アフターサービスについてご質問やご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

移動式粉末（第三種）消火設備
取扱説明書〒253-8588神奈川県茅ヶ崎市下町屋１－１－１

型式 ＳＨＡ３３型

ＴＥＬ ０４６７－８５－１２１０（お客様相談室）

ＳＨＡ３３Ｇ型

クリーニング用ガスボンベ
別置きタイプ

このたびは、移動式粉末消火設備をお求めいただき誠にありがとうございました。
設置される前に、この説明書をよくお読みいただき、正しい使い方、正しい点検を実施いただきますようお願いいたします。
なお、この説明書は大切に保管しておいてください。

ご販売店様へ・・・この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

ＳＨＡ３３２ＴＳ０２５４０００３

ＳＨＡ３３２Ｇ

ＳＨＡ３３２Ｓ

２０２３．０７

各部の名称

使用方法 消火設備に表示されている使用方法にて操作してください。

屋根板

1

加圧用ガスボンベ
バルブ①を全開する２

放出弁②を全開する

３

ホースをのばし
ノズルレバー③を全開する①

扉
クリーニング用ガスボンベバルブ

移動式粉末消火設備

薬剤貯蔵容器
加圧用
ガスボンベ
バルブ
把手

クリーニング用
ガスボンベスパナ
クリーニング用
ガスボンベ（ＣＯ２ ・ ６６０ｇ）

ＳＨＡ３３Ｇ型のクリーニング用
ガスボンベは別途クリーニング用ガス容器格納箱②の中にあります。

加圧用ガスボンベ（ＣＯ２ ・ ６６０ｇ）

１１２０（ＳＵＳ：１１３０）

表示灯

放出弁

屋根板/扉を外し、真上から見た所
充てんふた

ノズルレバー

火炎の根元を左右に掃くようにノズルを動かして消火する

③ホース

２７０

SHA３３Ｇ型のクリーニング用ガスボンベは別置きになっています。

●ノズルレバーを閉にすると、放射が止まります。
●消火後は、完全に消火したことを確認してください。

●注意事項
本機器の格納箱は、屋根板と上側ドアヒンジが一体の構造となっており、使用後の処置等で屋根板を取り外す際、扉が倒れて破損するおそれがあります。
手を添えるなど倒れの防止を行ってください。

安全上のご注意維持・管理について必ずお守りください

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

１．消火設備の充てんふた・ホースなどをゆるめないでください。

この表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

●充てんふた、ホースなどをゆるめたまま使用すると、破裂のおそれがあります。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

●消火設備の機器点検・整備は、消防法の取り決めにより、消防設備士または消防設備点検資格者の資格を有する者が行なえる業務とされています。
お求めの販売店にお申し付けください。

加圧用ガスボンベバルブ、放出弁は平常時では閉位置のこと。
これらのバルブ類が開いていると、火災時に使用できないおそれがあります。

注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
人に向けて放射することは絶対にしないでください。
放射される消火薬剤が直接顔に当たると、呼吸困難や失明等のおそれがあります。

消火の際、火元に近づき過ぎないでください。

２．消火設備のためし放射はしないでください。
３．日常の点検を行ってください。
以下の項目で異常がある場合、速やかに販売店に連絡し、機器点検、整備等の処置を行ってください。

※これらの日常の点検の他、『消防法に基づく定期点検』が必要です。
お求めの販売店にお申し付けください。

表示灯は点灯していますか。

加圧用ガスボンベバルブは閉位置になってますか。
右に回して回らなければＯＫです。

移動式粉末消火設備

火炎による火傷のおそれがあります。

火災または点検の場合以外は操作しないでください。
不適切な操作をすると、火災時に使用できないおそれがあります。

扉の開閉はできますか。

放出弁は閉位置になってますか。
図のレバーの位置であればＯＫです。

使用方法をよく確認してください。
誤った使用方法で操作しますと消火できないおそれがあります。

ホースに油等が付着した場合は、すぐに拭いてください。

ノズルレバーはスムーズに開きますか。
確認後は閉位置にしてください。

②

格納箱に著しいサビ、変形はありませんか。

③

ホースの劣化を早めるおそれがあります。

定期的に点検を実施してください。
点検をしなかったことにより、火災の時に使用できないおそれがあります。
●消防法により『６ヵ月に1回の外観点検および機器点検、1年に1回の総合点検を行うこと』と規定されています。
点検はお求めの販売店にご相談のうえ、専門の消防設備士の点検を受けてください。

本体容器に著しいサビ、キズ、変形はありませんか。

操作するための充分なスペースはありますか。
障害物などがある場合排除してください。

※異常の状況により、下記のような内容が想定されます。

使用後の処置について
１．電気設備、電気器具等の火災では、 ６．消火薬剤がかかった電気機器は、電源を遮断してから掃除を行って電源を遮断してください。
ください。
また、電気絶縁性が低下している
２．消火薬剤が目に入ったときは、おそれがあります。
速やかに水洗いし、目に痛みを専門の業者に点検を依頼してから感じたり充血した場合は医師の通電してください。
診察を受けてください。

異常の状況想定される内容加圧用ガスボンベバルブが閉でない

使用済みのおそれ、使用できないおそれ放出弁が閉でない

充分な放射ができないおそれ

ノズルレバーがスムーズに開かない

使用できないおそれ

容器本体に著しいサビ、キズ、変形がある

破裂するおそれ

表示灯が点灯していない

消火設備の位置が確認できないおそれ

扉の開閉ができない

使用できないおそれ格納箱に著しいサビ、変形がある

内部機器に影響を及ぼすおそれ操作するための充分なスペースがない

使用できないおそれ

３．消火薬剤が皮膚にかかったときは、 ７．使用後の消火設備は、速やかに水洗いしてください。
速やかに販売店に再充てんを依頼してください。
４．消火薬剤がかかった食物は食べないでください。
消火薬剤を故意に食べたりしないでください。
消火薬剤は、人体に対し有害性や毒性はほとんどありません。

５．消火薬剤がかかった器物は速やかに掃除してください。

●外観・機能に異常がなければ再充てんして使用できます。
お求めの販売店にご相談ください。
●消火設備の再充てんを行うには、消防設備士の資格が必要です。
お求めの販売店にお申し付けください。

※ＳＨＡ３３Ｇ型の場合、クリーニング用ガスボンベは、ＳＨＡ３３型のように本体に取付けず、別置きになっております。
同フロア内に「移動式粉末消火設備専用クリーニング用ガス容器」 （下図参照）と表示された格納箱内に、クリーニング用ガスボンベが４本収納されているかご確認ください。

●よく水洗いしてください。
水洗いできないものは水で濡らした雑巾でよく拭き取ってください。
●飛散した消火薬剤をそのまま放置した場合、金属類の腐食や塗装面を変質させるおそれがあります。

移動式粉末消火設備専用
クリーニング用ガス容器

移動式粉末消火設備 基本構造、点検前注意事項
適用機種 ＳＨＡ－３３型【移動式粉末消火設備SHA-33型概要図】【移動式粉末消火設備機器の構造】
番号

部品名

A

箱本体

B
C
DE

扉
天板
架台
表示灯セット①～④

天板取付ねじ⑤～⑪

箱本体取付ねじ⑫～⑮

架台取付ねじ＊ 本体は左図のように分解することが出来ます。
＊ Cの天板を外すときは、Bの扉が倒れてくるおそれがあります。
天板を外す際は、ご注意願います。

【表示灯の構造】
結線図【点検前注意事項】① バルブ位置の確認①加圧ボンベバルブ：閉②ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾎﾞﾝﾍﾞﾊﾞﾙﾌﾞ：閉③放出弁：閉③ノズルレバー：閉

② タンク内圧 排気確認
＊ 移動式粉末消火設備は設置環境により、加圧ボンベを起動させていなくても温度上昇により、タンク内圧上昇している恐れがあります。
必ずタンク内圧の確認（排気）を行ってから点検を開始してください。
タンク内圧が上昇している状態で点検を行うと、消火薬剤が噴出するおそれがあります。
排気方法①タンクキャップをゆっくりあける。

②排気孔より圧力を抜く

点検にあたり、消防用設備等の試験及び点検については、下記基準に従って試験及び点検を運用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
● 「消防用設備等の試験基準の全部改正について」（平成14年９月30日付け消防予第282号。）● 「消防用設備等の点検要領の全部改正について」（平成14年６月11日付け消防予第172号。）〇 「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件」（平成28年消防庁告示第12号）〇 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件」（平成28年消防庁告示第11号）

以上

2023.07