誌上講座

各種パターンによる一体化長さの考え方について

鎖構造管路では、異形管前後の管を離脱防止継手で一体化し、管と土との摩擦力や管背面の地盤反力、あるいは離脱防止継手の曲げ剛性で不平均力を保持する方法が採用されています。この一体化長さの設計については、小口径耐震管路では煩雑な計算を極力減らし、設計を従来よりも簡略化するために早見表が導入されており、日々の設計業務にご活用頂いております。
しかしながら、この早見表も配管パターンによる一体化長さの考え方が様々あり、分かりづらいという声も多く寄せられてきました。そこで、より簡単に一体化長さの考え方を理解して頂くため、モデル管路を用いた検討事例をQ&A 形式で下記の資料にまとめました。協会ホームページにも掲載しています。

曲管部および T 字管部の早見表

各種パターンによる一体化長さの考え方【GX 形】呼び径 75 〜 300

モデル管路の検討条件呼び径設計水圧土被り土の単位体積重量管と土の摩擦係数

71500.75MPa0.8m16kN/㎥0.3Q： 既設管との連絡部の一体化長さはどう考えればいいですか？

単位:m曲管部1）T字管部2）22.5°を超え45°を超え22.5°以下45°以下90°以下呼び径設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa）0.751.30.751.30.751.30.751.375411100511150614611200825026112730027716713注)

1．単独曲管部では曲管の両側に一体化長さを確保する。
2．枝管の呼び径で判断し、枝管側に表中の一体化長さを確保する。
なお、本管側の一体化長さは呼び径によらず両側とも1mとする。
備考) 1．適用条件は以下の通りである。
①設計水圧： 1.3MPa以下②土被り： 0.6m以上③埋戻し条件：一般的な埋戻し土でN値5程度以上の締固め2 ．表 中 の 設 計 水 圧 は 、0 .7 5 M P a は 0 .7 5 M P a 以 下 の 場 合 、1.3MPaは0.75MPaを超え1.3MPa以下の場合に適用する。なお、設計水圧は静水圧と水撃圧を加えたものとする。
3．曲管が2個以上の複合曲管部で90°を超え112.5°以下の角度であれば表の45°を超え90°以下の曲管部の一体化長さをそのまま適用出来る。ただし、112.5°を超える角度については管端部の一体化長さを用いる。

5A： K形等の一般継手管路の既設管との連絡部においては、曲管から連絡部までの距離が、a)早見表の2倍の長さ もしくは b)計算による従来の長さ を確保出来ていれば、早見表の一体化長さを確保して下さい。
※a)もしくはb)の距離が確保出来ていない場合は、曲管部に防護コンクリートを打設して下さい。

5

Q：曲管が異方向に連結している場合、一体化長さはどう考えればいいですか？
A：曲管が異方向に連 結している場合は、それぞれの曲管の角度で一体化長さを確保して下さい。

76666

Q：T 字管の枝 管 側にバルブが連 結されている場合、バルブの一体化長さを確保するのでしょうか？
A：T字管の枝管とバルブの間が一体化されている場合は、T字管の早見表の一体化長さを適用して下さい。

片落管部の早見表（計算値）呼び径大管100150200250300300300300

小管75100150200100150200250

土被りh＝0.6m水圧（MPa）0.751.33.56.06.511.06.511.06.511.018.031.515.526.511.519.56.510.5単位:m

土被りh＝0.8m水圧（MPa）0.751.33.04.55.08.55.08.55.08.514.525.012.021.09.015.55.08.5土被りh＝1.0m水圧（MPa）0.751.32.54.04.07.04.07.04.57.012.020.510.017.57.513.04.07.0土被りh＝1.2m水圧（MPa）0.751.32.03.53.56.03.56.03.56.010.517.58.515.06.511.03.56.0土被りh＝1.4m水圧（MPa）0.751.31.53.03.05.03.05.53.05.59.015.57.513.05.59.53.05.5大管側

小管側備考) 1．計算条件は以下の通りとした。①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.32．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．一体化長さは大管側のみで確保する長さである。
4．土被りは大管側の土被りとした。

管端部および仕切弁部の早見表（計算値）呼び径75100150200250300

土被りh＝0.6m水圧（MPa）0.751.37.512.59.015.512.521.015.526.518.531.521.036.0土被りh＝0.8m水圧（MPa）0.751.35.59.57.012.09.516.512.020.514.525.016.528.5土被りh＝1.0m水圧（MPa）0.751.34.58.05.59.58.013.510.017.012.020.514.024.0単位:m

土被りh＝1.2m水圧（MPa）0.751.34.06.55.08.06.511.58.514.510.017.512.020.5土被りh＝1.4m水圧（MPa）0.751.33.55.54.07.06.010.07.012.09.015.010.517.5管端部

仕切弁部備考) 1．計算条件は以下の通りとした。①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.32．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．仕切弁部の一体化長さを確保する位置は片側のみで確保する場合である。

13Q：曲管が連続する場合、一体化長さはどう考えればいいですか？

1

Q：管路末端部の近傍に曲管がある場合、一 体化 長さはどのように確 保すればいいですか？

A：曲管が連続している場合は、連続している一 番 最 後 の曲 管 の角 度の 一体化長さを確保して下さい。

A：曲管の一体化長さを適用するのではなく、管 端 部の一 体化長さを確保します。また、曲管の両側に管端部の一体化長さを分けて確保しても 構 いません。（一 体化 長さに異形管の長さは含めない）

2

Q：複数曲管が同方向で連結している場合、一体化長さはどう考えればいいですか？

3

A：複数曲管が同方向に連結している場合は、全ての角度を足し合わせて曲管の角度とし、一体化長さを確保して下さい。

244

Q：バルブが一体化長さの範囲に複数ある場合、それぞれの一体化長さを確保するように考えないといけないのでしょうか？
A：バルブが複数ある場合は、バルブひとつ分の一体化長さを確保して下さい。
（一体化長さに異形管（仕切弁等含む）の長さは含めない）

67

誌上講座

各種パターンによる一体化長さの考え方について曲管部および T 字管部の早見表

各種パターンによる一体化長さの考え方【NS 形（E 種管）】

注)

1．単独曲管部では曲管の両側に一体化長さを確保する。
2．枝管の呼び径で判断し、枝管側に表中の一体化長さを確保する。
なお、本管側の一体化長さは呼び径によらず両側とも1mとする。
備考) 1．適用条件は以下の通りである。
①設計水圧 ： 1.3MPa以下②土被り： 0.6m以上③埋戻し条件 ：一般的な埋戻し土でN値5程度以上の締固め2．表中の設計水圧は、0.75MPaは0.75MPa以下の場合、1.3MPaは0.75MPaを超え1.3MPa以下の場合に適用する。なお、設計水圧は静水圧と水撃圧を加えたものとする。
3．曲管が2個以上の複合曲管部で90°を超え112.5°以下の角度であれば表の45°を超え90°以下の曲管部の一体化長さをそのまま適用出来る。ただし、112.5°を超える角度については管端部の一体化長さを用いる。
4．管には必ずポリエチレンスリーブを施工する。

呼び径 75 〜 150

51500.75MPa0.8m16kN/㎥0.367

Q： 既設 管との 連 絡 部の 一 体化 長さはどう考えればいいですか？
A： K 形 等 の 一 般 継 手管 路 の既設 管との連 絡部においては、曲 管から連 絡 部までの距 離 が、a) 早見 表 の2 倍 の長さ もしくは b)計算による従来の長さ を確保出来ていれば、早見 表 の 一 体化 長さを確保して下さい。
※a)もしくはb)の距離が 確保 出 来ていない 場合は、曲管 部に防 護コンクリートを打設して下さい。

68

Q：曲管が異 方向に連 結している場合、一 体化長さはどう考えればいいですか？
A：曲管が異方向に連結している場合は、それぞれの曲管の角度で一体化長さを確保して下さい。

モデル管路の検討条件呼び径設計水圧土被り土の単位体積重量管と土の摩擦係数

単位:m曲管部1）T字管部2）22.5°を超え45°を超え22.5°以下45°以下90°以下呼び径設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa）0.751.30.751.30.751.30.751.375141100111111504665

Q：T字管の枝管側にバルブが連結されている場合、バルブの一 体化長さを確保するのでしょうか？
A：T字管の枝 管とバルブの間が一 体化されている場合は、早見表の一体化長さを適用して下さい。

76

片落管部の早見表（計算値）呼び径大管100150

小管75100

土被りh＝0.6m水圧（MPa）0.751.33.56.06.511.0土被りh＝0.8m水圧（MPa）0.751.33.04.55.08.5土被りh＝1.0m水圧（MPa）0.751.32.54.04.07.0土被りh＝1.2m水圧（MPa）0.751.32.03.53.56.0単位:m土被りh＝1.4m水圧（MPa）0.751.31.53.03.05.0大管側

小管側備考) 1．計算条件は以下の通りとした。①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.32．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．一体化長さは大管側のみで確保する長さである。
4．土被りは大管側の土被りとした。

管端部および仕切弁部の早見表（計算値）呼び径75100150

土被りh＝0.6m水圧（MPa）0.751.37.512.59.015.512.521.0土被りh＝0.8m水圧（MPa）0.751.35.59.57.012.09.516.5土被りh＝1.0m水圧（MPa）0.751.34.58.05.59.58.013.5土被りh＝1.2m水圧（MPa）0.751.34.06.55.08.06.511.5単位:m土被りh＝1.4m水圧（MPa）0.751.33.55.54.07.06.010.0備考) 1．計算条件は以下の通りとした。①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.32．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．仕切弁部の一体化長さを確保する位置は片側のみで確保する場合である。

13仕切弁部

Q：管路末端部の近傍に曲管がある場合、一体化長さはどのように確保すればいいですか？

Q：曲管が連続する場合、一体化長さはどう考えればいいですか？

A：曲管の一体化長さを適用するのではなく、管端部の一 体化長さを確保します。また、曲管の両側に管端部の一体化長さを分けて確保しても構いません。（一体化長さに異形管の長さは含めない）

A：曲管が連 続している場合は、連続している一番最後の曲管の角度の一体化長さを確保して下さい。

3管端部

2

1

Q：複数曲管が同方向で連結している場合、一体化長さはどう考えればいいですか？
A：複数曲管が同方向に連結している場合は、全ての角度を足し合わせて曲管の角度とし、一体化長さを確保して下さい。

244Q：バルブが一体化長さの範囲に複数ある場合、それぞれの一体化長さを確保するように考えないといけないのでしょうか？
A：バルブが複数ある場合は、バルブひとつ分の一体化長さを確保して下さい。
（一体化長さに異形管（仕切弁等含む）の長さは含めない）

69

ダクタイル鉄管

70

平成 30.4 第 102 号

規格ニュースJDPA Ｇ 1046（ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管）この規格は、既設あるいは新設のさや管内に呼び径の小式及びＣＰ方式)〕と統合し、継手に抜け出し力が働いた場

さい新管を押し込み、又は持ち込んで配管するパイプ・イ合にロックリングが管外面に絞られる継手構造に変更、直管

ン・パイプ工法に用いる呼び径300～1500 ＰＮ形ダクタ（ＤＧタイプ）及び曲管を追加、施工部品のキャスタバンド

イル鋳鉄管について規定したものである。

を追加するなどして平成29年10月5日付けで改正した。

今回、JDPA Ｇ 1051〔ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管(ＪＰ方【従来】従来と現在の比較を以下に示す。

規格

JDPA Ｇ 1046

適用( 対さや管 )押込工法

押込工法（ＪＰ方式）

JDPA Ｇ 1051持込工法（ＣＰ方式）

1 呼び径ダウン以上

2 呼び径ダウン以上

3 呼び径ダウン以上

1 種管

Ｐ種管 (3 種管及び4 種管相当 )呼び径300 ～ 15001 種管 ( すべての呼び径 )3 種管 ( 呼び径 500 以上 )直管の管厚700 ～ 1500

2 種管 ( 呼び径 400 以上 )4 種管 ( 呼び径 600 以上 )セットボルトありなし

スプリングなし

呼び径 900 以上

タイプ

直管〔溶接リング付き〕

直管

直管〔フランジ・リブ付き〕

直管直管＋( ＤＧタイプ )キャスタバンド＋( スペーサ ) キャスタバンド

直管

直管直管の継手構造・呼び径 700・800 の継手構造を示す。
・ロックリングは受口外面から挿入する。

異形管の種類・呼び径 700・800 の継手構造を示す。
受挿し短管 (JP 方式及び CP 方式 )､ 曲管 (CP 方式 )､フランジ付きＴ字管 (JP 方式及び CP 方式 )､ 継ぎ輪 (JP 方式及び CP 方式 )､ 両フランジ短管 (JP 方式及び CP 方式 )､両フランジ片落管 (JP 方式及び CP 方式 )受挿し短管、フランジ付きＴ字管、継ぎ輪、両フランジ短管、両フランジ片落管【現在】JDPA Ｇ 1046

規格

押込工法

適用 ( 対さや管 )2 呼び径ダウン以上300 ～ 1500

呼び径直管の管厚

持込工法

1 呼び径ダウン以上

700 ～ 1500

1 種管 ( すべての呼び径 )、2 種管 ( 呼び径 400 以上 )、3 種管 ( 呼び径 500 以上 )、4 種管 ( 呼び径 600 以上 ) 注 1）

セットボルトなし

スプリング

呼び径 900 以上

タイプ

直管

1 種管

直管

直管 ( ＤＧタイプ )( ＳＴタイプ )( ＤＧタイプ )1 種管、2 種管3 種管、4 種管

直管＋＋直管〔溶接リング付き〕〔フランジ・リブ付き〕 キャスタバンド注 2） キャスタバンド注 2）

直管

呼び径 700・800 の継手構造を示す（従来のJDPA Ｇ 1051 と同じ）。直管の継手構造

異形管の種類

3 呼び径ダウン以上

受挿し短管、曲管 注 3）、フランジ付きＴ字管、継ぎ輪、両フランジ短管、両フランジ片落管

注１） 4 種管は、管路の線形及び施工延長に制限が設けられている。
注２） キャスタバンドは参考であり、当規格には含まない。
注３） 曲管は持込工法に用いる。
※ 詳細は、JDPA T 36（ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・パイプ工法設計と施工）による。

規格ニュース

71

JDPA Ｚ 2004（ダクタイル鋳鉄管類の表示）この規格は、JIS、JWWA、JSWAS、JDPA規格又はそれらに準じて製作する呼び径50～2600のダクタイル鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄異形管、ソフトシール仕切弁（ＧＸ形

3.2挿し口部白線表示

挿し口部白線表示は、接合状況を外面から確認できるようにしている。

のみ）、接合部品、塗覆装などに行う表示を規定している。図2に示すように、ＧＸ形Ｐ-Ｌ
ｉｎｋの挿し口部白線表示の今回、適用管種の追加、直管の挿し口部白線表示に文字

線の幅は、他の対象製品に合わせて5mmから10mmに変などの情報の表示を追加するなどして平成29年10月5日更した。
単位 ㎜

付けで改正した。
主な内容を以下に示す。

1

適用管種

この規格の適用管種にＧＸ形管、ＮＳ形管(Ｅ種管)、Ｓ５０形管、ＡＬＷ形管を追加した。

2直管の挿し口部白線表示図1に示すように、直管の挿し口部白線表示には、文字などの情報を表示してもよいこととした。

JDPA Z 2004

図2

3.3ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋの挿し口部白線表示

挿し口部赤線表示図3に示すように、ライナを装着した直管の受口に挿入する異形管などの挿し口の挿入量を確認するために5mm幅の赤線を追加した。
単位 ㎜

図 1 文字などの情報を表示した挿し口部白線表示（例）

3 異形管などの挿し口部白線、赤線、黄線表示3.1 対象製品

異形管などの挿し口部白線、赤線、黄線表示を行う対象

製品を表1に示す。

表 1 挿し口部白線､ 赤線､ 黄線表示を行う対象製品表示呼び径対象製品75 ～ 300ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋ75 ～ 150ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )100白線ロング75 ～ 600Ｋ形異形管75 ～ 250Ｔ形異形管ＧＸ形異形管75 ～ 300・400ＧＸ形ソフトシール仕切弁75 ～ 300ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋ300 ～ 450 ＮＳ形異形管赤線ＮＳ形異形管 ( Ｅ種管 )75 ～ 150ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )100ロング黄線500 ～ 1000 ＮＳ形異形管

注記 ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋ、ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 ) 及びＮＳ形受挿し短管(Ｅ種管 )ロングは、白線と赤線を表示する。

図33.4ＧＸ形異形管などの挿し口部赤線表示

挿し口部黄線表示

挿し口部黄線表示は、接合時の異形管の挿し口と受口との曲がりの状態を確認できるようにしている。
なお､従来､ＧＸ形異形管、呼び径300～450 ＮＳ形異形管にも行っていたが、挿し口部赤線表示に変更したことから削除した。

ダクタイル鉄管

72

高松水道展に出展！！～雨にも負けず

平成 30.4 第 102 号

風にも負けず～超大型の台風21号の襲来を受け、高松水道展は当初の3日間から2日間に開催日程を変更し、「耐震化・更新を実行し、続けよう水道の信頼を！！」をテーマにサンポート高松シンボルタワー北側広場にて開催。127社・団体が出展し、最新の水道技術や製品のＰＲを行いました。
日本ダクタイル鉄管協会も『管路の末端から幹線まであらゆるニーズに応えるダクタイル鉄管～ユーザーと共に歩んだ70年～』をコンセプトに出展しました。展示ブースでは、90インチモニターを使ったプレゼンテーションを実施し、協会の歴史や継手開発の歴史、様々な管路構築に対応できる製品ラインアップ、お客様と共に様々な課題に取り組む協会活動など広く紹介し、好評を得ました。また、ブースの壁面には4枚のＬＥＤパネルを設置し、パネル前面の展示台にはＳ50形管、ＧＸ形管（呼び径300）、ＮＳ形Ｅ種管のカットサンプルを展示することにより、実際に見て・触れてもらいながら、多くのお客様にダクタイル鉄管の良さをＰＲすることができました。

協会ニュース

平成29年度もダクタイル鉄管協会セミナー

73

全国23会場で開催

日本ダクタイル鉄管協会では平成29年度、管路に限定することなく、水道事業に関する最新の情報や先進事業体の実例を学識者や事業体職員を講師に招き、セミナーを全国23会場で実施しました。

北海道支部

東北支部

関東支部

中部支部

関西支部

中国四国支部

九州支部

会場によっては展示コーナーも設置しましたダクタイル鉄管

76

平成30.4 第102号

編集後記●巻頭言は、全国簡易水道協議会会長のとができず、理屈だけを知っていて

京 極町の山崎町長に簡易水道の課も、相当な部分、その地域で実際に水題、水道事業の基盤強化について原を運用した経験があるプロパー職員稿を執筆いただきました。

だけが知るノウハウが必要」と述べ●今号の対談では、東京大学大学院の滝られています。群馬東部水道企業団

沢教授と群馬東部水道企業団の鈴木は広域化という難しい課題を乗り越局長に広域化と官民連携をテーマにえられて、その後、官民連携、そして語り合っていただきました。群馬東次に県の用水供給事業との統合の協部水道企業団は平成 28 年に 3 市 5

議を進められていることをお聞きし町の水道事業を統合した水道企業団ました。地域の未来の水道を考えるです。その翌年の 4 月からは群馬東群馬東部水道企業団の職員の皆さん

部水道サービスと官民連携事業を開の姿に敬服しました。

始されています。
滝沢教授からは、水●技術レポートは、豪雨災害によるダク

道事業における官民連携の難しさをタイル鉄管を用いた復旧、ＮＳ形（Ｅ語られています。滝沢教授の言葉と種管）の採用について、ダクタイル鉄して、「水道事業は管路の維持管理一管によるインフラ整備、Ｓ50 形の採つを見ても、例えば地域固有の土壌用、奈良県の広域化など、6 つの事業環境があり、経験でしか理解するこ体に執筆いただきました。

5日印刷ダクタイル鉄管第102号〈非売品〉 平成30年4月平成30年4月13日発行編集兼発行人

長

発

一般社団法人日本ダクタイル 鉄 管 協 会(http://www.jdpa.gr.jp)

本部・関東支部関 西 支 部北 海 道 支 部東 北 支 部中 部 支 部中国 四 国 支 部九 州 支 部

行所岡敏

和

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館 ）電話03（3264）6655（代） ＦＡＸ03（3264）5075（ニッセイ心斎橋ウェスト）〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目12番12号電話06（6245）0401ＦＡＸ06（6245）0300〒060-0002 札 幌 市 中 央 区 北 2 条 西 2 丁目4 1 番 地（ 札 幌 2・2ビル ）電話011（251）8710ＦＡＸ011（522）5310〒980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）電話022（261）0462ＦＡＸ022（399）6590〒450-0002 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）電話052（561）3075ＦＡＸ052（433）8338〒730-0032 広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）電話082（545）3596ＦＡＸ082（545）3586〒810-0001 福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）電話092（771）8928ＦＡＸ092（406）2256

ISSNISSN 03860386 ーー 295X295X

No.102No.102

102

No.
Ductile Iron PipesDUCTILE IRONIRON PIPESPIPES ／／ 20182018DUCTILEJapanJapan DuctileDuctile PipesPipes AssociationAssociation