るのでしょう？
「GX形ダクタイル鉄管管路の設計」（JDPA T-57）4.5.2 曲管部およびＴ字管部乙字管（3）
解説 に記載されているように、乙字管を使用した場合、水圧や土被り等の適用条件を満たしていれば、一体化長さ早見表を使用することができます。乙字管の一体化長さは、45°曲管の一体化長さと同じ寸法にしてください。
（JDPA T-57頁17より抜粋）
表

曲管部およびＴ字管部の一体化長さ

4）本表の適用条件をJDPA T-57 頁17 表10に示す。

（JDPA T-57頁18より抜粋）

呼び径：150
設計水圧：1.3MPa

図乙字管の一体化長さ

ダクタイル鉄管に関する素朴な疑問集

73

NS形とGX形は、なぜ接合できないのでしょうか？

挿し口突部の形状について、NS形とGX形のV寸法は同じですが、GX形はNS形に比べX寸法が大きく、また、GX形は2段形状になっています。そのため、NS形とGX形は接合できません。
受口と挿し口の組合せごとに接合できない理由を下表に示します。
（GX形受口とNS形挿し口の接合の場合）
NS形挿し口直管

異形管

直 挿し口突部の形状が異なるため、接合時に挿入力管 が大きくなり、接合しにくい。

左GX形に比べNS形の挿し口突部のX寸法が小さい NS形異形管の挿し口には屈曲防止突部があるため、ため、曲がりが大きくなり、曲げ強度性能が確保で 接合できない。
きない。

GX形
受口

同異形
管

（NS形受口とGX形挿し口の接合の場合）
GX形挿し口
直管

2段形状

異形管

挿し口先端がテーパ形状でないため、ゴム輪に引っ掛かる。

直管 ライナ使用時には、NS形に比べGX形の挿し口突

同左同左部のX寸法が大きいため、ロックリングを乗り越えない。

NS形
受口挿し口先端がテーパ形状でないため、ゴム輪に引っ掛かる。

異形 NS形に比べGX形の挿し口突部のX寸法が大きいロックリングを乗り越えない。
管 ため、

ダクタイル鉄管

74

平成24.5 第90号

GX形継ぎ輪と両受短管の使い分けについて教えてください。

GX形異形管には継ぎ輪と両受短管が規格化されていますが、配管設計時の使い分けについて表1に示します。

表1
項

使用箇所の適応可否

目

継ぎ輪

両受短管

せめ配管（結び配管）可能

不可 注1）

異形管挿し口との接合

不可 注2）

可能

一体化長さ範囲内への使用可能 注3）

注1）両受短管は内側に壁があり先行管に引き込む事ができないため、せめ配管を行なう事が出来ません。

図1

両受短管の場合

注2） 継ぎ輪に異形管挿し口を接合することは、ゴム輪が異形管の正規の止水位置から外れてしまう場
合や、
地震時等で継ぎ輪が大きく移動した場合に、異形管の接合用フックと押輪が接触し破損の原因となるなど、不具合の原因となるため使用できません。

図2

異形管挿し口との接合注3） 継ぎ輪、および両受短管を一体化長さの範囲内に設置する場合、継手の伸縮および屈曲を防止するためにG-Linkを用いることにより設置可能です。

図3

継ぎ輪の設置例

ダクタイル鉄管に関する素朴な疑問集

75

ＧＸ形でのポリエチレンスリーブの使い分けについて教えてく
ださい。

ＧＸ形にポリエチレンスリーブ法の併用が必要な箇所の判定法の一例を以下に示します。

ポリエチレンスリーブの要否判定フローチャート
START

布設現場が①特殊土壌環境又は②特殊条件に相当（下表参照）

YES

NOまたは不明

漏水事故無し金属系管路で過去に腐食による漏水事故が複数回以上発生（注1）

YES

漏水1回または不明

埋設環境ハザード
マップによる判定（山地の場合も判定可）

k（注2）≧0.93

k（注2）＜0.93

スリーブ不要環境・条件
特殊土壌環境（自然環境）

特殊条件

スリーブ要相当する場所
強酸性土壌環境（注3）
強腐食性土壌環境

①海成粘土相当層，②温泉地域，③泥炭地帯，④強酸性の工場廃液による土壌汚染地域（注4）①ガラ等の廃棄物による埋立地
②
（旧）
炭鉱地帯

①鉄筋コンクリート構造物を貫通して出た埋設管（コンクリート/土壌系マクロセルに相当）②電気防食設備設置付近の管（外部電源用電極設置箇所）③ステンレス鋼管と電気的に接触し，異種金属接触腐食を生じる場合（注5）（注 1 ）
例えば40年以内に2回以上の腐食漏水事故が発生したことを目安とします。
（注 2 ）kとは、腐食度予測式η＝k・Tα（η：腐食深さ、T：埋設年数、α：定数）に示される係数であり、埋設環境の腐食性を表す値です。
（注 3 ）
強酸性とはｐＨ値が4未満、又は過酸化水素水による強制酸化試験後のｐＨ値が3以下のものです。
（注 4 ）
強酸性の工場廃液で汚染された土壌環境では、スリーブ法を併用しても効果がない場合があります。
（注 5 ）
ステンレス給水管の取り出し部は、「絶縁型サドル分水栓」を使用すればスリーブ法は不要です。
また、ステンレ
ス鋼管との接合部は「異種金属同士の絶縁対策」を実施すればスリーブ法は不要です。
（備考）
・既設の「ＧＸ管以外の従来管」との切管ユニット接合部分には、スリーブ法の併用が必要となります。
・管周囲を砂で埋め戻せば、埋設環境はさらに良好になります。

ダクタイル鉄管

76

平成24.5 第90号

ダクタイル鉄管外面の露出配管の塗装の塗り替えについて教えてください。

露出配管に該当する特殊塗装ＢＢ種、ＣＣ種の塗り替えの一例を以下に示します。

1．
下地処理
下地処理については、3種ケレン以上で行います。
3種ケレン：健全な塗装部は残し、錆および浮いた旧塗膜を除去した程度

2．
塗装の種類と塗膜厚さ
工程
1次塗装
2次塗装

ＢＢ種
弱溶剤エポキシ樹脂塗料
合計0.15㎜以上
アクリルＮＡＤ系艶有塗料合計0.03㎜以上

ＣＣ種
エポキシ樹脂塗料
合計0.15㎜以上
ポリウレタン樹脂塗料
合計0.04㎜以上

・弱溶剤系エポキシ樹脂塗料：JIS K 5551
（構造用さび止めペイント）のC種1号適合品
・アクリルＮＡＤ系艶有塗料：JIS K 5670
（アクリル系樹脂非水分散形塗料）
適合品
・エポキシ樹脂塗料：JIS K 5551
（構造用さび止めペイント）のC種1号適合品
・ポリウレタン樹脂塗料：JIS K 5659
（鋼構造用耐候性塗料）の上塗り塗料3級適合品（備考）
塗装回数や塗装条件に関しては、塗料や塗装方法（刷毛、スプレー塗装）により異なりますので、塗料製造業者の指定する条件で行って下さい。

3．
塗り替え仕様例（刷毛塗り）
3.1.BB種
工程

1次塗装

2次塗装

例1
（株式会社トウペ）
タイ
トプライマー#100
0.05mm×3回
もしくはタイ
トプライマー#500
0.075mm×2回
ヒスイ
0.03mm×1回

例2（大日本塗料株式会社）
エポオールスマイル0.05mm×3回
もしくはエポオールＨＢスマイル
0.075mm×2回
ビルディックグロス ※0.03mm×1回※ JIS K5670適合品ではないが、同等品としてメーカーが指定するもの

3.2.CC種
工程

1次塗装

2次塗装

例1（株式会社トウペ）
タイ
トプライマー#100
0.05mm×3回
もしくはタイ
トプライマー#500
0.075mm×2回

例2（大日本塗料株式会社）

ダルト#1000上塗
0.02mm×2回

ＶトップＨスマイル上塗
0.02mm×2回

エポオールスマイル0.05mm×3回
もしくはエポオールＨＢスマイル
0.075mm×2回

協会ニュース

77

技術説明会の開催

協会
ニュース（平成23年度の開催実績）
日本ダクタイル鉄管協会では、少しでも皆様のお役に立てるように各種技術資料を発行するとともに、ダク
タイル鉄管の設計・施工に関するご理解を深めていただくため、ご希望の場所に出向いてご説明を行う「技術説明会」（講義形式、実技形式）を行っております。
この技術説明会について、平成23年度の開催状
況をご紹介します。

1．
開催回数と参加人数

2．
説明のテーマ

Ｈ23年度は全国で計493回の技術説明会を開催し、これにご参加いただいた方は延べ15,025人に上ります。
これを形式別および開催支部別に示したものを、
表
1および表2に示します。

技術説明会のテーマは、ご依頼者さまのご要望をお聞きして設定していますが、Ｈ23年度は一昨年に新たにGX形ダクタイル鉄管を規格化しましたことから、この設計、施工管理、施工（継手接合）に関する内容が最も多く、NS形ダクタイル鉄管に関する開催を加えると、耐震継手管に関する開催がほとんどとなっています。
また、東日本大震災での管路被害についても、多数のご要望をいただきました。

表1

技術説明会の形式別内訳

形式

開催回数

参加人数

講義形式

304回

8,332人

実技形式

63回

2,296人

両形式

117回

4,171人見学等その他

9回

226人

493回

15,025人

合計

表2

技術説明会の開催支部別内訳
協会支部

開催回数

北海道支部

44回

東北支部

29回

（注1）

関東支部

139回

中部支部（注2）

51回

関西支部

80回

中国四国支部

83回

九州支部

67回

合

493回

計

（注1）茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の11都県（注2）愛知県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県の6
県

なお、上水道を主体とした事業体職員だけでなく、設計会社や配管工事会社職員の方々にも多くご参加いただいています。

3．
公募型技術説明会
通常の技術説明会は、ご依頼をいただいて計画しご依頼者に出向いて実施する形式ですが、当協会で会場を設定し、近隣の事業体様等に参加募集のご案内をして開催する「公募型技術説明会」も近年実施回数を増やしています。
Ｈ23年度については、全国各地35箇所の会場において、GX形ダクタイル鉄管や東日本大震災での管路被害をテーマとした公募型技術説明会を開催しました。
・東北支部
7箇所 （参加者 計174人）
・関東支部
9箇所 （参加者 計353人）
・中部支部
2箇所 （参加者 計106人）
・関西支部
5箇所 （参加者 計359人）
・中国四国支部
4箇所 （参加者 計124人）
・九州支部
8箇所 （参加者 計343人）

4．
お申込み方法
技術説明会の開催につきましては、当協会支部もしくは当協会会員会社にお申込み下さい。
また、当協会
ホームページにも、技術説明会の案内と申込み窓口を開設しています。
なお、実技形式の開催依頼については、日程調整に時間がかかりますので、余裕を持ってお申込みをお願い致します。

日本ダクタイル鉄管協会は、4月2日に一般をt団法人になりました。

県払¥車刊且﹃むしJ県車/au
FHu︐

府山県明町民

眠観ゆ怠
次県目配

都歌知則円
京利高川明

滋奈香粧

一京一品円正/IIll1111¥

東北支部

川1
北ヒ晴
海
道 I • T旦
EL
ω
:ο0
回
52‑5引
61‑
却
30市
75l

月正門正面

中部支部

山町州側

moc

TEじL:
氾
01
刊1‑
ε2
引
51‑
町
871
巾o
FAX:011εベ52
乞2‑5310

商55
区M M

￨一喧n

北海道支部

ト4‑
8‑
9(糊 問 問 埼 玉 県
TEL:03‑3264‑
6655(代:) I 千葉県、東京都、神奈川県、新渇県
FAX:03‑3264‑5075
l山梨県、長野県、静岡県

66
B市央
中6 6

本部・関東支部

関ι

￨一一

敵盟問

当協会は4月28に、一般社団法人の設立登記を致しました。
昭和22年の創立から本年で65年目を迎えますが、法人化を機に、改めて皆様のご期待に応えられる「日本ダクタイル鉄管協会」として、より一層の活動を推進して参ります。
ホームページ等でもご確認いただけますが、あらためて各支部の所在地、連絡先、地図などを以下に掲載いたします。ご確認いただき、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

県、阜県I • TEじL:0包22‑261心46位.
，
2 I宮揖県、秋困県) IFAX:052‑433‑8338 l 県、三重県 ) IFAX:022‑399‑6590 l
山形県、J
[]圃
!
日jワ[仁日「ーコヨ日 』口~固圃円己口下中国四国支部

l ￨一一
九州支部￨ 広 島 市 中 間2‑23 I… 県 岡 山 県

TEL:082吋545‑3596 I 広島県、山口県、量 媛 県 ￨FAX082‑545‑3586 " 軍事慮24年4月 1日が島ノ目変更となりました.

14‑
2
TEL:092‑771‑892
8‑406‑2256
FAX:092
蕪 FAX番骨賓~[T32:222諜忠弘]￨検索 ‑I..，，~::..rY￨
鉄管協会-，，~ . ~I..."，

パソコンで、圃鉄管協会開と検索していただきますと司町￨￨
日本ダクタイル鉄管協会が容易に検索できますので、アクセスください。

協会@組合胞工事例
副晶@概麗・継手タイフRt
珊 悶j
用途ー覧

・タクタイル鉄管の規格.商機官官ダクタ仰l顧
管芯ど鋳鉄製晶のリサイ
クルについて、その流れとリサイクルの間合せ先一覧を掴聾協会発行資料‑タクタイJ
レ鉄管の配管図
記号を教えてください
・不平均力はどのようなところで働きますか?
・継ぎ輔はどのような箇所に使用しますか?
・ダクタイ川畠焼雪による水管槽の施工lま可能ですか?
拡ど鉄管協会が発行してお Dます技術
誌、ホームページ
資料につきまして l
か 5タワンロードできます。

ダクタイル鉄管

80

平成24.5 第90号

編集後記
●今号の鼎談では、12年ぶりに改訂される水道ていただきました。水道局では、大正7年に創施設設計指針について、そのポイントや経緯、設されたダム、浄水場を現在も使われており、また昨年の東日本大震災が発生した後に付水道事業を創設された先輩方の先見の明にけ加えられた項目などを語り合っていただきま驚かされます。忌部浄水場の取水から配水ました。
また、全国の水道事業体が耐震化の数での一連の14施設が登録有形文化財に指値を上げる努力を行っていても、住民の皆さ定されています。市内には、松江城や歴史館、んに伝える情報の公開の方法が非常に難し小泉八雲記念館、城のお堀をめぐる遊覧船いことが伺えました。小泉教授の「全国の水など、歴史風情を感じさせてくれます。

道事業体職員は1日24時間断水せずに送り続けることに誇りをもち、住民にＰＲするべきで●東日本大震災の発生から1年と数ヶ月が経過ある」という発言には頷くばかりです。
日本のしました。
この震災により、基幹管路のバック水道の良さ、ありがたさをもっと広く国民に理アップや二重化、連絡管の構築がより重要で解していただくには、時間をかけて継続してあることが認識させられました。今号の技術レ実施することが最も大切なことだと痛感しました。

ポートでは、石川県と岐阜県の用水供給事業の取り組みを紹介しています。

●現地探訪は、全国研究発表会開催地の松江市で原 水道事業管理者にインタビューさせ印刷
ダクタイル鉄管第90号〈非売品〉平成24年5月10日
平成24年5月15日 発行
編集兼発行人発行

東京事務所〒102-0074

関 西 支 部〒542-0081

北海道支部〒060-0002

東 北 支 部

〒980-0014

中 部 支 部〒450-0002

中国四国支部〒730-0032

九 州 支 部

〒810-0001

所

本山

智啓

一般社団法人
日本ダクタイル 鉄 管 協 会(http://www.jdpa.gr.jp)

東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館）
電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075
大阪市中央区南船場4丁目12番12号（小西日生ビル11階）
電話06（6245）
0401〜2 ＦＡＸ06（6245）
0300
札幌市中央区北2条西2丁目41番地（セコム損保札幌ビル）
電話011
（251）
8710
ＦＡＸ011（522）
5310
仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）8338
広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）3586
福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092
（406）
2256

e・・
NfJx
tStandarri宵‑ダタタイb

管踏の亘新や新置に I志、闇震性・耐久性・耐蝕性に恒れ、安全・確実怠施工性で定評のNCK
ダクタイル鉄管。
直管・異形管、鉄蓋芯ど、タクタイル製管路システム一式を揃え、製造か 5責任施工まで、 NCKの一貫した先進技術で歯応えします。

@目本鰍管株婚鮎本社・工場:司絡‑il
193埠玉県久膏市菖蒲町昭和沼 1番地包問IlOJffi.
‑
l01拘束京事濁所干104‑{J倒5東京都中央区築地 2‑1210tt(03同駒6苅71問
却甜支社.刊 切27割腕市白石区菊材班疎2T百肩矧包ω
11]朋モ刃1冊

ω東北支社 1 船∞14仙 台 市 青 葉 区 本 町 3-5-22 官服~2ll3-2731 仰申 部 支 社 干45HX
146名古屋市西区牛島町 5番 2号官似到5
包fro31(
同九州支社，胃12‑卿7福岡市博多区御供所町 1‑
1官 側 担 叩 I(fl)人に、衡に、未来に、 100年の約束。
クボタが提案する、耐震管の未来形
次代に重量かな11<と灘境を引き継ぐための、安心と信頼の管路.
クボタはこのコン‑kプトのもと、水道管の未来形として新しい耐震管fGENEXJを開発しました

120
年の信頼と実績を結集し、∞年を支える耐久性をこの新製品に込めました.
耐震性に加え次の I
クボタは次世代の技術で明日のインフラを狙い、~客織とともに米来に歩んで1まいりま札!
;IJI(g新耐震管ジ工事ッヲス.
JDP
AG
104
9G幻~

間柱ヲポヲパイフーエヲト 圃
柵・魁w.kub
州 ・ 柑Jp

色日為事

・軍総干蝶持唱801虫康市議IIU
滅調l17 .
47
噂在粉飾48‑3144 灘寓串o;干 10s‑e
310淑旗刻。央at
a串. .
町37
1:
11 3申告1
31S
24!
oト3161
1
湖闘監雄(011}2.
14‑.
31
崎繊北京社脇島狸S7.a922暢主役欄畑榊 1
61 " ' . 雄 抑 制 制 ゐ 制 桝 目 隠 掛 側η車 誠 司 即 時 釧 組 側 鈴4
完 封1431