電気と保安

2024 年
ピーちゃん

春季号

No.302

身近な電気安全
その48 地震に伴う電気製品事故を防ぐためにピーちゃんのお客さま訪問
ウェルネスリゾート沖縄 ユインチホテル南城

電気安全心得15条

浜川御嶽（沖縄県南城市）

確かな技術と豊かな経験
一般財団法人2024. 春季号

春季号
2 024年

電気と保安
No.302

シャープ、V2Hシステムに参入
業界最小で最軽量、停電対策へ独自機能
シャープは２月１５日、Ｖ２Ｈ（電動車から宅内への給電）システムに参入すると発表した。業界最小・最軽量の電気自動車（ＥＶ）コンバーターを開発。パワーコンディショナー（ＰＣＳ）とクラウドＨＥＭＳ

Contents（家庭用エネルギー管理システム）を介して太陽光発電や定置型蓄電池と連携し、再生可能エネルギーを自

目 次

家消費やＥＶ走行に最大限活用できる。台風などの気象警報が発令されるとクラウドＨＥＭＳが自動でＥＶ
充電を指令し停電に備えられる独自機能などを訴求する。
今回投入するシステムは、太陽光発電、蓄電池、ＥＶを一括で連携制御する。太陽光発電を直流のままＥ

01 ・シャープ、V2Hシステムに参入
ニュースクリップ

業界最小で最軽量、停電対策へ独自機能
・沖縄電力、牧港ガスエンジンが運開
起動４〜10分で発電、再エネ出力変動に対応

Ｖに充電するため、効率良く再生可能エネルギーを走行に活用できるとしている。今後ＥＶを含む連携シス
テムを「Ｅｅｅコネクト」シリーズとして展開する。
ＥＶ充放電を担うコンバーターは重量２３キログラムで、壁掛け設置が可能。スペースの制約がある駐車場にも導入できる。３月２６日に発売する。国や自治体の補助金も利用できる。
エネルギー機器を自動制御するクラウドＨＥＭＳサービス「ココロエナジー」にもＥＶ連携機能を搭載。
気象警報に応じて自動で充電し、停電時の走行やＶ２Ｈにあらかじめ備えられる。

02 その48

身近な電気安全

地震に伴う電気製品事故を防ぐために

同社がＶ２Ｈ機器を販売するのは初めて。現在のところ、市販ＥＶでＶ２Ｘ（電動車からの給電）に対応するのは、日本発のＣＨＡｄｅＭＯ急速充電規格のみで、市場形成が進んでいるのは日本だけだ。これまで
ニチコン、パナソニック、東光高岳などが製品を展開している。分散型エネルギーリソース（ＤＥＲ）としての活用も検討されており、参入メーカーが増えることで潜在的な電力需給調整力の広がりも期待される。

沖縄電力、牧港ガスエンジンが運開
起動４〜10分で発電、再エネ出力変動に対応

04 ウェルネスリゾート沖縄 ユインチホテル南城
ピーちゃんのお客さま訪問

06 電気設備の更新のおすすめ
お知らせ

表紙解説

浜川御嶽

（沖縄 県南城市）

08 電気安全心得15条

川御嶽」は、琉球創世の神といわれるアマミキヨが仮住まいをした地と伝えられています。
浜川とは、玉城字百名(たまぐすくあざひゃくな)の海岸近く

10 皆でなくそう！未熟練労働者の労働災害！！
お知らせの岩山の下にある、こんこんと清水が湧き出る泉のことで、ア
マミキヨは、近くのヤハラヅカサに上陸し、この泉で疲れを癒し、近くの洞穴でしばらく暮らしたあと、ミントングスクに移動したといわれています。

や琉球神道の神女である「聞得大君(キコエオオキミ)」もこの地を訪れて参拝したといわれています。

貢献する。
牧港ガスエンジン発電所は、既存の牧港火力発電所の構内で２０２１年に着工。１基８万５千キロワットの重油火力４基を撤去した跡地に建てた。発電設備は川崎重工業から購入。建設費は非公表とした。
再エネの導入量を伸ばすためには調整力となる火力電源の確保が欠かせない。沖縄電力によると、ガスエ
ンジン火力は起動から４〜１０分程度で発電できるため、再エネの出力変動に機動的に対応できる。牧港火力発電所に残る９号機（重油 、１２万５千キロワット ）、ガスタービン１、２号機（灯油、計１６万３千キ
ロワット）は引き続き活用する。

12 Ｗａｔｔ Ｍａｇａｚｉｎｅのご案内
お知らせ

敷地内には２千トンのＬＮＧを貯蔵できるタンクも新設した。燃料となるＬＮＧは、沖縄県中城村にある
吉の浦火力発電所のＬＮＧタンクから届ける。燃料の輸送・供給にはＬＮＧローリー車のほか、同発電所から牧港地区を結び、２月から運用を始めたガス導管「吉の浦・牧港ガスパイプライン」を活用する。
沖縄電力は営業運転開始に先立ち、２月２９日に発電所を報道陣に公開。調整電源確保の意義や、発電設

浜川御嶽は、首里城の東方にある霊地を巡拝する、東御廻い(あがりうまーい)の行事で訪れる拝所の一つで、琉球国王を備え、主に太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー出力変動に対応するための調整電源として運用する。二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の少ないＬＮＧを燃料に用いることで、火力の低・脱炭素化にも大きくお知らせ

南城市玉城にある百名ビーチ北端の崖の上に位置する「浜沖縄電力は３月１日、沖縄県浦添市の牧港地区に建設していたＬＮＧ火力の牧港ガスエンジン発電所（出力計４万５千キロワット）が、営業運転を同日開始したと発表した。１基７５００キロワットの発電機６基

13 4月 プール開き前の点検
各月の重点点検ポイント

5月 エアコン点検はシーズン前に！
6月 雨漏り、吹き込み防止の点検

備冷却に海水ではなくラジエーターを使い、温排水が出ないよう配慮したことなどを説明した。沖縄電力の宜野座剛・発電本部発電部発電企画グループマネージャーは「環境に配慮した発電設備を検討して、今後も（脱炭素の目標達成に向けて）進んでいきたい」と語った。

（記事提供
電気と保安

電気新聞）

No.302

1

資料出所：ＮＩＴＥ製品安全センター（独立行政法人

2

電気と保安

No.302

製品評価技術基盤機構）

電気と保安

No.3023ピーちゃんの電を行い、ホテル稼働や給湯器に使用する電力を賄っお客さま訪問ており、大幅な CO2 の削減に取り組んでいます。この斬新なアプローチが評価され 2015 年には「コージェネ

ウェルネスリゾート沖縄

ユインチホテル南城© Photo by 黒住直臣

大賞」を受賞。また、2022 年度には、光熱水使用の削
四輪バギー体験

地元の新鮮な食材を使用した料理減に貢献した事業所として、エネルギー管理優良工場等の部門で表彰を受け、さらなる注目を浴びました。

コージェネ大賞を受賞

屋外プール

SDGs 事業宣言賞の数々

ユインチホテル南城が切り開く
新たなビジョン

ユインチホテル南城の未来のビジョンとして、宮里

南部エリア屈指のウェルネス・ケアリングリゾートホテル
訪れる人すべての心と身体をゆたかに習のメッカにしたいと言います。「平和学習や文化学習
実は、ホテル 8 階にあるロイヤルスイートルームの

キャンプ場

地元で採れた新鮮な海ぶどう

はどこでもできるので、当ホテルにある温泉から出る

沖縄本島南部に位置し、豊かな自然に囲まれた「ユ2 部屋にも、温泉が引かれているそうです。
「沖縄で標

インチホテル南城」。丘の上に立地し、沖縄の海を一望

高が 1 番高い部屋だと思います。そこからの絶景を眺

その他、海が見える最高のロケーションでのキャンな取り組みを成功事例の皮切りに、さまざまなことにできる抜群のロケーションと、赤瓦屋根と白の建物のめながら天然温泉に浸かる至福のひと時を過ごせます

プもおすすめ。環境学習をしながら、ホテルの食事と取り組み、環境学習の拠点にしていきたいです」と語

コントラストが美しいホテルです。

よ」と宮里さん。

温泉も楽しめます。また、バギーは朝昼晩、ジャングります。

ルのような景色から真っ青な海まで、時間によって多3 万 5,000 坪の広大な敷地を誇るユインチホテル南

彩な景色が見られると大人気。

城では、多彩な食事やアクティビティーが充実してい滞在中は、地元の生産者が大事に育てた食材を使っる他、ゆっくり疲れを癒せるホテル自慢の天然温泉ま水溶性天然ガスを燃焼して熱と電気に変えるユニーク

また、同時に、ウェルネスツーリズムにも注力し、世界的なリハビリテーションのメッカに位置づけたいと考えています。沖縄の温暖な気候がリハビリテーショ

で楽しめるのが魅力です。

た料理を、ビュッフェスタイルで堪能できます。
「野菜、ン治療に適していること「『訪れる人すべての心と身体をゆたかに』のコンセ

チーズ、牛乳、海ぶどうなど、地元の新鮮な食材を使を活かし、最先端で革新

プトの基、おひとり用し『地産地食』に取り組んでいます。おいしいとおっ的なリハビリテーション

様から親子三世代でしゃってくださるお客様が多く、リピーターも多いでホテルとして新たな観光も楽しめるよう充実すよ」と宮里さんは語ります。

の形を提供していく計画

したサービスをご提供 し て い ま す 」 と、サポートチーム 施設課 次長 宮里健二さん

天然温泉さしきの 猿人の湯ホテルでは、他にも楽しめるアクティビティーがいっ

課 次長 宮里健二さぱい。特に人気なのが、天然記念物のヨナグニウマへんは話します。

の乗馬体験と、馬に乗ったま

組みに力を入れており、現在７項目において認証を受

ま海に入ったり、しっぽにつけています。

び。馬との触れ合いは、アニ

温泉湧出時に排出される水溶性天然ガスを活用して発然温泉。敷地内の地底から湧き上がる約 5,400万年前～

ホテルのコンセプトである『訪500 万年前の太古の化石海水が含まれた、美肌効果、疲れる人すべての心と身体をゆ労回復などが期待できる源泉かけ流しの天然温泉です。

たかに』に繫がっています。

No.302

海馬遊び

進んでいます。

今回の訪問先「 電 気 と 保 安 」 の「 ユイン チ ホ テル 南 城 」の 記 事 を 見てきましたと 伝 えてくださったご 宿 泊者

取り組みの一つであるエネルギーに関する目標では、

マルセラピーにもなるため、の実現に向けて積極的に

ユインチホテル南城は、SDGs に関する多くの取りかまって泳いだりする海馬遊

ホテル最大の魅力はなんといっても沖縄では珍しい天電気と保安SDGs（持続可能な開発目標）への積極的な取り組み

サポートチーム施設

心身を健やかに導く、
多彩な食とアクティビティー

4

さんは、まず修学旅行に焦点を当て、ホテルを環境学

ウェルネスリゾート沖縄

ユインチホテル南城様（ 1 室 ）へ、
ユインチ館 内で 使 用できる 5 0 0 円クー
ポン券 を 差し上げます。

キーワード：ヨナグニウマ〒901- 1412 沖縄県南城市佐敷字新里1688
TEL.098-947-0111（10:00～17:00）

電気と保安

No.3025

電気設備の更新のおすすめ

製造年が平成 5 年 (1993 年）以前の油入変圧器（※1※2)、平成 2 年 (1990 年）以前の進相コンデンサ（※3) は、電気設備の「経年劣化」は、電気火災や感電・停電事故を起こす原因となります。

古い電気機器を使用または保管している場合は、早めのご確認と絶縁油の PCB 濃度測定検査をお勧めします。

PCB 汚染の可能性があります。低濃度 PCB 廃棄物の処分期限は、2027 年 3 月 31 日までとなっています。現在、※1 変圧器については、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないこと。

万一、事故により不意な停電が発生すると、改修の費用だけでなく、復旧まで長時間停電するこ※2 富士電機製の一部の機器については、平成 6年までに出荷された機器に PCB 汚染の可能性が残るととにより業務に支障が出るなど、多大な損害が発生します。

されています。

お客さまの財産である電気設備はお客さま自身が守る必要があり、経年劣化による事故を未然に※3 ニチコン製のコンデンサについては、平成 3 年以降のもので PCB汚染の報告があります。

防止するため、電気設備の計画的な更新をお勧めします。

各メーカーで電気機器の出荷時点において、PCB 汚染の可能性がある製造時期が異なる場合がありますので、メーカーに① 高圧気中区分開閉器・地絡継電器

問い合わせるか採油可能な機器は PCB 濃度測定検査を行ってください。

（環境省「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて」のパンフレットを参考にしています。）

電力会社とお客さまの責任分界点に設置し、保護継電器と組み合わせて地絡事故が起きた時に、波及事
故 ( 付近一帯が停電する事故 ) を防止する重要な機
器です。

更新目安

高圧受電設備の施設環境や機器の使用状況によって更新時期が異なります。
電気設備の詳細や更新時期、PCB に関するお問い合わせについては、担当の電気主任技術者にお気軽にご相談ください。

屋内用 15 年 / 屋外用 10 年
GR付開閉器の制御装置 10 年


② 高圧ケーブル※
責任分界点に設置した高圧気中開閉器から、キュー
ビクルや電気室へ電気を安全に送るために使用され
ます。

更新目安



高圧の電気を低圧に変換します。変圧器は 30 年前の機器と比べると、損失が改善され、省エネおよびCO2 削減効果が期待されます。



水の影響がある場合
15 年
水の影響がない場合 20~30 年

③ 断路器

更新目安










改修工事や点検の時に、断路器負荷側を区分して停電させるための機器です。

20 年⑪ 高圧交流負荷開閉器







更新目安

⑩ 変圧器

ヒューズに短絡電流が流れた時に電気を遮断する装置です。 主に 300kVA 以下の受電設備に使用され
ます。

20 年



更新目安

屋内用 15 年 / 屋外用 10 年

④ 計器用変圧器

⑥ 高圧真空遮断器⑧ 高圧避雷器⑫ 直列リアクトル

高圧の電気を電圧計に表示させるための小型変圧器です。保護継電器の電源等にも使用されます。

受電設備の主幹に使用される遮断装置です。異常が起きた時に、保護継電器と組み合わせて電気を遮断します。

落雷時の異常な電気を地面に逃がし、高圧受電設備を守ります。

高調波流入の抑制やコンデンサの突入電流抑制に使用されます。

更新目安

15 年

更新目安

20 年

更新目安

更新目安

15 年

15 年

⑤ 計器用変流器⑦ 保護継電器⑨ 高圧カットアウト⑬ 進相コンデンサ

高圧回路に流れている電流を変流し、電流計の表示や過電流継電器を動作させる役割があります。

受電設備の高圧回路の異常を感知する装置です。短絡や地絡、過負荷等を感知する種類があります。

主に 300kVA 以下の変圧器の一次側に設置されており、過負荷保護のために使用されます。

回路の力率改善を目的で設置します。力率改善の度合に応じた電気料金の割引が得られます。

更新目安

15 年

更新目安

15 年

更新目安

屋内用 15 年 / 屋外用 10 年

更新目安

15 年

【( 一社 ) 日本電機工業会「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書 ( 改訂版 )(2023 年 3 月 )、※( 一社 ) 日本電線工業会「高圧 CV ケーブル」(2017 年 12 月版 )】を基に作成

6

電気と保安

No.302

電気と保安

No.3027

電気安全心得 15 条
幣協会では、電気の安全な使い方について、さまざまな場面でアドバイスをしております。ここに示す電気安全の基本ポイントを日々のお仕事のなかで気をつけていただき、事故や災害を未然に防ぎましょう。

⑩ 作業は正しい手順で行う① ぬれた手や素足で触れない⑪ ヒューズの代わりに銅線など使わない

ぬれた手や足は、人体に電気が通りやすい状態です。感電の危険がありますので、電気機器や電線には絶対に触れないようにしましょう。

② タコ足配線に注意しましょう
コードやコンセントには使用できる電気量に制限があります。制限を超えて使用すると、火災の原因となることがありますので注意しましょう。

③ プラグを掃除してホコリを除去
常時差し込んであるプラグには、ホコリがたまっていることがあります。そこに湿気が加わると「トラッキング現象」により、突然発火することがありますので注意しましょう。

④ 傷んだプラグやコンセントは取り替えをする
プラグやコンセントが傷んでしまうと、感電やショートの原因になります。早めに取り替えましょう。

⑤ アース線（接地線）が取り付けられているかを確認しましょう
金属製外箱や鉄台などの電気機器にアース線（接地線）が完全に取り付けられていれば、感電はある程度防ぐことができます。電気機器のアース線が切れていたり、はずれていたりしていないか常に作業及びスイッチ等の操作にあたっては、事業場内で定められている規則に基づいて、その手順に従って正しく行うようにしましょう。

ヒューズは適正なものを使用しないと、電気火災や故障が起こるおそれがあります。ヒューズの代わりに銅線など他の金属線を入れることは絶対にしないようにしましょう。

⑫ 高圧線の近くで作業しない
高圧線近くでの作業や金属パイプ等の運搬は危険です。また高圧地中ケーブル埋設付近を掘削する
ことは電気事故の危険性があります。高圧電気設備に接近する作業や工事を行う際は、事前に電気主任技術者に相談または連絡をしましょう。

⑬ 受電室や分電盤付近は整理整頓をする
受電室（キュービクルを含む）を物置がわりにしたり、分電盤の近くに不必要なものを置いたりしな
いようにしましょう。

⑭ 異常があったら、ただちに電気担当責任者に連絡をする
電気設備から異音や焦げるような異臭がするとき、また、機械などに触れたときにピリッと電気を感じるような異常があったときは、直ちに電気担当責任者や電気主任技術者に連絡しましょう。

注意しましょう。

⑮ 災害発生時に、正しい緊急措置がとれるようにする⑥ 素人工事は絶対にしない

ニュアルや連絡体制を整えておきましょう。

火災・感電事故などの異常事態が発生した場合には、沈着冷静に緊急措置がとれるように、対応マ

電気設備の不良箇所の電気工事を素人の方が勝手に行うことは、電気事故の元になるのでやめましょう。

⑦ スイッチは安全を確認してから入れる作業の開始にあたっては、必要な箇所と連絡をとり、安全を確かめてからスイッチを入れましょう。

⑧ 停電したときは、使っていた機器のスイッチは切っておく
停電したときに、使っていた機器のスイッチを切っておかないと、不意に送電されたときに、思わぬケガをしたり、火災を起こすおそれがあります。

電気安全の基本ポイントに気をつけて安心・安全な職場作りをしましょう !!

停電したときは、すぐにスイッチを切っておきましょう。

⑨ 終業時には必ずスイッチを切る
終業にあたっては「切るべきスイッチを切ってから終業」ということを日常の習慣としておきましょう。

8

電気と保安

No.302

電気と保安

No.3029皆でなくそう！

転倒災害を防止するためのポイント

未熟練労働者の労働災害 !!

□ 通路、階段、出口に物を放置していませんか。

4月は、新社会人や人事異動により、新しい環境や新たな業務につく未熟練労働者が多くなると思われます。

□ 転倒しやすい危険な場所を周知していますか。

経験期間3年以内の未熟練労働者は、仕事や職場に慣れていないため、労働災害の発生率が高い状況にあります。
新たな業務につくと、周りの作業スピードについていかなければという「焦り」から、判断力や意思決定する機能を狂わせ、手順の省略や近道行動をしてしまい労働災害を引き起こしてしまうことがあります。

労働災害事故の型別には、転倒が最も多く、墜落・転落、腰痛や捻挫（動作の反動・無理な動作）、はさまれ・巻き込
まれがあり、死亡や重篤な障害を残すような災害も多く発生しています。

未熟練労働者に対する安全衛生教育の徹底や作業環境の「不安全な状況」を改善し、「 焦り」を取り除くような
ゆとりのある作業リズム、職場におけるよき人間関係を構築し、皆で未熟練労働者の労働災害をなくしていきま
しょう。

□ 床の水たまりやヨゴレなどは放置せず、その都度取り除いていますか。

□ 通路や階段を安全に移動できるように十分な明るさが確保されていますか。
□ 靴は、すべりにくくてちょうど良いサイズのものを選んでいますか。

□ 段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を促す危険の注意表示をしていますか。

□ 転倒を予防するため４Ｓ活動(整理・整頓・清掃・清潔)・５Ｓ活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)に取組んでいますか。

はしごや脚立、階段からの墜落・転落防止のポイント□ 移動中、足元の安全確認を徹底していますか。

□ 階段を昇り降りする際には手すりを利用していますか。
□ はしごの上部・下部の固定状況を確認していますか。

災害原因や災害防止のポイントを参考に対策を行いましょう■ 転倒災害の主な原因 ■・ 通路に置かれた物
・ 床や地面が濡れていた・ 荷を持っていて・ 通路の段差・ 歩きづらい床・地面など（固定できない場合はほかの人にはしごを支えてもらいましょう）□ はしごの立て掛け角度を75度程度確保していますか。

□ はしご、脚立から身体を乗り出さないように作業していますか。

□ はしご、脚立の昇降時は、手に荷物を持たずに昇降していますか。
□ 脚立の天板に乗って作業をしていませんか。

腰痛症を予防するためのポイント■ 墜落・転落災害の主な原因 ■・ 荷台、はしご、脚立、階段、踏台からなど□ 重量物取扱い作業時は、腰部に負担のかからないよう気をつけていますか。
（ 重量物はできるだけ機械や台車などを使って移動させましょう ）■ 動作の反動、無理な動作災害の主な原因 ■・ 重量物の取り扱い時
・ 無理な体勢で荷を扱うなど□ 重量物を持ち上げる場合に正しい取扱いをしていますか。

・ できるだけ重量物に体を近づけ、重心を低くするような姿勢で。

好ましい姿勢・ 床面から重量物を持ち上げる場合は、片足を少し前に出しひざを曲げ、■ はさまれ・巻き込まれ災害の主な原因 ■・ 荷の準備、取扱中・ 機械を動かしながらの作業中
・ 機械を止めずに・ 機械に近寄りすぎて
・ 誤ってスイッチを押すなど〜 未熟練労働者に理解、身につけさせること 〜〈重量物の取扱い〉

腰を十分に下ろして重量物を抱え、ひざを伸ばすことによって立ち上がる。

・ 重量物を持ち上げるときは、呼吸を整え、腹圧を加えて行う。

好ましくない姿勢□ 大きな物や重量物を持っての移動距離を短くしたり、階段昇降は避けていますか。

□ 腰痛予防のため作業開始前や、重量物を取り扱う場合は、事前にストレッチを行っていますか。

安全衛生教育の徹底化① 職場には様々な危険があることを理解させること②「かもしれない」で危険の意識をもたせること③ 災害防止の基本を身に着けさせること・ 正しい作業服装の着用
・ 作業手順の励行
・ ４Ｓ活動、５Ｓ活動の励行
・ ヒヤリハット活動
・ 危険予知訓練・ リスクアセスメント
・ 危険の見える化・ 安全な作業の基本（各種災害防止対策）※ ４Ｓ活動とは「 整理・整頓・清掃・清潔 」をいい、それに「 しつけ 」を加えたのが５Ｓ活動になります。

④ 異常事態発生時や労働災害発生時の対応を理解させること※難しい言葉をつかわず、相手の立場に立ち、理由を伝え・具体的な記憶に残るような説明をしましょう。

「はさまれ・巻き込まれ」災害防止のポイント□ 機械の清掃、修理は機械を止めてから行っていますか。

（ 機械を動かしたまま清掃等を行い重篤な災害が発生しています ）□ 機械を止めた作業（清掃や調整）時に、起動スイッチに錠をかけたり、起動装置に表示板を取り付ける等の措置を行っていますか。

□ 安全のため設けられた囲いや安全装置等の機能の維持をしていますか。
【出典】厚生労働省資料に基づき作成

10

電気と保安

No.302

電気と保安

No.30211

身の回りにあるギモンを解決！
「人感センサってなぜ人に反応するの？」
人の気配を感知して、スイッチを入れる人感センサが多く使われるようになりました。
人間であれば、誰かがいる気配を感じ取ることができますが、電気機器はどのように検知しているのでしょうか？

人がいる状態をどうやって判別するのか？

プール開き前の点検

ウワッ！
感電だ！

プール電気設備の特別点検

電気機器は、長時間使用しないと湿気などによっ

まず、人が「そこにいる状態」とはどんなものなのかを考えてみましょう。近くで音がする、においがする、人がいることを目で確認するなど、様々な判断基準がありますよね。その中で、人がいると体温を感じることがあります。
人感センサは人がいるということを温度で感知して、スイッチを入れています。人や動物は体から熱を発していますが、熱を伝える光の一種に赤外線があります。赤外線は太陽や火な

赤外線

4月

て絶縁状態が悪くなり、漏電や機器の焼損など思わぬ事故が発生することがあります。プールを安全にご使用いただくために、電気機器の絶縁抵抗測定、接地抵抗測定及び漏電遮断器の動作特性試験を行います。不良箇所は、プール開きまでには必ず改修しましょう。

どからも出ており、熱が発生する熱源から発せられています。
人感センサは人間の熱から発生する光、赤外線を捉えて反応

こんなことにならないよう特別点検します▲

しているのです。
人感センサは常時、計測範囲の赤外線の量を計測しています。
赤外線

赤外線

センサの前に人が来ると、体温から赤外線の量が増えますが、この時、通常時の赤外線の量と人が前に来た際の赤外線の量を比較して、赤外線量を温度差に変えて、人が来たことを認識しているのです。サーモグラフィなどの機器は、温度が高い部

人がいると赤外線の量が増える

分は、赤外線の量が多いことで認識して赤い表示になります。
人感センサはこの技術を応用して、赤外線の量の増減を見て人が前に来たのかを判断しているのです。

5月

エアコン点検はシーズン前に！

エアコンの点検

外機の周りに物が置かれていると、空気が循環せずに冬場に使用していなかったエアコンは、機器の痛み

排出した熱い空気がまた室外機に戻ってしまいエアコ

や不調が予測されます。特に使用始めはトラブルが発ンの効きが悪くなります。室外機の周りはきれいに片付生しやすいので、本格的に使い始めるシーズン前に試けましょう。

運転を行い、不具合がないか確認しておきましょう。
その際に、異音や異臭等の異常があれば早めに修理し実は動物が来ても反応するましょう。
室内機のエアフィルターがホコリで目詰まりしている

玄関の照明をつける人感センサは、誰もいないのに勝手に点灯してい場合は、きれいに掃除をしておきましょう。また、室るということがあります。中には心霊現象なのかと思う人もいるかもしれませんが、人感センサの反応の仕組みが分かれば様々なケースが考えられます。

6月

赤外線を放っているのは人だけでなく動物も同じです。センサの計測
範囲に動物が来ても、人が来た時と同じように赤外線の違いに反応します。照明がある玄関の前を、猫や犬が通りかかった場合にも人感セ

雨漏り、吹き込み防止の点検

ンサは反応して照明を点灯させてしまうということです。人感センサ

受電室に雨漏りや吹き込みなどがあると、高圧のと名前はついているものの、温度のあるものすべてに反応するという漏電や短絡事故を起こす危険があります。また、常に構造上の特性を持っています。本当の意味での人感センサは、カメラ

外気にさらされ雨ざらしになる状態の屋外のキュービによる顔認証での反応といえますが、導入には費用が掛かります。
その分、導入には安価なため、様々なシーンで活用されているのです。
日常生活の中にある『What（ 何 )?』を電気の単位のWatt (ワット) と雨漏り、吹き込み防止の点検

クルでは、錆や腐食している部分から雨水が浸入する
Watt Magazineより（ 執筆者：西海 登 ）恐れがあります。穴が開いていたり雨漏りの跡が見つかった場合は、早急に改修しましょう。

かけた Watt Magazine (ワットマガジン) では、さまざまな「知る」に応えた情報をカテゴリに分けてご紹介しています。

12

電気と保安

No.302

電気と保安

No.30213

電気を正しく安全に使って電気火災 を 防止 しましょう！

私 た ち の 暮 ら し に 欠 か せ な い 電 気 は、使 い 方 を 誤 っ た り、使 用 環 境 に よ っ て は 火 災 発 生 につながる可能性があります。
正 し い 知 識 を 持 って、電 気 火 災 を 未 然 に 防 止 し ま し ょ う 。

トラッキング現象による火災に注意！
プラグとコンセントの間にたまったチリやホコリ
は、湿気や水分がかかると、火花放電が発生し、出火する恐れがあります。

定期的に乾燥した布で清掃を行いましょう。

たこ足配線（過電流）による火災に注意！

ショート（短絡）による火災に注意！
傷ついたり変形している電気コードは、感電やショートの原因となります。

電気コードが家具等の下敷きや押しつけなどにより損傷しないように注意しましょう。

接続不良や劣化（変質）による火災に注意！

コンセントや電気コードには、定格容量（使用可能な最大電流）が決まっており、制限を超える使用は火災の原因となることがあります。

コンセントやプラグなどの接続部がゆるんだり、損傷・変形してしまうと発熱し出火する恐れがあります。

たこ足配線など制限を超えた使用や電気コードを束ねた状態での使用は、出火の恐れがありますので注意しましょう。

プラグは、しっかり差し込み、損傷や変形しているコンセントやプラグは取り替えましょう。