低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日本電池株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

登録工場

日本電池株式会社電源システム事業部
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

P-0001
初回登録年月日1994年04月07日

認証有効年月日1997年04月06日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式又は単相3線式
連系系統の電圧 200V又は100V/200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 120V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置付系統連系用インバータ

型名
LBS-3-S及びLBS-3-SC

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋ソーラーインダストリーズ株式会社
大阪府守口市大日東町１番１号

登録工場

三洋ソーラーインダストリーズ株式会社
ソフトエナジー事業本部
ソーラセル事業推進部(淀川)大阪府守口市大日東町１番１号

P-0002
初回登録年月日1994年07月05日

認証有効年月日1997年07月04日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 第3次高調波検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 140V~340V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

ソーラーインバータ

型名
SSI-L33-S

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン株式会社
大阪市中央区城見１－２－２７

登録工場

株式会社三社電機製作所吹田工場
大阪府吹田市西御旅町１－１

P-0003
初回登録年月日1994年10月27日

認証有効年月日1997年10月26日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 145V~300V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付きインバータ

型名
KP300

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャ－プ株式会社 電子機器事業本部
ソーラーシステム事業部
奈良県北葛城郡新庄町薑２８２番１

登録工場

日本電産パワーゼネラル株式会社
宮城工場
宮城県栗原郡一迫町真坂字清水西浦１P-0004
初回登録年月日1994年11月21日

認証有効年月日1997年11月20日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 第3次高調波検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 140V~300V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付き系統連系用インバータ

型名
JH31C

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

富士電機株式会社
東京都千代田区有楽町１丁目１２番１号

登録工場

富士電機株式会社神戸工場
神戸市西区高塚台４丁目１番地の１

P-0005
初回登録年月日1994年12月28日

認証有効年月日1997年12月27日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 170V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置付
系統連系用インバータ
型名
PVH-3

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１番地

登録工場

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１番地

P-0006
初回登録年月日1994年12月28日

認証有効年月日1997年12月27日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び適合する直流入力範囲 160V~400V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ５ｋＷ太陽光発電用インバータ（商用周波絶縁・オールインワン型
・自立運転機能付）
型名
PVA-U0050

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社三社電機製作所
大阪市東淀川区淡路２丁目１４番３号

登録工場

株式会社三社電機製作所吹田工場
大阪府吹田市西御旅町１－１

P-0007
初回登録年月日1995年03月13日

認証有効年月日1998年03月12日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 145V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-3200

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ユアサコーポレーション
大阪府高槻市城西町６番６号

登録工場

株式会社ユアサコーポレーション
高槻第２製作所
大阪府高槻市古曽部町２丁目３番２１号

P-0008
初回登録年月日1995年04月19日

認証有効年月日1998年04月18日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 3次高調波電圧歪急増検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 出力制御機能適合する直流入力範囲 170V~250V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電系統連系用
インバータ
型名
YUMIC-PV30

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニシム電子工業株式会社
福岡県福岡市博多区美野島町
１丁目２番８号

登録工場

ニシム電子工業株式会社佐賀工場
佐賀県神埼郡三田川町大字立野７００

P-0009
初回登録年月日1995年04月25日

認証有効年月日1998年04月24日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御電圧型
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 出力制御機能及び進相無効電力制御機能適合する直流入力範囲 175V~270V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系インバータ

型名
NPV3000S

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ユアサコーポレーション
大阪府高槻市城西町６番６号

登録工場

株式会社ユアサコーポレーション
高槻第２製作所
大阪府高槻市古曽部町２丁目３番２１号

P-0010
初回登録年月日1995年06月20日

認証有効年月日1998年06月19日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5kVA
運転力率 0.90以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 3次高調波電圧歪急増検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 出力制御機能適合する直流入力範囲 170V~250V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電系統連系用
インバータ
型名
YUMIC-PV50及び
YUMIC-PV50S

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１番地

登録工場

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１番地

P-0011
初回登録年月日1995年06月25日

認証有効年月日1998年06月24日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御機能及び進相無効電力制御機能適合する直流入力範囲 150V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ４ｋＷ太陽光発電用インバータ（トランスレス型・自立運転機能)
型名
PVL-U0040

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャ－プ株式会社 電子機器事業本部
ソーラーシステム事業部
奈良県北葛城郡新庄町薑２８２番１

登録工場

日本電産ポトランス株式会社
宮城県栗原郡一迫町真坂字清水西浦１P-0012
初回登録年月日1995年07月12日

認証有効年月日1998年07月11日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4.7kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 3次高調波電圧歪急増検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御機能及び進相無効電力制御機能適合する直流入力範囲 140V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 保護機能付き系統連系用
インバータ
型名
JH52C

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋ソーラーインダストリーズ株式会社
大阪府守口市大日東町１番１号

登録工場

三洋ソーラーインダストリーズ株式会社
ソフトエナジー事業本部
ソーラセル事業推進部(淀川)大阪府守口市大日東町１番１号

P-0013
初回登録年月日1995年08月30日

認証有効年月日1998年08月29日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 3次高調波電圧歪急増検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御機能適合する直流入力範囲 140V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ソーラーインバータ（系統連系保護装置内蔵型系統連系用
インバータ）
型名
SSI-H33-1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１番地

登録工場

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１番地

P-0014
初回登録年月日1995年10月30日

認証有効年月日1998年10月29日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御機能及び進相無効電力制御機能適合する直流入力範囲 150V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ３．５ｋＷ太陽光発電用インバータ（トランスレス型・自立運転機能付）
型名
PVL-U0035及びSSI-TL35T1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社東芝神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地

登録工場

株式会社東芝府中工場
東京都府中市東芝町１番地

P-0015
初回登録年月日
1996年02月01日

製品の仕様

認証有効年月日備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
系統電圧制御方式 無
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 無適合する直流入力範囲 無
組合せｲﾝﾊﾞｰﾀ太陽光発電用ｲﾝﾊﾞｰﾀの名称及び型名PVA-U0050

1999年01月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置

型名
CPCB-01B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日本電池株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

登録工場

日本電池株式会社電源システム事業部
電源装置工場
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

P-0016
初回登録年月日
1996年02月09日

認証有効年月日1999年02月08日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 160V~350V及び100V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置付
系統連系用インバータ
型名
LBSA-3.5-S3C及び
LBSB-3.5-S3C

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

四変テック株式会社
香川県仲多度郡多度津町
桜川２丁目１番９７号

登録工場

四変テック株式会社本社工場
香川県仲多度郡多度津町
桜川２丁目１番９７号

P-0017
初回登録年月日
1996年06月06日

認証有効年月日1999年06月05日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 160V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SPV-03H及びSI-02

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

四変テック株式会社
香川県仲多度郡多度津町
桜川２丁目１番９７号

登録工場

四変テック株式会社本社工場
香川県仲多度郡多度津町
桜川２丁目１番９７号

P-0018
初回登録年月日
1996年06月06日

認証有効年月日1999年06月05日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 115V~225V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SPV-03L及びSI-01

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場１番３号

P-0019
初回登録年月日
1996年06月07日

認証有効年月日1999年06月06日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能適合する直流入力範囲 140V~300V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
PV-PN03A

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
西淡路３－１－５６

登録工場

株式会社三社電機製作所大阪工場
大阪府大阪市東淀川区
淡路２丁目１４番３号

P-0020
初回登録年月日
1996年07月16日

認証有効年月日1999年07月15日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び無効電力制御適合する直流入力範囲 145V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
PV-4200及びBP-NV4KPS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋ソーラーインダストリーズ株式会社
大阪府守口市大日東町１番１号

登録工場

三洋ソーラーインダストリーズ株式会社
大阪府守口市大日東町１番１号

P-0021
初回登録年月日
1996年07月22日

認証有効年月日1999年07月21日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 第3次高調波検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 145V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 パワーコンディショナ（系統連系保護装置内蔵型
系統連系用インバータ）
型名
SSI-TL35S1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町宮地４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町宮地４４２９P-0022
初回登録年月日
1996年07月23日

認証有効年月日1999年07月22日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び無効電力制御適合する直流入力範囲 160V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
KP401

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

登録工場

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

P-0023
初回登録年月日
1996年08月02日

認証有効年月日

2002年08月01日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.4kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び無効電力制御適合する直流入力範囲 115V~350V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 ４．４ＫＷ太陽光発電用インバータ（トランスレス型・自立運転機能付）
型名
PVL-U0044

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場１番３号

P-0024
初回登録年月日
1996年08月02日

認証有効年月日1999年08月01日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能適合する直流入力範囲 140V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ（保護機能付インバータ）
型名
PV-PN05A

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニシム電子工業株式会社
福岡県福岡市博多区
美野島町１丁目２番８号

登録工場

ニシム電子工業株式会社佐賀工場
佐賀県神埼郡三田川町大字立野７００

P-0025
初回登録年月日
1996年09月19日

認証有効年月日1999年09月18日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御電圧型
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍急変方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制及び進相運転機能適合する直流入力範囲 165V~270V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系インバータ
型名
NPV4000SL

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛城郡新庄町薑２８２－１

登録工場

日本電産ポトランス株式会社
宮城県栗原郡一迫町真坂字清水西浦１P-0026
初回登録年月日
1996年11月15日

認証有効年月日1999年11月14日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制及び進相運転機能適合する直流入力範囲 120V~320V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 保護機能付き
系統連系用インバータ
型名
JH40D,JH40DA,
JH40DS及びJH40DJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

富士電機株式会社
東京都千代田区有楽町１丁目１２番１号

登録工場

富士電機株式会社神戸工場
神戸市西区高塚台４丁目１番地の１

P-0027
初回登録年月日
1996年11月22日

認証有効年月日1999年11月21日

備考

連系系統の電気方式 単相2又は3線式連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 160V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置付
系統連系用インバータ
型名
PVH-5

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0028

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

初回登録年月日1997年03月13日

登録工場
府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

認証有効年月日2003年03月12日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び無効電力制御適合する直流入力範囲 90V~350V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 ４ＫＷ太陽光発電用インバータ（トランスレス型・自立運転機能付）
型名
PVM-U0040及びSSI-TL40T1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱重工業株式会社エアコン製作所
愛知県西春日井郡西枇杷島町
旭町３－１

登録工場

三菱重工業株式会社エアコン製作所
愛知県西春日井郡西枇杷島町
旭町３－１

P-0029
初回登録年月日1997年06月05日

認証有効年月日2000年06月04日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 150V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ（保護機能付きインバータ）
型名
MF30F2

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社電子部品事業本部
ソーラーシステム事業部
奈良県北葛城郡新庄薑２８２－１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0030
初回登録年月日1997年06月23日

認証有効年月日2000年06月22日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系用インバータ（保護機能付きインバータ）
型名
JH40F及びPV-H-JH40F

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0031
初回登録年月日1997年06月30日

認証有効年月日2000年06月29日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式 接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲
115V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ(保護機能付インバータ）
型名
PV-PN04B及び
PV-PN04B2

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日本電池株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

登録工場

田中電工株式会社
大阪市旭区高殿７丁目１６番３１号
日本電池株式会社
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

P-0032
初回登録年月日1997年07月01日

認証有効年月日2003年06月30日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 65V~350V

更新回数：1
記載変更回数：名称

系統連系保護装置付系統連系用インバータ

型名
LBSC-4.5-S3C,
LBSC-4.5-S3CF
及びSI-04

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町３－１

登録工場

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町３－１

P-0033
初回登録年月日1997年08月21日

認証有効年月日2000年08月20日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 150V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ（保護機能付きインバータ）
型名
MF30F3

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社安川電機メカトロ機器事業部
インバータ工場(行橋事業所)
福岡県行橋市西宮市２丁目１３番１号

登録工場

株式会社安川電機メカトロ機器事業部
インバータ工場(行橋事業所)
福岡県行橋市西宮市２丁目１３番１号

P-0034
初回登録年月日1997年08月28日

認証有効年月日2000年08月27日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4.4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 115V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

ＳＯＬＡＲ－Ｖ

型名
CIMR-SMA

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
西淡路３－１－５６

登録工場

株式会社三社電機製作所大阪工場
大阪府大阪市東淀川区
淡路２丁目１４番３号

P-0035
初回登録年月日1997年09月17日

認証有効年月日2000年09月16日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力抑制制御及び有効電力制御適合する直流入力範囲 145V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
PVT-42

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
エネルギーシステムSBU
群馬県邑楽郡大泉町
坂田１丁目１番１号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0036
初回登録年月日1997年09月19日

認証有効年月日2000年09月18日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 3.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SSI-TL40A1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

愛知電機株式会社
愛知県春日井市愛知町１番地

登録工場

愛知電機株式会社
電力事業本部制御機器事業部
愛知県春日井市愛知町１番地

P-0037
初回登録年月日1997年10月06日

認証有効年月日2000年10月05日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 210V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 9.99kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 240V~340V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
LI-EK1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場１番３号

P-0038
初回登録年月日1997年10月31日

認証有効年月日2003年10月30日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 115V~350V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ（保護機能付インバータ）
型名
PVN-330,
PV-PN04B3
及びCPC-04M

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛城郡新庄町薑２８２－１

登録工場

日本電産ポトランス株式会社
宮城県栗原郡一迫町真坂字清水西浦１P-0039
初回登録年月日1997年11月19日

認証有効年月日2000年11月18日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH40G及びJH40GA,

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

東光精機株式会社
大阪府摂津市千里丘
３丁目１４番４０号

登録工場

東光精機株式会社本社工場
大阪府摂津市千里丘
３丁目１４番４０号

P-0040
初回登録年月日1998年05月06日

認証有効年月日

2001年05月05日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 絶縁変圧器付き
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 150V~300V

更新回数：0
記載変更回数：名称

太陽光系統連系用インバータ

型名
CSP-1A(ｲﾝﾊﾞｰﾀ),
CSP-2A(ﾄﾗﾝｽ)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ユアサコーポレーション
大阪府高槻市西町６番６号

登録工場

株式会社ユアサコーポレーション
ＰＥ生産ブロック
大阪府高槻市古曽部町
２丁目３番２１号

P-0041
初回登録年月日1998年05月18日

認証有効年月日

2001年05月17日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hzまたは60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式または電圧
位相跳躍検出直流分流出防止機能 有り
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 150V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電系統連系用インバータ

型名
YUMIC-PV40TL

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

松下電工株式会社瀬戸工場
愛知県尾張旭市三郷町角田１１２３

登録工場

松下電工株式会社瀬戸工場
愛知県尾張旭市三郷町角田１１２３

P-0042
初回登録年月日1998年07月08日

認証有効年月日

2001年07月07日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hzまたは60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 120V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
PV-PC1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
西淡路３－１－５６

登録工場

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
淡路２－１４－３

P-0043
初回登録年月日1998年07月14日

認証有効年月日

2001年07月13日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hzまたは60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 145V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-4201およびBP-NV4KJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
西淡路３－１－５６

登録工場

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
淡路２－１４－３

P-0044
初回登録年月日1998年07月14日

認証有効年月日

2001年07月13日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hzまたは60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SP300

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

松下電器産業株式会社
兵庫県加東郡社町佐保５番地

登録工場

松下電器産業株式会社
兵庫県加東郡社町佐保５番地

P-0045
初回登録年月日1998年08月26日

認証有効年月日

2001年08月25日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hzまたは60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 145V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
SN-H40

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
大阪市阿倍野区長池町２２番２２号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0046
初回登録年月日1998年09月01日

認証有効年月日

2001年08月31日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH30H,JH30HS,
JH30HC,JH30HCP,
JH30HM,JH30HV,
JH30HVS,JH30HVC及びJH30HVM

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

登録工場

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１P-0047
初回登録年月日1998年10月26日

認証有効年月日

2001年10月25日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 9.99kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制及び無効電力制御
適合する直流入力範囲 180V~450V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ９．９９ｋＷ太陽光発電用インバータ（トランスレス型・自立運転機能付）
型名
PC-01000及びPVC-B0100

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0048
初回登録年月日1998年11月09日

認証有効年月日2004年11月08日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式の2線間に連系)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 115V~350V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ（保護機能付きインバータ）
型名
PV-PN05B,
PV-PN06B3及びPV-PN05B3

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

登録工場

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生
２１２１

P-0049
初回登録年月日1998年11月16日

認証有効年月日

2001年11月15日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 101V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制及び無効電力制御
適合する直流入力範囲 90V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ７００ｗ太陽光発電用
パワーコンディショナ（トランスレス型・自立運転機能付き）
型名
PVN-070

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
大阪市阿倍野区長池町２２番２２号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0050
初回登録年月日1998年11月27日

認証有効年月日

2001年11月26日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力抑制
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

系統連系用インバータ

型名
保護機能付ｲﾝﾊﾞｰﾀ
JH40H,JH40HS,
JH40HC,JH40HCP,
JH40HM,JH40HV,JH40HVS,JH40HVC,
JH40HVM及びPV-H-JH40HV

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社東芝府中社会インフラシステム工場
東京都府中市東芝町１

登録工場

株式会社東芝三重工場
三重県三重郡朝日町縄生２１２１

P-0051
初回登録年月日1999年04月06日

認証有効年月日

2002年04月05日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 系統電圧自動追従方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制及び無効電力制御
適合する直流入力範囲 110V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ３ｋｗ太陽光発電用パワーコンディショナ（トランスレス型・自立運転機能付き）
型名
PVN-300

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機空調株式会社
栃木県足利市大月町１番地

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0052
初回登録年月日1999年05月17日

認証有効年月日

2002年05月16日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SSI-TL-45A1,
SSI-TL45A1H
及びSSI-TL45A1CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

富士電機株式会社
東京都品川区大崎一丁目１１番２号

登録工場

富士電機株式会社神戸工場
神戸市西区高塚台四丁目１番地の１号

P-0053
初回登録年月日1999年07月22日

認証有効年月日

2002年07月21日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 160V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ(富士家庭用太陽光発電
インバータPVHplus3.5)
型名
PVHplus3.5

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱重工株式会社エアコン製作所
愛知県西春日井郡枇杷島町３－１

登録工場

三菱重工株式会社エアコン製作所
枇杷島工場
愛知県西春日井郡枇杷島町３－１

P-0054
初回登録年月日1999年07月22日

認証有効年月日

2002年07月21日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 150V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ（保護機能付きインバータ）
型名
SPV350

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ウインズ
静岡県沼津市米山町２－２２

登録工場

東立通信工業株式会社白河一工場
福島県西白河郡村大字小田倉字稗返１８８

P-0055
初回登録年月日1999年07月26日

認証有効年月日

2002年07月25日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用パワーコンディショナー

型名
保護機能付きﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
TM30A

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0056

製品の仕様

オムロン株式会社
京都府長岡京市下海印寺

初回登録年月日1999年09月06日

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町宮地４４２９

認証有効年月日

2002年09月05日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
保護機能付ｲﾝﾊﾞｰﾀ
KP40E及びPVY-002

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0057

製品の仕様

オムロン株式会社
京都府長岡京市下海印寺

初回登録年月日1999年09月06日

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町宮地４４２９

認証有効年月日

2002年09月05日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
保護機能付ｲﾝﾊﾞｰﾀ
PVN-401

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

松下電器産業株式会社
クッキングシステム事業部
社ビジネスユニット
兵庫県加東郡社町佐保５番地

登録工場

松下電器産業株式会社
クッキングシステム事業部
兵庫県加東郡社町佐保５番地
社ビジネスユニット

P-0058
初回登録年月日1999年10月04日

認証有効年月日

2002年10月03日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
SN-H45

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
電子部品事業部ソーラーシステム事業部

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0059
初回登録年月日1999年11月19日

認証有効年月日

2007年11月18日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：1
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH40J,JH40JV,
JH40JVS,JH40JVC,
JH40JVM､JH30JV
及びJH30JVC

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町宮地４４２９P-0060
初回登録年月日2000年03月29日

認証有効年月日2003年03月28日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.9以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

保護機能付インバータ

型名
PV-04-INV

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

富士電機システムズ株式会社
東京都品川区大崎一丁目１１番２号

登録工場

富士電機システムズ株式会社機器本部
神戸工場
兵庫県神戸市西区高塚台四丁目１番地の１号

P-0061
初回登録年月日2000年03月30日

認証有効年月日2008年03月29日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制抑制及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~350V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PVHplus5.5及びPVN-550

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0062
初回登録年月日2000年06月06日

認証有効年月日2003年06月05日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 85V~320V但し､2入力ﾀｲﾌﾟ
第1入力130V~320V
第2入力85V~320V

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH40EK､JH40EKC,
JH40EKS及びJH40EKM

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0063
初回登録年月日2000年08月02日

認証有効年月日2003年08月01日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式の2線間に連系)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 100V~375V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
保護機能付ｲﾝﾊﾞｰﾀ
PV-PN04C

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0064
初回登録年月日2000年08月18日

認証有効年月日2008年08月17日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 180V~450V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
保護機能付ｲﾝﾊﾞｰﾀ
PV-PNS10TU

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0065
初回登録年月日
2001年05月24日

認証有効年月日2006年05月23日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 85V~320V
但し､2入力ﾀｲﾌﾟ
第1入力130V~320V
第2入力85V~320V

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-M01,JH-M01C,JH-M01S,JH-M01M
及びJH-M01Y

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0066
初回登録年月日
2001年05月24日

認証有効年月日2006年05月23日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 130V~320V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S01,JH-S01C,JH-S01S,JH-S01M,JH-S01Y及びCEP30SS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0067
初回登録年月日
2001年05月24日

認証有効年月日2006年05月23日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 85V~320V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L01,JH-L01C,JH-L01S,JH-L01M,JH-L01Y及びCEP40LS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４４２９P-0068
初回登録年月日
2001年09月01日

認証有効年月日2011年08月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
KP40F,KP40F-SS
及びHSPC-401

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

P-0069
初回登録年月日
2001年06月18日

認証有効年月日2006年06月17日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PVN-402

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９P-0070
初回登録年月日
2001年06月18日

認証有効年月日2006年06月17日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PVN-302

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

松下電工株式会社瀬戸工場
愛知県尾張旭市三郷町角田1123番地

登録工場

松下電工株式会社瀬戸工場
愛知県尾張旭市三郷町角田1123番地

P-0071
初回登録年月日
2001年07月30日

認証有効年月日2006年07月29日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲 100V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
PV-PC1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ジーエス・ユアサパワーサプ
ライ
東京都港区芝公園２－１１－１（芝公
園タワー）

登録工場

株式会社ジーエス・ユアサパワーサプ
ライ
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１P-0072
初回登録年月日
2001年08月30日

認証有効年月日2006年08月29日

備考

連系系統の電気方式 3相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 0V~500V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置付き
系統連系用インバータ
型名
LBS-10-T3及びPC-01000GP

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機空調株式会社
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番１号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0073
初回登録年月日
2001年11月16日

製品の仕様

認証有効年月日2006年11月15日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SSI-TL-40A2及び
SSI-TL40A2CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区
西淡路３－１－５６

登録工場

株式会社三社電機製作所 大阪工場
大阪府大阪市東淀川区
淡路２－１４－３

P-0074
初回登録年月日
2001年11月21日

認証有効年月日2006年11月20日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.85以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 145V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-4202

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱重工業株式会社
愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町３－１

登録工場

三友電装株式会社
愛知県小牧市大字三ツ渕字西之門
８７０番地

P-0075
初回登録年月日
2001年12月19日

認証有効年月日2006年12月18日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 有効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 100V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SPV400

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0076
初回登録年月日
2002年06月19日

認証有効年月日

2007年06月18日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S204,JH-S204C,
JH-S204S,JH-S304,
JH-S304C,JH-S304S,
JH-S404,JH-S404C,
JH-S404S及びJH-S404J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0077
初回登録年月日
2002年06月19日

認証有効年月日

2007年06月18日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L204,JH-L204C,
JH-L204S,JH-L304,
JH-L304C,JH-L304S,
JH-L404,JH-L404C,
JH-L404S及びJH-L404J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0078
初回登録年月日
2002年06月25日

認証有効年月日2012年06月24日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(3入力)

更新回数：1
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

系統連系用インバータ

型名
JH-S203,JH-S203C,
JH-S203S,JH-S303,
JH-S303C,JH-S303S,
JH-S303B,JH-S403,
JH-S403C,JH-S403S,
JH-S403B及びJH-S403J

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0079
初回登録年月日
2002年07月01日

認証有効年月日

2007年06月30日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(5入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

系統連系用インバータ

型名
JH-L205,JH-L205C,
JH-L205S,JH-L305,
JH-L305C,JH-L305S,
JH-L305B,JH-L405,
JH-L405C,JH-L405S,
JH-L405B及びJH-L405J

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0080
初回登録年月日
2002年07月10日

認証有効年月日2012年07月09日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(2入力)

更新回数：1
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S202,JH-S202C,
JH-S202S,JH-S302,
JH-S302C,JH-S302S,
JH-S402,JH-S402C,
JH-S402S及びJH-S402J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機空調株式会社
栃木県足利市大月町１番地

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0081
初回登録年月日
2002年08月12日

認証有効年月日

2007年08月11日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SSI-TL-45A1

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0082
初回登録年月日
2002年11月18日

認証有効年月日

2007年11月17日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 115V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
保護機能付ｲﾝﾊﾞｰﾀ
PV-PN04D,
CPC-04M2及びPV-PN03D

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機空調株式会社
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番１号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0083
初回登録年月日2003年03月27日

製品の仕様

認証有効年月日2008年03月26日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PVH-30-041

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0084
初回登録年月日2003年05月02日

認証有効年月日2008年05月01日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-M303,JH-M303C,
JH-M303S,JH-M303B,
JH-M403,JH-M403C,
JH-M403SJH-M403B
及びJH-M403J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0085
初回登録年月日2003年06月18日

認証有効年月日2008年06月17日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(2入力)50V~160V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S3022,JH-S3022C,
JH-S3022S,JH-S4022,
JH-S4022C,JH-S4022S
及びJH-S4022J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県北葛飾郡新庄町薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0086
初回登録年月日2003年07月30日

認証有効年月日2008年07月29日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
100V~320V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-P301,JH-P301C,
JH-P301S,JH-P401,
JH-P401C,JH-P401S
及びJH-P401J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0087
初回登録年月日2003年11月26日

認証有効年月日2008年11月25日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-B403,JH-B403C,
JH-B403S及びJH-B403B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0088
初回登録年月日2003年12月08日

認証有効年月日2008年12月07日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~320V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S303R,JH-S303RC,
JH-S303RS及びJH-S303RB

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0089
初回登録年月日2003年12月10日

認証有効年月日2008年12月09日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-E402,JH-E402C,
JH-E402S及びJH-E402B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町４４２９

P-0090
初回登録年月日2003年12月26日

認証有効年月日2008年12月25日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

ソーラーパワーコンディショナ

型名
KP55F及びKP55F-SS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

登録工場

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

P-0091
初回登録年月日2004年01月30日

認証有効年月日2009年01月29日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 200V~500V(7接続1入力MAX8A/回路)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73D103KJ,JH-010KA1,
PV-10-WPC及びSPVD-100LF

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0092
初回登録年月日2004年03月01日

認証有効年月日2014年02月28日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲50V~350V(2入力)

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-PS02E,PV-PS18G,
PV-PS18GRN,PV-PS18GA
及びPV-PS18GA-G

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
エネルギーシステムSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番１号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0093
初回登録年月日2004年04月23日

製品の仕様

認証有効年月日2009年04月22日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

型名
SSI-TL55A1,
SSI-TL55A1CS,
PVH-30-047
PV-PCA1,GP55A
及びSPC5501

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
エネルギーシステムSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番１号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町１２の２

P-0094
初回登録年月日2004年07月20日

製品の仕様

認証有効年月日2009年07月19日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PVN-551

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ジーエス・ユアサパワーサプ
ライ
東京都港区芝公園２－１１－１（芝公
園タワー）

登録工場

株式会社ジーエス・ユアサパワーサプ
ライ
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

P-0095
初回登録年月日2004年08月12日

認証有効年月日2009年08月11日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式(系統連系時)及び電圧型制御方式(自立運転時)
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 0V~360V

更新回数：0
記載変更回数：名称

ラインバックＦＸⅡ

型名LBSE-4.5-S3C

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0096
初回登録年月日2004年08月23日

認証有効年月日2009年08月22日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-G454,
JH-G454C,
JH-G454S
及びJH-G454B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

登録工場

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

P-0097
初回登録年月日2004年11月25日

認証有効年月日2009年11月24日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 200V~500V

備考[特記事項]この認証モデルは、住宅に使用することを前提にしていない。

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73E103KJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

登録工場

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山４０１６

P-0098
初回登録年月日2004年11月25日

認証有効年月日2009年11月24日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 200V~500V

備考[特記事項]この認証モデルは、住宅に使用することを前提にしていない。

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73E103LJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町４４２９

P-0099
初回登録年月日
2005年02月02日

認証有効年月日2010年02月01日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PVN-403

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0100
初回登録年月日
2005年04月19日

認証有効年月日2010年04月18日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-G514,JH-G514C,
JH-G514S,JH-G514B,
JH-G624,JH-G624C,
JH-G624S及びJH-G624B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0101
初回登録年月日
2005年05月26日

認証有効年月日2010年05月25日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S512,JH-S512C,
JH-S512S,JH-S512B,
JH-S622,JH-S622C,
JH-S622S及びJH-S622B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0102
初回登録年月日
2005年05月26日

認証有効年月日2010年05月25日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S513,JH-S513C,
JH-S513S,JH-S513B,
JH-S623,JH-S623C,
JH-S623S及びJH-S623B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0103
初回登録年月日
2005年05月26日

認証有効年月日2010年05月25日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L514,JH-L514C,
JH-L514S,JH-L514B,
JH-L624,JH-L624C,
JH-L624S及びJH-L624B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0104
初回登録年月日
2005年06月13日

認証有効年月日2010年06月12日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L513,JH-L513C,
JH-L513S,JH-L513B,
JH-L623,JH-L623C,
JH-L623S及びJH-L623B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0105
初回登録年月日
2005年06月13日

認証有効年月日2010年06月12日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(5入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L515,JH-L515C,
JH-L515S,JH-L515B,
JH-L625,JH-L625C,
JH-L625S及びJH-L625B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座北野三丁目６番３号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原６７７番地

P-0106
初回登録年月日
2005年12月21日

認証有効年月日2010年12月20日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 0V~515V(4入力)

備考[特記事項]この認証モデルは、住宅に使用することを前提にしていない。

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電用
パワーコンディショナ
型名PC-01000EXJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0107
初回登録年月日2006年01月18日

認証有効年月日

2016年01月17日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 115V~380V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

仕様2

型名
PV-PN06F,PV-PN05F,
PV-PN50G,PV-PN50GRN
CS-5000J,PV-PN50G1
JSPC-M50,NEG-MP50
F-P050及びPV-PN50G1-G

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:115V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0108
初回登録年月日2006年01月18日

認証有効年月日

2016年01月17日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 115V~380V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

仕様2

型名
PV-PN04F,PV-PN03F,
CPC-04M3,PV-PN33G
PV-PN30G,PV-PN33GRN
CS-3000J,F-P030
JSPC-M33及びPV-PN30G-G

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:115V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:165mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 パワーコンポーネント事業部 パワコン開発部
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0109
初回登録年月日2006年06月13日

認証有効年月日2011年06月12日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

型名
SSI-TL27A1,
SSI-TL27A1CS,
SPC2702,
GP27A及びYLE-TL27A1

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0110
初回登録年月日2006年07月25日

認証有効年月日2011年07月24日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L6A3,JH-L6A3C,
JH-L6A3S及びJH-L6A3B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0111
初回登録年月日2006年07月25日

認証有効年月日2011年07月24日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V~350V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S6A2,JH-S6A2C,
JH-S6A2S及びJH-S6A2B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 パワーコンポーネント事業部 パワコン開発部
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0112
初回登録年月日2006年08月23日

認証有効年月日2011年08月22日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

型名
SSI-TL40A4,
SSI-TL40A4CS,
SPC4002,
GP40A,
PV-PC40A4
YLE-TL40A4及びHEP040S

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
東京都港区芝公園２－１１－１（芝公
園タワー）

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１

P-0113
初回登録年月日2006年08月23日

認証有効年月日2011年08月22日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 0V~500V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置付き
系統連系用インバータ
型名
LBSF-10-T3及びPC-01000GR

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0114
初回登録年月日
2007年01月22日

認証有効年月日2012年01月21日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 180V~450V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-PNS10TU2A及びPV-PNS10TUSB

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門２－１－１４

登録工場

DELTAELECTRONICS(JIANGSU)LTD.
No.18JIANGXINGEASTRD.YUNDONGDEVELOPMENTZONE,SONGLINGTOWNWUJIANGCITY,JIANGSUPROVINCE
P.R.CHINA

P-0115
初回登録年月日
2007年03月15日

認証有効年月日2012年03月14日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力出力制御
適合する直流入力範囲 50V~380V

更新回数：0
記載変更回数：名称

パワーコンディショナ

型名
PR1272N2230076

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社 エナジー社
ソーラービジネスユニット
パワーコンディショナーストラテジッ
ク
ビジネスユニット
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18-1

P-0116
初回登録年月日
2007年04月04日

製品の仕様

認証有効年月日2012年04月03日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
SSI-TL55A2,SSI-TL55A2CS,SPC5502,
GP55B,SSI-TL55A2CA,PV-PC55A2,
YLE-TL55A2,HEP055S,MP-55SA,
PVPC-5501-N及びQCJ-IV-55

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地４４２９P-0117
初回登録年月日
2007年05月31日

認証有効年月日2012年05月30日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
KP40H,HEP-040
KP40H-ST,PCS-40Z1
及びTPV-PCS0400A

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0118
初回登録年月日
2007年12月05日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲50V~380V(1入力)

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-PN40G及びPV-PN40G-G

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック電工電路株式会社
愛知県尾張旭市三郷角田1123番地

登録工場

パナソニック電工電路株式会社
愛知県尾張旭市三郷角田1123番地

P-0119
初回登録年月日
2007年12月10日

認証有効年月日2012年12月09日

備考

連系系統の電気方式
単相2線式
連系系統の電圧101/202V
連系系統の周波数
50Hz及び60Hz
最大出力
3.5kW
運転力率
0.95以上系統電圧制御方式
電圧型電流制御方式
逆潮流
有
逆電力機能
無
単独運転防止機能
能動的方式
周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式
電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能
有
電圧上昇抑制機能
有効電力抑制制御
適合する直流入力範囲
100V~350V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
PV-PC1K型

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0120
初回登録年月日2008年04月08日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲50V~380V(1入力)

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
型名
PV-PN55G, PV-PN55G-G
及び CS-5000JA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016

P-0121
初回登録年月日2008年04月21日

認証有効年月日2013年04月20日

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力抑制
適合する直流入力範囲
200V~500V

備考[特記事項]この認証モデルは、住宅に使用することを前提にしていない。

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73D103EJ,P73D103MJ
JH-010KAT,SPVD-100LFRT
SPVD-100LFRN,JH-010KA
NPV-10ST-1及びNPV-10ST-0

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番1号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18-1

P-0122
初回登録年月日2008年04月24日

製品の仕様

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V

更新回数：1
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
PVN-551B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:32.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.4秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107.0V,107.5V,108.0V,108.5V,109.0V,
109.5V,110.0V,110.5V,111.0V,111.5V,
112.0V,112.5V,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:5秒(5秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.0Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5～1.0秒(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

P-0123
初回登録年月日2008年05月07日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲
100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
KP55F-N及びTPV-PCS0550A

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

P-0124
初回登録年月日2008年06月06日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲
100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
PVN-403F

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇郡一の宮町４４２９

P-0125
初回登録年月日2008年06月13日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz又は60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲
100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
JH-M801

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

東芝キヤリア株式会社
静岡県富士市蓼原336番地

登録工場

西山工業株式会社
静岡県富士市天間177番地2

P-0126
初回登録年月日2008年06月30日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.3kW
運転力率 0.95
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ
受動的方式 周波数変化率
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力抑制
適合する直流入力範囲 130V~386V

更新回数：0
記載変更回数：名称

太陽電池用系統連系インバータ

型名
UIP-3301J

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

四変テック株式会社
香川県仲多度津郡多度津町桜川
二丁目1番97号

登録工場

四変テック株式会社 本社工場
香川県仲多度津郡多度津町桜川
二丁目1番97号

P-0127
初回登録年月日2008年07月14日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
115V~225V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

ソーラーインバーター

型名
SI-01R

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

四変テック株式会社
香川県仲多度津郡多度津町桜川
二丁目1番97号

登録工場

四変テック株式会社 本社工場
香川県仲多度津郡多度津町桜川
二丁目1番97号

P-0128
初回登録年月日2008年07月14日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
153.3V~300V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

ソーラーインバーター

型名
SI-02R

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0129
初回登録年月日2009年01月09日

認証有効年月日2014年01月08日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲80V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S8S2,JH-S8S2C
JH-S8S2S,JH-S8S2B
JH-S9Y2,JH-S9Y2C
JH-S9Y2S及びJH-S9Y2B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑２８２番地１

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0130
初回登録年月日2009年01月09日

認証有効年月日2014年01月08日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~350V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L8S3,JH-L8S3C
JH-L8S3S,JH-L8S3B
JH-L9Y3,JH-L9Y3C
JH-L9Y3S及びJH-L9Y3B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0131
初回登録年月日2009年04月10日

認証有効年月日2014年04月09日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~350V(標準入力側)
40V~175V(低電圧入力側)

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S9L11,JH-S9L11C,
JH-S9L11S,JH-S9L11B
JH-S9Z11,JH-S9Z11C
JH-S9Z11S及びJH-S9Z11B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0132
初回登録年月日2009年04月10日

認証有効年月日2014年04月09日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~350V(標準入力側)
40V~175V(低電圧入力側)

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L9L12,JH-L9L12C,
JH-L9L12S,JH-L9L12B
JH-L9Z12,JH-L9Z12C
JH-L9Z12S及びJH-L9Z12B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社荏原電産
東京都大田区大森北3-2-16

登録工場

株式会社荏原電産 山口工場
山口県宇部市大字山中230-14（山口テクノパーク）
大金電子工業株式会社
山形県尾花沢市新町5-1-2

P-0133
初回登録年月日2009年05月07日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
0V~500V

更新回数：0
記載変更回数：名称

Helios Power

型名
PSOP-NTRS1110及びPSOP-NTRS1111

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0134
初回登録年月日2009年06月29日

認証有効年月日2014年06月28日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~350V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L9T3,JH-L9T3C,
JH-L9T3S及びJH-L9T3B

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016

P-0135
初回登録年月日2009年07月03日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力抑制及び出力制御
適合する直流入力範囲
200V~500V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73E103MJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016

P-0136
初回登録年月日2009年07月03日

認証有効年月日2013年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力抑制及び出力制御
適合する直流入力範囲
200V~500V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73E103NJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番1号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18-1

P-0137
初回登録年月日2009年09月03日

製品の仕様

認証有効年月日2014年09月02日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.2kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用
インバータ
型名
PV-APCS12W

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:7.2A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.4秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:48mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:5秒(5秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5～1.0秒以内(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

LS Industrial Systems Co. Ltd.
1026-6,Hogye-dong,Dongan-gu,
Anyang-si,Gyeonggi-do,Korea

登録工場

LS Industrial Systems Co. Ltd.
天安工場
181,Samsung-ri,Mokcheon-eup,
Cheonan-si,Chungcheongnam-do,
330-845,Korea

P-0138
初回登録年月日2010年01月06日

認証有効年月日2015年01月05日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(接続 単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲
100V~370V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名SA-20A及びLSP-S004L(JP)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(107.5V,110V,112.5V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(2秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±0.3%(±0.2%,±0.3%,±0.4%,±0.5%)
検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±7%(±5%,±6%,±7%,±8%)
検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5秒以上1秒以内
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座北野三丁目６番３号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原６７７番地

P-0139
初回登録年月日2010年03月15日

認証有効年月日2015年03月14日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲
0V~620V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名PC-01000GT 及び PPS-103TA1GT

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:620V
検出時限:0.05秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V,225V,230V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,250秒,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御/出力制御:229V/231V(214V/216V～229V/231V
設定刻み1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°
検出時限:0.5秒以内
保持時限:10秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1.0Hz
検出要素:出力周波数
解列時限:0.5秒～1秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:60mS以内

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0140
初回登録年月日2010年03月15日

認証有効年月日2015年03月14日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~350V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-M0C3,JH-M0C3C,
JH-M0C3S,JH-M0C3B,
JH-MOC3F及びJH-MOC3P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0141
初回登録年月日2010年03月25日

認証有効年月日2015年03月24日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~380V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-G0C4,JH-G0C4C,
JH-G0C4S,JH-G0C4B
及びJH-GOC4P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0142
初回登録年月日2010年03月25日

登録工場

認証有効年月日2015年03月24日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
Delta Electronics（Jiang Su）Ltd.
逆電力機能 無№1688 Jiangxing East Road,
単独運転防止機能
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Provinc 能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
e,
直流分流出防止機能 有
P.R. CHINA
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲
80V~420V(2入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-M0B2,JH-M0B2C
JH-M0B2S,JH-M0B2B
及びJH-M0B2P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2.0Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0143
初回登録年月日2010年03月26日

登録工場

認証有効年月日2015年03月25日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD
逆電力機能 無Electro Electric Systems/
単独運転防止機能Power Control & Automotion
能動的方式 無効電力注入方式
Production Dep't
1000 Bangeojinsunwan-doro, Dong-gu, 受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有Ulsan,
電圧上昇抑制機能 出力抑制
682-792, Korea
適合する直流入力範囲 100V~380V

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD
1000 Bangeojinsunwan-doro, Dong-gu,
Ulsan,
682-792, Korea

更新回数：0
記載変更回数：名称

HPC-004SL

型名
HPC-004SL

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:390V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:90V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±0.3%(±0.2%,±0.3%,±0.4%,±0.5%)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:9秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2%(±2%,±3%,±4%,±5%)
検出要素:Frequency
解列時限:0.5秒～1秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社安川電機
インバータ事業部 開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

岡住工業株式会社 行橋第一工場
福岡県行橋市南大橋三丁目6番1号
安川マニュファクチャリング株式会社
行橋カンパニー
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

P-0144
初回登録年月日2010年04月16日

認証有効年月日2015年04月15日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 100V~600V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-P1AA2010BMA,
CEPT-P1AF2010BMA,
CEPT-P1AA2010CMA,
CEPT-P1AF2010CMA,
CEPT-P1AA2010BMC,
CEPT-P1AF2010BMB,
CEPT-P1AA2010CMC及びCEPT-P1AF2010CMB

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:37.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.1秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.1秒以下
直流分流出検出 検出レベル:285mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V～180V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力/出力制御:222V/224V(200V～250V 1V単位
/200V～250V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8°(1°～15°,1°単位)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒(5秒～10秒 1秒単位)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:2.0Hz
検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目１番1号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18-1

P-0145
初回登録年月日2010年04月26日

製品の仕様

認証有効年月日2015年04月25日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置及び系統連系用
インバータ
型名
PVN-404

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.4秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,112.5V,
113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:5秒(5秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.0Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5秒以上1.0秒以内(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0146
初回登録年月日2010年06月01日

認証有効年月日2015年05月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.2kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 80V~380V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S0C2,JH-S0C2C,
JH-S0C2S,JH-S0C2B,
JH-SOC2F及びJH-SOC2P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24.00A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0147
初回登録年月日2010年06月01日

認証有効年月日2015年05月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 80V~380V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L0C3,JH-L0C3C,
JH-L0C3S,JH-L0C3B
及びJH-LOC3P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.00A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:240mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0148
初回登録年月日2010年07月16日

登録工場

認証有効年月日2015年07月15日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
ABLEREX ELECTRONICS(SUZHOU)CO.,LTD 逆電力機能 無NO.36,Wangwu Road,Wuzhong District, 単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
Suzhou City,Jiangsu Province.P.R.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
China
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲
70V~400V(3入力)

株式会社ウエストホールディングス
東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティ31F

更新回数：0
記載変更回数：

名称

5kW パワコンディショナー

型名
W5000及びY5000

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:27.23A
検出時限:32mS
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:400V
検出時限:32mS
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:32mS
直流分流出検出 検出レベル:<150mA
検出時限:0.1S
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(106.5V,107V,107.5V,108V,108.5V,
109V,109.5V,110V)
出力制御:109V(106.5V,107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:6°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:6%(5%,6%,7%,8%)
検出要素:無効電力変動
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ﾋﾞﾙ

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
南町工場
埼玉県飯能市南町10-13

P-0149
初回登録年月日2010年07月16日

製品の仕様

認証有効年月日2015年07月15日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲
200V~540V(7入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

太陽光発電用10kWパワーコンディショナ

型名
PVS010T200,PVS010T200-TD,
PVS010T200-SUS,PVS010T200-SK,
PVS010T200-TD-SUS,PVS010T200-TD-SK,
PVS010T200-SUS-SK,
PVS010T200-TD-SUS-SK,
KYS010T200及びKYS010T200-SK

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:286mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160V～180V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(211～230V 有効電力抑制-3V)
有効電力制御:225V(214～233V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒以内
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz
検出要素:周波数変化幅
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ﾋﾞﾙ

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
南町工場
埼玉県飯能市南町10-13

P-0150
初回登録年月日2010年07月16日

製品の仕様

認証有効年月日2015年07月15日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 200V~540V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

太陽光発電用10kWパワーコンディショナ

型名
PVS010T200-DN,PVS010T200-TD-DN,
PVS010T200-DN-SUS,PVS010T200-DN-SK,
PVS010T200-TD-DN-SUS,
PVS010T200-TD-DN-SK,
PVS010T200-DN-SUS-SK,
PVS010T200-TD-DN-SUS-SK,
KYS010T200-DN及びKYS010T200-DN-SK

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:286mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160V～180V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(211～230V 有効電力抑制-3V)
有効電力制御:225V(214～233V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒以内
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz
検出要素:周波数変化幅
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0151
初回登録年月日2010年11月12日

認証有効年月日2015年11月11日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-M0C2,JH-M0C2C,
JH-M0C2S,JH-M0C2B,
JH-M0C2F及びJH-MOC2P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk, Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24180 Thailand.

P-0152
初回登録年月日2010年11月30日

認証有効年月日2015年11月29日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~420V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

系統連系用インバータ

型名
Z50-55ST3-JHR,Z50-55ST3-JCS
Z50-55ST3-JSP,Z50-55ST3-JJE
SOL-PCT551A,Z50-55ST3-JSI
Z50-55ST3-JMB,Z50-55ST3-JTM
EPC-A-S55P,Z50-55ST3-JTK
PCT00-A55,NEG-Z50-55ST3
Z50-55ST3-JTK,Z50-55ST3-JCH
Z50-55ST3-JIM,Z50-55ST3-JWH
及びEPC-A-S55P-B

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk, Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24180 Thailand.

P-0153
初回登録年月日2010年12月03日

認証有効年月日2015年12月02日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~420V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

系統連系用インバータ

型名
Z50-30ST2-JHR,Z50-30ST2-JCS
Z50-30ST2JSP,Z50-30ST2-JJE
SOL-PCT301A,Z50-30ST2-JSI
Z50-30ST2-JMB,Z50-30ST2-JTM
EPC-A-S30P,Z50-30ST2-JTK
Z50-30ST2-JCH,Z50-30ST2-JIM
Z50-30ST2-JWH及びEPC-A-S30P-B

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:22.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

P-0154
初回登録年月日2011年01月11日

認証有効年月日

2016年01月10日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上(進相無効電力制御時0.85以上)
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲0V~600V(1~6入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ラインバックαⅢ

型名
LBSG-10-T3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:615V
検出時限:0.4秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:170V
検出時限:30mS以下
直流分流出検出 検出レベル:230mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V,225V,230V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒,150秒,250秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:229V/231V(212V/214V,215V/217V,218V/220V,
220V/222V,223V/225V,226V/228V,
229V/231V,動作ｵﾌ/動作ｵﾌ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±5°(動作ｵﾌ，3°,5°,8°)
検出時限:0.2秒
保持時限:2秒
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:0.8%(動作ｵﾌ，0.8%,1.4%)
検出要素:Δf解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:30mS以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0155
初回登録年月日2011年03月01日

登録工場

認証有効年月日

2016年02月29日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無サンケン電気株式会社 川越工場
単独運転防止機能埼玉県川越市下赤坂大野原677番地
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
サンケンオプトプロダクツ株式会社
石川県羽咋郡志賀町梨谷小山ハ-5番地4 受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲0V~600V(1又は6入力)

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名PPS-103TA1及びPPG10

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.05秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V,225V,230V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,250秒,300秒,OFF)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:229V/231V(214V/216V～229V/231V
設定刻み1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°
検出時限:0.5秒以内
保持時限:10秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1.0Hz
検出要素:出力周波数
解列時限:0.5秒～1秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:DCﾘﾝｸ電圧+10V
検出時限:1ms以内

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk, Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24180 Thailand.

P-0156
初回登録年月日2011年03月02日

認証有効年月日

2016年03月01日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.4kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(2入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

系統連系用インバータ

型名
JH-S1C2, JH-S1C2C,
JH-S1C2S, JH-S1C2B,
JH-S1C2F, JH-S1C2P,
HLE-S1C2, JH-S5C2,
JH-S5C2P, JH-S5C2C,
JH-S5C2F, JH-S5C2B,
JH-S5C2S 及び HLE-S5C2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.50A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:170mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0157
初回登録年月日2011年03月04日

認証有効年月日

2016年03月03日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(3入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L1C3,JH-L1C3C,
JH-L1C3S,JH-L1C3B,
JH-L1C3F,JH-L1C3P
及びHLE-L1C3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.75A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0158
初回登録年月日2011年03月04日

認証有効年月日

2016年03月03日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(3入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-G1C3,JH-G1C3C,
JH-G1C3S,JH-G1C3B,
JH-G1C3F及びJH-G1C3P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0159
初回登録年月日2011年03月14日

認証有効年月日

2016年03月13日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(4入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-G1C4,JH-G1C4C,
JH-G1C4S,JH-G1C4B
JH-G1C4F,JH-G1C4P
及びHLE-G1C4

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0160
初回登録年月日2011年03月14日

認証有効年月日

2016年03月13日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

仕様2

型名
SSI-TL40A5,PVPC-4001-N
QCJ-IV-40,PV-PC40A5
GP40B,SSI-TL40A5CS
YLE-TL40A5,SPC4003
CVPC-040T1,MP-40SA
及びHEP040SA

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:10秒(10秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5秒以上1.0秒以内(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0161
初回登録年月日2011年03月16日

認証有効年月日

2016年03月15日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

仕様2

型名
SSI-TL27A2,PVPC-2701-N
QCJ-IV-27,PV-PC27A2
GP27B,SSI-TL27A2CS
YLE-TL27A2,SPC2703
CVPC-027T1及びMP-27SA

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:108mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:10秒(10秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5秒以上1.0秒以内(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016
山洋電気株式会社 塩田工場
長野県上田市五加517

P-0162製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲150V~600V

初回登録年月日2011年04月28日

認証有効年月日

備考

2016年04月27日

更新回数：0
記載変更回数：

名称 太陽光発電システム用
パワーコンディショナ
型名
P73H103RJ,JH-010KA3
及びNPV-10SHT

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:610V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:145V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225V,230V,235V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160V,165V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.5Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):60.6Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.5Hz(48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.4Hz(58.2Hz,58.8Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:222V/225V(219V/222V,222V/225V,
225V/228V,230V/233V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8°(±3°,±5°,±8°,±10°)検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル(50Hz):0.25Hz(60Hz):0.30Hz
検出要素:周波数の周期変動分
解列時限:0.5秒～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0163
初回登録年月日2011年05月09日

認証有効年月日

2016年05月08日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲50V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
CS-4000J,JSPC-M40,
NEG-MP40,F-P040,
及び MLE-PN40GL

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
南町工場
埼玉県飯能市南町10-13

P-0164
初回登録年月日2011年06月06日

製品の仕様

認証有効年月日

2016年06月05日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲200V~500V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用10kWパワーコンディショナ

型名
PVS010S200-SA,PVS010S200-SK-SA
PVS010S200-DN-SA
及びPVS010S200-DN-SK-SA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:61.3A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V～90V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(106～114V 有効電力抑制-1V)
有効電力制御:109V(107～115V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz(固定)検出要素:周波数変化幅(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:127.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
南町工場
埼玉県飯能市南町10-13

P-0165
初回登録年月日2011年06月06日

製品の仕様

認証有効年月日

2016年06月05日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲200V~500V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用10kWパワーコンディショナ

型名
PVS010S200,PVS010S200-SK,
PVS010S200-DN及びPVS010S200-DN-SK

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:61.3A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V～90V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(106～114V 有効電力抑制-1V)
有効電力制御:109V(107～115V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz(固定)検出要素:周波数変化幅(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:127.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区西淡路3-1-56

登録工場

株式会社三社電機製作所 滋賀工場
滋賀県守山市勝部町452-1

P-0166
初回登録年月日2011年06月13日

認証有効年月日

2016年06月12日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲190V~570V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

PV-10KD

型名
PV-10KD-20T-111SP-J
及びPV-10KD-20T-111SS-J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:42A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:575V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:190V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:243mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235V(220,225,230,235,240,245V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160,170,180,186,190V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.0,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2,58.8,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(120,150,180,240,300,360,480秒,
手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御／出力制御:220V(214,220,224,228,230,
232,236V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:4°(3,4,5°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.2°以上(固定)
検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:246V
検出時限:0.15秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区西淡路3-1-56

登録工場

株式会社三社電機製作所 滋賀工場
滋賀県守山市勝部町452-1

P-0167
初回登録年月日2011年06月13日

認証有効年月日

2016年06月12日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲190V~570V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

PV-10KD

型名
PV-10KD-20T-110SP-J
及びPV-10KD-20T-110SS-J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:42A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:575V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:190V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:243mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235V(220,225,230,235,240,245V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160,170,180,186,190V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.0,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2,58.8,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(120,150,180,240,300,360,480秒,
手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御／出力制御:220V(214,220,224,228,230,
232,236V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:4°(3,4,5°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.2°以上(固定)
検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:246V
検出時限:0.15秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
インバータ事業部
環境エネルギー機器事業統括部
開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

岡住工業株式会社 行橋第一工場
福岡県行橋市南大橋三丁目6番1号
安川マニュファクチャリング株式会社
行橋カンパニー
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

P-0168
初回登録年月日2011年06月27日

認証有効年月日

2016年06月26日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲100V~630V

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-P1AAB010BMC，CEPT-P1AAB010CMC
CEPT-P1ASB010BMA及びCEPT-P1ASB010CMA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:64.4A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.1秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.1秒以下
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル(単相3線式):115V(110V～120V 1V単位)(単相2線式):230V(220V～240V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル(単相3線式):80V(80V～90V 1V単位)(単相2線式):160V(160V～180V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位,
0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力/有効電力制御(単相3線式):107V/109V(105V～115V/105V～115V 1V単位
(単相2線式):214V/218V(210V～230V/210V～230V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8°(1°～15°,1°単位)
検出時限:0.5秒以内
保持時限:5秒(5秒～10秒 1秒単位)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:2.0Hz
検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒以内

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0169
初回登録年月日2011年08月02日

登録工場

認証有効年月日

2016年08月01日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,Germa 連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
ny
最大出力 1.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無SMA Solar Technology AG
Sonnennallee 1,34266 Niestetal,Germ 単独運転防止機能
能動的方式 Zero Crossing Shift in combination
anywith Phase-Jitter Detection
受動的方式 Phase Jump Detection
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲110V~450V

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB-1900TLJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:12A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:110V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:87mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(49.5,49.0,48.5,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5,59.0,58.5,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:108V(108,108.5,109,109.5,110,110.5
111,111.5,112V,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(Phase Jump Detection) 検出レベル:3°(3～13°,設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(Zero Crossing Shift in combination with Phase-Jitter Detection)
検出レベル:100μs(固定)検出要素:電圧周期
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18の1

P-0170
初回登録年月日2011年08月17日

製品の仕様

認証有効年月日

2016年08月16日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
および系統連系用インバータ

製品の
名称及
び型番

仕様2

型名
SSI-TL55A3,SSI-TL55A3CS
CVPC-055T1,MP-55SA
GP55C,SPC5503
VBPC255A3,YLE-TL55A3
PVPC-5501-N-1,QCJ-IV-55A
及びHEP055SA

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:10秒(10秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5～1.0秒(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

P-0171
初回登録年月日2011年09月22日

認証有効年月日

2016年09月21日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上(進相無効電力制御時0.85以上)
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲0V~600V

備考
特記事項：遠隔出力制御対応
キャリア周波数の切り替えあり（10.3kHz/17.0kHz）

更新回数：0
記載変更回数：名称

単相ラインバックαⅢ

型名
LBSG-10-S3C-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:70.0A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:615V
検出時限:0.4秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:170V
検出時限:30mS以下
直流分流出検出 検出レベル:400mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V,125V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒,150秒,250秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:218V/220V(212V/214V,215V/217V,218V/220V,
223V/225V,動作ｵﾌ/動作ｵﾌ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±5°(動作ｵﾌ，3°,5°,8°)
検出時限:0.2秒
保持時限:2秒
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:0.8%(動作ｵﾌ，0.8%,1.4%)
検出要素:Δf解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:30mS以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0172
初回登録年月日2011年10月17日

登録工場

認証有効年月日

2016年10月16日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
SAMHWA YANGHENG CO.,LTD174-7 Dohwa-dong, Mapo-gu, Seoul Ko 連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
rea
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御
逆潮流 有
逆電力機能 無SAMHWA YANGHENG CO.,LTD.
単独運転防止機能
ELECTRIC POWER IT R&D CENTER
1204, Ace High-end Tower 3rd Buildi 能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
ng 371-50
Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Ko 直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
rea
適合する直流入力範囲90V~370V

更新回数：0
記載変更回数：名称

太陽発電用4KWPower Conditioner

型名SH-SEV4000J1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:90V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.5Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/有効電力制御:107V/109V(固定)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.5%(±0.2%,±0.3%,±0.4%,±0.5%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:±5%(±5%,±6%,±7%,±8%)
検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0173
初回登録年月日2011年11月18日

認証有効年月日

2016年11月17日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(標準入力側),40V~175V(低電圧入力側)(2入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-L1Z12P, JH-L1Z12C, JH-L1Z12S, JH-L1Z12B, JH-L1Z12F, HLE-L1Z12, JH-L5Z12, JH-L5Z12P, JH-L5Z12C, JH-L5Z12F, JH-L5Z12B, JH-L5Z12S 及び HLE-L5Z12

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:175mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0174
初回登録年月日2011年11月18日

認証有効年月日

2016年11月17日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(標準入力側),40V~175V(低電圧入力側)(1入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-S1Z11P, JH-S1Z11C, JH-S1Z11S, JH-S1Z11B, JH-S1Z11F, HLE-S1Z11, JH-S5Z11,

JH-S5Z11P, JH-S5Z11C, JH-S5Z11F, JH-S5Z11B, JH-S5Z11S 及び HLE-S5Z11

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:18.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:125mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0175
初回登録年月日2011年11月24日

認証有効年月日

2016年11月23日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧形電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲180V~450V (1入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
PV-PNS10TU2C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:180V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 5Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V～190V 5Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.50,50.75,51.00,51.25,51.50Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.60,60.90,61.20,61.50,61.80Hz)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.00,48.50,48.75,49.00,49.25,49.50Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.60,58.20,58.50,58.80,59.10,59.40Hz)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(214V～234V 2Vステップ)
出力制御:222V(214V～234V 2Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3,4,5,6,8,10°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:11秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.1Hz
検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5秒～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0176
初回登録年月日2011年11月30日

登録工場

認証有効年月日

2016年11月29日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
田淵電子工業株式会社
逆電力機能 無栃木県大田原市若草1-1475
単独運転防止機能
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway, Tambo 能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
l Bangsamuk, Amphur Bangpakong,
直流分流出防止機能 有Chachoengsao 24180 Thailand.
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲80V~380V(2入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-M1C2P,JH-M1C2C
JH-M1C2S,JH-M1C2B
JH-M1C2F及びHLE-M1C2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
南町工場
埼玉県飯能市南町10-13

P-0177
初回登録年月日2012年01月06日

認証有効年月日

2017年01月05日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲200V~540V(1入力(一括)または4入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用5kWパワーコンディショナ

型名
PVS005T200,PVS005T200-SK,PVS005T200-DN及びPVS005T200-DN-SK

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:143mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160V～180V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(211～230V 有効電力抑制-3V)
有効電力制御:225V(214～233V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz(固定)検出要素:周波数変化幅(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0178
初回登録年月日2012年01月31日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(1入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
VBPC240A6

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:10秒(10秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5～1.0秒(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0179
初回登録年月日2012年01月31日

認証有効年月日

2017年01月30日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(1入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC227A3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:108mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V,111V,112V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:10秒(10秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5～1.0秒(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0180
初回登録年月日2012年02月08日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能 無新潟県新潟市南区上八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式d.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲80V~420V(3入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-40CD3P,JH-40CD3C,
JH-40CD3F,JH-40CD3B
及びJH-40CD3S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

IDEC株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

登録工場

日東電気株式会社 小山工場
栃木県小山市城東4-15-24

P-0181
初回登録年月日2012年02月16日

製品の仕様

認証有効年月日

2017年02月15日

連系系統の電気方式 単相2線式(接続:単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲50V～420V(1入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
PJ1A-A401 及び TPC-A401A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.2Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,59.0Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:360秒(150秒,180秒,240秒,300秒,360秒,
5秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:111V(107V,108V,109V,110V,111V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:4°(3°,4°,5°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):±3Hz(固定)(60Hz):±4Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エコソリューションズ部門
パワコンSBU
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0182
初回登録年月日2012年02月24日

認証有効年月日

2017年02月23日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 11kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲0V~550V(6入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPCTA0A1,VBPCTA0A1T,VBPCTA0A1M 及び LJ-ME15BP1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:560V
検出時限:0.35秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.35秒
直流分流出検出 検出レベル:280mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V,225V,230V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.6秒(0.6秒固定)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,250秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:229V(210V～231V 0.5V毎)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(0.5秒以下固定)
保持時限:5秒(5秒固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル(50Hz):51Hz又は48.5Hz(OFR又はUFR)(60Hz):61Hz又は58.5Hz(OFR又はUFR)
検出要素:OFR又はUFR
解列時限:0.5～1.0秒(0.6秒固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0183
初回登録年月日2012年02月27日

登録工場

認証有効年月日

2017年02月26日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,Germa 連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
ny
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無SMA Solar Technology AG
Sonnennallee 1,34266 Niestetal,Germ 単独運転防止機能
能動的方式 Escalating phase shiftingany
受動的方式 Rate of change of frequency
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB 4500TL-JP-21

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.9A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～119V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～93V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒 step)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:108V(107～112V 0.5V step,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(Rate of change of frequency) 検出レベル:0.2Hz/s(固定)検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(Escalating phase shifting) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0184
初回登録年月日2012年03月09日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能 無新潟県新潟市南区上八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式d.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲80V~420V(2入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-48CD2P,JH-48CD2C,
JH-48CD2F,JH-48CD2B
及びJH-48CD2S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.00A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:240mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック株式会社
エコソリューションズ電材三重株式会
社
三重県津市藤方1668番地

P-0185
初回登録年月日2012年03月14日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(接続方式単相3線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 マルチストリング型
パワーコンディショナ4kW
型名
VBPC340

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:400V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒,5秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,112.5V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°,10°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.0Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック株式会社
エコソリューションズ電材三重株式会
社
三重県津市藤方1668番地

P-0186
初回登録年月日2012年03月16日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(接続方式単相3線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(5入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 マルチストリング型
パワーコンディショナ5.5kW
型名
VBPC355

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:34.3A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:400V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒,5秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,112.5V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°,10°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.0Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0187

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式
ダイヤモンド電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本1丁目15番27号 (接続方式単相3線)

初回登録年月日2012年03月26日

登録工場

備考

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取県鳥取市南栄町18番地

認証有効年月日

2017年03月25日

鳥取工場

連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力抑制及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲100V~370V(1入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
DPC-45A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.00A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,240秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能
無効電力制御／有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(1°,2°,3°,4°,5°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.4Hz(0.2Hz,0.3Hz,0.4Hz,0.5Hz,
0.6Hz)
検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016
山洋電気株式会社 塩田工場
長野県上田市五加517

P-0188製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力抑制及び出力抑制
適合する直流入力範囲150V~600V(7接続1入力または一括入力)

初回登録年月日2012年04月27日

認証有効年月日

2017年04月26日

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P73H103SJC, P73H103SJ 及び SPVD-100LF2-B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:610V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:145V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225V,230V,235V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160V,165V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.8Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,
49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,
58.8Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:219V/222V(214V/217V,216V/219,
219V/222V,222V/225V,
225V/228V,230V/233V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8°(±3°,±5°,±8°,±10°)検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル(50Hz):0.25Hz(60Hz):0.30Hz
検出要素:周波数の周期変動分
解列時限:0.5秒～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

日立アプライアンス株式会社
家電事業部 多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立アプライアンス株式会社
家電事業部 多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

P-0189製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(ただし､系統との接続は単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲50V~380V(1入力)

初回登録年月日2012年05月25日

認証有効年月日

備考

2015年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名HSS-P40A 及び HSS-P40AS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.7A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:195mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:6deg(3～12deg)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:8秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.1Hz(固定)検出要素:周波数偏差
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0190
初回登録年月日2012年05月29日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,Germa 連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
ny
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
SMA Solar Technology AG Solarwerk 3 逆電力機能 無
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 単独運転防止機能
能動的方式 Escalating phase shifting
werbegebiet, Germany
受動的方式 Rate of change of frequency
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB 4500TL-JP-22

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.9A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～119V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～93V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒 step)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:108V(107～112V 0.5V step,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(Rate of change of frequency) 検出レベル:0.2Hz/s(固定)検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(Escalating phase shifting) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0191
初回登録年月日2012年06月04日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,Germa 連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
ny
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
SMA Solar Technology AG Solarwerk 3 逆電力機能 無
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 単独運転防止機能
能動的方式 Escalating phase shifting
werbegebiet, Germany
受動的方式 Rate of change of frequency
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB 3500TL-JP-22

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24.1A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～119V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～93V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒 step)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:108V(107～112V 0.5V step,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(Rate of change of frequency) 検出レベル:0.2Hz/s(固定)検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(Escalating phase shifting) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

日立アプライアンス株式会社
家電事業部 多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立アプライアンス株式会社
家電事業部 多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

P-0192製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(ただし､系統との接続は単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲50V~380V(1入力)

初回登録年月日2012年06月07日

認証有効年月日

備考

2015年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名HSS-P55A 及び HSS-P55AS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.1A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:6deg(3～12deg)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:8秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.1Hz(固定)検出要素:周波数偏差
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0193
初回登録年月日2012年06月18日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
単独運転防止機能№1688 Jiangxing East Road,
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Provinc 受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有e,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
P.R. CHINA
適合する直流入力範囲80V~450V(1入力)

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

更新回数：0
記載変更回数：名称

パワーコンディショナ

型名
RPI402-1D,RPI402-1SF,
RPI402-1KC,RPI402-1ST,
及びRPI402-1CN

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.0A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～92V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,60,150,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力出力制御:109V(107V～112V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0194
初回登録年月日2012年06月29日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能 無新潟県新潟市南区上八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式d.
受動的方式 電圧位相跳躍方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲80V~420V(3入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-45CD3P,JH-45CD3C,
JH-45CD3F,JH-45CD3B,
及びJH-45CD3S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社荏原電産
東京都大田区大森北3-2-16

登録工場

株式会社荏原電産 山口工場
山口県宇部市大字山中230-14（山口テクノパーク）

P-0195
初回登録年月日2012年07月19日

認証有効年月日

2017年03月31日

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲0V~500V(6回路または一括入力)

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

Helios Power

型名
PSOP-NTR3110-1,PSOP-NTR3110-2,PSOP-NTR3100-1,PSOP-NTR3100-2,PSOP-NTR3111-1,PSOP-NTR3111-2,PSOP-NTR3101-1及びPSOP-NTR3101-2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:37.6A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:500V
検出時限:0.1秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:210V
検出時限:0.1秒
直流分流出検出 検出レベル:260mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V,225V,230V,235V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V,170V,180V,190V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(30秒,60秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:222V(220V,222V,225V,230V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:6秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1.4Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0196
初回登録年月日2012年07月24日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲50V~380V (1入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
PV-PS40J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
南町工場
埼玉県飯能市南町10-13

P-0197
初回登録年月日2012年09月03日

製品の仕様

認証有効年月日2015年07月15日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲200V~540V(7入力又は一括)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

太陽光発電用10kWパワーコンディショナ

型名
PVS010T200-PFG,PVS010T200-DN-PFG,
PVS010T200-SK-PFG,PVS010T200-DN-SK-PFG,
PVS010T200-NFG,PVS010T200-DN-NFG,
PVS010T200-SK-NFG,PVS010T200-DN-SK-NFG,
KYS010T200-PFG,KYS010T200-DN-PFG,
KYS010T200-SK-PFG,KYS010T200-DN-SK-PFG,
KYS010T200-NFG,KYS010T200-DN-NFG,
KYS010T200-SK-NFG 及び KYS010T200-DN-SK-NFG

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:286mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160V～180V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 設定刻み:0.1秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(211～230V 有効電力抑制-3V)
有効電力制御:225V(214～233V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒以内
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz
検出要素:周波数変化幅
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk, Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24180 Thailand.

P-0198
初回登録年月日2012年09月06日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~450V(3入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-A-S55P-H , Z50-55ST3H-JHR
及び EPC-A-S55P-H-B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk, Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24180 Thailand.

P-0199
初回登録年月日2012年09月06日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~450V(2入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-A-S30P-H , Z50-30ST2H-JHR
及び EPC-A-S30P-H-B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:22.5A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0200
初回登録年月日2012年10月09日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
逆電力機能 無№1688 Jiangxing East Road,
単独運転防止機能
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Provinc 能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
e,
直流分流出防止機能 有
P.R. CHINA
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲80V~420V(2入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-35CB2,JH-35CB2C,
JH-35CB2S及びJH-35CB2B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:175mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

LS Industrial Systems Co. Ltd.
1026-6,Hogye-dong,Dongan-gu,
Anyang-si,Gyeonggi-do,Korea

登録工場

LS Industrial Systems Co. Ltd.
天安工場
181,Samsung-ri,Mokcheon-eup,
Cheonan-si,Chungcheongnam-do,
330-845,Korea

P-0201
初回登録年月日2012年10月23日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(接続 単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(1入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
LSP-S006L(JP)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:280mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(107.5V,110V,112.5V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.3%(±0.2%,±0.3%,±0.4%,±0.5%)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:±7%(±5%,±6%,±7%,±8%)
検出要素:無効電力注入
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0202
初回登録年月日2012年10月25日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
逆電力機能 無№1688 Jiangxing East Road,
単独運転防止機能
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Provinc 能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
e,
直流分流出防止機能 有
P.R. CHINA
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲80V~420V(2入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-40CB2,JH-40CB2C,
JH-40CB2S及びJH-40CB2B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.00A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0203

初回登録年月日2012年11月22日

登録工場

認証有効年月日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(接続,単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
能動的方式 無効電力変動方式
Floor1,2,5, Building B2, Fengyeyua
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
n,Factory Complex, Liuxian Rd.2, Xin' 直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
an
適合する直流入力範囲100V~380V(3入力)

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor1,2,5, Building B2, Fengyeyuan,Factory Complex, Liuxian Rd.2, Xin'an
Subdistrict, (Baocheng Dist.68), Bao' anDistrict, Shenzhen 518101, China

Subdistrict, (Baocheng Dist.68), Bao' anDistrict, Shenzhen 518101, China

2015年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
F0G0 4KTL-JP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:198mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(107.5V,110V,112V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2°,3°,4°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±7%(±6%,±7%,±8%)
検出要素:周波数変化(固定)
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0204
初回登録年月日2012年12月20日

製品の仕様

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 8.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力抑制及び出力制御
適合する直流入力範囲80V~450V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-B-S80P-JHR 及び EPC-B-S80P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:56A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:400mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)出力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0205
初回登録年月日2012年12月20日

製品の仕様

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力抑制及び出力制御
適合する直流入力範囲80V~450V(5入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-B-S99P-JHR 及び EPC-B-S99P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:69.3A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)出力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

住友電気工業株式会社
大阪府大阪市此花区島屋1-1-3

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草１－１４７５

P-0206
初回登録年月日2013年01月09日

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力出力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(1入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
PSS-1800S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:13.4A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:89mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒,10秒)
電圧上昇抑制機能
有効電力出力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町１番３号

P-0207
初回登録年月日2013年02月28日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲50V~380V (1入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
及び系統連系用インバータ
型名
JSPC-MS40,F-PS40,
MLE-PS40JL 及び XL-PS40J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京馬場図所1番地

P-0208
初回登録年月日2013年03月19日

認証有効年月日

2018年03月18日

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲180V~600V (4入力)

備考
特記事項：FRT要件対応
遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PT10KLUBK 及び PV-PT10KLUBS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.6A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:180V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V 5Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V～190V 5Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.50,50.75,51.00,51.25,51.50Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.60,60.90,61.20,61.50,61.80Hz)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.50,48.00,48.50,48.75,49.00,
49.25,49.50Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.00,57.60,58.20,58.50,58.80,
59.10,59.40Hz)
検出時限:1.0秒(0.2,0.8,0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相運転機能:222V(214V～234V 2Vステップ)
有効電力制御:222V(214V～234V 2Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値検出要素：電圧位相跳躍
受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3,4,5,6,8,10°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率(固定）
解列時限:0.5～1.0秒(固定)

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

P-0209
初回登録年月日2013年03月29日

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲0V~450V(8入力または一括入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名PPS-103SA1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:65A
検出時限:0.3秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:470V
検出時限:0.105秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:450mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.3Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.5Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz,48.8Hz,49.1Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2Hz,58.6Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:109V/111V(107V/109V,109V/111V,
110V/112V,OFF/OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3,5,8°,OFF)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1Hz(1Hz,OFF)
検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5～1.0(固定)秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:190V(瞬時値)
検出時限:1.250ms以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0210
初回登録年月日2013年05月15日

製品の仕様

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲80V~380V(1入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-C-S18P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:13.4A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:89mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町1番3号

登録工場

三菱電機株式会社 中津川製作所
岐阜県中津川市駒場町1番3号

P-0211
初回登録年月日2013年06月26日

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相運転機能及び有効電力制御
適合する直流入力範囲50V~380V (4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PS55J, XL-PS55J
F-PS55 及び JSPC-MS55

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～119V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒～300秒 10秒ステップ)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
出力制御:108V(107V～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.02Hz(固定)検出要素:周波数変化率
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0212
初回登録年月日2013年06月28日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能 無新潟県新潟市南区上八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式d.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲80V~420V(3入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-55CD3P,JH-55CD3C,
JH-55CD3F,JH-55CD3B,
及びJH-55CD3S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0213
初回登録年月日2013年08月07日

登録工場

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
Tamura Electronics (Shen Zhen) Co., 逆電力機能 無
単独運転防止機能Ltd.
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
3014, Ban Xue Gang Street,
Ban Tian Community, Ban Tian Subdis 受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
trict,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Long Gang District, Shen Zhen City,
適合する直流入力範囲80V~380V(1入力)

ZTE Quantum Co.,Ltd.
5th Floor, Jingu Industrial Park,Ya Qiuhu Industrial Area,
Mumian Wan Community, Buji Street,Longgang District, Shenzhen, China.

China.

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用保護装置インバータ

型名
SF5800L-J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,210秒,240秒,270秒,
300秒)
電圧上昇抑制機能
有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±4°(2～10°2°刻み)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±0.1Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0214
初回登録年月日2013年08月22日

製品の仕様

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲80V~450V(5入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-B-S99P-J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:71.3A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)出力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0215
初回登録年月日2013年08月22日

製品の仕様

認証有効年月日2015年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 8.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲80V~450V(4入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-B-S80P-J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:57.6A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:400mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)出力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V,110.5V,111V,111.5V,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0216
初回登録年月日2013年09月09日

製品の仕様

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲150V~550V(5入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPU-B-T99P-SB

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:42.75A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:550V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:135V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:285mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:232V(220～240V 1Vstep)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒 0.1秒step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1Vstep)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒 0.1秒step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hzstep)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz～61.8Hz 0.1Hzstep)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒 0.1秒step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hzstep)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hzstep)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒 0.1秒step)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5～300秒 1秒step)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:225V(202～240V 1Vstep)
出力制御:225V(202～240V 1Vstep)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:7°(5～12° 1°step)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル:150μs(固定)検出要素:半周規(固定)解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0217
初回登録年月日2013年09月17日

登録工場

認証有効年月日

2018年09月16日

製品の仕様

連系系統の電気方式 三相3線式
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,Germa 連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
ny

備考
特記事項：FRT要件対応

最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
SMA Solar Technology AG Solarwerk 3 単独運転防止機能
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 能動的方式 Escalating phase shifting
受動的方式 Rate of change of frequency
werbegebiet, Germany
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 250～600V(6入力)
自立運転の有無 無

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
STP 10000TLEE-JP-10

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35.35A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:250V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:285mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.5～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒step,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(214～250V 1.0V step,OFF)
出力制御:224V(214～250V 1.0V step,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(Rate of change of frequency) 検出レベル：0.2Hz/s
検出要素：周波数変化
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(Escalating phase shifting) 検出レベル:±5Hz
検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル：－
検出時限：－

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

P-0218
初回登録年月日2014年02月20日

認証有効年月日

2017年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御および有効電力制御
適合する直流入力範囲 0V～600V(8入力または一括入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名PPS-103SB2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:65.0A
検出時限:0.3秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:620V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:450mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.3Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.5Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.1Hz,48.8Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,59.0Hz,58.6Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(106V～112V 0.5V刻み，OFF)
有効電力制御:111V(108V～114V 0.5V刻み，OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,8°,OFF)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1Hz(1Hz,OFF)
検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5～1.0(固定)秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.15秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

P-0219
初回登録年月日2014年02月20日

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御および有効電力制御
適合する直流入力範囲 0V～600V(8入力または一括入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名PPS-103SB1K

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:65.0A
検出時限:0.3秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:620V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:450mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.3Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.5Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.1Hz,48.8Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,59.0Hz,58.6Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒,150秒,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109V(106V～112V 0.5V刻み，OFF)
有効電力制御:111V(108V～114V 0.5V刻み，OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,8°,OFF)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1Hz(1Hz,OFF)
検出要素:周波数(固定)
解列時限:0.5～1.0(固定)秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.15秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社荏原電産
東京都大田区大森北3-2-16

登録工場

株式会社荏原電産 山口工場
山口県宇部市大字山中230-14(山口テクノパーク)

P-0220
初回登録年月日2014年04月21日

認証有効年月日

2017年03月31日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲0V～500V(6入力)

備考
特記事項：遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

Helios Power

型名
PSOP-NTRS3110-1,PSOP-NTRS3110-2,PSOP-NTRS3111-1,PSOP-NTRS3111-2,PSOP-NTRS3100-1,PSOP-NTRS3100-2,PSOP-NTRS3101-1,PSOP-NTRS3101-2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:65A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:500V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:210V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:450mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V,125V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(30秒,60秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,108V,109V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:6秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1.4Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.6秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社荏原電産
東京都大田区大森北3-2-16

登録工場

株式会社荏原電産 山口工場
山口県宇部市大字山中230-14(山口テクノパーク)

P-0221
初回登録年月日2014年04月21日

認証有効年月日2015年03月31日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲0V～500V(6入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

Helios Power

型名
PSOP-NTRS3110-1Y,PSOP-NTRS3110-2Y,
PSOP-NTRS3111-1Y,PSOP-NTRS3111-2Y,
PSOP-NTRS3100-1Y,PSOP-NTRS3100-2Y,
PSOP-NTRS3101-1Y,PSOP-NTRS3101-2Y

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:65A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:500V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:210V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:450mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V,125V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,0.7秒,0.8秒,1.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(30秒,60秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:107V(107V,108V,109V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:6秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.4Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.6秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社サニックス
福岡県福岡市博多区博多駅東
二丁目1番23号

登録工場

株式会社サニックス 武雄第2工場
佐賀県武雄市朝日町大字中野
5773番地2

P-0222
初回登録年月日2014年05月21日

認証有効年月日

2019年05月20日

更新回数：0連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力:－kVA,
最大指定出力:－kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：9.9kVA,
出力：9.9kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：150～600V(4入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SA099T01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:42.45A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(600V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(150V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160～180V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.2～59.4Hz 0.1秒刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:225V(214～233V 1V刻み)
出力抑制値：－
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素：電圧位相変化
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:70u秒
検出要素:周波数変動
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:255V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置SAMG0C01, SAMGAC01

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0223
初回登録年月日2014年06月16日

認証有効年月日

2019年06月15日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：10.0kVA 出力：10.0kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～550V(6入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：
FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPCTA0A2, LJ-AP01, VBPCTA0A3 及び LJ-AP02

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(560.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235.0V(220.0,225.0,230.0,235.0,240.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160.0V(160.0,165.0,170.0,175.0,180.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5,53.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,250,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:227.0V(208～229V 出力制御-2V)
出力制御:229.0V(210.0～231.0V 0.5V単位)
出力抑制値：15A(0,15A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化
検出時限:0.5～1.0秒(0.6秒)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO-T2 SUI,
DataCube2-C, DataCube3

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

P-0224
初回登録年月日2014年06月16日

認証有効年月日

2019年06月15日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：9.9kVA
出力：9.9kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～550V(6入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：
FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPCT99A2 及び VBPCT99A3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(560.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235.0V(220.0,225.0,230.0,235.0,240.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160.0V(160.0,165.0,170.0,175.0,180.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5,53.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,250,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:227.0V(208～229V 出力制御-2V)
出力制御:229.0V(210.0～231.0V 0.5V単位)
出力抑制値：15A(0,15A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化
検出時限:0.5～1.0秒(0.6秒)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO-T2 SUI,
DataCube2-C, DataCube3

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0225
初回登録年月日2014年06月23日

認証有効年月日

2019年06月22日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト検出方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力抑制
適合する直流入力範囲 200V～540V(7入力又は一括)自立運転の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用9.9kWパワーコンディショナ

型名
PVS9R9T200A,PVS9R9T200A-DN,PVS9R9T200A-SK,PVS9R9T200A-DN-SK,PVS9R9T200A-PFG, PVS9R9T200A-DN-PFG,PVS9R9T200A-SK-PFG,PVS9R9T200A-DN-SK-PFG,PVS9R9T200A-NFG,PVS9R9T200A-DN-NFG,
PVS9R9T200A-SK-NFG 及び PVS9R9T200A-DN-SK-NFG

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35.0A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:545V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:185V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:283mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160～180V 設定刻み:1V)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 設定刻み:0.1Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 設定刻み:0.1秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(211～230V 有効電力抑制制御-3V)
有効電力制御:225V(214～233V 設定刻み:1V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°設定刻み:1°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

P-0226
初回登録年月日2014年08月14日

認証有効年月日

2019年08月13日

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 同期高調波注入方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 150V～550V(5入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義)対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPU-E-T99P-SF, JH-99EK5 及び EPU-T99P5-SFL

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:42.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:550V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:135V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:285mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:232.0V(220～240V, 1V step)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒, 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:162.0V(160～180V, 1V step)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒, 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒, 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.2～2.0秒, 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5～300秒, 1秒 step, 手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御／出力制御:225V(202～240V, 1V step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:7°(5～12°, 1°step)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(同期高調波注入方式) 検出レベル(50Hz):278μs(固定)検出レベル(60Hz):231μs(固定)検出要素:半周期
解列時限:0.5秒～1.0秒(固定)

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

マスターボックス EOU-A-MBX01-L, ゲートウェイボックス EOU-CGW01, エコパワーメーター AKW2010GC42

型名

逆潮流防止用CT

CTセンサ AKW4803BC71（エコパワーメータとCTセンサはセットで使用される）

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016

P-0227

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲200V～500V(1入力)

初回登録年月日2014年08月15日

備考

認証有効年月日

2017年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P73E103MJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:510V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:195V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225V,230V,235V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160V,165V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.5Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):60.6Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.5Hz(48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.4Hz(58.2Hz,58.8Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:222V/225V(219V/222V,222V/225V,
225V/228V,230V/233V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8°(±3°,±5°,±8°,±10°)検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル(50Hz):0.25Hz(60Hz):0.30Hz
検出要素:周波数の周期変動分
解列時限:0.5秒～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市大字富士山4016

P-0228製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲200V～500V(1入力)

初回登録年月日2014年08月15日

備考

認証有効年月日

2017年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P73E103NJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:510V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:195V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225V,230V,235V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160V,165V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.5Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):60.6Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.5Hz(48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.4Hz(58.2Hz,58.8Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,150秒,200秒,300秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:222V/225V(219V/222V,222V/225V,
225V/228V,230V/233V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8°(±3°,±5°,±8°,±10°)検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル(50Hz):0.25Hz(60Hz):0.30Hz
検出要素:周波数の周期変動分
解列時限:0.5秒～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

P-0229
初回登録年月日2014年09月03日

認証有効年月日

2016年01月10日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 周波数変化率方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲0V～600V(1～6入力)

備考
特記事項：FRT要件対応対応
遠隔出力制御対応
キャリア周波数の切り替えあり（10.3kHz/17.0kHz）

更新回数：0
記載変更回数：名称

三相ラインバックαⅢ

型名
LBSG-10-T3-F-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:615V
検出時限:0.4秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:170V
検出時限:30mS以下
直流分流出検出 検出レベル:230mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V,225V,230V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(57.0Hz,58.5Hz,59.0Hz,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒,150秒,250秒,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:229V/231V(212V/214V,215V/217V,218V/220V,
220V/222V,223V/225V,226V/228V,
229V/231V,動作ｵﾌ/動作ｵﾌ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率方式) 検出レベル:0.3%/s(検出トリガ,5°,10°,20°)
検出時限:0.4秒
保持時限:2秒
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:4.5Hz/s(動作ｵﾌ，ｵﾝ)
検出要素:周波数偏差
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:30mS以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor1,2,5, Building B2,
Fengyeyuan, Factory Complex,
Liuxian Rd.2, Xin' an
Subdistrict, (Baocheng Dist.68),
Bao' an District,
Shenzhen 518101, China

登録工場

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor 1-3 Bldg A,
Floor 1-5 Bldg B2,
Gold Power Industry Park,
Julongshan, Grand Industrial
Zone, Pingshan New District,
Shenzhen 518118, China

P-0230

初回登録年月日2014年09月30日

製品の仕様

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲200V～550V(6入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
F0G0 10KTL-JP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:550V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:200V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:260mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225V,230V,235V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(165V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz,58.8Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,250秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:214V(214V～236V 1V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相変化
検出レベル:3°(2°,3°,4°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出要素:周波数変化
無効電力入力量：±7% (±6%,±7%,±8%)解列時限:0.5～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor1,2,5, Building B2,
Fengyeyuan, Factory Complex,
Liuxian Rd.2, Xin' an
Subdistrict, (Baocheng Dist.68),
Bao' an District,
Shenzhen 518101, China

登録工場

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor 1-3 Bldg A,
Floor 1-5 Bldg B2,
Gold Power Industry Park,
Julongshan, Grand Industrial
Zone, Pingshan New District,
Shenzhen 518118, China

P-0231

初回登録年月日2014年09月30日

製品の仕様

認証有効年月日

2017年03月31日

備考

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲200V～550V(6入力)

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
F0G0 99KTL-JP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:550V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:200V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:260mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225V,230V,235V,240V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(165V,170V,175V,180V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2Hz,58.8Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,250秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:214V(214V～236V 1V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相変化
検出レベル:3°(2°,3°,4°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出要素:周波数変化
無効電力入力量：±7% (±6%,±7%,±8%)解列時限:0.5～1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

P-0232
初回登録年月日2014年10月30日

登録工場

認証有効年月日

2019年10月29日

製品の仕様

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
SMA Solar Technology AG
能動的方式 Escalating phase shifting
Solarwerk 3
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 受動的方式 Rate of change of frequency
直流分流出防止機能 有werbegebiet, Germany
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 250～600V(6入力)
自立運転の有無 有SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,
Germany

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
STP 10000TLEE-JP-11

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35.35A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:250V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:285mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.5～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒step,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:222V(214～250V 1.0Vstep,OFF)
出力制御:224V(214～250V 1.0Vstep,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(Rate of change of frequency) 検出レベル：0.2Hz/s
検出要素:周波数変化
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(Escalating phase shifting) 検出レベル:±5Hz
検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル：－
検出時限：－

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0235
初回登録年月日2015年02月09日

認証有効年月日2020年02月08日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力:－kVA, 最大指定出力:－kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：10.3kVA, 出力：10kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS010T200B-SA, PVS010T200B-SK-SA, PVS010T200B-SA-PFG, PVS010T200B-SA-NFG, PVS010T200B-SK-SA-PFG, PVS010T200B-SK-SA-NFG 及び KPT-A100-E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.4A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(605V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(140V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:286mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1秒 Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,5秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:225V(202～233V 1V Step)
出力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°1° Step)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1, PV-WATCH-ST2, PV-WATCH-ST2-3G, PV-WATCH-ST2-LAN,
SAMG0C01, SAMGAC01,
NST-SP-R,
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0236
初回登録年月日2015年02月09日

認証有効年月日2020年02月08日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力:－kVA, 最大指定出力:－kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：9.9kVA, 出力：9.9kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS9R9T200B-SA, PVS9R9T200B-SK-SA, PVS9R9T200B-SA-PFG, PVS9R9T200B-SA-NFG, PVS9R9T200B-SK-SA-PFG, PVS9R9T200B-SK-SA-NFG 及び KPT-A99-E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.4A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(605V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(140V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:283mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1秒 Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,5秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力制御:225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°1° Step)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1, PV-WATCH-ST2, PV-WATCH-ST2-3G, PV-WATCH-ST2-LAN,
SAMG0C01, SAMGAC01,
NST-SP-R,
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0237
初回登録年月日2015年02月09日

認証有効年月日2020年02月08日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力:－kVA, 最大指定出力:－kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：10.3kVA, 出力：10kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 無
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS010T200B, PVS010T200B-SK, PVS010T200B-PFG, PVS010T200B-NFG, PVS010T200B-SK-PFG, PVS010T200B-SK-NFG 及び KPT-A100

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.4A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(605V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(140V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:286mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1秒 Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,5秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:225V(202～233V 1V Step)
出力制御:225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°1° Step)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1, PV-WATCH-ST2, PV-WATCH-ST2-3G, PV-WATCH-ST2-LAN,
SAMG0C01, SAMGAC01,
NST-SP-R,
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社
山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0238
初回登録年月日2015年02月09日

認証有効年月日2020年02月08日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力:－kVA, 最大指定出力:－kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：9.9kVA, 出力：9.9kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 無
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS9R9T200B, PVS9R9T200B-SK, PVS9R9T200B-PFG, PVS9R9T200B-NFG, PVS9R9T200B-SK-PFG, PVS9R9T200B-SK-NFG 及び KPT-A99

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.4A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(605V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(140V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:283mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1秒 Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,5秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:225V(202～233V 1V Step)
出力制御:225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3～10°1° Step)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:247.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1, PV-WATCH-ST2, PV-WATCH-ST2-3G, PV-WATCH-ST2-LAN,
SAMG0C01, SAMGAC01,
NST-SP-R,
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

P-0239
初回登録年月日2015年06月24日

認証有効年月日2020年06月23日

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 150～570V(7入力又は一括)自立運転の有無 無 力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義）対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P73J992RJC

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:580V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:145V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225,230,235,240V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160,165,170,175,180V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.8Hz(60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0, 57.6, 58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5,150,200,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御／出力制御:222V(210～240V[設定刻み：1V])
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±8°(±3,±5,±8,±10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル(50Hz):0.25Hz(60Hz):0.30Hz
検出要素:周波数周期変動分
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の標準(整定)値
瞬時交流過電圧 検出レベル：－
検出時限：－

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-****, PV-MBLPKC1(型名に末尾4桁の「****」には0001から9999までの通し番号となる)型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

P-0240
初回登録年月日2015年10月19日

認証有効年月日2020年10月18日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－,
最大指定出力：－出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：10.8kVA, 出力：10kW
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～600V(6又は一括入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PPS-103TB1J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(620V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(150V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220,225,230,240V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160,170,175,180V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.20,61.5,61.8Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.5,49.1,49.50Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,58.2,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,250,300,10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:229V(214～229V 1V刻み)
有効電力制御:231V(進相無効電力制御整定値 ＋2V)
出力抑制値：5kW(0,1,5kW)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3,5,8°,OFF)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1.0Hz
検出要素:周波数
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:OVR整定値ピーク × 1.1V
検出時限:1m秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

P-0241
初回登録年月日2015年10月19日

認証有効年月日2020年10月18日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：10.8kVA, 出力：9.9kW
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～600V(6又は一括入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御対応

太陽電池発電用パワーコンディショナ

型名
PPS-992TB1J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(620V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(150V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220,225,230,240V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160,170,175,180V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.20,61.5,61.8Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.5,49.1,49.50Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,58.2,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,250,300,10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:229V(214～229V 1V刻み)
有効電力制御:231V(進相無効電力制御整定値 ＋2V)
出力抑制値：5kW(0,1,5kW)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3,5,8°,OFF)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:1.0Hz
検出要素:周波数
検出時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:OVR整定値ピーク × 1.1V
検出時限:1m秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

P-0242
初回登録年月日2015年11月10日

認証有効年月日2020年06月23日

製品の仕様
連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：10kVA 有効電力：10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 150～570V(7入力又は一括)自立運転の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御（広義）対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P73J103RJC

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:580V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:145V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225,230,235,240V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160,165,170,175,180V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.8Hz(60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5,150,200,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御／出力制御:222V(210～240V[設定刻み：1V])
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±8°(±3,±5,±8,±10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル(50Hz):0.25Hz(60Hz):0.30Hz
検出要素:周波数周期変動
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の標準(整定)値
瞬時交流過電圧 検出レベル：－
検出時限：－

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-****, PV-MBLPKC1(型名の末尾4桁の「****」は0001から9999までの通し番号となる)型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社サニックス
福岡県福岡市博多区博多駅東
二丁目1番23号

登録工場

株式会社サニックス 武雄第2工場
佐賀県武雄市朝日町大字中野
5773番地2

P-0244
初回登録年月日
2016年02月08日

認証有効年月日

2021年02月07日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：9.9kVA 有効電力：9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 150～600V(4入力)
自立運転の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
SA099T02, SA099T03

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:42.45A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160～180V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:225V(214～233V 1.0V step)
出力抑制値：50% (0%,50%)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル：±20us
検出要素:周波数変化
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:255V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社サニックス
福岡県福岡市博多区博多駅東
二丁目1番23号

登録工場

株式会社サニックス 武雄第2工場
佐賀県武雄市朝日町大字中野
5773番地2

P-0245
初回登録年月日
2016年08月29日

認証有効年月日

2021年08月28日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：19.9kVA, 有効電力：19.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 周波数シフト方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 150～600V(8入力)
自立運転の有無 無
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
SA199T01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:85.3A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:600V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:569mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160～180V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,180,240,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:225V(214～233V，1.0V step)
出力抑制値:50%(0%,50%)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(周波数シフト方式)
検出レベル：±2.0us
検出要素:周波数変化
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:255V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0246
初回登録年月日
2016年10月12日

認証有効年月日

2021年10月11日

更新回数：0
記載変更回数：18

名称

連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;12.375kVA,出力;12.375kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;周波数シフト方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応及び遠隔出力制御(広義)対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS012T200B-SA,PVS012T200B-SK-SA,PVS012T200B-SA-PFG,PVS012T200B-SA-NFG,
PVS012T200B-SK-SA-PFG,PVS012T200B-SK-SA-NFG,KPT-A123-E

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;45.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:354mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;225V(202～233V 1V Step)
出力制御;225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値;0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;605V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;140V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;230V(220～240V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;160V(160～180V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz Step),
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5H/58.2z(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率);1.0(1.0～0.8, 0.01 Step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;5°(3～10°1°Step),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：周波数シフト方式
検出レベル;±1.2Hz,検出要素;周波数変化幅,検出時限;0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;247.5V,検出時限;交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1※a,PV-WATCH-ST2※a,PV-WATCH-ST2-3G※a,PV-WATCH-ST2-LAN※a,PV-WATCH-ST2-LTE※a,SAMG0C01,SAMGAC01,NST-SP-R,KP-MU1F-M※a,KP-MU1F-NE※a,KP-MU1F-M-SS※a

型名※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

P-0247
初回登録年月日
2016年10月12日

認証有効年月日

2021年10月11日

更新回数：0
記載変更回数：18

名称

連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;12.375kVA,出力;12.375kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;周波数シフト方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応及び遠隔出力制御(広義)対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS012T200B,PVS012T200B-SK,PVS012T200B-PFG,PVS012T200B-NFG,PVS012T200B-SK-PFG,
PVS012T200B-SK-NFG,KPT-A123

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;45.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:354mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;225V(202～233V 1V Step)
出力制御;225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値;0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;605V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;140V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;230V(220～240V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;160V(160～180V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz Step),
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5H/58.2z(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率);1.0(1.0～0.8, 0.01 Step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;5°(3～10°1°Step),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：周波数シフト方式
検出レベル;±1.2Hz,検出要素;周波数変化幅,検出時限;0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;247.5V,検出時限;交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1※a,PV-WATCH-ST2※a,PV-WATCH-ST2-3G※a,PV-WATCH-ST2-LAN※a,PV-WATCH-ST2-LTE※a,SAMG0C01,SAMGAC01,NST-SP-R,KP-MU1F-M※a,KP-MU1F-NE※a,KP-MU1F-M-SS※a

型名※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor 1-3 Bldg A,
Floor 1-5 Bldg B2,
Gold Power Industry Park,
Julongshan, Grand Industrial
Zone, Pingshan New District,
Shenzhen 518118, China

登録工場

Shenzhen Gold Power Tech Co.,Ltd
Floor 1-3 Bldg A,
Floor 1-5 Bldg B2,
Gold Power Industry Park,
Julongshan, Grand Industrial
Zone, Pingshan New District,
Shenzhen 518118, China

P-0248

初回登録年月日
2016年12月27日

製品の仕様

認証有効年月日

2021年12月26日

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：9.9kVA，有効電力：9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 150～620V(2入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
GP99TLS-JP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35.0A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:620V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:150V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:283mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220V～240V,0.1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒,0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:170V(160V～180V,0.1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒,0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz,0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.5Hz～62.0Hz,0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒,0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.0Hz～49.5Hz,0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.0Hz～59.5Hz,0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒,0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(2秒～300秒,1秒刻み/手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御 及び 出力制御:225V(214V～236V,1V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相検出レベル:5°(2°～10°,1°刻み)
検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出要素:周波数変化
解列時限:0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:260V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

P-0249
初回登録年月日
2017年08月18日

認証有効年月日

2022年08月17日

更新回数：0
記載変更回数：0

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.0kVA,出力;10.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;周波数シフト方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;180～600V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応及び遠隔出力制御対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PT10KLUBK-CC,PV-PT10KLUBS-CC

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;30.6A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;250mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300秒 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;222V(214～234V 2Vステップ)
出力制御;222V(214～234V 2Vステップ)
出力抑制値;0%(0,50%)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;600V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;180V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;230V(220～240V 5Vステップ),検出時限;1.0秒(0.2,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;160V(160～190V 5Vステップ),検出時限;1.0秒(0.2,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.50,50.75,51.00,51.25,51.50Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.60,60.90,61.20,61.50,61.80Hz)
検出時限;1.0秒(0.2,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.50,48.00,48.50,48.75,49.00,49.25,49.50Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(57.00,57.60,58.20,58.50,58.80,59.10,59.40Hz)
検出時限;1.0秒(0.2,0.5,0.8,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御：1.00(1.00～0.85 0.01ステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;3°(3,4,5,6,8,10°),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：周波数シフト方式
検出レベル;0.02Hz,検出要素;周波変化率,検出時限;0.5～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;－,検出時限;－

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0001
初回登録年月日2011年06月24日

認証有効年月日

2016年06月23日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~370V

備考
特記事項：FRT要件

位相変化未対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
KP55K,KP55K-ST，
PCS-55Z2,TPV-PCS0550B,
KP55K-KC,DPVN55N
及びKP55K-HW

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0002
初回登録年月日2011年06月24日

認証有効年月日

2016年06月23日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~370V

備考
特記事項：FRT要件

位相変化未対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
および系統連系用インバータ
型名
KP55K-P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0003
初回登録年月日2011年08月17日

認証有効年月日

2016年08月16日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~370V

備考
特記事項：FRT要件

位相変化未対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
および系統連系用インバータ
型名
KP40K,KP40K-ST,PCS-40Z2
TPV-PCS0400B及びKP40K-HW

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0004
初回登録年月日2011年08月17日

認証有効年月日

2016年08月16日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~370V

備考
特記事項：FRT要件

位相変化未対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
および系統連系用インバータ
型名
KP40K-P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0005
初回登録年月日2011年08月17日

認証有効年月日

2016年08月16日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~370V

備考
特記事項：FRT要件

位相変化未対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
および系統連系用インバータ
型名
KP30K,KP30K-ST
TPV-PCS0300B及びKP30K-HW

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:19A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0006
初回登録年月日2011年08月17日

認証有効年月日

2016年08月16日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~370V

備考
特記事項：FRT要件

位相変化未対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称 系統連系保護装置
および系統連系用インバータ
型名
PVN-405及びDPVN405N

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
無効電力制御／有効電力制御:107.0/109.0V(106.0/107.0,106.5/107.5,
107.0/108.0,107.0/108.5,107.0/109.0,
107.5/109.5,108.0/110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0007
初回登録年月日2012年01月06日

認証有効年月日

2017年01月05日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲60~370V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応
遠隔出力制御対応及びJEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
PVN-552, DPVN552P 及び DPVN552PA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
無効電力制御／有効電力制御:107.0/109.0V(106.0/107.0,106.5/107.5,
107.0/108.0,107.0/108.5,107.0/109.0,
107.5/109.5,108.0/110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0008
初回登録年月日2012年01月10日

認証有効年月日

2017年01月09日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲60~370V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応
遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
PVN-405HM, DPVN405P 及び DPVN405PA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:370V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
無効電力制御／有効電力制御:107.0/109.0V(106.0/107.0,106.5/107.5,
107.0/108.0,107.0/108.5,107.0/109.0,
107.5/109.5,108.0/110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
本県菊池郡大津町髙尾野272-15

MP-0009
初回登録年月日2012年05月29日

認証有効年月日

2022年05月28日

更新回数：1
記載変更回数：6

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～385V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP55K2-A,PCS-55Z3C,KP55K2-HQ-A,CSR55N1B,KP55K2-W

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS,KP-MU1P-M,KP-MU1P-M-SS,KP-MU1P-M-HQ,
MCSM-Z01A,TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0010
初回登録年月日2012年05月29日

認証有効年月日

2022年05月28日

更新回数：1
記載変更回数：7

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～385V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運動の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応，遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応
初回認証登録年月日：2012年5月29日
初回時有効期限：2017年5月28日
狭義 PCS 単体による常時クリップ機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP40K2-A,PCS-40Z3C,KP40K2-HQ-A,CSR40N1B,KP40K2-W

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1Fシリーズ ※a,d
（制御/通信/ユーザーインターフェースユニット）
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS
KP-MU1Pシリーズ ※a,b,c,d（制御/通信/ユーザーインターフェース/計測ユニット）
KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ,
MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M

型名

KP-MU1Sシリーズ ※a,b,c,d（制御/通信/ユーザーインターフェース/計測ユニット）
KP-MU1S-M-NE
補足事項:
制御ユニット,通信ユニット,ユーザーインターフェースユニット,計測ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0011
初回登録年月日2012年05月29日

認証有効年月日

2022年05月28日

更新回数：1
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～385V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運動の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP40K2-P-A,KP40K2-KS-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS,KP-MU1P-M,KP-MU1P-M-SS,KP-MU1P-M-HQ,
MCSM-Z01A,TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0012
初回登録年月日2012年05月29日

認証有効年月日

2022年05月28日

更新回数：1
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～385V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運動の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP55K2-P-A,KP55K2-KS-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS,KP-MU1P-M,KP-MU1P-M-SS,KP-MU1P-M-HQ,
MCSM-Z01A,TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0013
初回登録年月日2012年07月26日

認証有効年月日

2017年07月25日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V~385V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応
遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
KP30K2, KP30K2-SS, KP30K2-ST, KP30K2-HQ, KP30K2-A 及び KP30K2-HQ-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／有効電力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-SS
ソフトウェア管理番号：Ver.3.0.3.0

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
システムエンジニアリング事業部
開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

安川マニュファクチャリング株式会社
行橋カンパニー
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号
株式会社松本電子工業
水巻工場
福岡県遠賀郡水巻町吉田南3丁目3-13(吉田工業団地)

MP-0014
初回登録年月日2012年08月16日

認証有効年月日

2017年08月15日

連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲50V~400V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件 位相変化未対応
遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-S1AA4P5 及び CEPT-S1AB4P5

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.1A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:223mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位,
0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:10°(1°～15°1°単位)
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.5Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0015
初回登録年月日2012年09月20日

認証有効年月日

2017年09月19日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲60V~400V(4入力または一括)

備考
特記事項：FRT要件対応
遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
KP55M-P, KP55M-PJ4, KP55M-KS , KP55M-PJ4-A 及び KP55M-KS-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:405V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数変化率
検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS/Ver.3.1.3.2

型名

KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ,MCSM-Z01A,
TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE/Ver.3.1.3.2

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100,RKE-CT-S16AC100[CTF-16-OMM:マルチ計測器(株)]KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100[CTF-24-OMM:マルチ計測器(株)]2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0016
初回登録年月日2012年09月20日

認証有効年月日

2017年09月19日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲60V~400V(4入力または一括)

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応
遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
KP55M, KP55M-J4, KP55M-J4-KC, KP55M-SS, KP55M-J4-SS,DPVN55MP, KP55M-KC, CSR55G1A, KP55M-J4-HQ, KP55M-A, KP55M-J4-A, KP55M-J4-SS-A, DPVN55MPA, CSR55G1B, KP55M-J4-HQ-A, KP55M-J4C,
KP55M-SJ4, KP55M-SJ4-KC 及び KP55M-J4-W (重塩害仕様なし)
KP55M-SJ4 及び KP55M-SJ4-KC (重塩害仕様あり)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:405V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値検出要素:周波数変化率
受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS/Ver.3.1.3.2

型名

KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ,MCSM-Z01A,
TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE/Ver.3.1.3.2
PMD35D/Ver.2.0.0
NE-HMGW/Ver.3.0.0

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100,RKE-CT-S16AC100[CTF-16-OMM:マルチ計測器(株)]KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100[CTF-24-OMM:マルチ計測器(株)]CTL-16[CTL-16-CLS4:(株)ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ]CTL-18[CTL-18-1:(株)ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ]CTL-24[CTL-24-CLS11:(株)ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ]
AKW4802CC29[AKW4802CC29:ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽSUNX竜野(株)]NE-4CTCLS-M16[CT-27A23RF:加美電子工業(株)]低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0017
初回登録年月日2012年10月16日

登録工場

認証有効年月日

2017年10月15日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
パナソニックSソーラーシステム製造株 逆電力機能 無
単独運転防止機能式会社
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
島根県雲南市木次町山方320番地1
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(1入力)

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC240A7,GP40D,PVPC-4002-N,QCJ-40A,YLE-TL40A7,HEP040SB,SSI-TL40A7CS, CVPC-040T2GP40E, PVPC-4003-N 及び CVPC-040T3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
システムエンジニアリング事業部
開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

株式会社松本電子工業
水巻工場
福岡県遠賀郡水巻町吉田南3丁目3-13(吉田工業団地)

MP-0018
初回登録年月日2012年10月24日

認証有効年月日

2017年10月23日

連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 50V~400V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件 位相変化未対応
遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-S1AA5P8 及び CEPT-S1AB5P8

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.1A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:287mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位,
0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:10°(1°～15°1°単位)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.5Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

京セラ株式会社
滋賀県野洲市市三宅800

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35号1番地の1

MP-0019
初回登録年月日2012年10月31日

認証有効年月日

2022年10月30日

更新回数：1

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.5kVA,出力;4.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～370V(3及び6入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：7

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS-451,PVS-451H

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:27.0A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:200mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御:109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(370.0V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):48.5/58.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式；電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:6°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式；ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±0.6Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

エコノナビットⅣ(制御/通信UT) PMD35D-G(ユーザーインターフェースUT) PMD35D-M(計測UT) PMD35D-C

型名

Smart-REACH HEMS
(制御/通信/ユーザーインターフェースUT) NE-HMGW(計測UT) NE-4CT-2P
ナビフィッツ(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT) NVF-01

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。

逆潮流防止用CT

AKW4802CC29, CTL-16, CTL-18, CTL-24, NE-ACTCLS-M16

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0020
初回登録年月日2012年11月15日

認証有効年月日

2017年11月14日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(1入力)

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC255A4,GP55D,PVPC-5502-N,QCJ-55B,YLE-TL55A4,HEP055SB,SSI-TL55A4CS,SSI-TL55A4CA,CVPC-055T2,CSP55N1A,NEG255A4,YL-SPUS-55A, VBPC255A5,GP55E, PVPC-5503-N,CVPC-055T3, CSP55N1B,
NEG255A5 及び YL-SPUS-55B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0021
初回登録年月日2012年11月16日

認証有効年月日

2017年11月15日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲60V~400V(3入力または一括)

備考
特記事項：FRT要件対応,遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
KP44M-P, KP44M-PJ3, KP44M-PJ4, KP44M-KS, KP44M-PJ4-A 及び KP44M-KS-A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:405V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:110.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:－
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS / Ver.3.1.3.2
KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A,
TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE / Ver.3.1.3.2

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0022
初回登録年月日2012年11月16日

認証有効年月日

2017年11月15日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲60V~400V(3入力,4入力または一括)

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
KP44M, KP44M-J3，KP44M-J3-KC，KP44M-J4，KP44M-J4-KC，KP44M-SS, KP44M-J4-SS, KP44M-KC, KP44M-J4-HQ, KP44M-A, KP44M-J4-A, KP44M-J4-SS-A, KP44M-J4-HQ-A, KP44M-J4C, KP44M-SJ4,
KP44M-SJ4-KC 及び KP44M-J4-W (重塩害仕様なし)
KP44M-SJ4 及び KP44M-SJ4-KC (重塩害仕様あり)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:405V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:110.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値検出要素:周波数変化率
受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS/Ver.3.1.3.2
KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ,MCSM-Z01A,
TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE/Ver.3.1.3.2

型名

エコノナビットⅣ・ゲートウェイユニット PMD35D-G,
CTユニット PMD35D-C, モニタユニット PMD35D-M/Ver.2.0.1, Ver.1.0, Ver.1.0
NE-HM GW / Ver.3.0.0

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RKE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100,
CTL-16, CTL-18, CTL-24, AKW4802CC29, NE-4CTCLS-M16

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0023
初回登録年月日2012年12月05日

認証有効年月日

2017年12月04日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(1入力)

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC227A4,GP27D,PVPC-2702-N,QCJ-27A,YLE-TL27A4,SSI-TL27A4CS,PVPC-2703-N 及び GP27E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:108mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0024
初回登録年月日2012年12月27日

認証有効年月日

2017年12月26日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(1入力)

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC240A8, CSP40N1A, NEG240A8, YL-SPUS-40A, VBPC240A9, CSP40N1B, NEG240A9 及び YL-SPUS-40B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0025
初回登録年月日2013年04月15日

登録工場

認証有効年月日

2018年04月14日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
定格出力：皮相電力：4.5kVA 有効電力：4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能の有無 無
新潟県新潟市南区上八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
d.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲80V~420V(3入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：FRT要件、位相変化未対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498
補足情報対応Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-45DD3P, JH-45DD3C, JH-45DD3F, JH-45DD3B, JH-45DD3S, JH-45FD3P, JH-45FD3C, JH-45FD3F, JH-45FD3B 及び JH-45FD3S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V80.0V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:109.0V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒(固定)検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RV11
ソフトウェア管理番号：SRC-JHRWL2Y-0101, SRC-JHRWL6Y-JHRWL7Y-0101, SRC-JHRWL6Y-JHRWL7Y-0101, SRC-JHRV11-0101

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0026
初回登録年月日2013年04月19日

認証有効年月日

2018年04月18日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲70V~450V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC227A6, CSP27N1B 及び YL-SPUS-27B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:108mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, VBPW274R, VBPW274R-P,
VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-2

型名(計測器)VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-2(制御ユニット：太陽光用NA)MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1(制御ユニット：蓄電池NA)LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA, HQJB-HNA-A1/ Lj-na01out-1(制御ユニット/計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 / mkn7360s1out-1(HEMSコントローラ)MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-2(計測器/計測部：計測UT)MKN732K / mkn732kout-1(計測器/計測部：スマートコスモ)MKN7300S1+MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2 / mkn7300s2out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0027
初回登録年月日2013年05月13日

登録工場

認証有効年月日

2018年05月12日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
定格出力：皮相電力：4.0kVA 有効電力：4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能の有無 無
新潟県新潟市南区上八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
d.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲80V~420V(2入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：FRT要件、位相変化未対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498
補足情報対応Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-40DD2P,JH-40DD2C,JH-40DD2F,JH-40DD2B,JH-40DD2S,JH-40FD2P,JH-40FD2C,JH-40FD2F,JH-40FD2B 及び JH-40FD2S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:75V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:109.0V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒(固定)検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RV11
ソフトウェア管理番号：SRC-JHRWL2Y-0101m SRC-JHRWL6Y-JHRWL7Y-0101, SRC-JHRWL6Y-JHRWL7Y-0101, SRC-JHRV11-0101

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05,SCT-16B※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0028

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式
ダイヤモンド電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本1丁目15番27号 (接続は単相3線)

初回登録年月日2013年06月25日

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取県鳥取市南栄町15番地

鳥取工場

認証有効年月日

2018年06月24日

備考
特記事項：FRT要件、遠隔出力制御(広義)対応 及び JEM1498補足情報対応

連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲80V～410V(1入力)
自立運転の有無 有

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
DPC-45D 及び DPC-45C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:55V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,240,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3, 4, 5, 6°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：SAMG0C01, SAMGAC01
ソフトウェア管理番号：SAJT003-01

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
システムエンジニアリング事業部
開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

株式会社松本電子工業
水巻工場
福岡県遠賀郡水巻町吉田南3丁目3-13(吉田工業団地)

MP-0029
初回登録年月日2013年08月01日

認証有効年月日

2018年07月31日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 50V~450V(4[接続箱機能有り] 及び 1[接続箱機能無] 入力)

備考
特記事項：
FRT要件、位相変化未対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-L1AA5P8 及び CEPT-L1AB5P8

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.1A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:470V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:287mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位,
0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値検出要素：電圧位相
受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:10°(1°～15°1°単位)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.5Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0030

製品の仕様

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

初回登録年月日2013年09月03日

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

認証有効年月日

2023年09月02日

更新回数：1連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.9kVA,最大指定出力;5.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.6kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
初回認証登録年月日:2013年9月3日
初回時有効期限:2018年9月2日
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：3

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS-590,PVS-590B

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:41.3A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:295.0mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御:109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(454.5V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式；電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:6°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式；ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±0.6Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

エコノナビットⅣ・ゲートウェイユニット：PMD35D-G
・CTユニット：PMD35D-C
・モニタユニット：PMD35D-M,

型名

Smart-REACH HEMS
・NE-HMGW
ナビフィッツ・NVF-01逆潮流防止用CT

CTL-16, CTL-18, CTL-24, AKW4802CC29, NE-4CTCLS-M16

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム
製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0031
初回登録年月日2013年09月09日

認証有効年月日

2018年09月08日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 70～450V(5入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC259B, CVPC-059BT1, SSITL59B1CS, CVPC-059BT2, NEG259B1, YLE-TL59B1, VBPC259B1, GPM59A, SPSM-59A-RE, TPS-59B-M5,SPSM-59A-TR, VBPC259B2, SSITL59B2CS, CVPC-059BT3,
NEG259B2, GPM59B, SPSM-59B-RE, SPSM-59B-TR, SPSM-59A-SN, SPSM-59A-SOL, HQJP-R59-A1, CSP59G5B, SPSM-59B-LP, VBPC259B3, SPSM-59C-LP, EH059M-A1, SPSM-59C-JA,
CVPC-059BT4, GPM59C, NEG259B3, SPSM-59C-TR, SPSM-59C-RE 及び SSITL59B3CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:32.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70.0V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:236mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力制御値：14.75V(0, 14, 75A)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R, GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1,
HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01, MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203, YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW
203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA, SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW
274RT-NX,
LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R, SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG

型名(計測器)VBPW372, VBPW372A(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C(制御ユニット：太陽光用NA)MKN7761, MKN7761-P(制御ユニット：蓄電池NA)LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA, HQJB-HNA-A1(制御ユニット/計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733(HEMSコントローラ)MKN713, MKN704, MKN705(計測器/計測部：計測UT)MKN732K(計測器/計測部：スマートコスモ) MKN7300S1+MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2
Solar Link ZERO-T2 SUI, DataCube2-C, SAMG0C01, SAMGAC01

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ダイヤモンド電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本1丁目15番27号

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取工場
鳥取県鳥取市南栄町15番地

MP-0032
初回登録年月日2013年10月02日

認証有効年月日

2018年10月01日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(接続は単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.8kVA
出力：5.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～410V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
DPC-58B 及び DPC-58A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値 (太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:32.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(420V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(55V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,240,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0V)
出力抑制値：100%(50,100%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(3,4,5,6°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0033
初回登録年月日2013年10月23日

認証有効年月日

2018年10月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：5.5kVA
出力：5.5kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP55K3-P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0034
初回登録年月日2013年10月23日

認証有効年月日

2018年10月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：5.5kVA
出力：5.5kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP55K3, KP55K3-SS, KP55K3-SS-A 及び KP55K3-HQ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0035
初回登録年月日2013年10月31日

認証有効年月日

2018年10月30日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.0kVA
出力：4.0kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP40K3-P

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:100.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0036
初回登録年月日2013年10月31日

認証有効年月日

2018年10月30日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.0kVA
出力：4.0kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP40K3, KP40K3-SS, KP40K3-SS-A 及び KP40K3-HQ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:100.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
システムエンジニアリング事業部
開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

株式会社松本電子工業
水巻工場
福岡県遠賀郡水巻町吉田南3丁目3-13(吉田工業団地)

MP-0037
初回登録年月日2013年11月06日

認証有効年月日

2018年11月05日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(3[接続箱機能有り] 及び 1[接続箱機能無し])

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件、位相変化未対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-L1AA4P5 及び CEPT-L1AB4P5

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.1A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:470V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:223mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位, 0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:10.0°(1°～15°,0.1°単位)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.5Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0038
初回登録年月日2013年11月18日

認証有効年月日

2018年11月17日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 80～440V(2入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
RPI H4J, TPV-H4J-M2, 及び RPI H4J(P)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:440V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～92V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,60,150.300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108.0/111.0V(105.0/107.0,105.0/107.5
105.0/108.0, 105.5/108.5, 106.0/109.0,
106.6/109.5, 107.0/110.0, 107.5/110.5,
108.0/111.0, 108.5/111.5, 109.0/112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.5Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.0Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0039
初回登録年月日2013年11月22日

認証有効年月日

2018年11月21日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：3.0kVA
出力：3.0kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応, 遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP30K3, KP30K3-SS 及び KP30K3-HQ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222

MP-0040
初回登録年月日2013年11月27日

認証有効年月日

2018年11月26日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 80V~450V(1, 2または4入力)

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義)対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P61B502SJCA001 及び P61B502SJ001

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:27.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:480V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:58V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:240mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0, 112.5, 115.0, 120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0, 85.0, 87.5, 90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5, 51.0, 51.5, 52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5, 61.0, 61.5, 62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0, 57.5, 58.0, 58.5, 59.0, 59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150, 300秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0,
109.5, 110.0, 110.5, 111.0, 111.5,
112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3, 5, 8, 10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1.2%
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-****, PV-MBLPKC1(型名に末尾4桁の「****」には0001から9999までの通し番号となる)型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0041

製品の仕様

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

初回登録年月日2013年11月29日

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

認証有効年月日

2023年09月02日

更新回数：1連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.9kVA,最大指定出力;5.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.6kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
初回認証登録年月日:2013年11月29日
初回時有効期限:2018年11月28日
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：2

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP59R-J4-A,PCS-59RZ1C,KP59R-J4-HQ-A,KP59R-J4-SS-A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:41.3A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:295mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(454.5V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(0.80～1.00)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式；電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:－,検出要素：周波数変化率,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式；ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:－,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ノーリツ
兵庫県明石市二見町南二見5番

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取県鳥取市南栄町18MP-0042
初回登録年月日2013年12月02日

認証有効年月日

2017年03月31日

鳥取工場

連系系統の電気方式 単相2線式(接続は単相3線式)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.3kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 70V~380V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件位相変化未対応
遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVPC-4303-N

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.8A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:172mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／有効電力制御:109.0/109.0V(107.0/107.0,107.5/107.5,
108.0/108.0,108.5/108.5,109.0/109.0,
109.5/109.5,110.0/110.0,110.5/110.5,
111.0/111.0,111.5/111.5,112.0/112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3度
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:0.118Hz/0.140Hz(50Hz/60Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MP-0043
初回登録年月日2013年12月04日

認証有効年月日

2018年12月03日

更新回数：0製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－ ,最大指定出力：－出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.5kVA, 出力：5.5kW
指定力率：－（運転力率：0.95以上）
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～380V(4入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-55DC4P, JH-55DC4C, JH-55DC4F, JH-55DC4B, JH-55DC4S, JH-55FC4P, JH-55FC4C, JH-55FC4F, JH-55FC4B 及び JH-55FC4S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(75V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V,切)出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL2Y, SRC-JHRWL2Y-0102, JH-RWL6Y, , JH-RWL7Y, , JH-RWL7Z, JH-RV11

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0044

製品の仕様

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

初回登録年月日2013年12月06日

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

認証有効年月日

2023年09月02日

更新回数：1連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.8kVA,最大指定出力;4.8kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.8kVA,出力;4.56kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
初回認証登録年月日:2013年12月6日
初回時有効期限:2018年12月5日
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：2

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP48R-J3-A,PCS-48RZ1C,KP48R-J3-HQ-A,KP48R-J3-SS-A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:33.6A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:240mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(454.5V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(0.80～1.00)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：周波数変化率検出方式
検出レベル:－,検出要素：周波数変化率,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:－,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MP-0045
初回登録年月日2013年12月18日

認証有効年月日

2018年12月17日

更新回数：0製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－,
最大指定出力：－出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.5kVA, 出力：5.5kW
指定力率：－（運転力率：0.95以上）
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～380V(3入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-55DC3P, JH-55DC3C, JH-55DC3F, JH-55DC3B, JH-55DC3S, JH-55FC3P, JH-55FC3C, JH-55FC3F, JH-55FC3B 及び JH-55FC3S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(75V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112V.0,切)
出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL7Z, JH-RV11

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ダイヤモンド電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本1丁目
15番27号

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取工場
鳥取県鳥取市南栄町15番地

MP-0046

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(接続は単相3線)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 70～420V(1入力)
自立運転の有無 有

初回登録年月日2014年01月15日

認証有効年月日

2019年01月14日

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御（広義）対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVPC-5803-N

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:32.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:3°
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1.0Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO-T2 SUI

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0047

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50～380V(1入力)
自立運転の有無 有

初回登録年月日2014年01月15日

認証有効年月日

2019年01月14日

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HSS-P55BHT,HSS-P55BST,HSS-P55BMT,HSS-P55DHT,HSS-P55DST,HSS-P55DMT,HSS-P55DST15 及び HSS-P55DMT15

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5 Hz
検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0048
初回登録年月日2014年01月15日

認証有効年月日

2019年01月14日

更新回数：0製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(ただし、系統との接続は単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50～380V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

多数台連系対応型太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名HSS-P55BH,HSS-P55BS 及び HSS-P55BM

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0Hz～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107V～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz(固定)検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5 Hz(固定)検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム
製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0049
初回登録年月日2014年01月22日

認証有効年月日

2019年01月21日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：4.6kVA 出力：4.6kW
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：70～450V(4入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び 無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC246B, SSITL46B1CS, CVPC-046BT2, NEG246B1, YLE-TL46B1, VBPC246B1, GPM46A, SPSM-46A-RE, YL-SPSM4-46A, VBPC246B2,SSITL46B2CS, CVPC-046BT3, NEG246B2, GPM46B, SPSM-46B-RE, YL-SPSM4-46B,
SPSM-46A-SOL, HQJP-R46-A1, CSP46G4B, SPSM-46B-LP, VBPC246B3, SPSM-46C-LP, EH046M-A1, SPSM-46C-JA, CVPC-046BT4, SPSM-46C-TR, NEG246B3, GPM46C, SPSM-46C-RE, YL-SPSM4-46C 及び SSITL46B3CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/
電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(70.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:184mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, SPW275-NX, YL-SPW275, VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A,
GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R, GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01, MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2,CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203, YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL, SPW274-WH, SPW274A-WH,
SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA, SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM, SPW274RT-DM,
SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R, SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG

型名(計測器)VBPW372, VBPW372A(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C(制御ユニット：太陽光用NA)MKN7761, MKN7761-P(制御ユニット：蓄電池NA)LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1(制御ユニット/計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733(HEMSコントローラ)MKN713, MKN704, MKN705(計測器/計測部：計測UT)MKN732K(計測器/計測部：スマートコスモ)MKN7300S1+MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2
Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube2-C

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

IDEC株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

登録工場

日東電気株式会社 小山工場
栃木県小山市城東4-15-24

MP-0050
初回登録年月日2014年01月23日

認証有効年月日

2019年01月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.9kVA 出力：5.9kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：50～420V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義)対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PJ1A-A591

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:45.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(45V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:295mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,112.5,115,117.5,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93,95V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.0,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.5,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,58.2,58.8,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:360秒(150,180,240,300,360,5秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：111V(107,108,109,110,111V)
出力制御:111V(107,108,109,110,111V)
出力抑制値：－
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:4°(3,4,5°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PJ1H-A1, PJ1H-C2, PJ1H-C3

型名

逆潮流防止用CT

CTF-100A, SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

IDEC株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

登録工場

日東電気株式会社 小山工場
栃木県小山市城東4-15-24

MP-0051
初回登録年月日2014年02月10日

認証有効年月日

2019年02月09日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：4.2kVA 出力：4.2kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：50～420V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義)対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PJ1A-A421

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(45V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:210mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,112.5,115,117.5,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93,95V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.0,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.5,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,58.2,58.8,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:360秒(150,180,240,300,360,5秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：111V(107,108,109,110,111V)
出力制御:111V(107,108,109,110,111V)
出力抑制値：－
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:4°(3,4,5°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PJ1H-A1, PJ1H-C2, PJ1H-C3

型名

逆潮流防止用CT

CTF-100A, SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0052

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50V～380V(1入力)
自立運転の有無 有

初回登録年月日2014年02月14日

認証有効年月日

2019年02月13日

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HSS-P40BHT,HSS-P40BST,HSS-P40BMT,HSS-P40DHT,HSS-P40DST,HSS-P40DMT,HSS-P40DST15 及び HSS-P40DMT15

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:195mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5 Hz
検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立アプライアンス株式会社
家電・環境機器事業部
多賀家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0053
初回登録年月日2014年02月14日

認証有効年月日

2019年02月13日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(ただし、系統との接続は単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50～380V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

多数台連系対応型太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名HSS-P40BH,HSS-P40BS 及び HSS-P40BM

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:195mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0Hz～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10秒～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107V～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz(固定)検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5 Hz(固定)検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ノーリツ
兵庫県明石市二見町南二見5番

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取県鳥取市南栄町18番地

MP-0054
初回登録年月日2014年03月12日

鳥取工場

認証有効年月日

2019年03月11日

連系系統の電気方式 単相2線式(接続は単相3線)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲70～380V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御(広義)対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVPC-3003-N

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:18A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:120mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:109.0/109.0V(107.0/107.0,107.5/107.5,
108.0/108.0,108.5/108.5,109.0/109.0,
109.5/109.5,110.0/110.0,110.5/110.5,
111.0/111.0,111.5/111.5,112.0/112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出要素：電圧位相
検出レベル:3°
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:0.118Hz/0.140Hz(50Hz/60Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：Solar Link ZERO-T2 SUI
ソフトウェア管理番号：Ver.1

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック エコソリューションズ
電材三重株式会社
三重県津市藤方1668番地

MP-0055
初回登録年月日2014年03月17日

認証有効年月日

2019年03月16日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(ただし、系統との接続は単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制方式
適合する直流入力範囲 70V～380V(5入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

マルチストリング型パワーコンディショナ5.5kW

型名
VBPC355A2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:34.3A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:400V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒,5秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,112.5V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°,10°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－（固定）
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック エコソリューションズ
電材三重株式会社
三重県津市藤方1668番地

MP-0056
初回登録年月日2014年03月19日

認証有効年月日

2019年03月18日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(ただし、系統との接続は単相3線式)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制方式
適合する直流入力範囲 70～380V(4入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

マルチストリング型パワーコンディショナ4.0kW

型名
VBPC340A2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.0A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:400V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒,5秒,150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,112.5V,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°,5°,7°,10°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0057
初回登録年月日2014年03月27日

認証有効年月日

2019年03月26日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(4入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
RPI H6J, TPD-H59-M4, RPI H6J(P) 及び RPI H6J-4

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:44.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:45V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:295mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～92V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,60,150,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108.0/111.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.6/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.0Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0058
初回登録年月日2014年04月02日

認証有効年月日

2019年04月01日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 50V～450V(3入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
RPI H4.5J, TPD-H45-M3 及び RPI H4.5J(P)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:45V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～92V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10, 60, 150, 300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108.0/111.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.6/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.0Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0059
初回登録年月日2014年04月28日

認証有効年月日

2019年04月27日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(3入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
RPI H5.5J 及び RPI H5.5J(P)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:45V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～92V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10, 60, 150, 300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108.0/111.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.0Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム
製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0060
初回登録年月日2014年05月16日

認証有効年月日

2018年09月08日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 70～450V(3入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
CSP59G3A, YL-SPSM3-59A, CSP59G3B, YL-SPSM3-59B, CSP59G3C 及び YL-SPSM3-59C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:32.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70.0V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:236mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R, GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01, MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203, YL-SPW203,
YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL, SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JASPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA,
SPW274R, SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG

型名(計測器)VBPW372, VBPW372A(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C(制御ユニット：太陽光用NA)MKN7761, MKN7761-P(制御ユニット：蓄電池NA)LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1(制御ユニット/計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733(HEMSコントローラ)MKN713, MKN704, MKN705(計測器/計測部：計測UT)MKN732K(計測器/計測部：スマートコスモ)MKN7300S1+MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2
Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube2-C

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム
製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0061
初回登録年月日2014年05月16日

認証有効年月日

2019年01月21日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.6kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 70～450V(2入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
CSP46G2A, CSP46G2B 及び CSP46G2C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70.0V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:184mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R, GP-PCM3A-TX,
QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01, MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB,NEGPW203, YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL, SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP,
SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA, SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM, SPW274RT-DM,
SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R, SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG

型名(計測器)VBPW372, VBPW372A(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C(制御ユニット：太陽光用NA)MKN7761, MKN7761-P(制御ユニット：蓄電池NA)LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1(制御ユニット/計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733(HEMSコントローラ)MKN713, MKN704, MKN705(計測器/計測部：計測UT)MKN732K(計測器/計測部：スマートコスモ)MKN7300S1+MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2
Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube2-C

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目
4番30号 ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk,
Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24130 Thailand.

MP-0062
初回登録年月日2014年05月16日

認証有効年月日

2019年05月15日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(3入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義)対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-A-S55MP, EPC-A-S55MP-JHR, EPC-S55MP3-L 及び EPC-S55MP3-LHR

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,
110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01, ZREM-35M2

型名

逆潮流防止用CT

電力計測ユニット※１の付属品(CTA-120A-E)※1 逆潮流防止用CTを使用する際には、電力計測ユニットEEM-W2N1Cが必要となる。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0063
初回登録年月日2014年06月13日

登録工場

認証有効年月日

2019年06月12日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
定格出力 皮相電力：5.5kVA 有効電力：5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
シャープ新潟電子工業株式会社
逆電力機能 無新潟県新潟市南区八枚1310番地
AcBel Electronic（Dong Guan）Co.,Lt 単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式d.
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式№17-28,(Hong Yeh Rd)
直流分流出防止機能 有Hong Yeh Industrial District,
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
Tang Xia Town,Dong Guan City,
適合する直流入力範囲 40V～420V(3入力)

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

Guang Dong Province,China

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
JH-55ED3N，JH-55ED3P，JH-55ED3F，JH-55ED3B，JH-55ED3S，JH-55ED3C，
JH-55ED3Q，JH-55FD3Q, JH-55ED3, JH-55FD3N, JH-55FD3P, JH-55FD3C,
JH-55FD3F, JH-55FD3B, JH-55FD3S 及び JH-55FD3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:425V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:35V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒,10秒,
手動復帰)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:109.0V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V,110.5V,111V,111.5V,
112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3°,6°,9°,12°,15°,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒(固定)検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RV11
ソフトウェア管理番号：SRC-JHRWL2Y-0101, SRC-JHRWL6Y-JHRWL7Y-0101, SRC-JHRWL6Y-JHRWL7Y-0101, SRC-JHRV11-0101

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-ASO3, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※(SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可）

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目
4番30号 ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk,
Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24130 Thailand.

MP-0064
初回登録年月日2014年08月01日

認証有効年月日

2019年07月31日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(4入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応，遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-S55MP4-L
FRT要件対応，遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-A-S55MP4

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-A-S55MP4 及び EPC-S55MP4-L

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,
110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素：周波数変動
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01

型名

逆潮流防止用CT

CTA-120A-E

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区宮原3丁目
4番30号 ニッセイ新大阪ビル10階

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk,
Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24130 Thailand.

MP-0065
初回登録年月日2014年08月11日

認証有効年月日

2019年08月10日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(3入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
EPC-A-S49MP 及び EPC-S49MP3-L

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:245mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107,107.5,108,108.5,109,109.5,110,110.5,111,111.5,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01※1 逆潮流防止用CTを使用する際には、電力計測ユニットEEM-W2N1Cが必要となる。

型名

逆潮流防止用CT

電力計測ユニット※1の付属品(CTA-120A-E)

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0066
初回登録年月日2014年08月15日

認証有効年月日

2019年08月14日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.5kVA,
出力：5.5kW
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：70～450V(4入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び 無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC255C, YL-SPSS-55A, SPSS-55A-TR, VBPC255C1, YL-SPSS-55B, SPSS-55B-TR, SPSS-55B-RE, GPS55B, SPSS-55A-SOL,SPSS-55A-KC, SPSS-55A-SF, HQJP-M55-A1, CVPC-055CT1, SPSS-55A-SN, NEG255C1,
SPSS-55B-WH, SPSS-55B-LP, VBPC255C2, SPSS-55C-JA, SPSS-55C-SJ, SPSS-55C-LP, EH055B-A1, NEG255C2, HQJP-M55-A2, SPSS-55C-TR, YL-SPSS-55C, SPSS-55C-RE, SPSS-55C-WH,
SPSS-55B-SN, SPSS-55C, SPSS-55C-NX, SPSS-55C-DM, CVPC-055CT2 及び SPSS-55C-EG

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/
電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC)
検出レベル:30.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR)
検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR)
検出レベル(70.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出
検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)
検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)
検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)
検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御：108.0V(106.0,106.5,107.0,107.5,108.0,
108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0V)
出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0)
出力制御値：13.75A(0,13,75A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2,
SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX,
SPW275-NX, YL-SPW275,
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274,
VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01, MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203, YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL, SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA, SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQT
U-B, SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R, SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG, CSPSUC

型名

VBPW276, MCSM-P04, CSPDUD, HQJP-MUKA-3, GP-PCM5A-TX, YLE-PCM4TX, SPW276-NX, SPW276T-NX, SPW276-SN, SPW276-DM, SPW276T-DM, YL-SPW276, YL-SPW276T, LP-SULH-SDB, SPW2
76-LP, EHSPTU-C, EHWQTU-C, SPW276-EX（計測器）：VBPW372，VBPW372A（専用モニタ）：VBPM372C，VBPM371C（制御ユニット：太陽光用NA）：MKN7761，MKN7761-P（制御ユニット：蓄電池NA）：LJ-NA01，LJ-NA01050，GPHNAA, CSPNAB，KNKNAA，HQJB-HNA-A1（制御ユニット／計測器／計測部：エコーネットライト対応計測UT）：MKN7350S1，MKN7360S1，MKN733（HEMSコントローラ）：MKN713，MKN704，MKN705（計測器／計測部：計測UT）：MKN732K（計測器／計測部：スマートコスモ）：
MKN7300S1+MKN7300S2，
MKH73001S1+MKN7300S2，
MKH73002S1+MKN7300S2
Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube2-C, DataCube3
SAMG0C01, SAMGAC01
NEEB003, NEEB003-U, NEEB003-S, NEEB003-US, NEEB004
VV3620001,VV3620002,VV3620003

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222

MP-0067
初回登録年月日2014年09月01日

認証有効年月日

2019年08月31日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：5.5kVA
最大指定出力：5.23kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：5.5kVA,
出力：5.23kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無_有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 60～450V(1～4入力)
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 有（部分変更にて対応）

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び 無効電力発振抑制機
能対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
P61B552SJCA101 及び P61B552SJCA111

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(480V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(58V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:272mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,
110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V)
出力抑制値:0%
指定力率
力率一定制御(指定力率):0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル：8°(3,5,8,10°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:±1.2％
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-**** ※1, PV-MBLPKC1

型名※1：型名の末尾4桁の「****」は0001から9999までの通し番号となる。

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
環境・社会システム事業部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

岡住工業株式会社 行橋第一工場
福岡県行橋市南大橋三丁目6番1号

MP-0068
初回登録年月日2014年09月29日

認証有効年月日

2019年09月28日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 10kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 100V～600V(7[接続箱機能有り] 及び 1[接続箱機能無し])
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-P2AAB010B, CEPT-P2AAB010C 及び CEPT-P2AAB010D

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:66.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:630V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位, 0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:5.7°(1°～15° 0.1°単位)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.5Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
環境・社会システム事業部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

岡住工業株式会社 行橋第一工場
福岡県行橋市南大橋三丁目6番1号

MP-0069
初回登録年月日2014年09月29日

認証有効年月日

2019年09月28日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 100V～600V(7[接続箱機能有り] 及び 1[接続箱機能無し])
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-P2AAB9P9B, CEPT-P2AAB9P9C 及び CEPT-P2AAB9P9D

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:66.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:630V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:490mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位, 0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:5.7°(1°～15° 0.1°単位)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.5Hz
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ダイヤモンド電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本1丁目
15番27号

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取工場
鳥取県鳥取市南栄町15番地

MP-0070

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.5kVA 出力：5.5kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲
太陽電池入力：70～440V(4入力または一括入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

初回登録年月日2014年10月23日

認証有効年月日

2019年10月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義)対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
DPCO-55C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値 (太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(445V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(70V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0V)
出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0V)
出力抑制値：50%(50,100%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO-T2 SUI

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0071
初回登録年月日2014年11月25日

認証有効年月日

2024年11月24日

更新回数：1
記載変更回数：7

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.0kVA,最大指定出力;4.0kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;3.8kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PN40K2,JSPC-M40K2,F-P040K2,XL-PN40K2,PV-PN40K3,HQ-D-K40-1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V, 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V, 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：0%(0, 50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.81～1.00 0.01ステップ）
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10° 1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

2024年 8月23日現在

PV-DC10A,PV-DC16A,PV-DC24A,PV-DC10A-HQ,PV-DC16A-HQ,PV-DC24A-HQ,XL-DC10A,XL-DC16A,XL-DC24A,JS-DC10A,JS-DC16A,JS-DC24A

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0072
初回登録年月日2014年11月25日

認証有効年月日

2024年11月24日

更新回数：1
記載変更回数：5

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;3.0kVA,最大指定出力;3.0kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;3.0kVA,出力;2.85kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PN30K2,XL-PN30K2,PV-PN30K3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.9A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：0%(0, 50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.81～1.00 0.01ステップ）
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10° 1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

PV-DC10A, PV-DC16A, PV-DC24A, XL-DC10A, XL-DC16A, XL-DC24A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0073
初回登録年月日2014年12月04日

認証有効年月日

2022年05月28日

更新回数：1
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～385V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
JET認証登録番号MP-0009より独立
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
TPV-PCS0550B1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力抑制値：0％
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0074
初回登録年月日2014年12月04日

認証有効年月日

2022年05月28日

更新回数：1
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～385V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
JET認証登録番号MP-0010より独立
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
TPV-PCS0400B1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,
113.0V)
出力抑制値：0％
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0075
初回登録年月日2014年12月04日

認証有効年月日

2017年07月25日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 3.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 有効電力制御
適合する直流入力範囲60V～385V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応,遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
TPV-PCS0300B1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／有効電力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

型名：KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-SS

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0076
初回登録年月日2014年12月26日

認証有効年月日

2024年12月25日

更新回数：1
記載変更回数：7

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.5kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.225kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PN55K2,JSPC-M55K2,F-P055K2,XL-PN55K2,PV-PN55K3,HQ-D-K55-1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：0%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(0.81～1.00 0.01ステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10° 1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

2024年 8月23日現在

PV-DC10A,PV-DC16A,PV-DC24A,PV-DC10A-HQ,PV-DC16A-HQ,PV-DC24A-HQ,XL-DC10A,XL-DC16A,XL-DC24A,JS-DC10A,JS-DC16A,JS-DC24A

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0077
初回登録年月日2014年12月26日

認証有効年月日

2024年12月25日

更新回数：1
記載変更回数：5

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.4kVA,最大指定出力;4.4kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.18kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PN44KX2,PV-PN44KX3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.3A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：0%(0, 50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.81～1.00 0.01ステップ )－単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10° 1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

PV-DC10A, PV-DC16A, PV-DC24A, XL-DC10A, XL-DC16A, XL-DC24A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0078
初回登録年月日2015年01月07日

認証有効年月日

2018年10月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：5.5kVA
出力：5.5kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：JET認証登録番号MP-0034より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
RLE-KP55K3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0, 105.0/107.5,
105.0/108.0, 105.5/108.5,
106.0/109.0, 106.5/109.5,
107.0/110.0, 107.5/110.5,
108.0/111.0, 108.5/111.5,
109.0/112.0, 109.5/112.5,
110.0/113.0V)
出力抑制値：0％
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0079
初回登録年月日2015年01月07日

認証有効年月日

2018年10月30日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.0kVA
出力：4.0kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：JET認証登録番号MP-0036より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
RLE-KP40K3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:28.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:100.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0, 105.0/107.5,
105.0/108.0, 105.5/108.5,
106.0/109.0, 106.5/109.5,
107.0/110.0, 107.5/110.5,
108.0/111.0, 108.5/111.5,
109.0/112.0, 109.5/112.5,
110.0/113.0V)
出力抑制値：0％
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0080
初回登録年月日2015年01月07日

認証有効年月日

2018年11月21日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：3.0kVA
出力：3.0kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：60～450V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：JET認証登録番号MP-0039より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
RLE-KP30K3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0, 105.0/107.5,
105.0/108.0, 105.5/108.5,
106.0/109.0, 106.5/109.5,
107.0/110.0, 107.5/110.5,
108.0/111.0, 108.5/111.5,
109.0/112.0, 109.5/112.5,
110.0/113.0V)
出力抑制値：0％
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京馬場図所1番地

MP-0081

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：4.0kVA 有効電力：4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(3：接続箱機能有り 及び 1：接続箱機能無し)
自立運転の有無 有

初回登録年月日2015年01月30日

認証有効年月日

2019年11月24日

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び 無効電力発振抑制機能対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PS40K, JSPC-MS40K, F-PS40K, XL-PS40K, PV-PS40K-G, PV-PS40K2, JSPC-MS40K2, F-PS40K2, XL-PS40K2 及び PV-PS40K2-G

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,
49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,
58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR)：検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒, 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109V(107～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006L-SET-Y, PV-DR006L-SET-M, PV-DR006L-IFU-GW-Y, PV-DR006L-IFU-GW-M, PV-DR006L-IFU-MRC-Y, PV-DR006L-IFU-MRC-M, PV-DR006L-IFU-Y,
PV-DR006L-IFU-M, JSM-M6L-SET, JSM-M6L-FG, JSM-M6L-FM, M6L-SET-JA, M6L-FM-JA
Solar Link ZERO-T2 SUI

型名

逆潮流防止用CT

PV-DC10A, PV-DC16A, PV-DC24A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京馬場図所1番地

MP-0082

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：5.5kVA，有効電力：5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(4：接続箱機能有り 及び 1：接続箱機能無し)
自立運転の有無 有

初回登録年月日2015年01月30日

認証有効年月日

2019年12月25日

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び 無効電力発振抑制機能対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PS55K, JSPC-MS55K, F-PS55K, XL-PS55K, PV-PS55K-G, PV-PS55K2, JSPC-MS55K2, F-PS55K2, XL-PS55K2, PV-PS55K2-G, PS55K2-JA 及び CVPC-055CTM1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,
49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,
58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109V(107～112V 0.5Vステップ)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相検出レベル:3°(2～10° 1°ステップ)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006L-SET-Y ,PV-DR006L-SET-M, PV-DR006L-IFU-GW-Y, PV-DR006L-IFU-GW-M, PV-DR006L-IFU-MRC-Y, PV-DR006L-IFU-MRC-M, PV-DR006L-IFU-Y,
PV-DR006L-IFU-M, JSM-M6L-SET, JSM-M6L-FG, JSM-M6L-FM, M6L-SET-JA, M6L-FM-JA
Solar Link ZERO-T2 SUI

型名

逆潮流防止用CT

PV-DC10A, PV-DC16A, PV-DC24A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
プロダクト統括本部 生活家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
プロダクト統括本部 生活家電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0083
初回登録年月日2015年02月09日

認証有効年月日2020年02月08日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(4入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HSS-PS59CHT，HSS-PS59CST, HSS-PS59CMT, HSS-PS59DHT, HSS-PS59DST, HSS-PS59DMT, HSS-PS59DST15 及び HSS-PS59DMT15 (重塩害仕様なし)
HSS-PS59CMTE, HSS-PS59CHTE, HSS-PS59CSTE, HSS-PS59DHTE, HSS-PS59DSTE, HSS-PS59DMTE, HSS-PS59DSTE15 及び HSS-PS59DMTE15 (重塩害仕様あり)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:43.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:292mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5 Hz
検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk,
Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24130 Thailand.

MP-0084
初回登録年月日2015年02月18日

認証有効年月日2020年02月17日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(5入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-S99MP5-L, EPC-S99MP5-LHR
FRT要件対応，遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-B-S99MP5

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-S99MP5-L, EPC-S99MP5-LHR 及び EPC-B-S99MP5

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:74.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.2,51.5,51.8,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.2,61.5,61.8,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.2,48.5,48.8,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.2,58.5,58.8,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1,10,150,180,240,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御／進相無効電力制御:
109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,
110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素：周波数変動
検出時限:0.5秒（固定）保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01, ZREM-35M2

型名

逆潮流防止用CT

CTA-120A-E（電力計測ユニットの付属品 ※1）※1 逆潮流防止用CTを使用する際には、電力計測ユニットEEM-W2N1Cが必要となる。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0085
初回登録年月日2015年02月20日

登録工場

認証有効年月日2020年02月19日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無SMA Solar Technology AG
単独運転防止機能
Solarwerk 3
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
werbegebiet, Germany
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 70～450V(2入力)
自立運転の有無 有SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,
Germany

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB 4500TL-JP-22/MP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.9A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～119V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒 step)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107～112V 0.5V step)
有効電力制御:110.0V(107～112V 0.5V step 及び OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:0.2 Hz/s(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:50Hz±5.5%(固定)60Hz±5.5%(固定)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 安川電機
システムエンジニアリング事業部
開発部
福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号

登録工場

株式会社松本電子工業 水巻工場
福岡県遠賀郡水巻町吉田南3丁目3-13（吉田工業団地）

MP-0086
初回登録年月日2015年03月04日

認証有効年月日2020年03月03日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式(出力相数:単相2線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 50～400V(1入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 遠隔出力制御対応

記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
CEPT-V1AA4P5

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.3A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110V～120.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90.0V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～52.0Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz～62.0Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5Hz～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0Hz～59.5Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒単位)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0秒～300秒 1秒単位, 0秒設定時は、自動復帰無効)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(105V～115V 1V単位)
出力制御:109.0V(105V～115V 1V単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:4.5°(1°～15°0.1°単位)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出要素：周波数変動
検出レベル:1.5Hz
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0087
初回登録年月日2015年03月06日

認証有効年月日連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(1入力)

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

2017年10月15日

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SSI-TL40A8CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0088
初回登録年月日2015年03月06日

認証有効年月日

2017年11月14日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(1入力)

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SSI-TL55A5CS, SPUS-55A-SN, SPUS-55A-SOL,SPC5504, HQJP-K55-A1, SPUS-55B-LP,SPUS-55B-WH, EH055P-A1, SPUS-55B-JA 及び SPUS-55A-KC

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0089
初回登録年月日2015年03月06日

認証有効年月日

2017年12月04日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~380V(1入力)

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SSI-TL27A5CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:108mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6°,8°,10°,12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0090
初回登録年月日2015年03月06日

認証有効年月日連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲70V~450V(1入力)

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

2017年12月26日

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SPC4004, SPUS-40A-SN, SPUS-40A-SOL,HQJP-K40-A1, SPUS-40B-WH,SPUS-40B-JA, EH040P-A1 及び SPUS-40A-KC

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6, 8, 10, 12°)
検出時限:0.5秒以内(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz(固定)検出要素:周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW274R, VBPW274R-P, VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-1

型名（計測器）VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1（専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-1(制御ユニット：太陽光用NA）MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1（制御ユニット：蓄電池NA）LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA / Lj-na01out-1（HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-1（計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1（計測器/計測部：スマートコスモ）MKN7300S2 / mkn7300s1out-1
Solar Link ZERO-T2 SUI / 1
Datacube2-C / 1.0.0
SAMG0C01, SAMGAC01 / SAJT003-01

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
パワーエレクトロニクスSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニックESソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0091
初回登録年月日2015年03月06日

認証有効年月日

2018年04月18日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 2.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力制御
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 70V～450V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SPC2704, SPUS-27A-SN, SPUS-27A-SOL,SPUS-27A-GW, HQJP-K27-A1,SPUS-27B-JA, EH027P-A1 及び VBPC227A7

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.5A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70.0V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:108mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0,62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:8°(6, 8, 10, 12°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, VBPW274R, VBPW274R-P,
VBPW274, VBPW274A, GP-PCM2A-TX, GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX, QCJ-M-CUA, HQJP-MU-A1, HQJP-MTU-A1, YLE-PCM3TX, MCSM-P01,
MCSM-AP01, MCSM-P03, CVRM-SST2, CSPSUA, CSPSUB, CSPZUB, NEGPW203,
YL-SPW203, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, SPW203-TR, SPW203-SN, SPW203-SOL,
SPW274-WH, SPW274A-WH, SPW274-LP, SPW274A-LP, SPW274-JA, SPW274A-JA,
SPW274-SJ, EHSPTUS-A, EHWQTUS-A, EHSPTU-B, EHWQTU-B, SPW274R-DM,
SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX, LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA, SPW274R,
SPW274RT, SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG / vbpw274out-2

型名(計測器)VBPW372, VBPW372A / vbpw372out-1(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C / vbpm372cout-2(制御ユニット：太陽光用NA)MKN7761, MKN7761-P / mkn7761out-1(制御ユニット：蓄電池NA)LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB,KNKNAA, HQJB-HNA-A1 / Lj-na01out-1(制御ユニット/計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT)MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 / mkn7360s1out-1(HEMSコントローラ)MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-2(計測器/計測部：計測UT)MKN732K / mkn732kout-1(計測器/計測部：スマートコスモ)MKN7300S1+MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2/ mkn7300s2out-1
Solar Link ZERO-T2 SUI / 1
DataCube2-C / 1.0.0
SAMG0C01, SAMGAC01 / SAJT003-01

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0092
初回登録年月日2015年03月30日

認証有効年月日

2017年09月19日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.5kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲60V~400V(1入力)

備考
特記事項：MP-0016より独立
FRT要件対応
遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
TPV-55M, TPV-55M1, TPV-55M-J4 及び TPV-55M1-J4

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:405V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数変化率
検出レベル:－
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS/Ver.3.1.3.2

型名

KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ,MCSM-Z01A,
TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M,KP-MU1S-M-NE/Ver.3.1.3.2

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100,RKE-CT-S16AC100[CTF-16-OMM:マルチ計測器(株)]KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100[CTF-24-OMM:マルチ計測器(株)]2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0093
初回登録年月日2015年03月30日

認証有効年月日

2017年11月15日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.4kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲60V~400V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件対応 遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
TPV-44M, TPV-44M1, TPV-44M-J4 及び TPV-44M1-J4

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:405V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:110.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:106.0/109.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0/112.0,
109.5/112.5,110.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数変化率
検出レベル:－
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：
KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS / Ver.3.1.3.2
KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A,
TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE / Ver.3.1.3.2

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MP-0094
初回登録年月日2015年03月30日

認証有効年月日2020年03月29日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 8.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(4入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-S80MP4-L, EPC-S80MP4-LHR
FRT要件対応，遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-B-S80MP4

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-S80MP4-L, EPC-S80MP4-LHR 及び EPC-B-S80MP4

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:60.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:400mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.2,51.5,51.8,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.2,61.5,61.8,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,48.8,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.2,58.5,58.8,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1,10,150,180,240,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御／進相無効電力制御: 109V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01, ZREM-35M2

型名

逆潮流防止用CT

CTA-120A-E（電力計測ユニットの付属品※1）※1 逆潮流防止用CTを使用する際には、電力計測ユニットEEM-W2N1Cが必要となる。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MP-0095
初回登録年月日2015年04月27日

認証有効年月日

2018年11月28日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.9kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(4入力)
自立運転の有無_有

備考
特記事項：JET認証登録番号MP-0041より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び 無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置および系統連系用インバータ

型名
TPV-59R-M4 及び TPV-59R1-M4

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.3A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:454.5V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:147.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)
検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能／出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
パワーシステム事業部
長野県上田市大字富士山4016

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222

MP-0096
初回登録年月日2015年05月07日

認証有効年月日2020年05月06日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V／202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 60～430V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P61B152SJ001

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:8.3A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:440V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:58V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,
110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3°,5°,8°,10°)
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:±1.2％
検出要素:周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

MP-0097
初回登録年月日2015年05月15日

認証有効年月日2020年05月14日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御／出力制御（有効電力）適合する直流入力範囲 0～380V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名
UEBJ，UECJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:385V
検出時限:0.1秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.01秒以下
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5,48.8,49.1,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2,58.6,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108.0V(整定値-1V)
出力制御:109.0V(107.0,109.0,110.0V,OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1%
検出要素:周波数
検出時限:0.5秒以内
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック)
検出レベル:1%
検出要素:周波数
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MP-0098
初回登録年月日2015年05月27日

製品の仕様

認証有効年月日2020年05月26日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 4.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(2入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-S40MP2-L
FRT要件対応，遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応：EPC-A-S40MP2

記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
EPC-A-S40MP2 及び EPC-S40MP2-L

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107,107.5,108,108.5,109,109.5,
110,110.5,111,111.5,112V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01

型名

逆潮流防止用CT

CTA-120A-E（電力計測ユニットの附属品※1）※1 逆潮流防止用CTを使用する際には、電力計測ユニットEEM-W2N1Cが必要となる。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

IDEC株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

登録工場

日東電気株式会社 小山工場
栃木県小山市城東4-15-24

MP-0099
初回登録年月日2015年06月03日

認証有効年月日2020年06月02日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.9kVA 出力：5.9kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：50～420V(5入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PJ1A-B591A(太陽光入力部(グロメット))
PJ1A-B591B(太陽光入力部(太陽電池コネクタ接続))

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:44.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(45V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:295mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,112.5,115,117.5,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93,95V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.0,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.5,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,58.2,58.8,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:360秒(150,180,240,300,360,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,
111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力制御:109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,
111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：－
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:4°(3,4,5°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PJ1H-A1, PJ1H-C2, PJ1H-C3

型名

逆潮流防止用CT

CTF-100A, SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

LSIS Co., Ltd.
127, LS-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do,
431-848, Korea

登録工場

LSIS Co.,Ltd. Cheonan Factory
Samsung 4 way 56,
Dong Nam-gu, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do, Korea

MP-0100
初回登録年月日2015年06月26日

認証有効年月日2020年06月25日

連系系統の電気方式 単相2線式(接続方法 単相3線)連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 80V～380V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
LSP-S006L(JP)V1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(107.5V,110V,112.5V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(57.0Hz,58.0Hz,58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:1.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,300秒,5秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.4%(50Hz)
0.3%(60Hz)
検出要素：周波数変化
検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:1.8%(50Hz)
1.5%(60Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development
Zone Suzhou City,
215200 Jiangsu Province,
P.R. CHINA

MP-0101
初回登録年月日2015年07月09日

認証有効年月日2020年07月08日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－ ,最大指定出力：－出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：4.0kVA, 出力：4.0kW
指定力率：－（運転力率：0.95以上）
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～420V(2入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-40FB2, JH-40FB2C, JH-40FB2S 及び JH-40FB2B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(75V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0V,107.5V,108.0V,108.5V,109.0V,
109.5V,110.0V,110.5V,111.0V,111.5V,
112.0V)
出力抑制値：50%(0, 50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素：電圧位相,
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.5Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL6Z, JH-RWL7Z, JH-RWL8, JH-RV11※

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0102
初回登録年月日2015年08月03日

認証有効年月日2020年08月02日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 4.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 50～450V(4入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HSS-PS49DHT, HSS-PS49DST, HSS-PS49DMT, HSS-PS49DST15 及び HSS-PS49DMT15 (重塩害仕様なし)
HSS-PS49DHTE，HSS-PS49DSTE, HSS-PS49DMTE, HSS-PS49DSTE15 及び HSS-PS49DMTE15 (重塩害仕様あり)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:35.7A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:243mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力制御 109V(107～113V 0.5V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5Hz
検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development
Zone Suzhou City,
215200 Jiangsu Province,
P.R. CHINA

MP-0103
初回登録年月日2015年09月02日

認証有効年月日2020年09月01日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－,
最大指定出力：－出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：3.5kVA, 出力：3.5kW
指定力率：－（運転力率：0.95以上）
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～420V(2入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-35FB2, JH-35FB2C, JH-35FB2S 及び JH-35FB2B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:26.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(75V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:175mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V)
出力抑制値：50%(0, 50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.5Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL6Z, JH-RWL7Z, JH-RWL8, JH-RV11※

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475
THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD.
88 Moo 5 Bangna-Trad Highway,
Tambol Bangsamuk,
Amphur Bangpakong,
Chachoengsao 24130 Thailand.

MP-0104
初回登録年月日2015年09月29日

認証有効年月日2020年02月17日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：10.4kVA，有効電力：9.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 80～450V(5入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
EPC-S99MP5-CL

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:74.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:495mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.2,51.5,51.8,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.2,61.5,61.8,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.8,48.5,48.2,48.0,
47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.8,58.5,58.2,58.0,
57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10,1秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御／出力制御:109V(107,107.5,108,108.5,109,109.5,
110,110.5,111,111.5,112V,切)出力抑制値:50%(0,50%)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素：周波数変動
検出時限：0.5秒
保持時限：－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,
1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENP01

型名

逆潮流防止用CT

電力計測ユニット※1の付属品(CTA-120A-E)※1：逆潮流防止用CTを使用する際には、電力計測ユニットEEM-W2N1Cが必要となる。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0105
初回登録年月日2015年10月13日

登録工場

認証有効年月日2020年10月12日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 3.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無SMA Solar Technology AG
単独運転防止機能
Solarwerk 3
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
werbegebiet, Germany
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 70～450V(2入力)
自立運転の有無 有SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,
Germany

備考
特記事項：FRT要件対応、JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB 3500TL-JP-22/MP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:24.1A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～119V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒step)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107～112V 0.5V step)
有効電力制御:110.0V(107～112V 0.5V step 及び OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:0.2Hz/s(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:50Hz±5.5%
60Hz±5.5%
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0106
初回登録年月日2015年12月11日

認証有効年月日2020年02月29日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：10.5kVA 出力：10.0kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～550V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1505補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPCTA0H

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(560.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235.0V(220.0,225.0,230.0,235.0,240.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160.0V(160.0,165.0,170.0,175.0,180.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～53.0Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0～49.5Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,250,300秒, 手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:227.0V(208.0～229.0V，出力制御-2V)
出力制御 229.0V(210.0～231.0V，0.5V step)
出力抑制値 15A(0,15A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube2-C, DataCube3

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0107
初回登録年月日2015年12月11日

認証有効年月日2020年02月29日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 三相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：10.5kVA 出力：9.9kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～550V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1505補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPCT99H

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(560.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235.0V(220.0,225.0,230.0,235.0,240.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160.0V(160.0,165.0,170.0,175.0,180.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～53.0Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0～49.5Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,250,300秒, 手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:227.0V(208.0～229.0V，出力制御-2V)
出力制御:229.0V(210.0～231.0V，0.5V step)
出力抑制値：15A(0,15A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube2-C, DataCube3

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0108

製品の仕様

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

初回登録年月日2015年12月24日

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

認証有効年月日

2023年09月02日

更新回数：1連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.9kVA,最大指定出力;5.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.6kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
初回認証登録年月日:2015年12月24日
初回時有効期限:2018年11月28日
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：2

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP59R-KS-A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:41.3A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:295mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(454.5V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(0.80～1.00)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：周波数変化率検出方式
検出レベル:－,検出要素：周波数変化率,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック
検出レベル:－,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0109
初回登録年月日
2016年01月07日

登録工場

認証有効年月日

2021年01月06日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相2線式
Dong Yang E&P Inc.
（単相3線式配電線に接続）
76,Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon, Pye
連系系統の電圧 202V
ongtaek-Si, Gyeonggi-do,
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
Republic of Korea

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応

最大出力 4.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 有Dong Yang E&P Inc.
76,Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon, Pye 逆電力機能 無
単独運転防止機能
ongtaek-Si, Gyeonggi-do,
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
Republic of Korea
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御（有効電力）適合する直流入力範囲 0V～450V(2入力または4入力)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電用パワーコンディショナ

型名PPS-502SA1-2, PPS-502SA1-4, PPS-502SA1-2-BT 及び PPS-502SA1-4-BT

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.0A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:460V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:230mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0,92.5V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107.0V,107.5V,108.0V,108.5V,
109.0V,109.5V,110.0V,110.5V,
111.0V,111.5V,112.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:0.5Hz
検出時限:0.5秒以下
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:0.3Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.12秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ZTE Quantum Co.,Ltd.
5th Floor, Jingu Industrial Park,Ya Qiuhu Industrial Area,
Mumian Wan Community,
Buji Street,Longgang District,
Shenzhen, China.

登録工場

Tamura Electronics (Shen Zhen)
Co.,Ltd.
3014, Ban Xue Gang Street,
Ban Tian Community,
Ban Tian Subdistrict,Long Gang District,
Shen Zhen City, China

MP-0110

初回登録年月日
2016年02月08日

製品の仕様

認証有効年月日

2021年02月07日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.8kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力抑制
適合する直流入力範囲 60V～380V(1入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用保護装置インバータ

型名
SF5800L-JA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.5A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:380V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(112.5V,115.0V,117.5V,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0V,82.5V,85.0V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,47.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,210秒,240秒,270秒,300秒,5秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:107/109V(105.0/107.0V,105.5/107.5V,106.0/108.0V,
106.5/108.5V,107.0/109.0V,107.5/109.5V,
108.0/110.0V,108.5/110.5V,109.0/111.0V,
109.5/111.5V,110.0/112.0V,110.5/112.5V,
111.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±4°(2～10°2°刻み)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±2.5(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0111
初回登録年月日
2016年02月24日

認証有効年月日

2021年02月23日

更新回数：0
記載変更回数：2

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;ーkVA,最大指定出力;ーkW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：無単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御又は出力制御適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
RPI H6J-3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:44.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:45V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:295mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～92V 1V単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5～49.5Hz 0.1Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2～59.4Hz 0.1Hz単位)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10, 60, 150, 300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108.0/111.0V(105.0/107.0, 105.0/107.5,
105.0/108.0, 105.5/108.5, 106.0/109.0,
106.5/109.5, 107.0/110.0, 107.5/110.5,
108.0/111.0, 108.5/111.5, 109.0/112.0V)
出力制御：OFF(OFF,107.0～112.0V, 0.5V単位)
出力抑制値：50%(0%, 50%)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化
検出レベル:±0.4Hz
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.0Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0112

製品の仕様

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

初回登録年月日
2016年04月08日

登録工場

認証有効年月日新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

2021年04月07日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;ーkVA,最大指定出力;ーkW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;9.9kVA,出力;9.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
機能版数管理銘板のアルファベットがD以降のもの
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応
機能版数管理銘板のアルファベットがA,B,Cのもの
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報非対応

記載変更回数：8

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS9R9S200B-SA,PVS9R9S200B-SK-SA,PVS9R9S200B-SA-PFG,PVS9R9S200B-SA-NFG,PVS9R9S200B-SK-SA-PFG,PVS9R9S200B-SK-SA-NFG

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:63.1A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:605V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:140V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:490mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～90V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5,150,200,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109V(101～115V,1V Step)
出力抑制値：0W
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3～10°,1°Step)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:127.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1, PV-WATCH-ST2, PV-WATCH-ST2-3G, PV-WATCH-ST2-LAN, PV-WATCH-ST2-LTE

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0113

製品の仕様

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

初回登録年月日
2016年04月08日

登録工場

認証有効年月日新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

2021年04月07日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;ーkVA,最大指定出力;ーkW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;9.9kVA,出力;9.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(7入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無備考
特記事項：
機能版数管理銘板のアルファベットがD以降のもの
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応
機能版数管理銘板のアルファベットがA,B,Cのもの
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報非対応

記載変更回数：8

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS9R9S200B,PVS9R9S200B-SK,PVS9R9S200B-PFG,PVS9R9S200B-NFG,PVS9R9S200B-SK-PFG,PVS9R9S200B-SK-NFG

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:63.1A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:605V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:140V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:490mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～90V 1V Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz Step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5,150,200,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109V(101～115V 1V Step)
出力抑制値：0W
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3～10°,1°Step)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±1.2Hz
検出要素:周波数変化幅
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:127.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCH-ST1, PV-WATCH-ST2, PV-WATCH-ST2-3G, PV-WATCH-ST2-LAN, PV-WATCH-ST2-LTE

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development
Zone Suzhou City,
215200 Jiangsu Province,
P.R. CHINA

MP-0114
初回登録年月日
2016年04月20日

認証有効年月日

2021年04月19日

更新回数：0
記載変更回数：10

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－,最大指定出力;－
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.5kVA,出力;4.5kW
指定力率：－(運転力率：0.95以上)
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置を用いた上限クリップ機能および常時クリップ機能に対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-45GB3,JH-45GB3C,JH-45GB3S,JH-45GB3B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.75A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(30V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル：9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.5Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL6Z, JH-RWL7Z, JH-RWL8, JH-RV11※

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development
Zone Suzhou City,
215200 Jiangsu Province,
P.R. CHINA

MP-0115
初回登録年月日
2016年05月18日

認証有効年月日

2021年05月17日

更新回数：0
記載変更回数：10

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－,最大指定出力;－
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
指定力率：－(運転力率：0.95以上)
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無 有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置を用いた上限クリップ機能および常時クリップ機能に対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-55GB3,JH-55GB3C,JH-55GB3B,JH-55GB3S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(25V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.5Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL2Y, JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL6Z, JH-RWL7Z, JH-RWL8, JH-RV11※

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社サニックス
福岡県福岡市博多区博多駅東
二丁目1番23号

登録工場

株式会社サニックス 武雄第2工場
佐賀県武雄市朝日町大字中野
5773番地2

MP-0116
初回登録年月日
2016年05月19日

認証有効年月日連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：4.99kVA，有効電力：4.99kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 70～435V(3入力)

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応

2021年05月18日

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系型太陽光発電装置

型名
SA049S01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:440V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(56.4Hz,57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,
59.4Hz)検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
逆電力(RPR)
検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,200秒,300秒,10秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:109V(107.0V,107.5V,108.0V,108.5V,109.0V,
109.5V,110.0V,110.5V,111.0V,111.5V,
112.0V,112.5V,113.0V)
出力抑制値：50% (0%,50%)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル：±1.0Hz(固定)検出要素:周波数変化
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:1.0秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0117
初回登録年月日
2016年05月26日

認証有効年月日

2021年05月25日

更新回数：0
記載変更回数：13

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PSME55L,PSME55L-JA,XL-PSME55L,PV-PSME55L2,PSM55L2-JA,XL-PSME55L2,XL-PSM55L2,
JSPC-MSM55L2,PV-PSM55L2,YL-PSM55L2,HQ-D-RA55-1,HQ-D-RA55-1E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

2024年 8月23日現在

PV-DC10A,PV-DC16A,PV-DC24A,PV-DC10A-HQ,PV-DC16A-HQ,PV-DC24A-HQ,XL-DC10A,XL-DC16A,XL-DC24A,JS-DC10A,JS-DC16A,JS-DC24A

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

DELTA ELECTRONICS(JIANG SU)LTD.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0118
初回登録年月日
2016年06月23日

認証有効年月日

2021年06月22日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;9.9kVA,出力;9.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御又は出力制御適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(6入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制制御対応

記載変更回数：6

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
RPI H10J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:62.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(25V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:470mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V, 1.0V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～92V, 1.0V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz, 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz, 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0～49.5Hz, 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0～59.5Hz,_0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,60,150,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108.0/111.0V(105.0/107.0,105.0/107.5,
105.0/108.0,105.5/108.5,106.0V/109.0,
106.5/109.5,107.0/110.0,107.5V/110.5,
108.0/111.0,108.5/111.5,109.0V/112.0V)
出力制御：OFF(OFF,107.0～112.0V, 0.5V刻み)
出力抑制値：50%(0, 50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.4Hz
検出要素：周波数変化
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2.0Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置NST-SP-Rシリーズ(制御／通信／ユーザーインターフェース)
NST-SP-R,ESI-SSM-B-P-5,ESI-SSM-B-P-10(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R3J-0B5※a,c

型名

S2J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R2J-0B5※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5
S4J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PPM_N4J-100(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS (120A)
E-25150B (120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0119
初回登録年月日
2016年07月08日

認証有効年月日

2021年07月07日

更新回数：0
記載変更回数：8

名称

連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.5kVA,出力;10.0kW
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～600V(6入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1505補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPCTA0A4,LJCA3101A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.0A
検出時限:0.35秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(610.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80.0V/－/－/－)
検出時限(0.35秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:235.0V(220.0,225.0,230.0,235.0,240.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160.0V(160.0,165.0,170.0,175.0,180.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～53.0Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0～49.5Hz, 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz, 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,250,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:227.0V(208～229V 出力制御-2V)
出力制御:229.0V(210.0～231.0V 0.5V step)
出力抑制値：15A(0,15A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Solar Link ZERO Suite※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C, DataCube3

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0120
初回登録年月日
2016年07月28日

認証有効年月日

2021年07月27日

更新回数：0
記載変更回数：6

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP55M2-J4-SS-HA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御(指定力率):－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS
KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE
NST-SP-R

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0121
初回登録年月日
2016年07月28日

認証有効年月日

2021年07月27日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KP44M2-J4-SS-HA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:110.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5
113.0V)
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5
113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率):－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS
KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE
NST-SP-R

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0122
初回登録年月日
2016年08月23日

認証有効年月日

2021年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：26

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC255B,HQJP-R55-A2,CSP55G4D,GPR55A,SPSM-554A,LP-P55LH-SDA,YL-SPSM4-55A,SPSM-554A-DM,
SPSM-554A-NX,YLE-TL55B,VBPC255B1,VBPC255B1W,SPSM-554A-LP,EH055M-B1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値 (太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）出力抑制値:13.75A (0,13.75A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2 Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0123
初回登録年月日
2016年08月23日

認証有効年月日

2021年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：24

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC244B,SPSM-444A,LP-P44LH-SDA,SPSM-444A-DM,SPSM-444A-NX,YLE-TL44B,VBPC244B1,
VBPC244B1W,SPSM-444A-LP,EH044M-B1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値 (太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:176mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）
出力抑制値:11A (0,11A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

MP-0124
初回登録年月日
2016年08月23日

認証有効年月日

2021年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：10

名称

連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.0kVA,出力;10.0kW
系統電圧制御方式：電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～650V(1～6入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1505補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
LBSJ-10-T3C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(666V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(170V/－/－/－)
検出時限(0.03秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:230mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220,225,230,240V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160,170,175,180V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0,150,250,300秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御:229V(212,215,218,220,223,226,229V, OFF)
出力制御:231V(214,217,220,222,225,228,231V, OFF)
出力抑制値:10%(0,10%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.3%/秒(検出トリガ 5,10,20°)
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.4秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:4.5Hz/秒
検出要素:周波数変動(動作オン・オフ)
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.03秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置LBPC-01, LBPC-02, AWNA1-PCS
Solar Link ZERO-T2 SUI
DataCube3

型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0125
初回登録年月日
2016年08月26日

認証有効年月日

2021年07月27日

更新回数：0
記載変更回数：11

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～450V(4又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
狭義PCS単体による常時クリップ機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名(重塩害仕様なし)：KP55M2-J4-SS-A,KP55M2-J4,KP55M2-J4-HQ,KP55M2,KP55M2-PJ4,KP55M2-KS,TPV-55M2,
TPV-55M2-J4,DPVN55MU,CSR55G1C,KP55M2-KC,KP55M2-J4-KC,KP55M2-J4C,KP55M2-J4-W(重塩害仕様あり)：KP55M2-SJ4,KP55M2-SJ4-KC

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:38.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:137.5mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5
113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置認証モデルの型名よりDPVN55MU,KP55M2-J4-KC,KP55M2-KC,KP55M2-SJ4-KCを除く
KP-MU1Fシリーズ ※a,b,c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS
KP-MU1Pシリーズ ※a,b,c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
KP-MU1P-M,KP-MU1P-M-SS,KP-MU1P-M-HQ,MCSM-Z01A,TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M
KP-MU1Sシリーズ ※a,b,c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
KP-MU1S-M-NE
NST-SP-Rシリーズ ※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
NST-SP-R

型名認証モデルの型名:DPVN55MU,KP55M2-J4-KC,KP55M2-KC,KP55M2-SJ4-KC
エコノナビットⅣ ※c(制御ユニット/通信ユニット) PMD35D-G(ユーザーインターフェースユニット) PMD35D-M(計測ユニット) PMD35D-C
Smart-REACH HEMS ※c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
NE-HMGW(計測ユニット) NE-4CT-2P
ナビフィッツ ※b(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
NVF-01
PCUシリーズ ※a, b(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
PCU-1, PCU-1L
補足事項
制御ユニット、通信ユニット、ユーザーインターフェースユニット、(計測ユニット)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

2024年 8月23日現在

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100, AKW4802CC29, CTL-16, CTL-18, CTL-24, NE-4CTCLS-M16

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0126
初回登録年月日
2016年08月26日

認証有効年月日

2021年07月27日

更新回数：0
記載変更回数：10

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～450V(4又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名(重塩害仕様なし)：KP44M2-J4-SS-A,KP44M2-J4,KP44M2-J4-HQ,KP44M2,KP44M2-PJ4,KP44M2-KS,TPV-44M2,
TPV-44M2-J4,KP44M2-KC,KP44M2-J4-KC,KP44M2-J4C,KP44M2-J4-W(重塩害仕様あり)：KP44M2-SJ4,KP44M2-SJ4-KC

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:110.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5
113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置認証モデルの型名よりDPVN55MU,KP55M2-J4-KC,KP55M2-KC,KP55M2-SJ4-KCを除く
KP-MU1Fシリーズ ※a,b,c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS
KP-MU1Pシリーズ ※a,b,c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
KP-MU1P-M,KP-MU1P-M-SS,KP-MU1P-M-HQ,MCSM-Z01A,TPV-MU3P-M,RLE-MU1P-M
KP-MU1Sシリーズ ※a,b,c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
KP-MU1S-M-NE
NST-SP-Rシリーズ ※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
NST-SP-R

型名認証モデルの型名:DPVN55MU,KP55M2-J4-KC,KP55M2-KC,KP55M2-SJ4-KC
エコノナビットⅣ ※c(制御ユニット/通信ユニット) PMD35D-G(ユーザーインターフェースユニット) PMD35D-M(計測ユニット) PMD35D-C
Smart-REACH HEMS ※c(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
NE-HMGW(計測ユニット) NE-4CT-2P
ナビフィッツ ※b(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
NVF-01
PCUシリーズ ※a, b(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット/計測ユニット)
PCU-1, PCU-1L
補足事項
制御ユニット、通信ユニット、ユーザーインターフェースユニット、(計測ユニット)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

2024年 8月23日現在

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24AC100, AKW4802CC29, CTL-16, CTL-18, CTL-24, NE-4CTCLS-M16

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0127
初回登録年月日
2016年09月16日

認証有効年月日

2021年09月15日

更新回数：0
記載変更回数：24

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC255A6,HQJP-K55-A2,CSP55N1D,GP55F,SPUS-55C,SPUS-55C-NX,SSITL55A6CS,EH055P-B1,
SPUS-55C-DM,SPUS-55B-SN,YL-SPUS-55C,SPUS-55C-LP,LP-P55LS-SDA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）
出力抑制値:13.75A (0,13.75A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0128
初回登録年月日
2016年09月16日

認証有効年月日

2021年09月15日

更新回数：0
記載変更回数：24

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC240AA,HQJP-K40-A2,CSP40N1D,GP40F,SPUS-40C,SPUS-40C-NX,SSITL40A9CS,EH040P-B1,
SPUS-40C-DM,SPUS-40B-SN,YL-SPUS-40C,SPUS-40C-LP,LP-P40LS-SDA

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:160mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）出力抑制値:10A (0,10A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0129
初回登録年月日
2016年09月30日

認証有効年月日

2021年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：21

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SPSM-443A,HQJP-R44-A2,CSP44G3D,GPR44A,YL-SPSM3-44A,SPSM-443A-NX

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:176mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）
出力抑制値:11A (0,11A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0132
初回登録年月日
2016年10月27日

認証有効年月日

2021年10月26日

更新回数：0
記載変更回数：22

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;3.0kVA,出力;3.0kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SPUS-30A,HQJP-K30-A2,CSP30N1D,GP30F,SPUS-30C,SPUS-30C-NX,SSITL30A1CS,SPUS-30C-DM,
YL-SPUS-30C,VBPC230NC1,SPUS-30B-SN

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:18.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）出力抑制値:7.5A(0,7.5A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) SAMG0C01,SAMGAC01

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0133
初回登録年月日
2016年11月25日

登録工場

認証有効年月日2020年02月29日

製品の仕様

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
定格出力 皮相電力：5.4kVA，有効電力：5.4kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
SMA Solar Technology AG
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
Solarwerk 3
Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有werbegebiet, Germany
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 70～450V(2入力)
自立運転の有無 有SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,
Germany

備考
特記事項：FRT要件対応、JEM1498補足情報対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用インバータ

型名
SB 5400TL-JP-22/MP

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:32.9A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:70V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:260mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～119V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1V step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒step)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz step)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒 step)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107～112V 0.5V step)
出力制御:110.0V(107～112V 0.5V step 及び OFF)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.2Hz/秒(固定)検出要素：周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:50Hz±5.5%(固定)60Hz±5.5%(固定)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ZTE Quantum Co.,Ltd.
5th Floor, Jingu Industrial Park,Ya
Qiuhu Industrial Area,
Mumian Wan Community,
Buji Street, Longgang District,
Shenzhen, China

登録工場

Tamura Electronics (Shen Zhen)
Co.,Ltd.
3014, Ban Xue Gang Street,
Ban Tian Community,
Ban Tian Subdistrict,Long Gang District,
Shen Zhen City, China

MP-0134
初回登録年月日
2016年12月06日

製品の仕様

認証有効年月日

2021年12月05日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：5.52kVA，有効電力：5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲 0～400V(4入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応

更新回数：0
記載変更回数：名称

系統連系用保護装置インバータ

型名
SF5500L-J

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.2A
検出時限:0.5秒以下
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:400V
検出時限:0.5秒以下
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:60V
検出時限:0.5秒以下
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(112.5V,115.0V,117.5V,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0V,82.5V,85.0V,87.5V,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,47.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,210秒,240秒,270秒,300秒,5秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:107/109V(105.0/107.0V,105.5/107.5V,
106.0/108.0V,106.5/108.5V,
107.0/109.0V,107.5/109.5V,
108.0/110.0V,108.5/110.5V,
109.0/111.0V,109.5/111.5V,
110.0/112.0V,110.5/112.5V,
111.0/113.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±4°(2～10°2°刻み)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒以下

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

MP-0135
初回登録年月日
2017年03月15日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;10kVA,有効電力;10kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：無単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～570V(1または7接続1入力)(Max11A/回路)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1505補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
P73J103RJM

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:580V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:145V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225, 230, 235, 240V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160, 165, 170, 175, 180V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5, 51.0, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.8Hz(60.6, 61.2, 61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0, 57.6, 58.2, 58.8, 59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5,150,200,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:222V(210～240V【設定刻み：1V】)
出力抑制値：0%
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±8°(±3, ±5, ±8, ±10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:0.9Hz（50Hz）
1.1Hz（60Hz）
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:ｰ
検出時限:ｰ

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-****, PV-MBLPKC1

型名※型名の末尾「****」は0001から9999までの通し番号となる。

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

MP-0136
初回登録年月日
2017年03月15日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;9.9kVA,有効電力;9.9kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：無単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～570V(1または7接続1入力)(Max11A/回路)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1505補足情報対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
P73J992RJM

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:580V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:145V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:270mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:225V(225, 230, 235, 240V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:180V(160, 165, 170, 175, 180V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5, 51.0, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.8Hz(60.6, 61.2, 61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0, 57.6, 58.2, 58.8, 59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5,150,200,300秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:222/222V(210～240V【設定刻み：1V】)
出力抑制値：0%
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±8°(±3, ±5, ±8, ±10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:0.9Hz（50Hz）
1.1Hz（60Hz）
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:－
検出時限:－

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-****, PV-MBLPKC1

型名※型名の末尾「****」は0001から9999までの通し番号となる。

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0137

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.5kVA,出力;4.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無初回登録年月日
2017年03月24日

認証有効年月日

2022年03月23日

更新回数：0
記載変更回数：10

名称

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PSME45L,XL-PSME45L,PV-PSM45L2,PV-PSME45L2,HQ-D-RA45-1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.9A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

PV-DC10A, PV-DC16A, PV-DC24A, PV-DC10A-HQ, PV-DC16A-HQ, PV-DC24A-HQ, XL-DC10A，XL-DC16A，XL-DC24A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0138
初回登録年月日
2017年04月12日

認証有効年月日

2021年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：16

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;40～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SSITL55C1CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(40.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）出力抑制値:13.75A (0,13.75A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社 エネルギーシステ
ムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0139
初回登録年月日
2017年04月12日

認証有効年月日

2021年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：16

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;40～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SSITL44C1CS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:25.0A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450.0V/－/－/－)
検出時限(0.3秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(40.0V/－/－/－)
検出時限(0.4秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:176mA
検出時限:0.4秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能
検出レベル 進相無効電力制御／出力制御：108.0/109.0V（106.0/107.0, 106.5/107.5, 107.0/108.0, 107.5/108.5, 1
08.0/109.0, 108.5/109.5, 109.0/110.0, 109.5/110.5, 110.0/111.0, 110.5/111.5, 111.0/112.0, 111.5/112.5, 112.
0/113.0V）出力抑制値:11A (0,11A)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(6,8,10,12°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.2Hz
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,
MCSM-P03,YL-SPW274R,YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,
SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,
HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,
SPW274A-LP,SPW274-JA,SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
Data Cube※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) DataCube2-C,DataCube3
そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VV3620001,VV3620002,VV3620003

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0140
初回登録年月日
2017年04月28日

認証有効年月日

2022年04月27日

更新回数：0連系系統の電気方式：三相3線式(S相接地)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;16.5kVA,有効電力;16.5kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;200～750V(6入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)及びJEM1505補足情報対応

記載変更回数：4

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
M16S

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:61.0A
検出時限:0.05秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:750V
検出時限:0.1秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:180V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:470mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:230V(220～240V 0.1V単位)
検出時限:1.0秒(0～5秒,0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:160V(160～180V 0.1V単位)
検出時限:1.0秒(0～5秒, 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.0～52.0Hz 0.01Hz単位)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.0～62.5Hz 0.01Hz単位)
検出時限:1.0秒(0～5秒, 0.1秒単位
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.0～50.0Hz 0.01Hz単位)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(56.5～60.0Hz 0.01Hz単位)
検出時限:1.0秒(0～5秒, 0.1秒単位)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(0～300秒, 0.01秒単位, 手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:216/222V(209～232V/212～235V(1V単位),
出力抑制値：50%(0～100%, 1%単位)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:8度
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±2Hz
検出要素:過(不足)周波数
解列時限:0.2秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:250V
検出時限:0.05秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c

型名(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0143
初回登録年月日
2017年07月05日

認証有効年月日

2022年07月04日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;5.9kVA,有効電力;5.9kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無 有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：5

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名(重塩害仕様なし)：HSS-PS59EHT,HSS-PS59EST,HSS-PS59EMT,HSS-PS59EST15,HSS-PS59EMT15(重塩害仕様あり)：HSS-PS59EHTE,HSS-PS59ESTE,HSS-PS59EMTE,HSS-PS59ESTE15,HSS-PS59EMTE15

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:43.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:292mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰）
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値 0%単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5Hz
検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3
NEEB003, NEEB003-U, NEEB003-S, NEEB003-US, NEEB003E, NEEB003E-U, NEEB003E-S, NEEB003E-US, NEEB004, NEEB004E

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

登録工場

日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

MP-0144
初回登録年月日
2017年07月05日

認証有効年月日

2022年07月04日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;5.5kVA,有効電力;5.5kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：5

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名(重塩害仕様なし)：HSS-PS55EHT,HSS-PS55EST,HSS-PS55EMT,HSS-PS55EST15,HSS-PS55EMT15(重塩害仕様あり)：HSS-PS55EHTE,HSS-PS55ESTE,HSS-PS55EMTE,HSS-PS55ESTE15,HSS-PS55EMTE15

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:40.1A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:450V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:50V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:272mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル：－
検出時限：－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰）
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御/出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値:0%
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.1Hz
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/±2.5Hz
検出要素:周波数/周波数偏差
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3
NEEB003, NEEB003-U, NEEB003-S, NEEB003-US, NEEB003E, NEEB003E-U, NEEB003E-S, NEEB003E-US, NEEB004, NEEB004E

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0145
初回登録年月日
2017年08月31日

登録工場

認証有効年月日

2022年08月30日

更新回数：0製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;4.9kVA,有効電力;4.9kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有日立グローバルライフソリューション 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
ズ株式会社 ホームソリューション事業
受動的方式;周波数変化率検出方式
部 生活家電本部
直流分流出防止機能：有茨城県日立市東多賀町1-1-1
電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：5

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名(重塩害仕様なし)：HSS-PS49EHT,HSS-PS49EST,HSS-PS49EMT,HSS-PS49EST15,HSS-PS49EMT15(重塩害仕様あり)：HSS-PS49EHTE,HSS-PS49ESTE,HSS-PS49EMTE,HSS-PS49ESTE15,HSS-PS49EMTE15

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:35.7A,検出時限:0.5
直流分流出検出：検出レベル:242mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰）
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御/出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5～52.5/60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.5Hz(47.5～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル：－,検出時限：－

単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：周波数変化率検出方式
検出要素：周波数,検出レベル:0.1Hz,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±5Hz/±2.5Hz,検出要素:周波数/周波数偏差,解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3, NEEB003, NEEB003-U, NEEB003-S, NEEB003-US, NEEB003E,
NEEB003E-U, NEEB003E-S, NEEB003E-US, NEEB004, NEEB004E

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0146
初回登録年月日
2017年09月08日

登録工場

認証有効年月日

2022年09月07日

更新回数：0製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;4.0kVA,有効電力;4.0kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有日立グローバルライフソリューション 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
ズ株式会社 ホームソリューション事業
受動的方式;周波数変化率検出方式
部 生活家電本部
直流分流出防止機能：有茨城県日立市東多賀町1-1-1
電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：5

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HSS-P40EHT,HSS-P40EST,HSS-P40EMT,HSS-P40EST15,HSS-P40EMT15

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:29.1A,検出時限:0.5
直流分流出検出：検出レベル:198mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰）
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御/出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5～52.5/60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.5Hz(47.5～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル：－,検出時限：－

単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：周波数変化率検出方式
検出要素：周波数,検出レベル:0.1Hz,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±5Hz/±2.5Hz,検出要素:周波数/周波数偏差,解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D, HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0147
初回登録年月日
2017年09月08日

登録工場

認証有効年月日

2022年09月07日

更新回数：0製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
定格出力：皮相電力;5.5kVA,有効電力;5.5kW
運転力率：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有日立グローバルライフソリューション 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
ズ株式会社 ホームソリューション事業
受動的方式;周波数変化率検出方式
部 生活家電本部
直流分流出防止機能：有茨城県日立市東多賀町1-1-1
電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有日立グローバルライフソリューション
ズ株式会社
ホームソリューション事業部 生活家
電本部
茨城県日立市東多賀町1-1-1

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：5

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HSS-P55EHT,HSS-P55EST,HSS-P55EMT,HSS-P55EST15,HSS-P55EMT15

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:40.1A,検出時限:0.5
直流分流出検出：検出レベル:272mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒 10秒刻み, 手動復帰）
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御/出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 0.5V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:85V(80～90V 0.5V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5～52.5/60.5～63.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:0.6秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.5Hz(47.5～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル：－,検出時限：－

単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：周波数変化率検出方式
検出要素：周波数,検出レベル:0.1Hz,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±5Hz/±2.5Hz,検出要素:周波数/周波数偏差,解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:123V,検出時限:0.6秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置HSS-Y10D ,HSS-YS10D, HSS-Y10D2B, HSS-Y10D2, HSS-Y10D3

型名

逆潮流防止用CT

SR-3802-150A

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City,
215200 Jiangsu Province,
P.R. CHINA

MP-0148
初回登録年月日
2017年09月08日

認証有効年月日

2022年09月07日

更新回数：0
記載変更回数：12

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－,最大指定出力;－
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.7kVA,出力;4.5kW
指定力率；－(運転力率;0.95以上)
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応 及び 無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置を用いた上限クリップ機能および常時クリップ機能に対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-45HB3,JH-45HB3B,JH-45HB3C,JH-45HB3S

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:33.75A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:225mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,180,240,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V))
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110,113,115,119V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80,85,90,93V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0/59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.
0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°),検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL2Y※a,b,c

型名(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL6Y※a,b,c, JH-RWL7Y※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL6Z※a,b,c, JH-RWL7Z※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL8※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RV11※a,b,c
補足事項
制御UT、通信UT、ユーザーインターフェースUT、(計測UT)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0149
初回登録年月日
2017年09月08日

認証有効年月日

2022年09月07日

更新回数：0
記載変更回数：12

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－,最大指定出力;－
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.2kVA,出力;4.0kW
指定力率；－(運転力率;0.95以上)
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(2入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置を用いた上限クリップ機能および常時クリップ機能に対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-40HB2,JH-40HB2B,JH-40HB2C,JH-40HB2S

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:30.0A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:200mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,150,180,240,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V))
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110,113,115,119V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80,85,90,93V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0/59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.
0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°),検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL2Y※a,b,c

型名(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL6Y※a,b,c, JH-RWL7Y※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL6Z※a,b,c, JH-RWL7Z※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL8※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RV11※a,b,c
補足事項
制御UT、通信UT、ユーザーインターフェースUT、(計測UT)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町1番地

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町1番地

MP-0150
初回登録年月日
2017年10月03日

認証有効年月日

2022年10月02日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.0kVA,出力;10.0kW
系統電圧制御方式：電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～650V(1～6入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有及び無力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：8

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
LBSJ-10-S3C

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:70.0A,検出時限:0.3秒
直流分流出検出：検出レベル:400mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,250,300,0秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御:218V(212,215,218,223V, OFF)
出力制御：220V(214,217,220,225V, OFF)
出力抑制値:10%(0,10%)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(666V),検出時限(0.4秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(170V),検出時限(0.03秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110,115,120,125V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80,85,90,95V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.5,48.5,49.0,49.5/57.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：周波数変化率検出方式
検出レベル:0.3%/秒(検出トリガ 5,10,20°),検出要素:周波数変化率,検出時限:0.4秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:4.5 Hz/秒(動作オン・オフ）,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:130V,検出時限:0.03秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置LBPC-01, LBPC-02, AWNA1-PCS
Solar Link ZERO-T2-SUI
DataCube3

型名

逆潮流防止用CTなし

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0153
初回登録年月日
2018年02月21日

認証有効年月日

2023年02月20日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.959kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：21

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC255GC1

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:32.0A,検出時限:0.4秒
直流分流出検出：検出レベル:230mA,検出時限:0.4秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御／出力制御：
109.0V/109.0V（107.0/107.0,107.5/107.5,108.0/108.0,108.5/108.5,109.0/109.0,109.5/109.5,110.0/110.0,
110.5/110.5,111.0/110.0,111.5/111.5,112.0/112.0,112.5/112.5,113.0/113.0V）
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450.0V),検出時限(0.3秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50.0V),検出時限(0.4秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5/60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.8Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/58.8Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.95～0.80 0.01刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:8°(6,8,10,12°),検出要素:電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限：－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:1.2Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:130V,検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,MCSM-P03,YL-SPW274R,
YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,SPW274A-LP,SPW274-JA,
SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT

型名

モニタレス出力制御装置276 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,
SPW277-DM,YL-SPW277,SPW277-LP
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761 ※a(制御UT) MKN7761, MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713, MKN704, MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO–T4

Data Cube ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT1)(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT2)

DataCube2-C,DataCube3
DataCube4

サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

SAMG0C01,SAMGAC01

そらさぽ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

VV3620001,VV3620002,VV3620003

ソーラーモニター ※a, d(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

NST-SP-R

補足事項：
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0154
初回登録年月日
2018年04月27日

認証有効年月日

2023年02月20日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.959kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：22

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SPSS-55D-SN,SPSS-55D-NX,GPS55C,SPSS-55D-DM,SPSS-55D-EX,SPSS-55D-EG,SPSS-55D-SJ,
SPSS-55D-LP,EH055B-A2,CSP55G1E,HQJP-V55-A2,YL-SPSS-55D

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:32.0A,検出時限:0.4秒
直流分流出検出：検出レベル:230mA,検出時限:0.4秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御／出力制御：
109.0V/109.0V（107.0/107.0,107.5/107.5,108.0/108.0,108.5/108.5,109.0/109.0,109.5/109.5,110.0/110.0,
110.5/110.5,111.0/110.0,111.5/111.5,112.0/112.0,112.5/112.5,113.0/113.0V）
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450.0V),検出時限(0.3秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50.0V),検出時限(0.4秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5/60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.8Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.95～0.80 0.01刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:8°(6,8,10,12°),検出要素:電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限：－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:1.2Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:130V,検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,MCSM-P03,YL-SPW274R,
YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,SPW274A-LP,SPW274-JA,
SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT

型名

モニタレス出力制御装置276 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,
SPW277-DM,YL-SPW277,SPW277-LP
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761 ※a(制御UT) MKN7761, MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713, MKN704, MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO–T4

Data Cube ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

DataCube2-C

サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

SAMG0C01,SAMGAC01

ソラジットミニ，ソラジットミニ2 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) NEEB003,NEEB003-U,NEEB003-S,NEEB003-US,NEEB004,NEEB-005(計測UT) AKW2010GB
ソーラーモニター ※a, d(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

NST-SP-R

補足事：
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061,
AKW4802B, AKW4804B

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222

MP-0156
初回登録年月日
2018年05月17日

認証有効年月日

2019年08月31日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力:5.5kVA 有効電力:5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有逆電力防止機能の有無 無単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 60～450V(1～4入力)
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：JET認証登録番号MP-0067より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応

記載変更回数：

名称

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

型名
P61B552SJ001, P61B552SJCA001 及び P61B552SJCA011

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:30.8A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(480V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(58V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:272mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300秒 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,
111.5,112.0V)
出力抑制値:－
指定力率
力率一定制御(指定力率):－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3,5,8,10°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限：－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:±1.2%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-**** ※1, PV-MBLPKC1

型名※1：型名の末尾4桁の「****」は0001から9999までの通し番号となる。

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0157
初回登録年月日
2018年06月11日

登録工場

認証有効年月日

2023年06月10日

更新回数：0製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.125kVA,最大指定出力;4.125kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.125kVA,出力;4.125kW
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有Huawei Technologies Co.,LTD
No.2 City Avenue,Songshan Lake Sci. 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式＆Tech.Industry Park 523808 Donggua
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
n,Guandong,Peopl's Republic of Chin
直流分流出防止機能：有a
電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;120～500V(2入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：無Huawei Technologies Co.,LTD
Huawei Industrial Park Bantian Longgang District,Shenzhen Guangdong, P
eople's Republic of China

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：2

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SUN2000L-4.125KTL-JP

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:22.5A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:190mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:150秒(150,180,240,300,6秒 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：107V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5V)
出力制御：109V(109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0,113.5,114.0,114.5V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(500V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(80V),検出時限(0.5秒,)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.2Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率):－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:3°(3,6,9,12,15°),検出要素:電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限：－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±1.1Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Smartlogger1000

型名

逆潮流防止用CTなし

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0160
初回登録年月日
2018年08月27日

認証有効年月日

2023年02月20日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.767kVA,最大指定出力;4.4kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.631kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：15

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
HQJP-V44-A2,VBPC244GC1

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:26.0A,検出時限:0.4秒
直流分流出検出：検出レベル:184mA,検出時限:0.4秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御／出力制御：
109.0V/109.0V（107.0/107.0,107.5/107.5,108.0/108.0,108.5/108.5,109.0/109.0,109.5/109.5,110.0/110.0,
110.5/110.5,111.0/110.0,111.5/111.5,112.0/112.0,112.5/112.5,113.0/113.0V）
出力抑制値：0A

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.3秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(50V),検出時限(0.4秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5/60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.8Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率):0.95(0.95～0.80 0.01刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:8°(6,8,10,12°),検出要素:電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限：－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:1.2Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:130V,検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,MCSM-P03,YL-SPW274R,
YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,SPW274A-LP,SPW274-JA,
SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT

型名

モニタレス出力制御装置276 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,SPW276T-DM,
YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,SPW277-DM,
YL-SPW277,SPW277-LP
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761 ※a(制御UT) MKN7761,MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO–T4

補足事項：
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝エネルギーシステムズ株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34（ラゾーナ川崎東芝ビル）

登録工場

フレクストロニクス・インターナショ
ナル株式会社
茨城県筑西市関館367-2

MP-0161
初回登録年月日
2018年08月29日

認証有効年月日

2023年08月28日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：0.25kVA
出力：0.25kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：37.4～49.2V(1入力)
蓄電池入力：－
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 無
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応及びJEM1498補足情報対応
本製品は、ACモジュール用のマイクロインバータとして太陽電池の裏面に設置され使用される。

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
IPCS250J72A 及び TPV-MI0250A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:1.86A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(60V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(30V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:12.4mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,
110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値:0%(0,50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率):－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:(50Hz)±0.15 Hz/秒
(60Hz)±0.18 Hz/秒
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限：－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:(50Hz)±0.9 Hz/秒
(60Hz)±1.0 Hz/秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MP-0162
初回登録年月日
2018年09月06日

認証有効年月日

2021年10月16日

更新回数：0
記載変更回数：3

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;3.16kVA,最大指定出力;3.0kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;3.16kVA,出力;3.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(1入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
KPK-A30,KPK-A30-HQ,TPV-PCS0300C

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値:0%
指定力率
力率一定制御(指定力率):0.95(0.80～1.00)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限：－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1F-M, KP-MU1F-NE, KP-MU1F-M-SS, KP-MU1P-M, KP-MU1P-M-SS, KP-MU1P-M-HQ, MCSM-Z01A, TPV-MU3P-M, RLE-MU1P-M, KP-MU1S-M-NE

型名

逆潮流防止用CT

KP-CT-S16AC100, RLE-CT-S16AC100, KP-CT-S24AC100, RLE-CT-S24C100

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

シャープエネルギーソリューション株
式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
№1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu
Province, P.R. CHINA

MP-0165
初回登録年月日
2018年10月22日

認証有効年月日

2023年10月21日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.79kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.79kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義),フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.1Hz/60.1Hz)
出力制御装置を用いた上限クリップ機能および常時クリップ機能に対応

記載変更回数：11

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
JH-55JB4,JH-55JB4S,JH-55JB4B,JH-55JB4C

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:43.42A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:289mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V,切)出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110,113,115,119V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80,85,90,93V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0/59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.
0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(0.95～0.80, 0.01刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°,切),検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125.0V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL2Y※a,b,c

型名(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL6Y※a,b,c, JH-RWL7Y※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL6Z※a,b,c, JH-RWL7Z※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RWL8※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)JH-RV11※a,b,c
補足事項
制御UT、通信UT、ユーザーインターフェースUT、(計測UT)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0168
初回登録年月日
2018年12月06日

認証有効年月日

2023年12月05日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;6.2kVA,最大指定出力;5.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;6.2kVA,出力;5.9kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;70～450V(5入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：16

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC259B3

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:34.1A,検出時限:0.4秒
直流分流出検出：検出レベル:248mA,検出時限:0.4秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御／出力制御：
109.0V/109.0V（107.0/107.0,107.5/107.5,108.0/108.0,108.5/108.5,109.0/109.0,109.5/109.5,110.0/110.0,
110.5/110.5,111.0/110.0,111.5/111.5,112.0/112.0,112.5/112.5,113.0/113.0V）
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450.0V),検出時限(0.3秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(70.0V),検出時限(0.4秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5/60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.8Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:8°(6,8,10,12°),検出要素:電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限：－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル:1.2Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:130V,検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,MCSM-P03,YL-SPW274R,
YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,SPW274A-LP,SPW274-JA,
SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT

型名

モニタレス出力制御装置276 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,
SPW277-DM,YL-SPW277,SPW277-LP,JH-ASP01
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761 ※a(制御UT) MKN7761, MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713, MKN704, MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO–T4

補足事項:
制御UT, 通信UT, ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT, 計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0169
初回登録年月日
2019年03月01日

登録工場

認証有効年月日

2024年02月29日

更新回数：0製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.95kVA,出力;4.95kW
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有Huawei Technologies Co.,LTD
No.2 City Avenue,Songshan Lake Sci. 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式＆Tech.Industry Park 523808 Donggua
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
n,Guandong,Peopl's Republic of Chin
直流分流出防止機能：有a
電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;120～500V(2入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：無Huawei Technologies Co.,LTD
Huawei Industrial Park Bantian Longgang District,Shenzhen Guangdong, P
eople's Republic of China

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応

記載変更回数：1

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SUN2000L-4.95KTL-JP

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:27.0A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:240mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:150秒(150,180,240,300,6秒 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：107V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5V)
出力制御：109V(109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0,113.5,114.0,114.5V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(500V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(80V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/58.2Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0/59.4,58.8,58.2,57.6,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率):－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:3°(3,6,9,12,15°),検出要素:電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限：－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±1.1Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置Smartlogger1000

型名

逆潮流防止用CTなし

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MP-0170
初回登録年月日
2019年03月14日

認証有効年月日

2024年03月13日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;4.6kVA,最大指定出力;4.4kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.6kVA,出力;4.4kW
系統電圧制御方式：出力制御
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;70～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：16

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VBPC246B3

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル；25.3A,検出時限；0.4秒
直流分流出検出：検出レベル；184mA,検出時限；0.4秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,110.0,111.5,112.0,112.5,113.0V）
出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V）
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部）
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル；450V,検出時限；0.3秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル；70V,検出時限；0.4秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル；115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限；1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル；80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限；1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz)；51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5/60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限；1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz)；47.5/58.8Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限；1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル；－,検出時限；－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル；－,検出時限；－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル；－,検出時限；－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(－)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル；8°(6,8,10,12°),検出要素；電圧位相,検出時限；0.5秒,保持時限；－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル；1.2Hz,検出要素；周波数変動,検出時限；瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル；130V,検出時限；0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275,MCSM-P03,YL-SPW274R,
YL-SPW274RT,EHSPTU-B,EHWQTU-B,SPW274R-DM,SPW274RT-DM,SPW274R-NX,SPW274RT-NX,LP-SULH-SDA0,LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP,SPW274RT-LP,SPW274R-EG,SPW274RT-EG,VBPW274R,VBPW274R-P,VBPW274,VBPW274A,GP-PCM2A-TX,GP-SPW274R,
GP-PCM3A-TX,QCJ-M-CUA,HQJP-MU-A1,HQJP-MTU-A1,YLE-PCM3TX,MCSM-P01,MCSM-AP01,CVRM-SST2,CSPSUA,CSPSUB,CSPZUB,NEGPW203,YL-SPW203,SPW203-TR,SPW203-SN,SPW203-SOL,SPW274-WH,SPW274A-WH,SPW274-LP,SPW274A-LP,SPW274-JA,
SPW274A-JA,SPW274-SJ,EHSPTUS-A,EHWQTUS-A,SPW274R,SPW274RT

型名

モニタレス出力制御装置276 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,SPW276T-DM,
YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,SPW277-DM,
YL-SPW277,SPW277-LP,JH-ASP01
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
太陽光用HEMS MKN7761 ※a(制御UT) MKN7761, MKN7761-P(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713, MKN704, MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705
Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO–T4

補足事項：
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26, AKW4803CC26, CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0171
初回登録年月日
2019年06月27日

認証有効年月日

2021年05月25日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS-554

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:29.2A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

エコノナビットⅣ※c(制御/通信UT)PMD35D-G(ユーザーインターフェースUT)PMD35D-M(計測UT)PMD35D-C

型名

Smart-REACH HEMS※c(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)NE-HMGW(計測UT)NE-4CT-2P
ナビフィッツ※b(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT)NVF-01
出力制御ユニット（PCU）(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT)PCU-1※a※b,PCU-1L※a※b
補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16,CTL-18,CTL-24,AKW4802CC29,NE-4CTCLS-M16,CT303F30007

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0172
初回登録年月日
2019年06月27日

認証有効年月日

2022年03月23日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.5kVA,出力;4.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS-452

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:23.9A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/－/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:225mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110～120V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80～93V 1Vステップ)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150～300秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御:109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値：50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(2～10°1°ステップ)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

エコノナビットⅣ※c(制御/通信UT)PMD35D-G(ユーザーインターフェースUT)PMD35D-M(計測UT)PMD35D-C

型名

Smart-REACH HEMS※c(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)NE-HMGW(計測UT)NE-4CT-2P
ナビフィッツ※b(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT)NVF-01
出力制御ユニット（PCU）(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT)PCU-1※a※b,PCU-1L※a※b
補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16,CTL-18,CTL-24,AKW4802CC29,NE-4CTCLS-M16,CT303F30007

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0173
初回登録年月日
2019年06月27日

登録工場

認証有効年月日

2024年06月26日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;5.8kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有／無Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
No.1688 Jiangxing East Road, Wujian 逆電力機能の有無：有(逆潮流なしの場合)
g Economic Development Zone Suzhou 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
City, 215200 Jiangsu Province, P.R.
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
CHINA
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～480V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.50Hz/60.50Hz)
逆電力検出用CT：
型番;CTL-24-CLS(300A),E-25150B(120A)

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
H5.5J_22,H5.5J_220,H5.5J_221,H5.5J_222,H5.5J_223

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:37A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:290mA,検出時限:0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(480V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒/－/－/－)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115.0V(110～120V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80～92V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.0～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.5秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル:275W,検出時限:0.5秒－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60, 150, 300, 10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：OFF(OFF, 105.0～109.0V 0.5V刻み)
出力制御：109V(107.0～112.0V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(1.0～0.8 0.01刻み)－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R3J-0B5※a,c

型名

S2J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R2J-0B5※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
S4J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路(計測UT) PPM_N4J-100(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS(120A), E-25150B(120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0174
初回登録年月日
2019年06月27日

登録工場

認証有効年月日

2024年06月26日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;6.2kVA,最大指定出力;5.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;6.2kVA,出力;5.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有／無Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
No.1688 Jiangxing East Road, Wujian 逆電力機能の有無：有(逆潮流なしの場合)
g Economic Development Zone Suzhou 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
City, 215200 Jiangsu Province, P.R.
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
CHINA
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.50Hz/60.50Hz)
逆電力検出用CT：
型番;CTL-24-CLS(300A),E-25150B(120A)

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
H6J_24,H6J_240,H6J_241,H6J_242,H6J_243

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:40A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:310mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60, 150, 300, 10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：OFF(OFF, 105.0～109.0V 0.5V刻み)
出力制御：109V(107.0～112.0V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80～92V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5～52.0/0.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.0～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.5秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル:300W,検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(1.0～0.8 0.01刻み)－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R3J-0B5※a,c

型名

S2J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R2J-0B5※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
S4J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路(計測UT) PPM_N4J-100(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS(120A), E-25150B(120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

MP-0175
初回登録年月日
2019年07月11日

認証有効年月日

2024年07月10日

更新回数：0連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;10.42kVA,最大指定出力;9.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.42kVA,出力;9.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(6入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：9

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS9R9T200C,PVS9R9T200C-DN

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;42A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;283mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300秒,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR):検出レベル;605V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR):検出レベル;140V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR):
検出レベル;230V(220～240V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR):
検出レベル;160V(160～180V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR):
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR):
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限:2.0秒(0.5～5.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR):検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(1.0～0.8, 0.01 Step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;5°(3～10°1°Step),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;1.2Hz,検出要素;周波数変化幅,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;247.5V,検出時限;交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCHシリーズ※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
PV-WATCH-ST1,PV-WATCH-ST2,PV-WATCH-ST2-3G,PV-WATCH-ST2-LAN,PV-WATCH-ST2-LTE

型名

KP-MU1Fシリーズ※a,d(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS
サニックスアイ(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
SAMG0C01,SAMGAC01
Solar Link ZERO※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御ユニット、通信ユニット、ユーザーインターフェースユニット、(計測ユニット)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

MP-0176
初回登録年月日
2019年07月11日

認証有効年月日

2024年07月10日

更新回数：0連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;10.42kVA,最大指定出力;9.9kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.42kVA,出力;9.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式:電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(6入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：9

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS9R9T200C-SA,PVS9R9T200C-DN-SA

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC):検出レベル;42A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出:検出レベル;283mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300秒,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR):検出レベル;605V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR):検出レベル;140V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR):
検出レベル;230V(220～240V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR):
検出レベル;160V(160～180V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR):
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR):
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限:2.0秒(0.5～5.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR):検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(1.0～0.8, 0.01 Step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;5°(3～10°1°Step),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;1.2Hz,検出要素;周波数変化幅,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;247.5V,検出時限;交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCHシリーズ※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
PV-WATCH-ST1,PV-WATCH-ST2,PV-WATCH-ST2-3G,PV-WATCH-ST2-LAN,PV-WATCH-ST2-LTE

型名

KP-MU1Fシリーズ※a,d(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS
サニックスアイ(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
SAMG0C01,SAMGAC01
Solar Link ZERO※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御ユニット、通信ユニット、ユーザーインターフェースユニット、(計測ユニット)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

MP-0177
初回登録年月日
2019年07月11日

認証有効年月日

2024年07月10日

更新回数：0連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;10.52kVA,最大指定出力;10kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;10.52kVA,出力;10kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式:電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(6入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：9

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS010T200C,PVS010T200C-DN

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC):検出レベル;42A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出:検出レベル;286mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300秒,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR):検出レベル;605V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR):検出レベル;140V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR):
検出レベル;230V(220～240V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR):
検出レベル;160V(160～180V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR):
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR):
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限:2.0秒(0.5～5.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR):検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(1.0～0.8, 0.01 Step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;5°(3～10°1°Step),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;1.2Hz,検出要素;周波数変化幅,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;247.5V,検出時限;交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCHシリーズ※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
PV-WATCH-ST1,PV-WATCH-ST2,PV-WATCH-ST2-3G,PV-WATCH-ST2-LAN,PV-WATCH-ST2-LTE

型名

KP-MU1Fシリーズ※a,d(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS
サニックスアイ(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
SAMG0C01,SAMGAC01
Solar Link ZERO※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御ユニット、通信ユニット、ユーザーインターフェースユニット、(計測ユニット)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

新電元工業株式会社
東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビル

登録工場

新電元スリーイー株式会社 山形工場
山形県尾花沢市新町三丁目11番33号

MP-0178
初回登録年月日
2019年07月11日

認証有効年月日

2024年07月10日

更新回数：0連系系統の電気方式：三相3線式
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;10.52kVA,最大指定出力;10kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力;10.52kVA,出力;10kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;150～600V(6入力又は一括)蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：9

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS010T200C-SA,PVS010T200C-DN-SA

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC):検出レベル;42A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出:検出レベル;286mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300秒,5秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力制御：225V(202～233V 1V Step)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR):検出レベル;605V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR):検出レベル;140V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR):
検出レベル;230V(220～240V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
交流不足電圧(UVR):
検出レベル;160V(160～180V 1V Step),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数上昇(OFR):
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz Step)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 Step)
周波数低下(UFR):
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz Step)
検出時限:2.0秒(0.5～5.0秒 0.1秒 Step)
逆電力(RPR):検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(1.0～0.8, 0.01 Step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;5°(3～10°1°Step),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;1.2Hz,検出要素;周波数変化幅,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;247.5V,検出時限;交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

PV-WATCHシリーズ※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
PV-WATCH-ST1,PV-WATCH-ST2,PV-WATCH-ST2-3G,PV-WATCH-ST2-LAN,PV-WATCH-ST2-LTE

型名

KP-MU1Fシリーズ※a,d(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
KP-MU1F-M,KP-MU1F-NE,KP-MU1F-M-SS
サニックスアイ(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
SAMG0C01,SAMGAC01
Solar Link ZERO※a(制御ユニット/通信ユニット/ユーザーインターフェースユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御ユニット、通信ユニット、ユーザーインターフェースユニット、(計測ユニット)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0179
初回登録年月日
2019年07月26日

登録工場

認証有効年月日

2024年07月25日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;5.8kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有／無Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
No.1688 Jiangxing East Road, Wujian 逆電力機能の有無：有(逆潮流なしの場合)
g Economic Development Zone Suzhou 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
City, 215200 Jiangsu Province, P.R.
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
CHINA
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.50Hz/60.50Hz)
逆電力検出用CT：
型番;CTL-24-CLS(300A),E-25150B(120A)

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
H5.5J_23,H5.5J_230,H5.5J_231,H5.5J_232,H5.5J_233

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:37A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:290mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60, 150, 300, 10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：OFF(OFF, 105.0～109.0V 0.5V刻み)
出力制御：109V(107.0～112.0V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80～92V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.0～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.5秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル:275W,検出時限:0.5秒－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(1.0～0.8 0.01刻み)－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R3J-0B5※a,c

型名

S2J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R2J-0B5※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
S4J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路(計測UT) PPM_N4J-100(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS(120A), E-25150B(120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

山洋電気株式会社
長野県上田市富士山4016

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222

MP-0180
初回登録年月日
2019年07月29日

認証有効年月日

2024年07月28日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.8kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～450V(1～4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)及び無効電力発振抑制機能対応

記載変更回数：1

名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
P61B552SJCA201,P61B552SJCA211

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:30.8A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:287mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(480V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(58V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110,112.5,115,120V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80,85,87.5,90),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):48.5/58.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.8～1.0 0.01刻み)－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:8°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±1.2%,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PVMBC21, PVMBC11, PV-MBLP001-**** ※1 ,PV-MBLPKC1※1 型名の末尾4 桁の「****」は0001 から9999 までの通し番号となる

型名

逆潮流防止用CTなし

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0181
初回登録年月日
2019年08月07日

登録工場

認証有効年月日

2024年08月06日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;4.2kVA,最大指定出力;4.0kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.2kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有／無Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
No.1688 Jiangxing East Road, Wujian 逆電力機能の有無：有(逆潮流なしの場合)
g Economic Development Zone Suzhou 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
City, 215200 Jiangsu Province, P.R.
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
CHINA
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.50Hz/60.50Hz)
逆電力検出用CT：
型番;CTL-24-CLS(300A),E-25150B(120A)

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
H4J_22,H4J_220,H4J_221,H4J_222,H4J_223

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値)
交流過電流(ACOC)：検出レベル:27A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:210mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60, 150, 300, 10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：:OFF(OFF, 105.0～109.0V 0.5V刻み)
出力制御：109V(107.0～112.0V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80～92V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.0～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.5秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル:200W,検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(1.0～0.8 0.01刻み)－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R3J-0B5※a,c

型名

S2J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R2J-0B5※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
S4J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路(計測UT) PPM_N4J-100(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS(120A), E-25150B(120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0182
初回登録年月日
2019年08月09日

登録工場

認証有効年月日

2024年08月08日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;4.7kVA,最大指定出力;4.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.7kVA,出力;4.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有／無Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
No.1688 Jiangxing East Road, Wujian 逆電力機能の有無：有(逆潮流なしの場合)
g Economic Development Zone Suzhou 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
City, 215200 Jiangsu Province, P.R.
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
CHINA
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;0～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;ー
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.50Hz/60.50Hz)
逆電力検出用CT：
型番;CTL-24-CLS(300A),E-25150B(120A)

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
H4.5J_23,H4.5J_230,H4.5_J231,H4.5_J232,H4.5_J233

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:30.0A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:235mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び標準(整定)値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60, 150, 300, 10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御：OFF(OFF, 105.0～109.0V 0.5V刻み)
出力制御：109V(107.0～112.0V 0.5V刻み)
出力抑制値：0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル(450V),検出時限(0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル(25V),検出時限(0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル:115V(110～120V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80～92V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.5秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.0～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.5秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル:225W,検出時限:0.5秒－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御（指定力率）：0.95(1.0～0.8 0.01刻み)－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル:9°,検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±2.5Hz,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:125V,検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R3J-0B5※a,c

型名

S2J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R2J-0B5※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
S4J_111(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路(計測UT) PPM_N4J-100(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_100※a,c(制御／通信／ユーザーインターフェース)
PPM D1J_101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5(計測UT) PCS 内蔵計測回路
補足事項：
・制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS(120A), E-25150B(120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MP-0191
初回登録年月日2020年07月30日

登録工場

認証有効年月日

2025年07月29日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定出力;5.7904kVA,最大指定出力;5.500kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.790kVA,出力;5.500kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
SMA Solar Technology AG Solarwerk 3 逆潮流の有無：有Zum Solarwerk 3, 34266 Niestetal Ge 逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
werbegebiet, Germany
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～450V(2入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無力率一定制御の有無：有SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1,34266 Niestetal,
Germany

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
SB5.5-LV-JP-41

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル；39.5A，検出時限；0.5秒
直流分流出検出：検出レベル；250mA，検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150～300秒 10秒step)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御；108.0V(107.0～112V 0.5V step)
出力制御；109.0V(107～112V 0.5V step)
出力抑制値；0%(0～100% 10% step)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル；460V，検出時限；0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル；55V，検出時限；0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル；115.0V(110～120V 1V step), 検出時限；1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル；80.0V(80～93V 1V step), 検出時限；1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz)；51.0Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz)；61.2Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz step)
検出時限；1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒 step)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz)；47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz step)
検出レベル(60Hz)；57.0Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz step)
検出時限；2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒 step)
逆電力(RPR)：検出レベル；－(－)，検出時限；－(－)
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル；－(－)，検出時限；－(－)
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル；－(－)，検出時限；－(－)

指定力率
力率一定制御(指定力率)：0.95(0.80～1.00 0.01 step)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)：
検出レベル；0.2Hz/s(－)，検出要素；周波数変化率(－)，
検出時限；0.5秒(－)，保持時限；－(－)
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)：
検出レベル；±1.2Hz(－)，検出要素；周波数変動(－)，
検出時限；瞬時(－)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル；125V，検出時限；1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置SMA-HEMS/GW ※a(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)
SMA-GW-001,SMA-SBH-001

型名

Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項
制御UT、通信UT、ユーザーインターフェースUT、(計測UT)の組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0192
初回登録年月日
2021年01月29日

認証有効年月日

2026年01月28日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.73kVA,最大指定出力;4.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.73kVA,出力;4.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
狭義PCS単体による常時クリップ機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PSM45L3,PV-PSME45L3,XL-PSME45L3,HQ-D-RA45-2

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:25.1A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;236mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150～300,10秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値;0%(0,50%)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110～120V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80～93V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限;2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);0.95(0.81～1.00 0.01ステップ )単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;3°(2～10° 1°ステップ),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

PV-DC10A,PV-DC16A,PV-DC24A,PV-DC10A-HQ,PV-DC16A-HQ,PV-DC24A-HQ,
XL-DC10A,XL-DC16A,XL-DC24A,JS-DC10A,JS-DC16A,JS-DC24A

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0193
初回登録年月日
2021年01月29日

認証有効年月日

2026年01月28日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.789kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.789kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(4入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
狭義PCS単体による常時クリップ機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PV-PSM55L3,PV-PSME55L3,XL-PSM55L3,XL-PSME55L3,JSPC-MSM55L3,YL-PSM55L3,
HQ-D-RA55-2,HQ-D-RA55-2E

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:30.7A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;289mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150～300,10秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値;0%(0,50%)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110～120V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80～93V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限;2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);0.95(0.81～1.00 0.01ステップ )単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;3°(2～10° 1°ステップ),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置PV-DR006Lシリーズ※a
制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-SET-Y,M6L-SET-JA,HQ-D-M06H-1Y,XL-DR006L-SET-Y,
PV-DR006L-SET-M,JSM-M6L-SET,HQ-D-M06H-1M,XL-DR006L-SET-M
制御 / 計測 / 情報収集 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,JSM-M6L-FG
制御 / 計測 / 表示 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-FM-JA,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,
PV-DR006L-IFU-MRC-M,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06IFU-1
制御 / 計測 ユニットセット
PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M

型名(制御 / 計測 ユニット)
PV-DR006L-SET-Y,PV-DR006L-SET-M,PV-DR006L-IFU-GW-Y,PV-DR006L-IFU-GW-M,
PV-DR006L-IFU-MRC-Y,PV-DR006L-IFU-MRC-M,PV-DR006L-IFU-Y,PV-DR006L-IFU-M,
JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,JSM-M6L-FM,HQ-D-M06H-1M,HQ-D-M06IFU-1,HQ-D-M06H-1Y,
XL-DR006L-SET-M,XL-DR006L-SET-Y,XL-DR006L-IFU-MRC-Y,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA(表示ユニット)
PV-DR006K,PV-DR006L-SET-Y※2,PV-DR006L-SET-M※2,PV-DR006L-IFU-MRC-Y※2,
PV-DR006L-IFU-MRC-M※2,M6L-SET-JA,M6L-FM-JA,JSM-M6L-SET,JSM-M6L-FG,
JSM-M6L-FM, HQ-D-M06H-1Y※3,HQ-D-M06H-1M※3,HQ-D-M06IFU-1※3,XL-DR006L-SET-M※4,
XL-DR006L-SET-Y※4,XL-DR006L-IFU-MRC-Y※4(情報収集ユニット)
HM-GW03
Solar Link ZEROシリーズ※a(制御 / 計測 / 情報収集 / 表示 ユニット)
Solar Link ZERO-T2 SUI,Solar Link ZERO-T4
補足事項：
制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※1：制御 / 計測ユニット、表示ユニット、情報収集ユニットの組合せセット。
※2：製品銘板においては「PV-DR006L（表示）」にて表記※3：製品銘板においては「HQ-D-M06（表示）」にて表記※4：製品銘板においては「XL-DR006L（表示）」にて表記※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

PV-DC10A,PV-DC16A,PV-DC24A,PV-DC10A-HQ,PV-DC16A-HQ,PV-DC24A-HQ,
XL-DC10A,XL-DC16A,XL-DC24A,JS-DC10A,JS-DC16A,JS-DC24A

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0194
初回登録年月日
2021年04月09日

認証有効年月日

2026年01月28日

更新回数：0
記載変更回数：0

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;4.737kVA,最大指定出力;4.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.737kVA,出力;4.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS-452B

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:25.1A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;236mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150～300,10秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値;0%(0,50%)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110～120V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80～93V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限;2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);0.95(0.81～1.00 0.01ステップ )単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;3°(2～10° 1°ステップ),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

エコノナビットⅣ ※a,c
(制御/通信UT) PMD35D-G(ユーザーインターフェースUT) PMD35D-M(計測UT) PMD35D-C

型名ナビフィッツ ※a,b
(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT) NVF-01
出力制御ユニット（PCU） ※a,b
(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT) PCU-1,PCU-1L
補足事項：
制御UT、通信UT、ユーザーインターフェースUT、計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上時クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16,CTL-18,CTL-24,AKW4802CC29,CT303F30007

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【太陽光発電多数台用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

登録工場

三菱電機株式会社 京都製作所
京都府長岡京市馬場図所1番地

MP-0195
初回登録年月日
2021年04月09日

認証有効年月日

2026年01月28日

更新回数：0
記載変更回数：0

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.789kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.789kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
PVS-554B

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル:25.1A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;236mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150～300,10秒 10秒ステップ, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力制御;109.0V(107～112V 0.5Vステップ)
出力抑制値;0%(0,50%)

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110～120V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80～93V 1Vステップ),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,50.8,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.6,60.9,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒ステップ)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.5,47.7,48.0,48.2,48.5,48.7,49.0,49.2,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(57.0,57.3,57.6,57.9,58.2,58.5,58.8,59.1,59.4Hz)
検出時限;2.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒ステップ)
逆電力(RPR)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);0.95(0.81～1.00 0.01ステップ )単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式：電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;3°(2～10° 1°ステップ),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

エコノナビットⅣ ※a,c
(制御/通信UT) PMD35D-G(ユーザーインターフェースUT) PMD35D-M(計測UT) PMD35D-C

型名ナビフィッツ ※a,b
(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT) NVF-01
出力制御ユニット（PCU） ※a,b
(制御/通信/ユーザーインターフェース/計測UT) PCU-1,PCU-1L
補足事項：
制御UT、通信UT、ユーザーインターフェースUT、計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上時クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16,CTL-18,CTL-24,AKW4802CC29,CT303F30007

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ヤンマーエネルギーシステム株式会社
大阪市北区大淀中５丁目１２番３９号

登録工場

ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社
岡山市西大寺新地３８３－２

G-0001
初回登録年月日2004年09月17日

認証有効年月日2009年09月16日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力5.0kW)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力500W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動検出方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 200V~350V
特記逆電力検出用CT(型名:CTL-36CL-500A/02-C3,変流比:500A/0.2A,製造者名㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)記載変更回数：名称

備考

CP5V1形コージェネパッケージ

型名
CP5V1-SN

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ヤンマーエネルギーシステム株式会社
大阪市北区大淀中５丁目１２番３９号

登録工場

ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社
岡山市西大寺新地３８３－２

G-0002
初回登録年月日
2005年12月22日

認証有効年月日2010年12月21日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.67kW(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力5.0kW)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力330W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動検出方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 200V~350V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-36CL-500A/02-C3,変流比:500A/0.2A,CTL-60CL-1000
A/0.4A-C3,変流比:1000A/0.4A製造者名㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ＣＰ５ＶＢ形コージェネパッケージ

型名
CP5VB-SN

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ヤンマーエネルギーシステム株式会社
大阪市北区大淀中５丁目１２番３９号

登録工場(ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社
岡山市西大寺新地３８３－２(貯湯タンク部）
高橋金属株式会社 本社工場
滋賀県長浜市細江町864-4

G-0003
初回登録年月日
2005年12月22日

認証有効年月日2010年12月21日

更新回数：0
記載変更回数：名称

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.35kW(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力5.0kW)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力330W)(貯湯ﾀﾝｸ内消費電力320W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動検出方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 200V~350V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-36CL-500A/02-C3,変流比:500A/0.2A,CTL-60CL-1000
A/0.4A-C3,変流比:1000A/0.4A製造者名㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

ＣＰ５ＶＢ形コージェネパッケージ

型名
CP5VB-SNJ
貯湯ﾀﾝｸYWU5A

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社長府製作所
山口県下関市長府扇町2番1号

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社長府製作所 本社工場
山口県下関市長府扇町2番1号

G-0004
初回登録年月日2006年08月23日

認証有効年月日2011年08月22日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 950W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力50W)
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 370V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名MCGS-C03

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ノーリツ
商品事業本部温水・空調事業部
兵庫県明石市ニ見町南ニ見５

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社ノーリツ 明石本社工場
兵庫県明石市ニ見町南ニ見５G-0005
初回登録年月日2006年08月23日

認証有効年月日2011年08月22日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 950W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力90W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 370V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名MCGS-N03

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社ノーリツ 明石本社工場
兵庫県明石市ニ見町南ニ見５（貯湯タンク部）
株式会社アールビー 神立工場
茨城県土浦市北神立町1-1

G-0006
初回登録年月日2006年12月26日

認証有効年月日2011年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 970W/970W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力30W/30W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 305V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名
UCEJ-NO(都市ｶﾞｽ13A)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社ノーリツ 明石本社工場
兵庫県明石市ニ見町南ニ見５（貯湯タンク部）
株式会社アールビー 神立工場
茨城県土浦市北神立町1-1

G-0007
初回登録年月日2006年12月26日

認証有効年月日2011年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 970W/970W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力30W/30W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 305V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名
UCEJ-NO(LPｶﾞｽ用､い号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社ノーリツ 明石本社工場
兵庫県明石市ニ見町南ニ見５（貯湯タンク部）
株式会社アールビー 神立工場
茨城県土浦市北神立町1-1

G-0008
初回登録年月日2006年12月26日

認証有効年月日2011年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 970W/970W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力30W/30W)
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 305V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名
UCEJ-NO(都市ｶﾞｽ12A)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社長府製作所本社工場
山口県下関市長府扇町2番1号

G-0009
初回登録年月日2006年12月26日

認証有効年月日2011年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 975W/975W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力25W/25W)
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 305V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名
UCEJ-CH(都市ｶﾞｽ13A)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社長府製作所本社工場
山口県下関市長府扇町2番1号

G-0010
初回登録年月日2006年12月26日

認証有効年月日2011年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 975W/975W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力25W/25W)
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 305V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名
UCEJ-CH(LPｶﾞｽ用い号ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ用)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈ部）
本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地（貯湯タンク部）
株式会社長府製作所本社工場
山口県下関市長府扇町2番1号

G-0011
初回登録年月日2006年12月26日

認証有効年月日2011年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 975W/975W(ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力1.0kVA)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力25W/25W)
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 305V~430V
特記:逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

備考

ガス発電給湯暖房機

型名
UCEJ-CH(都市ｶﾞｽ12A)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場

本田技研工業株式会社
汎用パワープロダクツ事業本部
汎用機工場
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

G-0012
初回登録年月日2011年01月27日

認証有効年月日

2016年01月26日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 305V~430V

備考
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ガスエンジン発電ユニット
ガスエンジンコジェネ用(パッケージ)
型名
UCGJ（ガス種：都市ガス用13A）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.8Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.2Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:+50W(+50W,-50W)
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(15秒,120秒,150秒,180秒,240秒,
300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:無効(無効,107V,108V,109V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3度(3,5,7,9,10度)
検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(位相シフト方式) 検出レベル:1.4度(1.0,1.1,1.2,1.4,1.6度)
検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場

本田技研工業株式会社
汎用パワープロダクツ事業本部
汎用機工場
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

G-0013
初回登録年月日2011年01月27日

認証有効年月日

2016年01月26日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 305V~430V

備考
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：

名称 ガスエンジン発電ユニット
ガスエンジンコジェネ用(パッケージ)
型名
UCGJ（ガス種：LPガス

い号プロパン用）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.8Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.2Hz(48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:+50W(+50W,-50W)
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(15秒,120秒,150秒,180秒,240秒,
300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:無効(無効,107V,108V,109V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3度(3,5,7,9,10度)
検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(位相シフト方式) 検出レベル:1.4度(1.0,1.1,1.2,1.4,1.6度)
検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

アイシン精機株式会社
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

アイシン精機株式会社 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

G-0014
初回登録年月日2011年12月26日

認証有効年月日

2016年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.55kW/
連系最大出力1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 330V~360V(1入力)

備考
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ,
いずれも負荷抵抗33Ω(1/4W) 内蔵のｱｲｼﾝ精機㈱ｶｽﾀﾑ仕様品)

記載変更回数：名称

ガスエンジンコージェネレーションシステム

型名(ｼｽﾃﾑ型式)GECC15A1N(ﾊﾟﾜｺﾝ型式)GECINV1008

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:10A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:310V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:75W(75W(逆潮流),0W,-75W(順調流))
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:無効(107V,108V,109V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.5%(0.2,0.3,0.4,0.5%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:4.11%(4.11(14.8°))
検出要素:位相差
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125.0V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

アイシン精機株式会社
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

アイシン精機株式会社 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

G-0015
初回登録年月日2012年02月20日

認証有効年月日

2016年12月25日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.55kW/
連系最大出力1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 330V~360V(1入力)

備考
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,
製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ,いずれも負荷抵抗33Ω(1/4W)
内蔵のｱｲｼﾝ精機㈱ｶｽﾀﾑ仕様品)

記載変更回数：名称

ガスエンジンコージェネレーションシステム

型名(ｼｽﾃﾑ型式)GECC15A1P(ﾊﾟﾜｺﾝ型式)GECINV1008

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:10A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:420.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:310V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:75W(75W(逆潮流),0W,-75W(順調流))
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:無効(107V,108V,109V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.5%(0.2,0.3,0.4,0.5%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:4.11%(4.11(14.8°))
検出要素:位相差
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125.0V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パーパス株式会社
静岡県富士市西柏原新田201番地

登録工場

パーパス株式会社 本社工場
静岡県富士市西柏原新田201番地
パーパス株式会社 鷹岡工場
静岡県富士市久沢174-1番地

G-0016
初回登録年月日2012年06月07日

認証有効年月日

2017年06月06日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW(ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.06kW)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力60W)
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 160V~285V(1入力)

備考
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用ガスコージェネレーションシステム

型名
SCS-001[ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ型式：SCS-GE1000
貯湯ﾕﾆｯﾄ:SCS-GH2400Z-T14]

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:7.5A
検出時限:瞬時
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:285V
検出時限:0.2秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:138V
検出時限:0.2秒
直流分流出検出 検出レベル:45mA以下
検出時限:0.45秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.8Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.2Hz(49.5Hz,49.2Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.4Hz,59.0Hz,58.8Hz,58.2Hz,57.6Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:0W(固定)検出時限:0.4秒(0.4秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(15秒,120秒,150秒,180秒,240秒,
300秒)
電津上昇抑制機能 有効電力抑制:108V(107V,108V,109V,110V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.1%(0.1,0.2,0.3%)
検出時限:0.1秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.04Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.6秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:瞬時秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パーパス株式会社
静岡県富士市西柏原新田201番地

登録工場

パーパス株式会社 本社工場
静岡県富士市西柏原新田201番地
パーパス株式会社 鷹岡工場
静岡県富士市久沢174-1番地

G-0017
初回登録年月日2012年06月07日

認証有効年月日

2017年06月06日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW(ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.06kW)(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内消費電力60W)
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制
適合する直流入力範囲 160V~285V(1入力)

備考
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用ガスコージェネレーションシステム

型名
SCS-001[ｴﾝｼﾞﾝﾕﾆｯﾄ型式：SCS-GE1000
貯湯ﾕﾆｯﾄ:SCS-GH2400Z-T14]

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:7.5A
検出時限:瞬時
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:285V
検出時限:0.2秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:138V
検出時限:0.2秒
直流分流出検出 検出レベル:45mA以下
検出時限:0.45秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.8Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.2Hz(49.5Hz,49.2Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.4Hz,59.0Hz,58.8Hz,58.2Hz,57.6Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:0W(固定)検出時限:0.4秒(0.4秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(15秒,120秒,150秒,180秒,240秒,
300秒)
電津上昇抑制機能 有効電力抑制:108V(107V,108V,109V,110V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.1%(0.1,0.2,0.3%)
検出時限:0.1秒(固定)保持時限:10秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:0.04Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:0.6秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:瞬時

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場

本田技研工業株式会社
汎用パワープロダクツ事業本部
汎用機工場
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

G-0018
初回登録年月日2012年09月24日

認証有効年月日

2017年09月23日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 305V~430V(1入力)

備考
特記事項：ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF,
製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ガスエンジン発電ユニットガスエンジンコジェネ用(パッケージ)

型名
UCJJ（ガス種：都市ガス用13A）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.8Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.2Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:+50W(+50W,-50W)
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(15秒,120秒,150秒,180秒,240秒,
300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:無効(無効,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3度(3,5,7,9,10度)
検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(位相シフト方式) 検出レベル:1.4度(1.0,1.1,1.2,1.4,1.6度)
検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

登録工場

本田技研工業株式会社
汎用パワープロダクツ事業本部
汎用機工場
熊本県菊池郡大津町大字平川1500番地

G-0019
初回登録年月日2012年09月24日

認証有効年月日

2017年09月23日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 位相ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 305V~430V(1入力)

備考
特記事項：ガス種 LPガス い号プロパン用財団法人 日本ガス機器検査協会
型式認証番号 T10E003004-D01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユー･アール･ディー)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ガスエンジン発電ユニットガスエンジンコジェネ用(パッケージ)

型名
UCJJ（ガス種：LPガス

い号プロパン用）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,90V,93V,95V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):50.8Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.2Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:+50W(+50W,-50W)
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(15秒,120秒,150秒,180秒,240秒,
300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力抑制:無効(無効,107.5V,108V,108.5V,109V,109.5V,
110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3度(3,5,7,9,10度)
検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(位相シフト方式) 検出レベル:1.4度(1.0,1.1,1.2,1.4,1.6度)
検出要素:周波数
解列時限:0.5秒～1.0秒
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

アイシン精機株式会社
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

アイシン精機株式会社 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

G-0020
初回登録年月日2013年03月25日

認証有効年月日

2018年03月24日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.55kW
連系最大出力1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 330V~360V(1入力)
自立運転の有無:有

備考
特記事項：ガス種 都市ガス(13A)
一般財団法人 日本ガス機器検査協会 型式認証番号 N12E003001-A01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF， 製造者名:㈱ユー･アール･ディー)

記載変更回数：名称

ガスエンジンコージェネレーションシステム

型名(ｼｽﾃﾑ型式)GECJ15B1N／(ﾊﾟﾜｺﾝ型式)AGE-PCS-01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:10A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:310V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:75W(75W(逆潮流),0W,-75W(順調流))
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:無効(107V,108V,109V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.5%(0.4,0.5,0.6,0.7%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:4.11%(4.11(14.8°))
検出要素:位相差
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

アイシン精機株式会社
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

アイシン精機株式会社 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

G-0021
初回登録年月日2013年03月25日

認証有効年月日

2018年03月24日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.55kW
連系最大出力1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 330V~360V(1入力)
自立運転の有無:無

備考
特記事項：ガス種 都市ガス(13A)
一般財団法人 日本ガス機器検査協会 型式認証番号 N12E003001-A01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF， 製造者名:㈱ユー･アール･ディー)

記載変更回数：名称

ガスエンジンコージェネレーションシステム

型名(ｼｽﾃﾑ型式)GECC15B1N／(ﾊﾟﾜｺﾝ型式)AGE-PCS-01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:10A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430.0V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:310V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:75W(75W(逆潮流),0W,-75W(順調流))
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:無効(107V,108V,109V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値検出要素：周波数受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.5%(0.4,0.5,0.6,0.7%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:4.11%(4.11(14.8°))
検出要素:位相差
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

アイシン精機株式会社
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

アイシン精機株式会社 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

G-0022
初回登録年月日2013年03月25日

認証有効年月日

2018年03月24日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.55kW
連系最大出力1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 330V~360V(1入力)
自立運転の有無:有

備考
特記事項：ガス種 LPG
一般財団法人 日本ガス機器検査協会 型式認証番号 N12E003001-A01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF， 製造者名:㈱ユー･アール･ディー)

記載変更回数：名称

ガスエンジンコージェネレーションシステム

型名(ｼｽﾃﾑ型式)GECJ15B1P／(ﾊﾟﾜｺﾝ型式)AGE-PCS-01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:10A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:310V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:75W(75W(逆潮流),0W,-75W(順調流))
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:無効(107V,108V,109V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.5%(0.4,0.5,0.6,0.7%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:4.11%(4.11(14.8°))
検出要素:位相差
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【ガスエンジン用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

アイシン精機株式会社
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

アイシン精機株式会社 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

G-0023
初回登録年月日2013年03月25日

認証有効年月日

2018年03月24日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 ｲﾝﾊﾞｰﾀ最大出力1.55kW/
連系最大出力1.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 330V~360V(1入力)
自立運転の有無:無

備考
特記事項：ガス種 LPG
一般財団法人 日本ガス機器検査協会 型式認証番号 N12E003001-A01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF， 製造者名:㈱ユー･アール･ディー)

記載変更回数：名称

ガスエンジンコージェネレーションシステム

型名(ｼｽﾃﾑ型式)GECC15B1P／(ﾊﾟﾜｺﾝ型式)AGE-PCS-01

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:10A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:310V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:75mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz
47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz
57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:75W(75W(逆潮流),0W,-75W(順調流))
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:無効(107V,108V,109V,無効)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数
検出レベル:0.5%(0.4,0.5,0.6,0.7%)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:4.11%(4.11(14.8°))
検出要素:位相差
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地登録工場

本田技研工業株式会社
熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地

MG-0001
初回登録年月日2015年08月03日

製品の仕様

認証有効年月日2020年05月07日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 皮相電力：1.0kVA 有効電力 1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 305V～430V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応 ガス種：都市ガス用13A
一般財団法人 日本ガス機器検査協会
型式認証番号T14E003001-A01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,
製造者名：(株)ユー・アール・ディー)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ガスエンジン発電ユニット

型名
システム型式：UCLJ（ガス種：都市ガス用13A）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110.0V,112.5V,115.0V,117.5V,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0V,85.0V,90.0V,93.0V,95.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0H)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:50W(-50W,50W)
検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,120秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 －単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(5,7,9,10°)
検出要素：周波数
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±0.7Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地登録工場

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地

MG-0002
初回登録年月日2015年08月03日

認証有効年月日2020年05月07日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 皮相電力：1.0kVA，有効電力：1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 305V～430V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応 ガス種：LPガス い号プロパン用
一般財団法人 日本ガス機器検査協会
型式登録番号 14E003001-A01
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,
製造者名：(株)ユー・アール・ディー)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ガスエンジン発電ユニット

型名
システム型式：UCLJ（ガス種：LPガス

い号プロパン用）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110.0V,112.5V,115.0V,117.5V,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0V,85.0V,90.0V,93.0V,95.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0H)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:50W(-50W,50W)
検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,120秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 －単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(5,7,9,10°)
検出要素：周波数
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±0.7Hz(固定 )検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地登録工場

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地

MG-0003
初回登録年月日2015年08月03日

認証有効年月日2020年05月07日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 皮相電力：1.0kVA 有効電力：1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 305V～430V(1入力)
自立運転の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 ガス種：都市ガス用13A
一般財団法人 日本ガス機器検査協会
型式認証番号 T14E003001-A01
逆電力検出用CT(型式：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,
製造者名：(株)ユー・アール・ディー)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ガスエンジン発電ユニット

型名
システム型式：UCKJ（ガス種：都市ガス用13A）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110.0V,112.5V,115.0V,117.5V,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0V,85.0V,90.0V,93.0V,95.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0H)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:50W(-50W,50W)
検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,120秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 －単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(5,7,9,10°)
検出要素：周波数
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±0.7Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地登録工場

本田技研工業株式会社 熊本製作所
熊本県菊池郡大津町大字平川
1500番地

MG-0004
初回登録年月日2015年08月03日

認証有効年月日2020年05月07日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 皮相電力：1.0kVA 有効電力：1.0kW
運転力率 0.97以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 305V～430V(1入力)
自立運転の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 ガス種：都市ガス用13A
一般財団法人 日本ガス機器検査協会
型式認証番号 T14E003001-A01
逆電力検出用CT(型式：CTL-16-CLS及びCTL-24-CLSF,
製造者名：(株)ユー・アール・ディー)

更新回数：0
記載変更回数：名称

ガスエンジン発電ユニット

型名
システム型式：UCKJ（ガス種：LPガス

い号プロパン用）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:6.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:430V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:305V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110.0V,112.5V,115.0V,117.5V,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0V,85.0V,90.0V,93.0V,95.0V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,50.8Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0H)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.8Hz,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5Hz,48.0Hz,48.5Hz,49.0Hz,49.2Hz,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0Hz,57.6Hz,58.2Hz,58.8Hz,59.0Hz,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:50W(-50W,50W)
検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(5秒,120秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 －単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(5,7,9,10°)
検出要素：周波数
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:±0.7Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

株式会社アイシン 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

MG-0005
初回登録年月日
2017年06月14日

認証有効年月日

2022年06月13日

更新回数：0
記載変更回数：7

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：200V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;1.58kVA,出力;1.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有/無
逆電力機能の有無：有(逆電流なしの場合)
単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：
ガスエンジン入力;330～360V(1入力)（コンバータ回路～インバータ回路間のリンク電圧)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有 力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応
逆電力検出用CT：
型番;CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF 製造者名;株式会社ユー・アール・ディー
型番;CTF-16,CTF-24 製造者名;マルチ計測器株式会社
ガス種類;都市ガス(13A)
一般財団法人日本ガス機器検査協会 型式認証番号;N17E003002-A01
有効期限は、当該認証証明書記載の有効期限とガスエンジン部分に関する認証の有効期限の日付けが早い方とする。

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：AGE-PCS-02
システム型式：GECJ15B2N-A(タンク大)／GECJ15B2NL-A(タンク小)

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;10A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;75mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;無効(107,107.5,108,108.5,109,109.5V,110V,無効)（逆潮流有の際は設定範囲より選択する）
出力抑制値;0W

保護機能の仕様及び整定値(ガスエンジン回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;425V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;310V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,112.5,115,117.5V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;85V(80,85,87.5,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51/61.2Hz(50.5,51,51.5,52/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.2Hz(49.5,49,48.5,48,47.5,47/59.4.58.8,58.2,57.6,57,56.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;75W(75(逆潮流),0,-75W(順潮流),無効),検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;0.9Hz(0.85,0.90,0.95,1.00,1.10Hz),検出要素;周波数
検出時限;0.5秒,保持時限:－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;±7.5,±9.0Hz/秒,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

株式会社アイシン 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

MG-0006
初回登録年月日
2017年06月14日

認証有効年月日

2022年06月13日

更新回数：0
記載変更回数：7

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：200V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;1.58kVA,出力;1.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有/無
逆電力機能の有無：有(逆電流なしの場合)
単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：
ガスエンジン入力;330～360V(1入力)（コンバータ回路～インバータ回路間のリンク電圧)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無 力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応
逆電力検出用CT：
型番;CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF 製造者名;株式会社ユー・アール・ディー
型番;CTF-16,CTF-24 製造者名;マルチ計測器株式会社
ガス種類;都市ガス(13A)
一般財団法人日本ガス機器検査協会 型式認証番号;N17E003002-A01
有効期限は、当該認証証明書記載の有効期限とガスエンジン部分に関する認証の有効期限の日付けが早い方とする。

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：AGE-PCS-02
システム型式：GECC15B2N-A(タンク大)／GECC15B2NL-A(タンク小)

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;10A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;75mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;無効(107,107.5,108,108.5,109,109.5V,110V,無効)（逆潮流有の際は設定範囲より選択する）
出力抑制値;0W

保護機能の仕様及び整定値(ガスエンジン回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;425V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;310V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,112.5,115,117.5V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;85V(80,85,87.5,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51/61.2Hz(50.5,51,51.5,52/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.2Hz(49.5,49,48.5,48,47.5,47/59.4.58.8,58.2,57.6,57,56.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;75W(75(逆潮流),0,-75W(順潮流),無効),検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;0.9Hz(0.85,0.90,0.95,1.00,1.10Hz),検出要素;周波数
検出時限;0.5秒,保持時限:－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;±7.5,±9.0Hz/秒,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

株式会社アイシン 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

MG-0007
初回登録年月日
2017年06月14日

認証有効年月日

2022年06月13日

更新回数：0
記載変更回数：7

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：200V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;1.58kVA,出力;1.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有/無
逆電力機能の有無：有(逆電流なしの場合)
単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：
ガスエンジン入力;330～360V(1入力)(コンバータ回路～インバータ回路間のリンク電圧)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有 力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応
逆電力検出用CT：
型番;CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF 製造者名;株式会社ユー・アール・ディー
型番;CTF-16,CTF-24 製造者名;マルチ計測器株式会社
ガス種類;LPガス
一般財団法人日本ガス機器検査協会 型式認証番号;N17E003002-A01
有効期限は、当該認証証明書記載の有効期限とガスエンジン部分に関する認証の有効期限の日付けが早い方とする。

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：AGE-PCS-02
システム型式：GECJ15B2P-A(タンク大)／GECJ15B2PL-A(タンク小)

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;10A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;75mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;無効(107,107.5,108,108.5,109,109.5V,110V,無効)（逆潮流有の際は設定範囲より選択する）
出力抑制値;0W

保護機能の仕様及び整定値(ガスエンジン回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;425V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;310V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,112.5,115,117.5V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;85V(80,85,87.5,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51/61.2Hz(50.5,51,51.5,52/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.2Hz(49.5,49,48.5,48,47.5,47/59.4.58.8,58.2,57.6,57,56.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;75W(75(逆潮流),0,-75W(順潮流),無効),検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;0.9Hz(0.85,0.90,0.95,1.00,1.10Hz),検出要素;周波数
検出時限;0.5秒,保持時限:－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;±7.5,±9.0Hz/秒,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型ガスエンジンコジェネシステム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

登録工場

株式会社アイシン 安城工場
愛知県安城市三河安城町1-11-2

MG-0008
初回登録年月日
2017年06月14日

認証有効年月日

2022年06月13日

更新回数：0
記載変更回数：7

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：200V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;1.58kVA,出力;1.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有/無
逆電力機能の有無：有(逆電流なしの場合)
単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：
ガスエンジン入力;330～360V(1入力)(コンバータ回路～インバータ回路間のリンク電圧)
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：無 力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応
逆電力検出用CT：
型番;CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF 製造者名;株式会社ユー・アール・ディー
型番;CTF-16, CTF-24 製造者名;マルチ計測器株式会社
ガス種類;LPガス
一般財団法人日本ガス機器検査協会 型式認証番号;N17E003002-A01
有効期限は、当該認証証明書記載の有効期限とガスエンジン部分に関する認証の有効期限の日付けが早い方とする。

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：AGE-PCS-02
システム型式：GECC15B2P-A(タンク大)／GECC15B2PL-A(タンク小)

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;10A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;75mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;無効(107,107.5,108,108.5,109,109.5V,110V,無効)（逆潮流有の際は設定範囲より選択する）
出力抑制値;0W

保護機能の仕様及び整定値(ガスエンジン回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;425V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;310V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,112.5,115,117.5V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;85V(80,85,87.5,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51/61.2Hz(50.5,51,51.5,52/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.2Hz(49.5,49,48.5,48,47.5,47/59.4.58.8,58.2,57.6,57,56.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;75W(75(逆潮流),0,-75W(順潮流),無効),検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル:－,検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;0.9Hz(0.85,0.90,0.95,1.00,1.10Hz),検出要素;周波数
検出時限;0.5秒,保持時限:－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;±7.5,±9.0Hz/秒,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広2-4

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570番地1

F-0001
初回登録年月日2008年02月25日

認証有効年月日2013年02月24日

備考

連系系統の電気方式
単相3線式
連系系統の電圧
100V/200V
連系系統の周波数
50Hz及び60Hz
最大出力
700W
運転力率
1.0
系統電圧制御方式
電圧型電流制御方式
逆潮流
有
逆電力機能
無
単独運転防止機能
能動的方式
ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式
周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能
有
電圧上昇抑制機能
進相無効電力抑制
適合する直流入力範囲
30V~44V

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット

型名
TM1B-PCS

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1
株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市字相去3-1

F-0002
初回登録年月日2009年03月30日

認証有効年月日2014年03月29日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 1.00
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御
適合する直流入力範囲
19V~30V
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

燃料電池パワーコンディショナー

型名
パワコン型番：TM1E-PCS/PPC
システム型番：TM1-Z-N

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1
株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市字相去3-1

F-0003
初回登録年月日2009年03月30日

認証有効年月日2014年03月29日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 1.00
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御
適合する直流入力範囲
19V~30V
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

燃料電池パワーコンディショナー

型名
パワコン型番:TM1E-PCS/PPC
システム型番：TM1-Z-L及びTM1-Z-LR

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

JX日鉱日石エネルギー株式会社
東京都千代田区大手町二丁目6番3号

登録工場

株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18-1

F-0004
初回登録年月日2009年06月08日

製品の仕様

認証有効年月日2014年06月07日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 750W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力抑制
適合する直流入力範囲24V~43V
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

固体高分子形燃料電池型名
システム型番：FCP-075CPG2及びFGP-075CPG2(EC)パワコン型番：FCPOW-075E

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ENEOSセルテック
群馬県邑楽郡大泉坂田１－１－１

登録工場

三洋東京マニュファクチャリング株式会社
群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1
株式会社テクノデバイス
栃木県真岡市松山町18-1

F-0005
初回登録年月日2009年10月02日

認証有効年月日2014年10月01日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力抑制
適合する直流入力範囲
24V~43V
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

固体高分子形燃料電池型名
パワコン型番：FCPOW-075E
システム型番：FCP-070CNA2

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

F-0006
初回登録年月日2010年02月05日

登録工場

認証有効年月日2015年02月04日

製品の仕様

備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 1.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
パナソニック株式会社 アプライアンス 逆電力機能 有
単独運転防止機能社 燃料電池プロジェクト工場
能動的方式 無効電力変動方式
滋賀県草津市野路東２－３－１－１
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
セイテック株式会社 熊山工場
直流分流出防止機能 有
岡山県赤磐市可真下５８０
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲
17V~30V

パナソニック株式会社 アプライアン
ス社
燃料電池プロジェクト
滋賀県草津市野路東２－３－１－１

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池パワーコンディショナー

型名
FC-108R13

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:7.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:33V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:16.9V
検出時限:1.0秒
直流分流出検出 検出レベル:50mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:50W(固定)検出時限:0.5秒(10,150,300秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:150秒(10秒,150秒,300秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±4度(±3,±4度)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:7秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:±0.1Hz(固定)検出要素:周波数(固定)
解列時限:1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1
株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市字相去3-1

F-0007
初回登録年月日2010年06月09日

認証有効年月日2015年06月08日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 1.00
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御
適合する直流入力範囲
19V~30V
ｶﾞｽ種 12A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

燃料電池パワーコンディショナー

型名
パワコン型番:TM1E-PCS/PPC
システム型番：TM1-Z-N12

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

JX日鉱日石エネルギー株式会社
東京都千代田区大手町二丁目6番3号

登録工場

島根三洋電機株式会社
島根県雲南市木次町山方320-1

F-0008
初回登録年月日2011年03月02日

製品の仕様

認証有効年月日

2016年03月01日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101/202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 24V~43V

備考
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

固体高分子形燃料電池型名
パワコン型番：FCPOW-070F
システム型番：FCP-070CPA2
及びFCP-070CPA2(EC)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:43.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:24.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,117.5V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,82.5V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(107,108,109,110,111,112,113,MASK)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±8度(±6,±8度)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:OF/UF(OF/UFと同じ)検出要素:OF/UF(OF/UFと同じ)
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4
株式会社東芝 京浜事業所内

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1
株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市字相去3-1

F-0009
初回登録年月日2011年04月07日

認証有効年月日

2016年04月06日

更新回数：0備考

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700W
運転力率 1.00
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 19V~30V
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

記載変更回数：名称

燃料電池パワーコンディショナー

型名
パワコン型式：TM1E-PCS/PPC
システム型式：TM1-Z-NR

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222
山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

F-0010
初回登録年月日2011年07月21日

認証有効年月日

2016年07月20日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲63V~160V

備考
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池用パワーコンディショナ型名
パワコン型名：F61A701A002
システム型名：FCP-070CPC2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:63.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,300秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±4度(±3,±4度)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±0.5Hz(固定)検出要素:周波数変動量
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222
山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

F-0011
初回登録年月日2011年07月21日

認証有効年月日

2016年07月20日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 63V~160V

備考
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池用パワーコンディショナ型名
パワコン型名：F61A701A002
システム型名：FCP-070CNB2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:63.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,300秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±4度(±3,±4度)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±0.5Hz(固定)検出要素:周波数変動量
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222
山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

F-0012
初回登録年月日2012年04月26日

認証有効年月日

2016年07月20日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 63V~160V(1入力)

備考
ｶﾞｽ種 13A
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池用パワーコンディショナ型名
パワコン型名：F61A701A002
システム型名：FCP-070CNC2
及び FCP-070CNC2-THG

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:55.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,300秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±4度(±3,±4度)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±0.5Hz(固定)検出要素:周波数変動量
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222
山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

F-0013
初回登録年月日2012年04月26日

認証有効年月日

2016年07月20日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 700W
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 周波数ｼﾌﾄ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 63V~160V(1入力)

備考
ｶﾞｽ種 LPG
逆電力検出用CT(型名:CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF, 製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池用パワーコンディショナ型名
パワコン型名：F61A701A002
システム型名：FCP-070CPD2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:55.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA以下
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,300秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±4度(±3,±4度)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(周波数シフト方式) 検出レベル:±0.5Hz(固定)検出要素:周波数変動量
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4
株式会社東芝 京浜事業所内

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1

FCS-001

備考

初回登録年月日2009年03月30日

認証有効年月日2014年03月29日

更新回数：0
記載変更回数：

名称 燃料電池発電ユニット（小形固体高分子燃料電池システム）
型名
TM1-Z-N

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ENEOSセルテック
群馬県邑楽郡大泉坂田１－１－１

登録工場

三洋東京マニュファクチャリング株式会社
群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

FCS-002

備考

初回登録年月日2009年10月02日

認証有効年月日2014年10月01日

更新回数：0
記載変更回数：名称

小形固体高分子燃料電池

型名
FCP-070CNA2

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4 株式会社東芝 京浜事業所内

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1

FCS-003

備考

初回登録年月日2010年06月09日

認証有効年月日2014年03月29日

更新回数：0
記載変更回数：

名称 燃料電池発電ユニット（小形固体高分子燃料電池システム）
型名
TM1-Z-N12

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1

FCS-004

備考

初回登録年月日2011年04月07日

認証有効年月日

2016年04月06日

更新回数：0
記載変更回数：

名称 燃料電池発電ユニット（小形固体高分子型燃料電池システム）
型名
TM1-Z-NR(パワコン形式：TM1E-PCS/PPC)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

ダイニチ工業株式会社
新潟県新潟市南区北田中780-6

FCS-005

備考

初回登録年月日2011年08月09日

認証有効年月日

2016年08月08日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

固体酸化物形燃料電池

型名
FCP-070CNB2

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

ダイニチ工業株式会社
新潟県新潟市南区北田中780-6

FCS-006

備考

初回登録年月日2012年04月26日

認証有効年月日

2016年08月08日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

固体酸化物形燃料電池

型名
FCP-070CNC2 及び FCP-070CNC2-THG

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

ダイニチ工業株式会社
新潟県新潟市南区北田中780-6

FCS-007

備考

初回登録年月日2014年02月25日

認証有効年月日

2019年02月24日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

固体酸化物形燃料電池

型名
FCP-070CNE2

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-008

備考
原燃料の種類：都市ガス(13A)

初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-NB (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-009

備考
原燃料の種類：都市ガス(13A)

初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-NF (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-010

備考
原燃料の種類：都市ガス(12A)

初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-MB (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-011

備考
原燃料の種類：国産天然ガス

初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-DB (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-012

備考
原燃料の種類：都市ガス(13A)

初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-NC (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-013

備考
原燃料の種類：都市ガス(13A)

初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-NG (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-014

備考
原燃料の種類：都市ガス(12A)

初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-MC (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

FCS-015

備考
原燃料の種類：国産天然ガス

初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池発電ユニット(小型固体高分子燃料電池システム)

型名
TM1-AG-DC (パワコン型式：TM1AG-PCS)

製品の
名称及
び型番

仕様2

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222
山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

MF-0001
初回登録年月日2014年02月25日

認証有効年月日

2019年02月24日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V及び202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 70V～150V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件は適用していない。
ガス種 LPG
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS，CTL-24-CLSF 製造者名:㈱ユー･アール･ディー
型名：AKW4802C，AKW4803C 製造者名:パナソニック
型名：C-CT-16，C-CT-24 製造者名：日本電産コパル電子㈱)本書記載の認証モデルは、製造する工場に記載の2工場を経て完成品となる。

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池用パワーコンディヨナ

型名
パワコン型名：F61B701E002
システム型名：FCP-070CPE2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:63.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,,1.5,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:MASK(MASK,106,107,108,109V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.3%(±0.2,±0.3,±0.4,±0.5%)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)－能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1.2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

JXエネルギー株式会社
東京都千代田区大手町一丁目1番2号

登録工場

SANYO DENKI PHILIPPINES, INC.
№2 Block F-1 Subic Technopark,
Argonaut Highway Boton Area,
Subic Bay Freeport Zone,
PHILIPPINES 2222
山洋電気株式会社 富士山工場
長野県上田市富士山4016

MF-0002
初回登録年月日2014年02月25日

認証有効年月日

2019年02月24日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V及び202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 700kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有効電力制御
適合する直流入力範囲 70V～150V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件は適用していない。
ガス種 都市ガス
逆電力検出用CT(型名：CTL-16-CLS，CTL-24-CLSF 製造者名:㈱ユー･アール･ディー
型名：AKW4802C，AKW4803C 製造者名:パナソニック
型名：C-CT-16，C-CT-24 製造者名：日本電産コパル電子㈱)本書記載の認証モデルは、製造する工場に記載の2工場を経て完成品となる。

更新回数：0
記載変更回数：名称

燃料電池用パワーコンディヨナ

型名
パワコン型名：F61B701E002
システム型名：FCP-070CNE2

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160.0V
検出時限:0.3秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:63.0V
検出時限:0.3秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒以下
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,,1.5,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:35W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300秒)
電圧上昇抑制機能 有効電力制御:MASK(MASK,106,107,108,109V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±0.3%(±0.2,±0.3,±0.4,±0.5%)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)－能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1.2Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125.0V
検出時限:0.2秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0003
初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数60Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：都市ガス（13A），FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-NB（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):61.0Hz(61.0Hz,61.5Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0004
初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数60Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)なし
ガス種：都市ガス（13A），FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-NF（自立運転機能(GI)なし）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):61.0Hz(61.0Hz,61.5Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0005
初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数60Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：都市ガス（12A），FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-MB（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):61.0Hz(61.0Hz,61.5Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0006
初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数60Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：国産天然ガス，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-DB（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):61.0Hz(61.0Hz,61.5Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒以下
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0007
初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数60Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：液化石油ガス(LPG)，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-LB（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):61.0Hz(61.0Hz,61.5Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0008
初回登録年月日
2016年04月25日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数60Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)なし
ガス種：液化石油ガス(LPG)，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-LF（自立運転機能(GI)なし）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):61.0Hz(61.0Hz,61.5Hz)
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):－
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.5Hz,59.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0009
初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数50Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：都市ガス(13A)，
FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-NC（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(51.0Hz, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz, 49.0Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0010
初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数50Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)なし
ガス種：都市ガス(13A)，
FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-NG（自立運転機能(GI)なし）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(51.0Hz, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz, 49.0Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0011
初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数50Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：都市ガス(12A)，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-MC（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(51.0Hz, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz, 49.0Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0012
初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数50Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：国産天然ガス，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-DC（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(51.0Hz, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz, 49.0Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0013
初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数50Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)あり
ガス種：液化石油ガス(LPG)，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-LC（自立運転機能(GI)あり）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(51.0Hz, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz, 49.0Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型燃料電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

登録工場

株式会社富士通ゼネラルエレクトロニ
クス
岩手県一関市相去3-1
東芝燃料電池システム株式会社
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地

MF-0014
初回登録年月日
2016年06月17日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100／200V
連系系統の周波数50Hz
定格出力 皮相電力 0.7kVA，有効電力 0.7kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有／無逆電力防止機能 有（逆潮流なしの場合）
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 有（逆潮流ありの場合）適合する直流入力範囲 15.3V～26.0V(1入力)

備考
特記事項

自立運転機能(GⅠ)なし
ガス種：液化石油ガス(LPG)，FRT要件未対応
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS 及び CTL-24-CLSF，製造者名:㈱ユーアールディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用燃料電池発電システム

型名
パワコン型式 TM1AG-PCS
システム型式 TM1-AG-LG（自立運転機能(GI)なし）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:5.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:－
検出時限:－
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:15.3V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:35mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:110V(110V,115V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(51.0Hz, 51.5Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5Hz, 49.0Hz)
検出レベル(60Hz):－
検出時限:0.5秒(固定)

逆電力(RPR)

検出レベル：5W(固定)検出時限：0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(固定)
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(固定)
出力抑制値：250W(固定)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素：周波数変化率
検出レベル:±0.3%(固定)検出時限:0.5秒
保持時限:5秒
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:120V
検出時限:1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

BS-0001
初回登録年月日2012年07月17日

認証有効年月日

2017年07月16日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 125V~220V(1入力)

2024年 8月23日現在

備考[特記事項]FRT要件未対応
ステップ注入付周波数フィードバック方式は、解列に0.5秒タイマーを具備している
電池型式 ELPR722-00001S，電池容量 7.2kWh
逆電力検出用CT（型式：CTF-13NF,CTF-24及びCTF-16,
製造者名：マルチ計測器株式会社）
連系／自立手動切替ＳＷ（型式：CS 2P30A DT，製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A，製造者名：日東工業）

更新回数：0
記載変更回数：名称

蓄電システム型名
ﾊﾟﾜｺﾝ型式：ESS-P1SK-T, EGS-LP72A-T,ESS-P1N1-T 及び EGS-LP72B-T
ｼｽﾃﾑ型式：ESS-U1SK-T,ESS-UA1SK-T,EGS-LM72A-T,EGS-LM144A-T,ESS-U1N1-T,ESS-UA1N1-T,EGS-LM72B-T, EGS-LM144B-T,ESS-U1SK1-T, ESS-UA1SK1-T, EGS-LM72A I-T, EGS-LM144A I-T,ESS-U1N4-T,
ESS-UA1N4-T, EGS-LM72B I-T 及び EGS-LM144B I-T

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:202.7V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:129.6V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:115mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:125W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60秒,150秒,300秒,10秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10°,±15°,20°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%(固定)
検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
NECプラットフォームズ株式会社
山梨県甲府市大津町1088-3

連系系統の電気方式 単相3線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 101V/202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 2.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 140V~210V(1入力)

BS-0002
初回登録年月日2013年02月01日

認証有効年月日

2018年01月31日

備考
特記事項：電池型式 MHD1-3531, 電池容量 5.53kWh
逆電力検出用CT (型式:CTL-10-CLS,製造者名:㈱ﾕｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨｰ)
連系/自立手動切替SW (型式:NF30-CS,製造者名:三菱電機株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：名称

家庭用蓄電システム型名
パワコン型式：BTJ002S200-N-PVN
システム型式：A-ESS-H-002006B

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:13A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:206.4V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:100V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V/1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒/0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V/1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒/0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～51.5Hz/0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz/0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒/0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(48.5～49.5Hz/0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(58.2～59.4Hz/0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒/0.1秒刻み)

逆電力 検出レベル:100W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:150秒(10～300秒/10秒刻み)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:108V(106～114V 出力制御整定値の-1V)
出力制御:109V(107～115V/1V刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3～10°/1°刻み)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:8秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.5Hz(固定)検出要素:周波数変化量
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:127.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

エリーパワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-4

登録工場

新潟ダイヤモンド電子株式会社
新潟県燕市吉田鴻巣65-4

BS-0003
初回登録年月日2013年02月21日

認証有効年月日

2018年02月20日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 無効電力変動方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無効電力制御及び有効電力制御
適合する直流入力範囲 100V~140V(1入力)

備考
特記事項：電池型式 4B-PD50S04及び4B-PD50S05,
電池容量 6.208kWh
逆電力検出用CT (型式:AKW4802C,製造者名:ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社)
連系/自立手動切替SW(型式:DS62 2P 60A,製造者名:日東工業株式会社,
型式:PS-2N,製造者名:日本開閉器工業株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：

名称

系統連系蓄電池システム型名
パワコン型式：I003D0
システム型式：EPS-10(GM),EPS-10(BE)

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:20A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:160V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,112.5V,115V,120V)
検出時限:1.5秒(0.5,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:85V(80～90V/1V刻み)
検出時限:1.5秒(0.5,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,62.0Hz)
検出時限:1.5秒(0.5,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz)
検出時限:1.5秒(0.5,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力 検出レベル:90W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,240秒,300秒,2秒)
電圧上昇抑制機能 無効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V)
有効電力制御:109V(107V,107.5V,108V,108.5V,109V,
109.5V,110V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:3°(1°,2°,3°,4°,5°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:5秒(固定)
能動的方式(無効電力変動方式) 検出レベル:0.4Hz(0.2Hz,0.3Hz,0.4Hz,0.5Hz,
0.6Hz)
検出要素:周波数
解列時限:0.5～1.0秒(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:126V
検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社デンソー
愛知県刈谷市昭和町1-1

登録工場

株式会社デンソーウェーブ
愛知県知多郡阿久比町
大字草木字芳池1番地

MB-0001
初回登録年月日2013年10月04日

認証有効年月日

2018年10月03日

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 101V／202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 2.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 166V～230V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応
電池型式：420065-004，電池容量：1.025kWh
逆電力検出用CT：型名：CTL-16-CLS，製造者名:㈱ユー･アール･ディー

更新回数：0
記載変更回数：名称

リチウムイオン蓄電池

型名
パワコン型式：460240-041
システム型式：TYHCLB-AHW4, TYHCLB-AHW8, DNHCLB-AHW4,DNHCLB-AHW8

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:19Apeak
検出時限:0.002秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:233V
検出時限:0.005秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:128V
検出時限:0.4秒
直流分流出検出 検出レベル:70mA
検出時限:0.36秒/0.38秒(50Hz/60Hz)
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(112.5V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,87.5V,90V)
検出時限:1.1秒(0.5秒,1.0秒,1.1秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.6Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz,51.6Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.9Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.5Hz,61.9Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.4Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz,48.0Hz,47.4Hz)
検出レベル(60Hz):56.9Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.5Hz,58.0Hz,56.9Hz)
検出時限:1.1秒(0.5秒,1.0秒,1.1秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:70W(固定)検出時限:0.4秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150秒,300秒,1秒,5秒)
電圧上昇抑制機能 －単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(0°～10°1°step)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:0.95Hz(固定)検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:170Vpeak
検出時限:0.003秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0002
初回登録年月日2014年03月03日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 125V～220V(1入力)

備考[特記事項]FRT要件未対応
電池型式：ELPR722-00002S，
電池容量：7.2kWh,
逆電力検出用CT：型名：CTF-13NF, CTF-24 及びCTF-16 製造者名:マルチ計測器株式会社
連系／自立手動切替SW（型式：CS 2P30A DT，製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A，製造者名：日東工業株式会社,
型式：BB99230 2P 30A，製造者名：パナソニック株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：名称

リチウムイオン蓄電池

型名
パワコン型式：
システム型式：ESS-P2S 及び ESS-P2SA
ESS-SP2S, ESS-SP2SA, ESS-SP2S3, ESS-SP2SA3 及び ESS-SP2S3E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:202.7V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:144.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:115mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:125W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60秒,150秒,300秒,10秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10°,±15°,±20°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%(固定)
検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0003
初回登録年月日2014年04月28日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 125V～220V(1入力)

備考[特記事項]FRT要件未対応
電池型式：ELSR722-00001，
電池容量：7.2kWh 及び 14.4kWh
逆電力検出用CT：型名：CTF-13NF, CTF-24 及びCTF-16 製造者名:マルチ計測器株式会社
連系／自立手動切替SW（型式：CS 2P30A DT，製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A，製造者名：日東工業株式会社
型式：BB99230 2P 30A，製造者名：パナソニック株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：名称

リチウムイオン蓄電池

型名
パワコン型式：ESS-P1SK2
システム型式：ESS-U1SK2, ESS-UA1SK2, ESS-U1SK3,ESS-UA1SK3 及び ESS-U1SK3E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:202.7V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:144.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:115mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:125W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60秒,150秒,300秒,10秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10°,±15°,±20°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%(固定)
検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0004
初回登録年月日2014年04月28日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 125V～220V(1入力)

備考[特記事項]FRT要件未対応
電池型式：ELSR722-00001，
電池容量：7.2kWh 及び 14.4kWh
逆電力検出用CT：型名：CTF-13NF, CTF-24 及びCTF-16 製造者名:マルチ計測器株式会社
連系／自立手動切替SW（型式：CS 2P30A DT，製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A，製造者名：日東工業株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：名称

リチウムイオン蓄電池

型名
パワコン型式：ESS-P1N2
システム型式：ESS-U1N2, ESS-UA1N2, ESS-U1N3 及び ESS-UA1N3

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:202.7V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:144.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:115mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:125W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60秒,150秒,300秒,10秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10°,±15°,±20°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%(固定)
検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0005
初回登録年月日2014年04月28日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 125V～220V(1入力)

備考[特記事項]FRT要件未対応
電池型式：ELSR722-00001，
電池容量：7.2kWh 及び 14.4kWh
逆電力検出用CT：型名：CTF-13NF, CTF-24 及びCTF-16 製造者名:マルチ計測器株式会社
連系／自立手動切替SW（型式：CS 2P30A DT，製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A，製造者名：日東工業株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：名称

リチウムイオン蓄電池

型名
パワコン型式：EGS-LP72BⅡ
システム型式：EGS-LM72BⅡ, EGS-LM144BⅡ, EGS-LM72BⅢ 及び EGS-LM144BⅢ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:202.7V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:144.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:115mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:125W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60秒,150秒,300秒,10秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10°,±15°,±20°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%(固定)
検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0006
初回登録年月日2014年05月09日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 2.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流 無逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 125V～220V(1入力)

備考[特記事項]FRT要件未対応
電池型式：ELSR722-00001，
電池容量：7.2kWh 及び 14.4kWh
逆電力検出用CT：型名：CTF-13NF, CTF-24 及びCTF-16 製造者名:マルチ計測器株式会社
連系／自立手動切替SW（型式：CS 2P30A DT，製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A，製造者名：日東工業株式会社)

更新回数：0
記載変更回数：名称

リチウムイオン蓄電池

型名
パワコン型式：EGS-LP72AⅡ
システム型式：EGS-LM72AⅡ, EGS-LM144AⅡ, EGS-LM72AⅢ, EGS-LM144AⅢ, EGS-LM72AⅣ 及び EGS-LM144AⅣ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:17.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:202.7V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:144.0V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:115mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,115V,120V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz,61.2Hz,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4Hz,58.8Hz,58.2Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:125W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60秒,150秒,300秒,10秒)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10°,±15°,±20°)
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:10秒(固定)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%(固定)
検出要素:周波数
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

東芝ライテック株式会社
神奈川県横須賀市船越町1-201-1

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1

MB-0007
初回登録年月日2015年02月23日

製品の仕様

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 3.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電力制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲130～194V(1入力)

2024年 8月23日現在

備考[特記事項]FRT要件未対応
電池型式：NP2211F10FHA，
電池容量：6.6kWh及び4.4kWh,登録番号：0060-C9906-068
逆電力検出用CT：型名：CTF-16，製造者名:マルチ計測器

更新回数：0
記載変更回数：名称

定置式家庭用蓄電池システム型名
パワコン型式 ENG-PCS30A3システム型式 ENG-B6630A3-N1,ENG-B6630A3-N2,ENG-B6630A3-N3,ENG-B6630A3-N4,ENG-B6630A3-N5,ENG-B6630A3-N6,ENG-B6630A3-N7,ENG-B4425A3-N1,ENG-B4425A3-N2,ENG-B4425A3-N3,ENG-B4425A3-N4,
ENG-B4425A3-N5,ENG-B4425A3-N6,ENG-B4425A3-N7

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:22.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:216V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:90V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～90V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)

逆電力(RPR) 検出レベル:150W
検出時限:0.4秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒～300秒 1秒刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)
検出レベル:0.15Hz/S（50Hz)(0.1～0.3Hz/S 0.01Hz/S刻み)
0.18Hz/S（60Hz)(0.1～0.3Hz/S 0.01Hz/S刻み)
検出時限:0.5秒以下(0～1秒 0.1秒刻み)
保持時限:5秒(5～10秒)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1.35Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0008
初回登録年月日2015年06月10日

認証有効年月日2020年06月09日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：3.0kVA
出力：3.0kW
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 太陽電池入力：－
蓄電池入力：125～220V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び 無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部：
型式：ELSR123-00001
電池容量：12kWh
登録番号：R1 50299064
逆電力検出用CT：
型名：CTF-13NF, CTF-16 及び CTF-24，
製造者名:マルチ計測器株式会社
連系／自立手動切替SW：
型式：CS 2P30A DT
製造者名：河村電器産業株式会社
型式：KSS-62
製造者名：河村電器産業株式会社
型式：DS62 2P 60A
製造者名：日東工業株式会社
型式：DS32 2P 30A
製造者名：日東工業株式会社
型式：BB99230 2P 30A 製造者名：パナソニック株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：EGS-LP1201,ESS-P2LS 及び ESS-P2L1
システム型式：EGS-LM1201,ESS-U2LS 及び ESS-U2L1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:21.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(－/202.7V/－/－)
検出時限(－/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(－/144.0V/－/－)
検出時限(－/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:140mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,115,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4,58.8,58.2,57.6,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:150W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 －
出力抑制値：－
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10,±15,±20°)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:定格周波数±5%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

東芝ライテック株式会社
神奈川県横須賀市船越町1-201-1

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570-1

MB-0009
初回登録年月日2015年08月24日

製品の仕様

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 2.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電力制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲86～130V(1入力)

備考[特記事項] FRT要件未対応
蓄電池部型番：FMW-GAA0001P，
電池容量：4.4kWh，
登録番号：0060-C9906-068
逆電力検出用CT：型名：CTF-16，製造者名:マルチ計測器

更新回数：0
記載変更回数：名称

定置式家庭用蓄電システム

型名
パワコン型式 ENG-PCS30A3システム型式 ENG-B4420B3-N1,ENG-B4420B3-N2,ENG-B4420B3-N3,ENG-B4420B3-N4,ENG-B4420B3-N5,ENG-B4420B3-N6,ENG-B4420B3-N7

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:15.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:144V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:80V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:100mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～90V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)

逆電力(RPR) 検出レベル:100W
検出時限:0.4秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒～300秒 1秒刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)
検出レベル:0.15Hz/S（50Hz)(0.1～0.3Hz/S 0.01Hz/s刻み)
0.18Hz/S（60Hz)(0.1～0.3Hz/S 0.01Hz/s刻み)
検出時限:0.5秒以下(0～1秒 0.1秒刻み)
保持時限:5秒(5～10秒,1秒刻み)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±1.35Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号

登録工場

新電元スリーイー株式会社
埼玉県飯能市芦苅場3-1
NECプラットフォームズ株式会社
山梨県甲府市大津町1088-3

MB-0010
初回登録年月日
2016年01月05日

認証有効年月日

2021年01月04日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
最大出力 3.0kVA
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 155V～270V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応
蓄電池部型式：243-429102 電池容量：7.8kWh
登録番号：R1 50292966
逆電力検出用CT：型名：CTL-10-CLS 及び CTF-16-CLS（製造者名:(株)ユー･アール･ディー製）

更新回数：0
記載変更回数：3

名称

小型蓄電システム型名
パワコン型式：BTJ003S200A-N
システム型式：ESS-003007C1及びESS-003007C1-M5

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:20A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:300V
検出時限:0.5秒以内
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:128V
検出時限:0.5秒以内
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒以内
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V～120V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V～90V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6～61.8Hz/0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(47.0～49.5Hz/0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(57.0～59.4Hz/0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒/0.1秒刻み)

逆電力(RPR) 検出レベル:150W(固定)検出時限:0.5秒(固定)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10～300秒/1秒刻み)
電圧上昇抑制機能 －単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:8°(3～10°/1°刻み)
検出要素：電圧位相
検出時限:0.5秒以下(固定)
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1.1Hz(固定)検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:127.5V
検出時限:交流2周期

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝ライテック株式会社
神奈川県横須賀市船越町1-201-1

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570番地1

MB-0011
初回登録年月日
2016年09月28日

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 100V／200V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 皮相電力：3.0kVA, 有効電力：3.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲130V～194V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件未対応
蓄電池部型番：FMW-GAA0001P，
電池容量：7.4kWh，
登録番号：0060-C9906-068
逆電力検出用CT：型名：CTF-16 及び CTF-24，
製造者名:マルチ計測器

更新回数：0
記載変更回数：名称

定置式家庭用蓄電システム

型名
パワコン型式 ENG-PCS30A4システム型式 ENG-B7430A4-N1,ENG-B7430A4-N2,ENG-B7430A4-N3,ENG-B7430A4-N4,ENG-B7430A4-N5,ENG-B7430A4-N6,ENG-B7430A4-N7

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:22.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:216V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:90V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80V～90V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5秒～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz～51.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6Hz～61.8Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5Hz～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2Hz～59.4Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)

逆電力 検出レベル 150W
検出時限
0.4秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒～300秒 1秒刻み)
電圧上昇抑制機能 ---単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:0.15Hz/秒（50Hz)
0.18Hz/秒（60Hz）(0.1～0.3Hz/秒 (0.01Hz/秒刻み))
検出時限:0.5秒以下(0～1秒 (0.1秒刻み))
保持時限:5秒(5～10秒)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:±1.35Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MB-0013
初回登録年月日
2017年06月13日

認証有効年月日

2022年06月12日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;2.5kVA,出力;2.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.5kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
型番;CTF-24-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S24AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器：
型番;DS32 2P 30A,製造者名;日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：KPAC-A25,KPAC-A25-S,KPAC-A25-C,PCS-25RF1A
システム型式：KPAC-A25-PKG-MM,KPAC-A25-PKG-MM2,KPAC-A25-PKG-MM3,CB-FLB01A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;17.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;125mA,検出時限;0.5秒

保護機能の仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;130.4V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;62.8V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;125W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MB-0014
初回登録年月日
2017年06月13日

認証有効年月日

2022年06月12日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;2.5kVA,出力;2.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.5kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
型番;CTF-24-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S24AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：KPAC-A25,KPAC-A25-S,KPAC-A25-C,PCS-25RF1A
システム型式：KPAC-A25-PKG-MM,KPAC-A25-PKG-MM2,KPAC-A25-PKG-MM3,CB-FLB01A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;7.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;125mA,検出時限;0.5秒

保護機能の仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;130.4V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;62.8V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;125W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率：
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

東芝ライテック株式会社
神奈川県横須賀市船越町1-201-1

登録工場

東芝ホームテクノ株式会社
新潟県加茂市大字後須田2570番地1

MB-0015
初回登録年月日
2017年06月26日

認証有効年月日2020年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 100/200V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：3.0kVA 出力：3.0kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 無逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 太陽電池入力：－
蓄電池入力：130～194V（1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無_有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部
型番：ENG-A5-BMU-001+FM01202CCB01A
電池容量：7.4kWh
登録番号：0129-C9906-267
逆電力検出用CT
型番：CTF-16
製造者名：マルチ計測器株式会社
型番：CTF-24
製造者名：マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：ENG-PCS30A5
システム型式：ENG-B7430A5-N1, ENG-B7430A5-N2, ENG-B7430A5-N3,
ENG-B7430A5-N4, ENG-B7430A5-N5, ENG-B7430A5-N6
及び ENG-B7430A5-N7

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:22.5A
検出時限:0.4秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(－/216V/－/－)
検出時限(－/0.02秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(－/90V/－/－)
検出時限(－/0.02秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:150mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～90V 1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.5Hz(50.5～51.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.8Hz(60.6～61.8Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz 0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0～59.4Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル:150W
検出時限:0.4秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1～300秒 1秒刻み)
電圧上昇抑制機能：－
出力抑制値：－
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル：0.15Hz/秒(50Hz) 0.10～0.30Hz/秒
0.18Hz/秒(60Hz) (0.01Hz/秒刻み)
検出要素：周波数
検出時限：0.5秒(0～1秒 0.1秒刻み)
保持時限：－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式) 検出レベル:±0.9HZ
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MB-0016
初回登録年月日
2017年07月28日

認証有効年月日

2022年07月27日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;126～176.4V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU10(150V),電池容量;9.8kWh,登録番号;1666-C9906-255
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
型番;CTF-24-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S24AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器：
型番;DS32 2P 30A,製造者名;日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：KPAC-A40,KPAC-A40-C,PCS-40RF1A
システム型式：KPAC-A40-PKG-MM,KPAC-A40-PKG-MM2,CB-FLB02A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;28.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル:200mA,検出時限:0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;190.6V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;99.2V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;200W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MB-0017
初回登録年月日
2017年07月28日

認証有効年月日

2022年07月27日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.0kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;126～176.4V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU10(150V),電池容量;9.8kWh,登録番号;1666-C9906-255
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
型番;CTF-24-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S24AC100A)
製造者名：マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：KPAC-A40,KPAC-A40-C,PCS-40RF1A
システム型式：KPAC-A40-PKG-MM,KPAC-A40-PKG-MM2,CB-FLB02A

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;28.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;200mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;190.6V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;99.2V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;200W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限:－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

住友電気工業株式会社
大阪府大阪市此花区島屋1-1-3

登録工場

日東電気株式会社
小山工場
栃木県小山市城東4-15-24

MB-0018
初回登録年月日
2017年08月01日

認証有効年月日

2022年07月31日

更新回数：0
記載変更回数：4

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;1.0kVA,出力;1.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;84.0～116.2V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及びJEM1498補足情報対応
蓄電池：
型番;EM048032P2B1N1,電池容量;3.2kWh,登録番号;1666-C9906-261
逆電力検出用CT：
型名;SR-3704-150A,SR-3804-150A 製造者名;サラ株式会社
連系／自立手動切替SW：
型名;DS32 2P 30A,製造者名;日東工業株式会社
型名;DS62 2P 60A,製造者名;日東工業株式会社
型名;DS32M 2P 30A(AC100V),製造者名;日東工業株式会社
型名;CS 2P30A DT,製造者名;河村電器産業株式会社
型名;BB99260,製造者名;パナソニック株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：EGS-LM0320G,PDS-1500S01E,EGS-LM0320,PDS-1500S01
システム型式：EGS-LM0320G,PDS-1500S01E,EGS-LM0320,PDS-1500S01

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;7.4A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;45mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;116.2V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;84V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,119.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5/60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;50W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;0.44Hz(50Hz)/0.37Hz(60Hz),検出要素;周波数,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;125V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

型名

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社 正興電機製作所
福岡県古賀市天神三丁目20番1号

登録工場

株式会社 正興電機製作所 古賀事業所
福岡県古賀市天神三丁目20番1号

MB-0019
初回登録年月日
2018年03月05日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz/60Hz
定格出力 皮相電力：2.1kVA 有効電力：2.0kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 無
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 無
電圧上昇抑制機能 無適合する直流入力範囲 128～201V（直流入力:1)
自立運転の有無:有

備考
特記事項：FRT要件未対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部型番：R70000EHTA7，電池容量：11.712kWh 登録番号：R1 50324002
逆電力検出用CT：型名：CTL-12-S30-20Z 製造者名:株式会社ユー・
アール・ディー

記載変更回数：名称

蓄電システム型名
パワコン型式:ESK-I02L12-B0A
システム型式:EHB-240A840

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:14A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:201V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:110V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:－
検出時限:－
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(105.0,110.0,115.0,120.0,125.0V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80.0,85.0,90.0,95.0,100.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):49.0Hz(49.5,49.0,48.5,48.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.8Hz(59.4,58.8,58.2,57.6Hz
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

逆電力(RPR) 検出レベル:100W
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:150秒(5～300秒,5秒刻み)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御：－
出力制御：－
出力制御値:－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:±7.2°(±1.8～14.4° 0.36°刻み)
検出時限:0.5秒
保持時限:6秒
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式) 検出レベル:定格周波数±4%
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置型名

逆潮流防止用CT製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0020
初回登録年月日
2019年01月30日

認証有効年月日

2024年01月29日

更新回数：0
記載変更回数：3

名称

製品の
名称及
び型番

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：101V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;1.5kVA,出力;1.5kW
系統電圧制御方式：自励式電圧型電流制御
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;37.2～49.8V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無特記事項：
FRT要件対応及びフリッカ対策STEP3.2対応
蓄電池：
型番;ELSS412-00001,蓄電池容量;4.151kWh,登録番号;JS 50411358
逆電力検出用CT：
型番;CTF-13NF,CTF-16,CTF-24

型名
パワコン型式／リモコン型式／システム型式／耐環境仕様
ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3S1/塩害対応,ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3S1J/重塩害対応
ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3S2/塩害対応,ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3S2J/重塩害対応
ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3S3/塩害対応,ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3S3J/重塩害対応
ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3SS/塩害対応,ESS-P3S1/ESS-R3/ESS-U3SSJ/重塩害対応
ESS-P3S1/EGS-RM03/EGS-LM411/塩害対応,ESS-P3S1/EGS-RM03/EGS-LM411J/重塩害対応

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;51.29V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;37.2V,検出時限;0.5秒

仕様2

備考

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;20.7A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;140mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,115,120V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5/60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;75W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;±10°(±10,±15,±20°),検出要素;電圧位相,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;定格周波数±5%,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

型名

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

MB-0021
初回登録年月日
2019年05月08日

認証有効年月日

2024年05月07日

更新回数：0
記載変更回数：3

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;2.5kVA,出力;2.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;120～210V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部：
型番;OCLIB42A,蓄電池容量;4.2kWh,登録番号;1563-C9906-290
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S16AC100A)
型番;CTF-24-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S24AC100A)
型番;CTF-35-OMKP(オムロン型番;KP-CT-S35AC100A)
電源切替開閉器：
型番;DS32 2P 30A

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：KPAC-B25,KPAC-B25-S
システム型式：KPAC-B25-PKG-MM,KPAC-B25-PKG-MM2

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;17.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;125mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;226.0V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;95.0V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;2.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;125W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

型名

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【多数台連系対応型蓄電池システム用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MB-0022
初回登録年月日
2019年05月21日

認証有効年月日

2024年05月20日

更新回数：0
記載変更回数：2

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;3.0kVA,出力;3.0kW
系統電圧制御方式：自励式電圧型電流制御
逆潮流の有無：無逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;144～199.2V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及びフリッカ対策STEP3.2対応
蓄電池部：
型番;ELSR163-00001,蓄電池容量;16.604kWh,登録番号;JS 50425376
型番;ELSR123-00003,蓄電池容量;12kWh,登録番号;R1 50322042
逆電力検出用CT：
型番;CTF-13NF,CTF-16,CTF-24

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：ESS-P2X1,ESS-P2L2,EGS-LP1201C
システム型式：ESS-U2X1,ESS-U2X2,ESS-U2L2,EGS-LM1201C

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;21.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;140mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;205.2/202.7V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;148.8/144.0V,検出時限;0.5秒
ELSR163-00001/ELSR123-00003

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,115,120V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5/60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;150W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：－
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;±10°(±10,±15,±20°),検出要素;電圧位相,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル;定格周波数±5%,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

型名

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック株式会社
エコソリューションズ電材三重株式会
社
三重県津市藤方1668番地

MD-0001
初回登録年月日2013年08月23日

認証有効年月日

2018年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
定格出力 皮相電力 5.5kVA 有効電力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲《太陽電池入力:70V～420V(5回路､最大5.5kW)》,《蓄電池入力:70V～107.4V(2回路､放電最大4.0kW/充電最大3.0kW)》
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応
パワーステーションベース：（通常仕様） LJP533K, LJP533K050, LJ-BM01, LJ-BS01（耐塩害仕様）LJP5338K, LJP5338K050, LJ-BM01S, LJ-BS01S
電池型式：LJB1156(パワコン型式：LJP25533K, LJP255338K),
LJB1156050(パワコン型式：LJP25533K050, LJP255338K050)
LJ-SBK02(パワコン型式：LJ-PSW11A, LJ-PSW11AS,
LJ-PSW16A, J-PSW16AS,
LJ-PSW22A, LJ-PSW22AS,
LJ-PSS01A, LJ-PSS01AS)
連系／自立切替SW：LJP633K, LJP633K050, LJSU01, LJP63353
逆電力検出用CT：AKW4802C（φ16），AKW4803C（φ24）
パナソニック製

パワーステーション

型名
パワコン型式 LJP25533K, LJP25533K050, LJ-PSW11A, LJ-PSW16A, LJ-PSW22A 及び LJ-PSS01A（通常仕様）
LJP255338K, LJP255338K050, LJ-PSW11AS, LJ-PSW16AS, LJ-PSW22AS 及び LJ-PSS01AS（耐塩害仕様）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:34.3A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):420V/107.4V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):50V/77.2V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,112.5,115,117.5,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80,82.5,85,87.5,90V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0
52.5,53.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0
62.5,63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,
47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,
57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:200W
検出時限:0.4秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,1,5秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107,107.5,108,108.5,109,
109.5,110,110.5,111,111.5,
112,112.5,113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素：電圧位相検出レベル:5°(3, 5, 7, 10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル(50Hz):0.76Hz(60Hz):0.91Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：（計測器）WBPW372, WBPW372A / vbpw372out-1(専用モニタ）VBPM372C, VBPM371C/vbpm372count-2(制御ユニット）LJ-NA01,LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, NKNAA, HQJB-HNA-A1 / Lj-na01out-1(HEMSコントローラ）MKN713, MKN704, MKN705 / mkn713out-2(計測器/計測部：計測UT）MKN732K / mkn732kout-1(計測器/計測部)：スマートコスモ）MKN7300S1 +MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2 / mkn7300s2out-1(計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 / mkn7360s1out-1
Solar Link ZERO-T2 SUI / 1
DataCube2-C / 1.0.0

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-PA, CTF-13NF-PA, C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック株式会社
エコソリューションズ電材三重株式会
社
三重県津市藤方1668番地

MD-0002
初回登録年月日2013年08月23日

認証有効年月日

2018年08月22日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
定格出力 皮相電力 5.5kVA 有効電力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲《太陽電池入力:70V～420V(5回路､最大5.5kW)》,《蓄電池入力:60V～112V(1回路､放電最大2.0kW/充電最大1.5kW)》
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応、遠隔出力制御(広義)対応、JEM1498補足情報対応
パワーステーションベース：(通常仕様) LJP533K,LJP533K050,LJP522K,LJP522K004,GPHB5522A,CSPH55BU,L
JP522K1,LJP522K1004(耐塩害仕様) LJP5338K,LJP5338K050,LJP5228K,LJP5228K004,LJP5228K1,LJP5
228K1004
電池型式：LJB1156(パワコン型式:LJP25532K,LJP255328K,LJP25522K,LJP255228
K),
LJB1156004(パワコン型式:LJP25522K004,LJP255228K004),
LJB1156050(パワコン型式:LJP25532K050,LJP255328K050),
CSPL56GB(パワコン型式:CSPH55GSB),GPHL56A(パワコン型式:GPHH5522A)
連系／自立切替SW：LJP633K,LJP633K050,LJP623K,LJP62322, LJP63353
逆電力検出用CT：AKW4802C(φ16),AKW4803C(φ24),パナソニック製

パワーステーション

型名
パワコン型式：LJP25522K, LJP25532K, LJP25522K004, LJP25532K050, CSPH55GSB 及び GPHH5522A（通常仕様）
LJP255228K, LJP255328K, LJP255228K004 及び LJP255328K050(耐塩害仕様）

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:34.3A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):420V/107.4V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):50V/77.2V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110, 112.5, 115, 117.5, 120V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80, 82.5, 85, 87.5, 90V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5, 53.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5, 61.0, 61.5, 62.0, 62.5, 63.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5, 49.0, 48.5, 48.0, 47.5, 47.0Hz)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(59.5, 59.0, 58.5, 58.0, 57.5, 57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)

逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:100W
検出時限:0.4秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150, 300, 1, 5秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107, 107.5, 108, 108.5, 109, 109.5, 110, 110.5, 111, 111.5,
112, 112.5, 113V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相検出レベル:5°(3, 5, 7, 10°)
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル(50Hz):0.76Hz(60Hz):0.91Hz
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置型名/ソフトウェア管理番号：(計測器)VBPW372, VBPW372A/vbpw372out-1(専用モニタ)VBPM372C, VBPM371C/vbpm372cout-2(制御ユニット)LJ-NA01,LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1/Lj-na01out-1(HEMSコントローラー)MKN713,MKN704,MKN705/mkn713out-2(計測器/計測部：計測UT)MKN732K/mkn732kout-1(計測器/計測部：スマートコスモ)MKN7300S1 +MKN7300S2
MKH73001S1+MKN7300S2
MKH73002S1+MKN7300S2/mkn7300s2out-1(計測器/計測部：エコーネットライト対応計測UT) MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733 / mkn7360s1out-1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-PA,CTF-13NF-PA,C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0003

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：4.2kVA,
出力：4.2kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～420V(2入力)
蓄電池入力：80～115V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

初回登録年月日2014年06月06日

認証有効年月日

2019年06月05日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の
名称及
び型番

仕様2

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応及び無効電力発振抑制機能
対応
蓄電池部型番：
蓄電池容量 4.4kWh：JH-WB1401/JH-WB151C(屋内), JH-WB1402(屋外)
蓄電池容量 8.8kWh：JH-WB1503(屋外)
蓄電池容量 4.0kWh：JH-WB1621(屋外・屋内兼用)
蓄電池容量 8.0kWh：JH-WB1622(屋外・屋内兼用)
蓄電池容量 6.3kWh：JH-WB1711(屋内)
逆電力検出用CT：CTL-16-3FC, CTL-24-3FC 及び C/CT-1216-041

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式 JH-42EM2P,JH-42EM2C,JH-42EM2F,JH-42EM2B,JH-42EM2S,JH-42FM2P,JH-42FM2C,JH-42FM2F,JH-42FM2B,JH-42FM2S,JH-42GM2P,JH-42GM2C,JH-42GM2F,JH-42GM2B,JH-42GM2S,
JH-42HM2P,JH-42HM2C,JH-42HM2F,JH-42HM2B 及び JH-42HM2S
システム型式 JH-WBP07,JH-WBP08,JH-WBP09,JH-WBP10,JH-WBP11,JH-WBP12,JH-WBP13,JH-WBP14,JH-WBP15,JH-WBP16,JH-WBP17, JH-WBP18,JH-WBP19,JH-WBP20,JH-WBP07A,JH-WBP08A,JH-WBP09A,
JH-WBP10A,JH-WBP11A,JH-WBP14A,JH-WBP15A,JH-WBP16A,JH-WBP17A,JH-WBP18A,JH-WBP07B,JH-WBP08B,JH-WBP09B,JH-WBP10B,JH-WBP11B,JH-WBP14B,JH-WBP15B,JH-WBP16B,JH-WBP17B,JH-WBP18B,
JH-WBP07C,JH-WBP08C,JH-WBP09C,JH-WBP10-21,JH-WBP07-22,JH-WBP07C-22C,JH-WBP17-24,JH-WBP14-25,JH-WBP17-27,JH-WBP14-28,JH-WBP40,JH-WBP41,JH-WBP42,JH-WBP40A, JH-WBP41A,JH-WBP07D,
JH-WBP08D,JH-WBP10D,JH-WBP14D,JH-WBP15D,JH-WBP17D,JH-WBP07F,JH-WBP08F,JH-WBP07E,JH-WBP10E,JH-WBP14E,JH-WBP17E,JH-WBP07G,JH-WBP30D,JH-WBP31D,JH-WBP32D,JH-WBP30E,JH-WBP31E,
JH-WBP46,JH-WBP47,JH-WBP48,JH-WBP46A,JH-WBP47A,JH-WBP52,JH-WBP53,JH-WBP40B,JH-WBP41B,JH-WBP46B,JH-WBP47B,JH-WBP42A,JH-WBP48A,JH-WBP42B,JH-WBP48B,JH-WBP54,JH-WBP07H,
JH-WBP07J,JH-WBP07K,JH-WBP07L,JH-WBP40C,JH-WBP46C,JH-WBP58,JH-WBP08K,JH-WBP41C,JH-WBP47C,JH-WBP53B及びJH-WBP07M

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/
電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.5A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/120V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(75V/64V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:210mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:100W(100,150,200W,切)検出時限:0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:100W(100,150,200W,切)検出時限:0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V,切)出力抑制値：0%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°,切)検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL7Z, JH-RV11※

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

登録工場

株式会社ＧＳユアサ
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬
場町１番地

MD-0004
初回登録年月日2015年03月10日

認証有効年月日

2018年03月31日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相3線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 4.5kW
運転力率 0.95以上(進相無効電力制御時0.85以上)
系統電圧制御方式 電流制御方式(連系運転時)及び電圧制御方式(自立運転時)
逆潮流 有
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：0～360V(1入力)
蓄電池入力：198～295V(1入力)

備考
特記事項：FRT要件未対応
蓄電池部型式:LIBM+LIM50EN-12G4-C2-P1 蓄電池容量:12.65kWh
逆電力検出用CT：型名:CTL-24-CLS20 ㈱ユー・アール・ディー製

記載変更回数：

名称

パワーソーラーシステムⅢ

型名
パワコン型式：LSUC-4.5-S3C
システム型式：LSSC-4.5-S3C-72-H,LSSC-4.5-S3C-72-RS

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.2A
検出時限:0.3秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル:(太陽電池回路部/蓄電池回路部): 369V/300V
検出時限:(太陽電池回路部/蓄電池回路部): 0.4s/0.4s
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル:(太陽電池回路部/蓄電池回路部): 80V/144V
検出時限:(太陽電池回路部/蓄電池回路部): 0.5s以下/0.4s
直流分流出検出 検出レベル:180mA
検出時限:0.5s
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,115,120,125V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,95V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):59.0Hz(58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)

逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:40W(--)
検出時限:0.5秒(--)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:150秒(150秒,250秒,300秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御:218V※ (動作オフ,212,215,218,223V)
出力制御：220V※(動作オフ,214,217,220,225V)※個別に設定できない
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±5°(動作オフ,3°,5°,8°)
検出時限:0.2秒(--)
保持時限:2秒(--)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:4.5Hz/秒(動作オフ・オン)
検出要素:周波数偏差
解列時限:瞬時(--)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:130V
検出時限:30ms

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープ株式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0005
初回登録年月日2015年04月21日

認証有効年月日2020年04月20日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.5kVA,
出力：5.5kW
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:80～420V(3入力)
蓄電池入力:80～115V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部型番：
蓄電池容量 4.4kWh：JH-WB1401/JH-WB151C(屋内), JH-WB1402(屋外)
蓄電池容量 8.8kWh：JH-WB1503(屋外)
蓄電池容量 4.0kWh：JH-WB1621(屋外・屋内兼用)
蓄電池容量 8.0kWh：JH-WB1622(屋外・屋内兼用)
蓄電池容量 6.3kWh：JH-WB1711(屋内)
逆電力検出用CT：CTL-16-3FC, CTL-24-3FC, C/CT-1216-041

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式 JH-55FM3P,JH-55GM3P 及び JH-55HM3P

製品の
名称及
び型番

仕様2

システム型式 JH-WBP27,JH-WBP28,JH-WBP29,JH-WBP27W,JH-WBP28W,JH-WBP21,JH-WBP22,JH-WBP23,JH-WBP21W,JH-WBP22W,JH-WBP24,JH-WBP25,JH-WBP26,JH-WBP24W,JH-WBP25W,JH-WBP10-21,JH-WBP07-22,
JH-WBP17-24,JH-WBP14-25,JH-WBP17-27,JH-WBP14-28,JH-WBP22C,JH-WBP23C,JH-WBP22CW,JH-WBP07C-22C,JH-WBP43,JH-WBP44,JH-WBP45,JH-WBP43A,JH-WBP44A,JH-WBP21D,JH-WBP22D,
JH-WBP23D,JH-WBP24D,JH-WBP25D,JH-WBP26D,JH-WBP27D,JH-WBP28D,JH-WBP29D,JH-WBP22F,JH-WBP23F,JH-WBP21E,JH-WBP22E,JH-WBP24E,JH-WBP25E,JH-WBP27E,JH-WBP28E,JH-WBP22G,
JH-WBP49,JH-WBP50,JH-WBP51,JH-WBP49A,JH-WBP50A,JH-WBP55,JH-WBP56,JH-WBP43B,JH-WBP44B,JH-WBP49B,JH-WBP50B,JH-WBP45A,JH-WBP51A,JH-WBP45B,JH-WBP51B,JH-WBP57,JH-WBP22H,
JH-WBP22J,JH-WBP22K,JH-WBP22L,JH-WBP43C,JH-WBP49C, JH-WBP59, JH-WBP23K, JH-WBP44C, JH-WBP50C, JH-WBP56B 及び JH-WBP22M

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(425V/120V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(75V/64V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5,59.0,58.5,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:100W(100,150,200W,切)検出時限:0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:100W(100,150,200W,切)検出時限:0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,180,240,300,10秒, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V,切)出力抑制値：0%(0,50%)
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:9°(3,6,9,12,15,18°,切)検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5Hz/秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置JH-RWL6Y, JH-RWL7Y, JH-RWL6Z, JH-RWL7Z, JH-RWL8, JH-RV11※

型名

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用不可

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

エリーパワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-4

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0006

製品の仕様
連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力:80～450V(3入力)
蓄電池入力:80～140V(1入力)
自立運転の有無 有

初回登録年月日2015年07月13日

認証有効年月日2020年07月12日

更新回数：02024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部
型式：EPS-20B 蓄電池容量：6.2kWh 登録番号：1549-C9906-196
逆電力検出用CT：
型式：AKW4802C 及び AKW4802BC71(パナソニック製)

記載変更回数：

名称

系統連系蓄電池システム型名
パワコン型式
システム型式

EPS-20P-100 及び EPS-20P-200
EPS-20H-100 及び EPS-20H-200

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):450V/142V
検出時限:0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):80V/85V
検出時限:0.5秒/0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,113,115,119V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90,93V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.2,51.5,51.8,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5,61.0,61.2,61.5,61.8,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.2,48.5,48.8,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.2,58.5,58.8,59.0,59.5Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:275W,100W
検出時限:0.5秒

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1,10,150,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数変動
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ELB01

型名

逆潮流防止用CT

AKW4802C, AKW4802BC71

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MD-0007
初回登録年月日2015年07月17日

認証有効年月日2020年07月16日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.8kVA
出力：4.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力:50～450V(3入力)
蓄電池入力:84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部
型式：R10463P2S-OMRIS1 電池容量：6.4kWh
登録番号：1666-C9906-200
逆電力検出用CT:
型式：CTF-16-OMM(オムロン型式：KP-CT-S16AC100)
製造者名：マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器:
型式：DS32M 2P30A 100V
製造者名：日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式 KP48S2-HY-A, PCS-48RH2A, KP48S2-HY-3A, KP48S2-HY-4A, KP48S2-HY-5A, PCS-48RH2B, PCS-48RH2BS 及び PCS-48RH2BW（通常仕様）
KP48S2-SHY-A, KP48S2-SHY-3A, KP48S2-SHY-4A 及び KP48S2-SHY-5A（重塩害仕様）

製品の
名称及
び型番

仕様2

システム型式 KP48S2-PKG-MM1, KP48S2-PKG-MM2, KP96S2-PKG-MMA, CB-HYB02A, CB-HYB02AS, CB-HYB02AW, KP48S2-PKG-MM3, KP48S2-PKG-MM4, KP96S2-PKG-MM5, CB-HYB02B, CB-HYB02BS及び CB-HYB02BW（通常仕様）
KP48S2-PKG-SMM1, KP48S2-PKG-SMM2, KP96S2-PKG-SMMA, KP48S2-PKG-SMM3, KP48S2-PKG-SMM4 及び KP96S2-PKG-SMM5（重塩害仕様）

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.6A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/131.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/70.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1B-M, MHCS-M01A, TPV-MU2B-M, ENG-M20C1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMM

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MD-0008
初回登録年月日2015年07月17日

認証有効年月日2020年07月16日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.8kVA
出力：4.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:50～450V(3入力)
蓄電池入力:84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部
型式：R10463P2S-OMRIS1 電池容量：6.4kWh
登録番号：1666-C9906-200
逆電力検出用CT：
型式：CTF-16-OMM(オムロン型式：KP-CT-S16AC100)
製造者名：マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式 KP48S2-HY-A, PCS-48RH2A, KP48S2-HY-3A, KP48S2-HY-4A, KP48S2-HY-5A, PCS-48RH2B, PCS-48RH2BS, PCS-48RH2BW（通常仕様）
KP48S2-SHY-A, KP48S2-SHY-3A, KP48S2-SHY-4A 及び KP48S2-SHY-5A（重塩害仕様）

製品の
名称及
び型番

仕様2

システム型式 KP48S2-PKG-MM1, KP48S2-PKG-MM2, KP96S2-PKG-MMA, CB-HYB02A, CB-HYB02AS, CB-HYB02AW, KP48S2-PKG-MM3, KP48S2-PKG-MM4, KP96S2-PKG-MM5, CB-HYB02B,
CB-HYB02BS, CB-HYB02BW（通常仕様）
KP48S2-PKG-SMM1, KP48S2-PKG-SMM2, KP96S2-PKG-SMMA, KP48S2-PKG-SMM3, KP48S2-PKG-SMM4 及び KP96S2-PKG-SMM5（重塩害仕様）

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.6A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/131.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/70.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1B-M, MHCS-M01A, TPV-MU2B-M, ENG-M20C1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMM

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0009
初回登録年月日2015年08月04日

製品の仕様

認証有効年月日2020年08月03日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:80V～450V(3入力)
蓄電池入力:60V～96.4V(1入力)
自立運転の有無 有

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応
電池型式：EOC-LB100-PN,
蓄電池容量：9.48kWh
逆電力検出用CT：
型式：AKW4802C，
製造者名：パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社
型式：AKW4802BC71C，製造者名：パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社

記載変更回数：

名称

系統連系蓄電池システム型名
パワコン型式：EHC-S55MP3B-PNJ,EHC-S55MP3B-PNJ-E
システム型式：E0C-LB100-PN,E0C-LB100-PN-E

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):450V/100.8V
検出時限:0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):80V/60V
検出時限:0.5秒/0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.2Hz,51.5Hz,
51.8Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.5Hz,
61.8Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.8Hz,48.5Hz,
48.2Hz.48.0Hz,47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.8Hz,58.5Hz,
58.2Hz,58.0Hz,57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:275W,100W
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒,10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御/進相無効電力制御:
109V(107.0V,107.5V,108.0V,108.5V,109.0V,
109.5V,110.0V,110.5V,111.0V,111.5V,
112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数変動
検出レベル:1.2Hz (0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz (0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MD-0010京セラ株式会社
ソーラーエネルギー事業本部
滋賀県東近江市蛇溝町1166番地6号

初回登録年月日2015年08月05日

登録工場

製品の仕様

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35号1番地の1

認証有効年月日

2018年03月31日

連系系統の電気方式 単相2線式
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz及び60Hz
最大出力 5.9kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流 有
逆電力機能 有単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲《太陽電池入力:50V～370V(4入力)》,《蓄電池入力:125V～205V(1入力)》

備考
特記事項：FRT要件未対応, 遠隔出力制御対応
電池型式：ELSR722-00002,蓄電池容量7.2kWh
逆電力検出用CT：CTL-16-CLS,CTL-24-CLSF13
ディー製

更新回数：0
記載変更回数：

名称

太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電池システム型名
パワコン型式：EGS-MP0721
システム型式：EGS-ML0721

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:36.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):370V/205V
検出時限:0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):50V/125V
検出時限:0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:250mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110, 112.5, 115, 120V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,87.5,90V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:0.5秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4,58.8,58.2,57.6,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)

逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:150W(150W)
検出時限:0.5秒(0.5秒)
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(3, 150, 200, 300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109V(107.0, 107.5, 108.0, 108.5,
109.0, 109.5, 110.0V)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出要素:電圧位相(－)
検出レベル:6°(固定)検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－(－)
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±0.6Hz (固定)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在(株)ユー・アール・低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MD-0011
初回登録年月日
2016年01月12日

認証有効年月日2020年07月16日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.8kVA
出力：4.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:50～450V(3入力)
蓄電池入力:84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：JET認証登録番号MD-0007より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応及びJEM1498補足情報対応
蓄電池部
型式：R10463P2S-OMRIS1 電池容量：6.4kWh
登録番号：1666-C9906-200
逆電力検出用CT:
型式：CTF-16-OMM(オムロン型式：KP-CT-S16AC100)
製造者名：マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器：
型式：DS32M 2P30A 100V
製造者名：日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：TPV-48HY2-M3-A 及び TPV-48HY2-M3-B
システム型式：TPV-48HY2-PKG-MMA 及び TPV-48HY2-PKG-MMB

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.6A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/131.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/70.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1B-M, MHCS-M01A, TPV-MU2B-M, ENG-M20C1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMM

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MD-0012
初回登録年月日
2016年01月12日

認証有効年月日2020年07月16日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力 最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力(出荷時の力率にて) 皮相電力：4.8kVA
出力：4.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:50～450V(3入力)
蓄電池入力:84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：JET認証登録番号MD-0008より独立
FRT要件対応、遠隔出力制御（広義）対応及びJEM1498補足情報対応
蓄電池部
型式：R10463P2S-OMRIS1 電池容量：6.4kWh
登録番号：1666-C9906-200
逆電力検出用CT：
型式：CTF-16-OMM(オムロン型式：KP-CT-S16AC100)
製造者名：マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：TPV-48HY2-M3-A 及び TPV-48HY2-M3-B
システム型式：TPV-48HY2-PKG-MMA 及び TPV-48HY2-PKG-MMB

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.6A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/131.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/70.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120.0mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,20秒,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力電力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御(指定力率)：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123.0V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1B-M, MHCS-M01A, TPV-MU2B-M, ENG-M20C1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMM

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号

登録工場

ダイヤモンド電機株式会社
鳥取工場
鳥取県鳥取市南栄町15番地
NECプラットフォームズ株式会社
山梨県甲府市大津町1088-3

MD-0013
初回登録年月日
2016年02月09日

認証有効年月日

2021年02月08日

更新回数：0連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
最大出力：4.5kW
運転力率 ：0.95以上
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;60～420V(1入力)
蓄電池入力;60～140V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有備考
特記事項：
FRT要件対応
蓄電池部：
型式;243-430578,電池容量;3.9kWh,登録番号;R150319169
逆電力検出用CT：
型名;CTL-10-CLS及びCTL-16-CLS

記載変更回数：名称

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：MU-114-01R
システム型式：ESS-P05004D0

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;30A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;225mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;430V/250V,検出時限;0.4秒/0.4秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;55V/60V,検出時限;0.4秒/0.4秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110.0～120.0V 1V刻み),検出時限;1.5秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル:80V(80.0～90V 1V刻み),検出時限;1.5秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～51.5/60.6～61.8Hz 0.1Hz刻み)
検出時限;1.5秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);49.0/58.8Hz(47.5～49.5/57.0～59.4Hz 0.1Hz刻み)
検出時限;1.5秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル;90W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;90W,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(10～300秒 10秒刻み)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109V(107.0～115.0V 1V刻み)
出力制御;109V(107.0～115.0V 1V刻み)
出力抑制値;0%単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;8°(3～10°1°刻み),検出要素;電圧位相,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;1.0Hz,検出要素;周波数変動,解列時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

田淵電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

田淵電子工業株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0014
初回登録年月日
2016年02月18日

製品の仕様

認証有効年月日2020年02月29日

更新回数：0連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
定格出力 皮相電力：5.78kVA，有効電力：5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 出力電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御及び進相無効電力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:80V～450V(3入力)
蓄電池入力:60V～96.4V(1入力)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応
電池型式：EOC-LB100-PN,
蓄電池容量：9.48kWh
登録番号：1677-C9906-217
逆電力検出用CT：AKW4802C，パナソニック製

記載変更回数：

名称

系統連系蓄電池システム型名
パワコン型式：EHC-S55MP3B-PNH
システム型式：E0C-LB100-PN

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.25A
検出時限:0.5秒以内
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):450V/100.8V
検出時限:0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(太陽電池回路部/蓄電池回路部):80V/60V
検出時限:0.5秒/0.5秒
直流分流出検出 検出レベル:275mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110V,113V,115V,119V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80V,85V,90V,93V)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5Hz,51.0Hz,51.2Hz,51.5Hz,
51.8Hz,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5Hz,61.0Hz,61.2Hz,61.5Hz,
61.8Hz,62.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5Hz,49.0Hz,48.8Hz,48.5Hz,48.2Hz.
48.0Hz,47.5Hz,47.0Hz)
検出レベル(60Hz):57.5Hz(59.5Hz,59.0Hz,58.8Hz,58.5Hz,58.2Hz,
58.0Hz,57.5Hz,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5秒,1.0秒,1.5秒,2.0秒)

逆電力(RPR，蓄電池G/B) 検出レベル:275W,100W
検出時限:0.5秒
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(1秒,10秒,150秒,180秒,240秒,300秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御/進相無効電力制御:
109V(107.0V,107.5V,108.0V,108.5V,109.0V,
109.5V,110.0V,110.5V,111.0V,111.5V,
112.0V,切)単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出要素:周波数変動
検出レベル:1.2Hz(0.8Hz,1.0Hz,1.2Hz,1.4Hz,1.6Hz,
1.8Hz,2.0Hz,3.0Hz,4.0Hz,5.0Hz)
検出時限:0.5秒(固定)保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:1.2Hz(0.8Hz,1.0Hz,1.2Hz,1.4Hz,1.6Hz,
1.8Hz,2.0Hz,3.0Hz,4.0Hz,5.0Hz)
検出要素:周波数変動
解列時限:瞬時(固定)
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MD-0015
初回登録年月日
2016年03月25日

認証有効年月日2020年07月16日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）皮相電力：4.8kVA,
出力：4.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:50～450V(3入力)
蓄電池入力:72～130V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義）対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部：
型番:FMW-GAA0001P/FM01202CCB01A-4S
電池容量:5.0kWh
登録番号:0060-C9906-068
逆電力検出用CT:
型番:CTF-16-OMM(オムロン型式:ENG-CT-S16AC100)
製造者名:マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器:型版：DS32M 2P30A 100V
製造者名：日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
システム型式／パワコン型式／蓄電池ユニット型式【重塩害仕様なし】
ENG-B5048C1-N1／ENG-B5048C1-P1／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C2-N1／ENG-B5048C2-P1／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C3-N1／ENG-B5048C3-P1／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C1-N6／ENG-B5048C1-P6／ENG-B5022C1-B
6，
ENG-B5048C4-N1／ENG-B5048C4-P1／ENG-B5022C4-B1, ENG-B5048C4-N6／ENG-B5048C4-P6／ENG-B5022C4-B6, ENG-B5048C5-N1／ENG-B5048C5-P1／ENG-B5022C4-B1, ENG-B5048C6-N1／ENG-B5048C6-P1／ENG-B5022C4-B1

製品の【重塩害仕様あり】
名称及 ENG-B5048C1-N4／ENG-B5048C1-P4／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C1-N7／ENG-B5048C1-P7／ENG-B5022C1-B6, ENG-B5048C2-N4／ENG-B5048C2-P4／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C3-N4／ENG-B5048C3-P4／ENG-B5022C1-B
び型番 1，ENG-B5048C4-N4／ENG-B5048C4-P4／ENG-B5022C4-B4, ENG-B5048C4-N7／ENG-B5048C4-P7／ENG-B5022C4-B7, ENG-B5048C5-N4／ENG-B5048C5-P4／ENG-B5022C4-B4, ENG-B5048C6-N4／ENG-B5048C6-P4／ENG-B5022C4-B4

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.6A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/139.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/57.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,12.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1B-M, MHCS-M01A, TPV-MU2B-M, ENG-M20C1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMM

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
CELCO JAPAN株式会社 本社工場
愛媛県大洲市東大洲1220番地1

MD-0016
初回登録年月日
2016年03月25日

認証有効年月日2020年07月16日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA,
最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）皮相電力：4.8kVA,
出力：4.8kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:50～450V(3入力)
蓄電池入力:72～130V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT要件対応, 遠隔出力制御（広義）対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池部:
型式:FMW-GAA0001P/FM01202CCB01A-4S
電池容量:5.0kWh,
登録番号:0060-C9906-068
逆電力検出用CT:
型式：CTF-16-OMM(オムロン型式:ENG-CT-S16AC100)
製造者名:マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
システム型式／パワコン型式／蓄電池ユニット型式【重塩害仕様なし】
ENG-B5048C1-N1／ENG-B5048C1-P1／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C2-N1／ENG-B5048C2-P1／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C3-N1／ENG-B5048C3-P1／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C1-N6／ENG-B5048C1-P6／ENG-B5022C1-B
6，
ENG-B5048C4-N1／ENG-B5048C4-P1／ENG-B5022C4-B1, ENG-B5048C4-N6／ENG-B5048C4-P6／ENG-B5022C4-B6, ENG-B5048C5-N1／ENG-B5048C5-P1／ENG-B5022C4-B1, ENG-B5048C6-N1／ENG-B5048C6-P1／ENG-B5022C4-B1

製品の【重塩害仕様あり】
名称及 ENG-B5048C1-N4／ENG-B5048C1-P4／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C1-N7／ENG-B5048C1-P7／ENG-B5022C1-B6, ENG-B5048C2-N4／ENG-B5048C2-P4／ENG-B5022C1-B1, ENG-B5048C3-N4／ENG-B5048C3-P4／ENG-B5022C1-B
び型番 1，ENG-B5048C4-N4／ENG-B5048C4-P4／ENG-B5022C4-B4, ENG-B5048C4-N7／ENG-B5048C4-P7／ENG-B5022C4-B7, ENG-B5048C5-N4／ENG-B5048C5-P4／ENG-B5022C4-B4, ENG-B5048C6-N4／ENG-B5048C6-P4／ENG-B5022C4-B4

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:33.6A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(454.5V/139.0V/－/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(50.0V/57.0V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:120mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:110W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,200,300,2秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御:109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,
109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値：0%
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:－
検出要素:周波数変化率
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:－
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU1B-M, MHCS-M01A, TPV-MU2B-M, ENG-M20C1

型名

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMM

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社
福井県小浜市多田35-1-1

MD-0017
初回登録年月日
2016年05月16日

認証有効年月日2020年02月29日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50/60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：5.9kVA, 出力：5.9kW
系統電圧制御方式 自励式電圧型電流制御
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：70～450V(4入力)
蓄電池入力：125～220V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御(広義)対応 及び 無効電力発振抑制機能
対応
蓄電池部：
型式：ELSR123-00003
電池容量：12kWh，
登録番号：R1 50322042
逆電力検出用CT:
型式：CTF-13NF, CTF-16, CTF-24
製造者名：マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器:
型式：DS63 3P 60A
製造者名：日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：ESS-HP1LS 及び ESS-HP1L1
システム型式：ESS-H1LS 及び ESS-H1L1

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:41.0A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/202.7V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(70V/144V/－/－)
検出時限(0.5秒/0.5秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:292mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,115,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,90V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.0,47.5Hz)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(59.4,58.8,58.2,57.6,57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:295W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:295W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能 出力制御：109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,
109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0V)
出力抑制値：0W
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:±10°(±10,±15,±20°)
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±5%
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ESS-R4型名

逆潮流防止用CT

CTF-13NF, CTF-16, CTF-24

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

長瀬産業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町5番1号

登録工場

株式会社金津村田製作所
福井県あわら市花乃杜2丁目10番28号

MD-0018
初回登録年月日
2017年03月13日

認証有効年月日

2022年03月12日

更新回数：0
記載変更回数：9

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：3.0kVA, 出力：3.0kW
系統電圧制御方式 電流制御形
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力：80～380V(2入力)
蓄電池入力：32～58V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池：
型番：BP-0029_2S2P_6S_DN(パワコン型式：MPR01S302MHA, システム型式：NCM-333-01)
型番：BP-0029_2S2P_6S_DNS(パワコン型式：MPR01S302MHA, システム型式：NCM-333-02)
電池容量：2.5kWh
登録番号：1702-C9906-266
逆電力検出用CT:HA-16SP100-33CK，HA-24RP200-66CK，製造者名：甲神電機株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：MPR01S302MHA
システム型式：NCM-333-01 及び NCM-333-02

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:18A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(400V/53V/－/－)
検出時限(0.1秒/0.1秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80V/36V/－/－)
検出時限(0.1秒/0.1秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:148mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V (1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～90V (1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.0Hz (0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～62.0Hz (0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(47.5～49.5Hz (0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):57.0Hz(57.0～59.5Hz (0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル:45W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:45W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒（30,150,160,170,180,190,200,210,220,
230,240,250,260,270,280,290,300秒）
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(107～113V(0.5V刻み))
出力抑制値:0%（0,50,100%）
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°～10°(1°刻み))
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:(50Hz)2.5Hz／秒(60Hz)3.6Hz／秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.04秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MD-0019
初回登録年月日
2017年03月15日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：8

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力：最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)：皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.5kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型式;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器：
型番;DS32M 2P30A 100V,製造者名;日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式(通常仕様)：KP55S3-HY-3A,KP55S3-HY-4A,KP55S3-HY-5A,TPV-55HY3-M3-A,TPV-55HY3-M3-B,
TPV-55HY3W-M3,PCS-55RH1A,PCS-55RH1AS,PCS-55RH1AW(重塩害仕様)：KP55S3-SHY-3A,KP55S3-SHY-4A,KP55S3-SHY-5A

製品の システム型式(通常仕様)：KP55S3-PKG-MM3,KP55S3-PKG-MM4,KP110S3-PKG-MM5,TPV-55HY3-PKG-MMA,
名称及TPV-55HY3-PKG-MMB,TPV-55HY3W-PKG-MM,CB-HYB03A,CB-HYB03AS,CB-HYB03AW
び型番 (重塩害仕様)：KP55S3-PKG-SMM3,KP55S3-PKG-SMM4,KP110S3-PKG-SMM5

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;38.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;454.5V/131.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50.0V/70.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);58.2Hz(57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU2Bシリーズ ※a,b,c,d(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)KP-MU2B-M, MHCS-M02A, TPV-MU3B-M(計測UT)
狭義PCS内蔵計測回路

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMKP

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MD-0020
初回登録年月日
2017年03月15日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：8

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.5kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT:
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型式;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式(通常仕様)：KP55S3-HY-3A,KP55S3-HY-4A,KP55S3-HY-5A,TPV-55HY3-M3-A,TPV-55HY3-M3-B,
TPV-55HY3W-M3,PCS-55RH1A,PCS-55RH1AS,PCS-55RH1AW(重塩害仕様)：KP55S3-SHY-3A,KP55S3-SHY-4A,KP55S3-SHY-5A

製品の システム型式(通常仕様)：KP55S3-PKG-MM3,KP55S3-PKG-MM4,KP110S3-PKG-MM5,TPV-55HY3-PKG-MMA,
名称及TPV-55HY3-PKG-MMB,TPV-55HY3W-PKG-MM,CB-HYB03A,CB-HYB03AS,CB-HYB03AW
び型番 (重塩害仕様)：KP55S3-PKG-SMM3,KP55S3-PKG-SMM4,KP110S3-PKG-SMM5

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;38.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;454.5V/131.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50.0V/70.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,
111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU2Bシリーズ ※a,b,c,d(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)KP-MU2B-M, MHCS-M02A, TPV-MU3B-M(計測UT)
狭義PCS内蔵計測回路

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMKP

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ダイヤゼブラ電機株式会社
大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号

登録工場

ゼブラ電子株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0021
初回登録年月日
2017年03月15日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：9

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定出力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;80～435V(3入力)
蓄電池入力;89.6V～112V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及びJEM1498補足情報対応
蓄電池部：
型番;EOD-LB40C-SY,LP-HNDB0040-0101,JBA-LB40T18及びEOD-LB40C-SY-eV
電池容量;4.0kWh,蓄電池部登録番号;1677-C9906-254
逆電力検出用CT：型
番;AKW4802C,AKW4802BC71,AKW4803BC71,AKW4808BC71
製造者名;パナソニック デバイスSUNX竜野株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：EHD-S55MP3B,LP-HNDP0055-0101,JSB-H5503T18,EHD-S55MP3B-eV
システム型式：EKH2A,LP-PKG-HB0101,HJBA01,eco-VEGADEN2019

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;41.25A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;435.0V/116.8V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;70.0V/70.4V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,113,115,119V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90,93V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,51.0,51.2,51.5,51.8,52.0Hz)
検出レベル(60Hz);61.0Hz(60.5,61.0,61.2,61.5,61.8,62.0Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(49.5,49.0,48.5,48.2,48.0,47.5,47.0Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(59.5,59.0,58.8,58.2,58.0,57.5,57.0Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;275W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,1,10秒)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V,切)出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0V,切)出力抑制値;50%(0,50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出要素;周波数変化率,検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz),
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
検出レベル:1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz),検出要素;周波数変動,
解列時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ENB03※a, LP-HNDR0040-0101※a, JSB-HPM18※a, ZREM-35ENB03※a
補足事項:※a ノンファーム接続スケジュール対応型名

逆潮流防止用CT

AKW4802C,AKW4802BC71,AKW4803BC71,AKW4808BC71

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

パナソニック株式会社 ライフリュー
ションズ社
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MD-0023
初回登録年月日
2017年04月13日

認証有効年月日

2022年04月12日

更新回数：0
記載変更回数：25

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;70～440V(4入力)
蓄電池入力;88～107V（1入力）
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部:
型番;LJB1156及びLJB1156004,電池容量;5.6kWh,登録番号;0133-C9906-195
連系/自立切替SW:
型番;LJP623K,LJP62322,LJP633K,LJP63353,LJTS2322,LJTS3353
製造者名;パナソニック株式会社
逆電力検出用CT:
型番;AKW4802CC33(φ16),AKW4803CC34(φ24)
製造者名;パナソニック株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式(通常仕様)：LJPB21,LJPB21004,LJPB21A,LJPB21A004(耐塩害仕様)：LJPB22,LJPB2204,LJPB22A,LJPB22A004,LJPB22A906

製品の
名称及
び型番

システム型式(システム型式/パワコン型式/蓄電池部型番)
PLJ-B21/LJPB21(通常仕様)/LJB1156,
PLJ-B22/LJPB22(耐塩害仕様))/LJB1156,
PLJ-B21A/LJPB21A(通常仕様)/LJB1156,
PLJ-B22A/LJBP22A(耐塩害仕様)/LJB1156,
PLJ-B21004/LJPB21004(通常仕様)/LJB1156004,
PLJ-B22004/LJPB22004(耐塩害仕様))/LJB1156004,
PLJ-B21A004/LJPB21A004(通常仕様)/LJB1156004,
PLJ-B22A004/LJPB22A004(耐塩害仕様)/LJB1156004,
PLJ-B22A906/LJPB22A906(耐塩害仕様)/LJB1156

保護機能の仕様及び整定値
直流分流出検出：検出レベル;250mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,3秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0V)
出力抑制値;0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;370V/215V
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V/120V

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;150W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;150W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB);検出レベル;－,検出時限:－

指定力率
指定力率;0.95 (0.95～1.00 0.01刻み)
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;6°,検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;±0.6Hz,検出要素;周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

狭義PCS型式：LJPB21,LJPB21004,LJPB22,LJPB22004
モニタレス出力制御装置275※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC
モニタレス出力制御装置276※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,
SPW276-DM,SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,
SDU276
モニタレス出力制御装置277※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,
SPW277-SN,SPW277-DM,YL-SPW277,SPW277-LP
モニタ付出力制御装置372※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
MD-0023 同梱リモコンシステム※a(制御UT) 同梱リモコン(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733

型名

狭義PCS型式：LJPB21A,LJPB21A004,LJPB22A,LJPB22A004,LJPB22A906
MD-0023 同梱リモコン単独※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) 同梱リモコン(計測UT) 狭義PCS
補足事項：
制御UT, 通信UT, ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT, 計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26,CTF-16-PA,CTF-13NF-PA,C/CT-1216-061

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MD-0024
初回登録年月日
2017年06月12日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.527kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型式;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：HBS-550
システム型式：EGS-ML0650

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;38.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;454.5V/131.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50.0V/70.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%
指定力率：
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,検出時限;0.5秒,保持時限:－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ナビフィッツ・NVF-01

型名

逆潮流防止用CT

CTL-16,CTL-18,CTL-24,AKW4802CC29

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MD-0025
初回登録年月日
2017年07月10日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：8

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.5kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型式;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社
電源切替開閉器：
型番;DS32M 2P30A 100V,製造者名;日東工業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式(通常仕様)：KP55S4-HY-3A,KP55S4-HY-4A,KP55S4-HY-5A,PCS-55RH2A,PCS-55RH2AS,PCS-55RH2AW(重塩害仕様)：KP55S4-SHY-3A,KP55S4-SHY-4A,KP55S4-SHY-5A

製品の
名称及
び型番

システム型式(通常仕様)：KP55S4-PKG-MM3,KP55S4-PKG-MM4,KP110S4-PKG-MM5,CB-HYB04A,CB-HYB04AS,CB-HYB04AW(重塩害仕様)：KP55S4-PKG-SMM3,KP55S4-PKG-SMM4,KP110S4-PKG-SMM5

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;38.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;454.5V/131.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50.0V/70.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限:－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,検出時限;0.5秒;保持時限:－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;123V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU2Bシリーズ ※a,b,c,d(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)KP-MU2B-M, MHCS-M02A, TPV-MU3B-M(計測UT)
狭義PCS内蔵計測回路

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMKP

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地

登録工場

オムロン阿蘇株式会社
熊本県阿蘇市一の宮町宮地4429番地
オムロン阿蘇株式会社（大津倉庫内生産フロア）
熊本県菊池郡大津町高尾野272-15

MD-0026
初回登録年月日
2017年07月10日

認証有効年月日

2022年03月14日

更新回数：0
記載変更回数：8

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.5kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;50～450V(3入力)
蓄電池入力;84～117.6V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制制御対応
蓄電池部：
型番;RESU6.5(100V),電池容量;6.5kWh,登録番号;1666-C9906-245
逆電力検出用CT：
型番;CTF-16-OMKP(オムロン型式;KP-CT-S16AC100A)
製造者名;マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式(通常仕様)：KP55S4-HY-3A,KP55S4-HY-4A,KP55S4-HY-5A,PCS-55RH2A,PCS-55RH2AS,PCS-55RH2AW(重塩害仕様)：KP55S4-SHY-3A,KP55S4-SHY-4A,KP55S4-SHY-5A

製品の
名称及
び型番

システム型式(通常仕様)：KP55S4-PKG-MM3,KP55S4-PKG-MM4,KP110S4-PKG-MM5,CB-HYB04A,CB-HYB04AS,CB-HYB04AW(重塩害仕様)：KP55S4-PKG-SMM3,KP55S4-PKG-SMM4,KP110S4-PKG-SMM5

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;38.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;454.5V/131.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50.0V/70.0V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.6,61.2,61.8,62.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/58.2Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;110W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,200,300,2秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,
112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式;周波数変化率検出方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変化率,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;－,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;123V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置KP-MU2Bシリーズ ※a,b,c,d(制御/通信/ユーザーインターフェースUT)KP-MU2B-M, MHCS-M02A, TPV-MU3B-M(計測UT)
狭義PCS内蔵計測回路

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応※d 契約容量換算（拡張型）機能に対応

逆潮流防止用CT

CTF-16-OMKP

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック ソーラーシステム製造株式会社
島根県雲南市木次町山方320番地1

MD-0027
初回登録年月日
2017年10月05日

認証有効年月日

2022年10月04日

更新回数：0
記載変更回数：26

名称

製品の
名称及
び型番

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.789kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.789kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;40～450V(4入力)
蓄電池入力;88～107V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部：
型番;LJB1156,電池容量;5.6kWh,登録番号;0133-C9906-195
型番;HQJB-BU56-A1,電池容量;5.6kWh,登録番号;0133-C9906-195
型番;GPHL56A,電池容量;5.6kWh,登録番号;0133-C9906-195
連系/自立切替SW：
型番;LJP623K,LJP62322,LJTS2322
逆電力検出用CT：
型番;AKW4802CC33(φ16),AKW4803CC34(φ24),製造者名;パナソニック株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名(ﾊﾟﾜｺﾝ型式/ｼｽﾃﾑ型式/ｺﾝﾊﾞｰﾀ型式/蓄電池部型番/蓄電池ﾈｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ/ﾘﾓｺﾝ/電力検出ﾕﾆｯﾄ）
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN1/VBBD20GL/LJB1156/LJ-NA01/VBPR202MR/なし
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN2/VBBD20GL/LJB1156/なし/VBPR202MR/VBPW275
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN3/VBBD20GL/LJB1156/なし/VBPR202MR/VBPW276
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN1137/VBBD20GL/LJB1156/LJ-NA01137/VBPR202MR/なし
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN4/VBBD20GL/LJB1156/LJ-NA01/VBPR202MRK/なし
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN4137/VBBD20GL/LJB1156/LJ-NA01137/VBPR202MRK/なし
VBPC255GM1R/PLJ-255GM1RN5/VBBD20GL/LJB1156/なし/VBPR202MRK/VBPW276
HQJB-H55R-A1/HQJB-HA-PKG2/HQJB-D20R-A1/HQHB-BU56-A1/HQJB-HNA-A1/ー/なし
HQJB-H55R-A1/HQJB-HA-PKG1/HQJB-D20R-A1/HQHB-BU56-A1/なし/ー/HQJP-MUK-A2
HQJB-H55R-A1/HQJB-HA-PKG3/HQJB-D20R-A1/HQHB-BU56-A1/なし/ー/HQJP-MUKA-3
GPH55A/GPH-55A-1/GPHD20A/GPHL56A/GPHNNA/ー/なし
GPH55A/GPH-55A-2/GPHD20A/GPHL56A/なし/ー/GP-PCM4A-TX
GPH55A/GPH-55A-3/GPHD20A/GPHL56A/なし/ー/GP-PCM5A-TX

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;32.3A,検出時限;0.4秒
直流分流出検出：検出レベル;230mA,検出時限;0.4秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%

保護機能の仕様及び整定値(直流ﾊﾞｽ部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;460V,検出時限;0.5m秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;300V,検出時限;0.4秒

仕様2

2024年 8月23日現在

保護ﾘﾚｰの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5/60.6,61.2,61.8,62.4,63.0Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;2.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;200W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出ﾚﾍﾞﾙ;－,検出時限;－
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出ﾚﾍﾞﾙ;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル;8°(6,8,10,12°),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック)
検出レベル;1.2Hz,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;130V,検出時限:0.1秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,SPW277-DM,YL-SPW277,SPW277-LP,VBPW276,
MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,
SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1 ※a(制御/計測UT) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705

型名

補足事項：
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26,CTF-16-PA,CTF-13NF-PA,C/CT-1216-061

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

サンケン電気株式会社
埼玉県新座市北野三丁目6番3号

登録工場

サンケン電気株式会社 川越工場
埼玉県川越市下赤坂大野原677番地

MD-0028
初回登録年月日
2018年03月30日

認証有効年月日2020年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
最大出力 5.5kW
運転力率 0.95以上
系統電圧制御方式 電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御 及び 出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力：0～380V(1回路)：電気自動車搭載蓄電池入力：150～450V(1回路)
自立運転の有無 有

備考
特記事項：FRT要件対応及び遠隔出力制御対応｢V2H 検定基準DC版」（一般社団法人チャデモ協議会発行）
登録番号：EVPS201703
充電BOX
型式：UEAJ 製造社名：河村電器産業株式会社
逆電力検出用CT
型名：CTL-16-CLS 製造者名：株式会社ユー・アール・ディー
切替器
型式：H-HOME-DT-A 製造者名：河村電器産業株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：UEAJ
システム型式：UEAJ

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:31.5A
検出時限:0.1秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(385V/－/445V/－)
検出時限(5m秒/－/0.05m秒/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(60V/－/150V/－)
検出時限(10m秒/－/0.05m秒/－)
直流分流出検出 検出レベル:220mA
検出時限:0.2秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110,115,117.5,120V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80,85,87.5,90.0V)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5,51.0,51.3,51.5Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6,61.2,61.5,61.8Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.5,48.8,49.1,49.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(58.2,58.6,59.0,59.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力RPR(電気自動車等搭載蓄電池)_検出レベル:200W
検出時限:0.4秒

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150,300,10秒,手動)
電圧上昇抑制機能
進相無効電力制御/出力制御:108/109V(106/107, 106.5/107.5, 107/108, 107.5/108.5,
108/109, 108.5/109.5, 109/110V)
出力抑制値：0%
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:1%
検出要素:周波数
検出時限:0.5秒
保持時限：－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 検出レベル:1%
検出要素:周波数
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.05秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

中西金属工業株式会社
大阪府大阪市北区天満橋3丁目3番5号

登録工場

株式会社金津村田製作所
福井県あわら市花乃杜2丁目10番28号

MD-0029
初回登録年月日
2018年05月17日

認証有効年月日

2023年03月12日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式（単相3線式配電線に接続）
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定皮相電力：－kVA, 最大指定出力：－kW
出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：3.0kVA, 出力：3.0kW
系統電圧制御方式 電流制御形
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力：80～380V(2入力)
蓄電池入力：32～58V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

備考
特記事項：FRT要件対応、遠隔出力制御対応 及び JEM1498補足情報対応
蓄電池：
型番:BP-0029_2S2P_6S_NKC
電池容量:2.5kWh
登録番号:1702-C9906-266
逆電力検出用CT:
型番：HA-16SP100-33CK, HA-24RP200-66CK
製造者名：甲神電機株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：MPR02S302MHA,システム型式：NKC-333-02

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:18A
検出時限:0.5秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(400V/53V/－/－)
検出時限(0.1秒/0.1秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(80V/36V/－/－)
検出時限(0.1秒/0.1秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:148mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110～120V (1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80～90V (1V刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5～52.0Hz (0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):61.0Hz(60.5～62.0Hz (0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):48.5Hz(48.0～49.5Hz (0.1Hz刻み)
検出レベル(60Hz):58.5Hz(58.0～59.5Hz (0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 (0.1秒刻み)
逆電力(RPR) 検出レベル:45W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:45W
検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒（30,150,160,170,180,190,200,210,220,
230,240,250,260,270,280,290,300秒）
電圧上昇抑制機能 出力制御:107V(107～113V(0.5V刻み))
出力抑制値:0%（0,50,100%）
指定力率
力率一定制御（指定力率）：－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式) 検出レベル:5°(3°～10°(1°刻み))
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:(50Hz)2.5Hz／秒(60Hz)3.6Hz／秒
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:125V
検出時限:0.04秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置---型名

逆潮流防止用CT---

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

エリーパワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-4

登録工場

ゼブラ電子株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0030

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式に接続可能)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.8kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;周波数変化率検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;80～435V(3入力)
蓄電池入力;64～112V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

初回登録年月日
2018年05月30日

認証有効年月日

2023年05月29日

更新回数：0
記載変更回数：3

名称

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部：
型式;EPS-30B,蓄電池容量;5427Wh,登録番号;1549-C9906-270
型式;EPS-30BR,蓄電池容量;5427Wh,登録番号;1549-C9906-270
逆電力検出用CT：
型式;AKW4802BC71,AKW4803BC71,AKW4808BC71

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式(標準)：EPS-30P(重塩害対応)：EPS-30PR

製品の
名称及
び型番

システム型式(標準)：EPS-30S,EPS-30D(重塩害対応)：EPS-30SR,EPS-30DR

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;43.5A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;290mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;435.0V/116.8V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;70.0V/61.4V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110.113.115.119V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90,93V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.2,51.5,51.8,52.0/60.5,61.0,61.2,61.5,61.8,62.
0Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.2,48.5,48.8,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.2,58.5,58.8,59.0,59.5Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,1,10秒)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,11.0.111.5,112.0V,切)出力制御;109V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,11.0.111.5,112.0V,切)出力抑制値;0%(0.50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率);0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)
検出レベル;1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz),検出要素;周波数変動,
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル;1.2Hz(0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,3.0,4.0,5.0Hz),検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ZREM-35ELB02 ※a

型名

補足事項
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802BC71,AKW4803BC71,AKW4808BC71

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

MD-0032
初回登録年月日
2018年07月19日

登録工場

認証有効年月日

2023年07月18日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

製品の仕様

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.9kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有Delta Electronics (Jiang Su) Ltd.
No.1688 Jiangxing East Road, Wujian 逆電力機能の有無：有g Economic Development Zone Suzhou 単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
City, 215200 Jiangsu Province, P.R.
受動的方式;周波数変化率検出方式
CHINA
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;30～450V(3入力)
蓄電池入力;85～104V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無デルタ電子株式会社
東京都港区芝大門2-1-14

備考
特記事項：
FRT 要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池部：
型式;BX 6.0,電池容量;5.635656kWh×2(ES6JB2)/5.635656kWh(ES6JB1),
登録番号;1718-C9906-275
逆電力検出用CT：
型式;E-25150B,CTL-16-CLS
電源切替開閉器：
型式;206Z-3FD,DS63M,DS33

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：E6J
システム型式：ES6JB1, ES6JB2

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;37.5A,検出時限;0.1秒
直流分流出検出：検出レベル;260mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450.0V/110.8V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;25.0V/71.4V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0～120.0V 0.1V単位),検出時限;1.0秒(0～5秒 0.1秒単位)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0～92.0V 0.1V単位),検出時限;1.0秒(0～5秒 0.1秒単位)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.01Hz単位)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.01秒単位)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.2Hz(47.0～49.5/57.0～59.5Hz 0.01Hz単位)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.01秒単位)
逆電力(RPR)：検出レベル;80.0W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;80.0W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(20～300秒 0.01秒単位, 手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
進相無効電力制御;108.0V(105.0～114.0V 0.1V単位)出力制御;111.0V(106.0～115.0V 0.1V単位)
出力抑制値;0%(0～100% 1%単位)
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式)
検出レベル;±0.4375Hz,検出要素;周波数変化,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック)
検出レベル;±1.0/±1.3Hz(50/60Hz),検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125.0V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御／通信／ユーザーインターフェース) PPM R4J-101※a,c(計測UT) PPM_P1J-0B5

型名

補足事項：
制御UT，通信UT，ユーザーインターフェースUT，計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

CTL-16-CLS(120A),E-25150B(120A)

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープエネルギーソリューション株
式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

ゼブラ電子株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0033
初回登録年月日
2018年07月27日

認証有効年月日

2023年07月26日

更新回数：0
記載変更回数：15

名称

製品の
名称及
び型番

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;5.7kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.7kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有逆電力防止機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;80～420V(3入力)
蓄電池入力;80～230V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池：
蓄電池ユニット
型番;JH-WB1621,電池容量;4.0kWh,登録番号;1551-C9906-233,1581-C9906-271
型番;JH-WB1621,電池容量;4.0kWh,登録番号;1551-C9906-233,1581-C9906-271
型番;JH-WB1622,電池容量;8.0kWh,登録番号;1551-C9906-233,1581-C9906-271
型番;JH-WB1711,電池容量;6.3kWh,登録番号;1666-C9906-259
型番;JH-WB1821,電池容量;8.0kWh,登録番号;1581-C9906-271
型番;JH-WB182E,電池容量;8.0kWh,登録番号;1581-C9906-271
型番;JH-WB151C,電池容量;4.4kWh,登録番号;1551-C9906-054
型番;JH-WB1921,電池容量;6.3kWh,登録番号;1666-C9906-299
型番;JH-WB192E,電池容量;6.3kWh,登録番号;1666-C9906-299
型番;JH-WB2021,電池容量;9.3kWh,登録番号;1770-C9906-319
逆電力検出用CT
型番;CTL-16-3FC,CTL-24-3FC,C/CT-1216-041

型名
パワコン型式：JH-55JT3,JH-55JT3E,JH-55KT3,JH-55KT3E,JH-55KT3B
システム型式：JH-WBP45D,JH-WBP43D,JH-WBP44E,JH-WBPD3010,JH-WBP51D,JH-WBP49D,JH-WBP50E,JH-WBPD3020,
JH-WBP56C,JH-WBP57A,JH-WBP59A,JH-WBPD3030,JH-WBP22N,JH-WBP23N,JH-WBP70A,JH-WBP71,
JH-WBP69,JH-WBPD3040,JH-WBP72A,JH-WBP72B,JH-WBP72C,JH-WBP72D,JH-WBPA5010,JH-WBPB5010,
JH-WBPC5010,JH-WBPD5010,JH-WBPA5020,JH-WBPB5020,JH-WBPC5020,JH-WBPD5020,JH-WBPA5030,
JH-WBPB5030,JH-WBPC5030,JH-WBPD5030,JH-WBP23Q,JH-WBP22P,JH-WBP22Q,JH-WBP86A,JH-WBP86B,
JH-WBP86C,JH-WBP88A,JH-WBP88B,JH-WBP88C,JH-WBPA5050,JH-WBPB5050,JH-WBPC5050,JH-WBPD5050,
JH-WBPA5040,JH-WBPB5040,JH-WBPC5040,JH-WBPD5040,JH-WBP72J,JH-WBP72K,JH-WBP72L,JH-WBP72M,
JH-WBP72E,JH-WBP72F,JH-WBP72G,JH-WBP73A,JH-WBP73B,JH-WBP73C,JH-WBPA8010,JH-WBPB8010,
JH-WBPC8010,JH-WBPD8010,JH-WBPA8020,JH-WBPC8020,JH-WBPD8020,JH-WBPA8030,JH-WBPB8030,
JH-WBPC8030,JH-WBPD8030,JH-WBPA8050,JH-WBPB8050,JH-WBPC8050,JH-WBPD8050,JH-WBPA8040,
JH-WBPB8040,JH-WBPC8040,JH-WBPD8040,JH-WBP72N,JH-WBP72P,JH-WBP72Q,JH-WBP72R,JH-WBPA8060,
JH-WBPB8060,JH-WBPD8060

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR):検出レベル;430V/120・240・180V※ ※仕様1・仕様2・仕様３
検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;75V/64・128・96V※ ※仕様1・仕様2・仕様３
検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

備考

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;43.42A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;289mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,113,115,119V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90,93V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;100W(100,150,200W,切),検出時限;0.5(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;100W(100,150,200W,切),検出時限;0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109V(107,107.5,108,108.5,109,109.5,110,110.5,111,111.5,112V,切)出力抑制値;0%(0,50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率);0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル;9°(3,6,9,12,15,18°,切),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル;±5Hz/秒,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) JH-RWL6Z※a,b,c, JH-RWL7Z※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) JH-RWL8※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) JH-RV11※a,b,c

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用できません。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコンワカサ株式会社（パワコン、蓄電池）
福井県小浜市多田35-1-1
ニチコン亀岡株式会社（V2Hスタンド）
京都府亀岡市北古世町2-15-1

MD-0034
初回登録年月日
2018年12月19日

認証有効年月日

2023年07月03日

更新回数：0
記載変更回数：9

名称

製品の
名称及
び型番

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力、指定力率：
最大出力；最大指定皮相電力;－kVA,最大指定出力;－kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.9kW
系統電圧制御方式：自励式電圧型電流制御
逆潮流の有無：有逆電力防止機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;168～228.2V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;150～450V(1入力)
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電システム(ESS-BS,ESS-BSS,LBN-0400/ESS-BM,ESS-BMS,LBN-0401:登録番号;1554-99003-007)
型式;ELSR402-00001/ELSR802-00004
電池容量;4.0009kWh(メイン)/8.0019kWh(増設)
登録番号;JS 50381492
蓄電システム(ES-T3S1,ES-T3SS/ES-T3L1,ES-T3MS:登録番号;1554-99003-007)
型式;6P56S System
電池容量;4.98kWh(メイン)/9.96kWh(増設)
登録番号;JS 50505282
蓄電システム(ES-T3M1,ES-T3MS/ES-T3X1,ES-T3XS:登録番号;1554-99003-007)
型式;9P56S System
電池容量;7.48kWh(メイン)/14.96kWh(増設)
登録番号;JS 50505282
V2Hスタンド
型式:ESS-V1及びESS-V1S「V2H 検定基準DC版」(一般社団法人チャデモ協議会発行)登録番号:EVPS201705
逆電力検出用CT
型番;CTF-13NF,CTF-16,CTF-24

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名※1：保護機能のうち直流過電圧及び直流不足電圧の仕様は、仕様1のとおりとなる。
パワコン形式/リモコン形式/システム形式/蓄電池(ELSR402-00001)/蓄電池(ELSR802-00004)/V2Hスタンド
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T2M1V/ESS-BS/ESS-BM/ESS-V1
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T2M1/ESS-BS/ESS-BM/－
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T2S1/ESS-BS/－/－
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T2S1V/ESS-BS/－/ESS-V1
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T2V/－/－/ESS-V1
ESS-T22/ESS-R5/ESS-T2M2V/ESS-BS/ESS-BM/ESS-V1
ESS-T22/ESS-R5/ESS-T2M2/ESS-BS/ESS-BM/－
ESS-T22/ESS-R5/ESS-T2S2/ESS-BS/－/－
ESS-T22/ESS-R5/ESS-T2S2V/ESS-BS/－/ESS-V1
ESS-T22/ESS-R5/ESS-T2V2/－/－/ESS-V1
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T2MSV/ESS-BSS/ESS-BMS/ESS-V1S
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T2MS/ESS-BSS/ESS-BMS/－
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T2SS/ESS-BSS/－/－
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T2SSV/ESS-BSS/－/ESS-V1S
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T2SV/－/－/ESS-V1S
HBS-591/EGS-RM05/EGS-TLV0802/LBN-0400/LEN-0401/ESS-V1
HBS-591/EGS-RM05/EGS-TL0802/LBN-0400/LEN-0401/－
HBS-591/EGS-RM05/EGS-TL0402/LBN-0400/－/－
HBS-591/EGS-RM05/EGS-TLV0402/LBN-0400/－/ESS-V1
HBS-591/EGS-RM05/EGS-TLVH02/－/－/ESS-V1※2：保護機能のうち直流過電圧及び直流不足電圧の仕様は、仕様2のとおりとなる。
パワコン形式/リモコン形式/システム形式/PV太陽電池入力/蓄電池(6P56S System(メイン)/(増設))/蓄電池(9P56S System(メイン)/(増設))/V2Hスタンド
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23L1V/(ES-T3S1/ES-T3L1)/(－/－)/ESS-V1
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23L1/(ES-T3S1/ES-T3L1)/(－/－)/－
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23S1/(ES-T3S1/－)/(－/－)/－
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23S1V/(ES-T3S1/－)/(－/－)/ESS-V1
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23VX1/(－/－)/(ES-T3M1/ES-T3X1)/ESS-V1
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23X1/(－/－)/(ES-T3M1/ES-T3X1)/－
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23M1/(－/－)/(ES-T3M1/－)/－
ESS-T2/ESS-R5/ESS-T23M1V/(－/－)/(ES-T3M1/－)/ESS-V1
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23LSV/(ES-T3SS/ES-T3LS)/(－/－)/ESS-V1
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23LS/(ES-T3SS/ES-T3LS)/(－/－)/－
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23SS/(ES-T3SS/－)/(－/－)/－
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23SSV/(ES-T3SS/－)/(－/－)/ESS-V1
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23XSV/(－/－)/(ES-T3M1/ES-T3X1)/ESS-V1
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23XS/(－/－)/(ES-T3M1/ES-T3X1)/－
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23MS/(－/－)/(ES-T3M1/－)/－
ESS-T2S/ESS-R5S/ESS-T23MSV/(－/－)/(ES-T3M1/－)/ESS-V1

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;41.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;292mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部※仕様1/仕様2/電気自動車等搭載蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450V/230.7/235.0V※/460V,検出時限;0.5秒/0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V/156.8/168.0V※/140V,検出時限;0.5秒/0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,115,120V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.2Hz(50.5,51.0,51.5/61.2Hz(60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：－
出力抑制値;－
指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル;±10°(±10,±15,±20°),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル;±5%,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

型名

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

シャープエネルギーソリューション株
式会社
奈良県葛城市薑282番地1

登録工場

ゼブラ電子株式会社
栃木県大田原市若草1-1475

MD-0035
初回登録年月日
2018年12月25日

認証有効年月日

2023年12月24日

更新回数：0
記載変更回数：14

名称

製品の
名称及
び型番

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;4.4kVA,最大指定出力;4.2kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.4kVA,出力;4.2kW
系統電圧制御方式：出力電流制御方式
逆潮流の有無：有逆電力防止機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;80～420V(2入力)
蓄電池入力;80～230V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
蓄電池：
蓄電池ユニット
型番;JH-WB1621,電池容量;4.0kWh,登録番号;1551-C9906-233,1581-C9906-271
型番;JH-WB1621,電池容量;4.0kWh,登録番号;1551-C9906-233,1581-C9906-271
型番;JH-WB1622,電池容量;8.0kWh,登録番号;1551-C9906-233,1581-C9906-271
型番;JH-WB1711,電池容量;6.3kWh,登録番号;1666-C9906-259
型番;JH-WB1821,電池容量;8.0kWh,登録番号;1581-C9906-271
型番;JH-WB151C,電池容量;4.4kWh,登録番号;1551-C9906-054
型番;JH-WB1921,電池容量;6.3kWh,登録番号;1666-C9906-299
型番;JH-WB182E,電池容量;8.0kWh,登録番号;1581-C9906-271
型番;JH-WB2021,電池容量;9.3kWh,登録番号;1770-C9906-319
型番;JH-WB1401,電池容量;4.4kWh,登録番号;1551-C9906-054
型番;JH-WB1402,電池容量;4.4kWh,登録番号;1551-C9906-054
逆電力検出用CT：
型番;CTL-16-3FC,CTL-24-3FC,C/CT-1216-041

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：JH-42JT2,JH-42KT2, JH-42KT2B
システム型式：JH-WBP40D,JH-WBP42D,JH-WBP41E,JH-WBPD2010,JH-WBP46D,JH-WBP48D,JH-WBP47E,JH-WBPD2020,
JH-WBP54A,JH-WBP58A,JH-WBP53C,JH-WBPD2030,JH-WBP07N,JH-WBP08N,JH-WBP66,JH-WBP68,JH-WBP67A,
JH-WBPD2040,JH-WBPA4010,JH-WBPB4010,JH-WBPC4010,JH-WBPD4010,JH-WBPA4020,JH-WBPB4020,
JH-WBPC4020,JH-WBPD4020,JH-WBPA4030,JH-WBPB4030,JH-WBPC4030,JH-WBPD4030,JH-WBP08Q,
JH-WBP07P,JH-WBP07Q,JH-WBP85A,JH-WBP85B,JH-WBP85C,JH-WBP87A,JH-WBP87B,JH-WBP87C,JH-WBPA4050,
JH-WBPB4050,JH-WBPC4050,JH-WBPD4050,JH-WBPA4040,JH-WBPB4040,JH-WBPC4040,JH-WBPD4040,JH-WBP79A,
JH-WBP79B,JH-WBP79C,JH-WBP79D,JH-WBPA7010,JH-WBPB7010,JH-WBPC7010,JH-WBPD7010,JH-WBPA7020,
JH-WBPC7020,JH-WBPD7020,JH-WBPA7030,JH-WBPB7030,JH-WBPC7030,JH-WBPD7030,JH-WBPA7050,JH-WBPB7050,
JH-WBPC7050,JH-WBPD7050,JH-WBPA7040,JH-WBPB7040,JH-WBPC7040,JH-WBPD7040,JH-WBP79E,JH-WBP79F,
JH-WBP79G,JH-WBP79H,JH-WBPA7060,JH-WBPB7060,JH-WBPD7060※パワコン型式,システム型式,太陽電池入力,蓄電池入力等の組合わせについては別紙参照

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;33.16A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;221mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：
検出レベル;430V/120・240・180V※ ※仕様1・仕様2・仕様３,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：
検出レベル;75V/64・128・96V※ ※仕様1・仕様2・仕様３,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,113,115,119V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90,93V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0/60.5,61.0,61.5,62.0Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.5Hz(57.0,57.5,58.0,58.5,59.0,59.5Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;100W(100,150,200W,切),検出時限;0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;100W(100,150,200W,切),検出時限;0.5秒(0.5,0.7,1.0秒)
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,180,240,300,10秒,手動復帰)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109V(107,107.5,108,108.5,109,109.5,110,110.5,111,111.5,112V,切)出力抑制値;0%(0,50%)
指定力率
力率一定制御(指定力率);0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル;9°(3,6,9,12,15,18°,切),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル;±5Hz/秒,検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) JH-RWL6Z※a,b,c, JH-RWL7Z※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) JH-RWL8※a,b,c(制御/通信/ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT) JH-RV11※a,b,c

型名

補足事項:
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応

逆潮流防止用CT

T1CT-1, T1BT-R, JH-AS02(T1CT-2), JH-AS03, T1CT-3, JH-AS04(T1CT-4), JH-AS05, SCT-16B※※SCT-16BはJH-RV11以外の出力制御装置とは使用できません。

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社村田製作所
京都府長岡京市東神足1-10-1

登録工場

株式会社金津村田製作所
福井県あわら市花乃杜2-10-28

MD-0036
初回登録年月日
2019年01月29日

認証有効年月日

2024年01月28日

更新回数：0
記載変更回数：8

名称

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;4.2kVA,最大指定出力;4.0kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;4.2kVA,出力;4.0kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有逆電力防止機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：
太陽電池入力;60～450V(2入力)
蓄電池入力;130～240V(MPR01S4023MR,MPR01S4023MRA)(1入力)
190～360V(ESS4058-01MP,ESS4058-02MR)(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.1Hz/60.1Hz)
蓄電池(登録番号:1740-99003-001)
型番;MPR01S4023MR,電池容量;2.150Wh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-283
型番;ESS4058-01MR,電池容量;5.370Wh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-283※蓄電池一体型システム(MPR01S4023MR)と蓄電池ユニット(MPR01H2035MR)の組み合わせ
型番;MPR01S4023MRA,電池容量;2.150Wh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-283
型番;ESS4058-02MR ,電池容量;5.370Wh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-283※蓄電池一体型システム(MPR01S4023MRA)と蓄電池ユニット(MPR01H2035MRA)の組み合わせ
逆電力検出用CT：
型番;HA-16SP100-33CK,HA-24RP200-66CK

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
システム型式：MPR01S4023MR及びESS4058-01MR,MPR01S4023MRA,ESS4058-02MR

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;28A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;210mA,検出時限;0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;450V/240V・360V※,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;60V/130V・190V※,検出時限;0.5秒/0.5秒※MPR01S4023MR・ESS4058-01MR
MPR01S4023MRA・ESS4058-02MR

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110～120V 1V刻み),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80～90V 1V刻み),検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.0/61.0Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50/60Hz);48.5/58.5Hz(47.5～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限;1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR)：検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：:検出レベル;100W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(10,60,120,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;108V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値;0%
指定力率
力率一定制御(指定力率);0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル;5°(3～10°1°刻み),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:2.5/3.6Hz/秒(50/60Hz),検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;130V,検出時限;0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置MPR0003 ※a

型名

補足事項:
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

HA-16SP100-33CK,HA-24RP200-66CK

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

三洋電機株式会社
エネルギーシステムSBU
大阪府門真市大字門真1048番地

登録工場

パナソニック エレクトリックワーク
ス電材三重株式会社
三重県津市藤方1668番地

MD-0037
初回登録年月日
2019年02月05日

認証有効年月日

2024年02月04日

更新回数：0
記載変更回数：21

名称

製品の
名称及
び型番

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;5.79kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.79kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有
逆電力機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲：太陽電池入力;70～420V(5入力)
蓄電池入力;70～107.4V(2入力)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応及び無効電力発振抑制機能対応
パワーステーションベース：
通常仕様;LJUB31,LJUB31050,LJUBM1,LJUBS1
耐塩害仕様;LJUB32,LJUB32050,LJUBM2,LJUBS2
蓄電池部：
型番;LJB1156,蓄電池容量;5.6kWh,登録番号;0133-C9906-195
型番;LJB1156050,蓄電池容量;5.6kWh,登録番号;0133-C9906-195
型番;LJ-SBK02,蓄電池容量;5.6kWh,登録番号：0133-C9906-195
連系／自立切替SW：
型番;LJP633K,LJP633K050,LJSU01,LJP63353,LJP6338050,LJTS3353,
LJTS338050,LJTSA6
逆電力検出用CT：
型番;AKW4802CC33(φ16),AKW4803CC34(φ24)

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：LJPC31,LJPC32,LJPB31050,LJPB32050,LJPC31050,LJPC32050,LJPCQ1,LJPCQ2,LJPCR1,LJPCR2,LJPDR1,LJPDR2,LJPER1,LJPER2システム型名：PLJ-C3105N1,PLJ-C3105N3,PLJ-C3105,PLJ-C3205N1,PLJ-C3205N3,PLJ-C3205,PLJ-C3111N1,PLJ-C3111N3,PLJ-C3111,
PLJ-C3211N1,PLJ-C3211N3,PLJ-C3211,PLJ-B3105N1050,PLJ-B3105N3050,PLJ-B3105050,PLJ-B3205N1050,PLJ-B3205N3050,
PLJ-B3205050,PLJ-C3111N1050,PLJ-C3111N3050,PLJ-C3111050,PLJ-C3211N1050,PLJ-C3211N3050,PLJ-C3211050,PLJ-SK05BN1,
PLJ-SK05BN1A,PLJ-SK05B,PLJ-SK05BBN1,PLJ-SK05BBN1A,PLJ-SK05BB,PLJ-SK05BBHN1,PLJ-SK05BBHN1A,PLJ-SK05BBH,
PLJ-SK05BSN1,PLJ-SK05BSN1A,PLJ-SK05BS,PLJ-SK05BSBN1,PLJ-SK05BSBN1A,PLJ-SK05BSB,PLJ-SK05BSBHN1,PLJ-SK05BSBHN1A,
PLJ-SK05BSBH,PLJ-SK11BN1,PLJ-SK11BN1A,PLJ-SK11B,PLJ-SK11BBN1,PLJ-SK11BBN1A,PLJ-SK11BB,PLJ-SK11BBHN1,
PLJ-SK11BBHN1A,PLJ-SK11BBH,PLJ-SK11BSN1,PLJ-SK11BSN1A,PLJ-SK11BS,PLJ-SK11BSBN1,PLJ-SK11BSBN1A,PLJ-SK11BSB,
PLJ-SK11BSBHN1,PLJ-SK11BSBHN1A,PLJ-SK11BSBH,PLJ-MK11BBN1,PLJ-MK11BBN1A,PLJ-MK11BB,PLJ-MK11BBHN1,PLJ-MK11BBHN1A,
PLJ-MK11BBH,PLJ-MK11BSBN1,PLJ-MK11BSBN1A,PLJ-MK11BSB,PLJ-MK11BSBHN1,PLJ-MK11BSBHN1A,PLJ-MK11BSBH,PLJ-MK16BBN1,
PLJ-MK16BBN1A,PLJ-MK16BB,PLJ-MK16BBHN1,PLJ-MK16BBHN1A,PLJ-MK16BBH,PLJ-MK16BSBN1,PLJ-MK16BSBN1A,PLJ-MK16BSB,
PLJ-MK16BSBHN1,PLJ-MK16BSBHN1A,PLJ-MK16BSBH,PLJ-MK22BBN1,PLJ-MK22BBN1A,PLJ-MK22BB,PLJ-MK22BBHN1,PLJ-MK22BBHN1A,
PLJ-MK22BBH,PLJ-MK22BSBN1,PLJ-MK22BSBN1A,PLJ-MK22BSB,PLJ-MK22BSBHN1,PLJ-MK22BSBHN1A,PLJ-MK22BSBH

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;35.9A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;275mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(150,300,1.0,5.0秒)
電圧上昇抑制機能：
出力制御;109.0V(107.0,107.5,108.0,108.5,109.0,109.5,110.0,110.5,111.0,111.5,112.0,112.5,113.0V)
出力抑制値;0%

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;420V/107.4V,検出時限;0.5秒/0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;50V/77.2V,検出時限;0.5秒/0.5秒

仕様2

2024年 8月23日現在

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115.0V(110.0,112.5,115.0,117.5,120.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80.0V(80.0,82.5,85.0,87.5,90.0V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50Hz);51.0Hz(50.5,51.0,51.5,52.0,52.5,53.0Hz)
検出レベル(60Hz);61.2Hz(60.6,61.2,61.8,62.4,63.0,63.6Hz
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
周波数低下(UFR)：
検出レベル(50Hz);47.5Hz(47.0,47.5,48.0,48.5,49.0,49.5Hz)
検出レベル(60Hz);57.0Hz(56.4,57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,1.5,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;200W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;200W,検出時限;0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－

指定力率
力率一定制御(指定力率);0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル;5°(3,5,7,10°),検出要素;電圧位相,検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル;0.76/0.91Hz(50/60Hz),検出要素;周波数変動,検出時限;瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置

モニタレス出力制御装置275 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW275,GP-PCM4A-TX,HQJP-MUK-A2,CSPSUC,SPW275,SPW275-SN,SPW275-EX,SPW275-NX,YL-SPW275

型名

モニタレス出力制御装置276 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW276,MCSM-P04,CSPDUD,HQJP-MUKA-3,GP-PCM5A-TX,YLE-PCM4TX,SPW276-NX,SPW276T-NX,SPW276-SN,SPW276-DM,
SPW276T-DM,YL-SPW276,YL-SPW276T,LP-SULH-SDB,SPW276-LP,EHSPTU-C,EHWQTU-C,SPW276-EX,SDU276
モニタレス出力制御装置277 ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測UT)VBPW277,MCSM-P05,SDU277,LP-SULH-SDC,HQJP-MUKA-4,GP-PCM6A-TX,YLE-PCM5TX,SPW277-NX,CSPDUE,SPW277-SN,
SPW277-DM,YL-SPW277,SPW277-LP,JH-ASP01
モニタ付出力制御装置372 ※a(制御/計測UT) VBPW372,VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) VBPM372C,VBPM371C
蓄電用HEMS LJ-NA01 ※a(制御UT) LJ-NA01,LJ-NA01050,GPHNAA,CSPNAB,KNKNAA,HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT) MKN713,MKN704,MKN705(計測UT1) MKN732K(計測UT2) MKN7300S1+MKN7300S2,MKH73001S1+MKN7300S2,MKH73002S1+MKN7300S2(計測UT3) MKN7360S1,MKN7350S1,MKN733
Solar Link ZERO ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT)

Solar Link ZERO-T2 SUI, Solar Link ZERO–T4

Data Cube ※a(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT1)(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽUT2)

DataCube3
DataCube4

補足事項：
制御UT,通信UT,ユーザーインターフェースUT,計測UTの組み合わせで出力制御装置として機能する。
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CT

AKW4802CC26,AKW4803CC26,CTF-16-PA,CTF-13NF-PA,C/CT-1216-061,

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

長州産業株式会社
山口県山陽小野田市新山野井3740番地

登録工場

長州産業株式会社 本社工場
山口県山陽小野田市新山野井3740番地

MD-0040
初回登録年月日2020年01月28日

認証有効年月日2020年03月31日

更新回数：0
記載変更回数：

名称

連系系統の電気方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧 202V
連系系統の周波数 50Hz／60Hz
出力、皮相電力、指定力率
最大出力：最大指定出力：最大指定出力：出力（出荷時の力率にて）：皮相電力：4.5kVA 出力：4.5kW
系統電圧制御方式 電圧型電流制御方式
逆潮流の有無 有
逆電力機能の有無 有
単独運転防止機能
能動的方式 ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式
受動的方式 電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能 有
電圧上昇抑制機能 進相無効電力制御及び出力制御
適合する直流入力範囲 太陽電池入力:40～450V(4入力)
蓄電池入力:294～432V(1入力)
電気自動車搭載蓄電池入力：－
自立運転の有無 有
力率一定制御の有無 無

2024年 8月23日現在

備考
特記事項：FRT 要件対応，遠隔出力制御（広義）対応及びJEM1498 補足情報対応
電池部
型 番：DCBM+LIM22F-20M1-N1 電池容量：8.4kWh 登録番号：1563-C9906-050
逆電力検出用CT：型 番：CTF-16 製造者名：マルチ計測器株式会社

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：CB-84CR2A

システム型式：CHB-HH02A

製品の
名称及
び型番

仕様2

保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部/電気自動車等搭載蓄電池回路部/直流バス部)
交流過電流(ACOC) 検出レベル:27.5A
検出時限:0.2秒
直流過電圧(DCOVR) 検出レベル(450V/432V/－/－)
検出時限(0.2秒/0.2秒/－/－)
直流不足電圧(DCUVR) 検出レベル(40V/294V/－/－)
検出時限(0.2秒/0.2秒/－/－)
直流分流出検出 検出レベル:200mA
検出時限:0.5秒
保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR) 検出レベル:115V(110, 112.5, 115, 120V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0. 1.5, 2.0秒)
交流不足電圧(UVR) 検出レベル:80V(80, 85, 87.5, 90V)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数上昇(OFR) 検出レベル(50Hz):51.0Hz(50.5, 51.0, 51.5, 52.0Hz)
検出レベル(60Hz):61.2Hz(60.6, 61.2, 61.8, 62.4Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
周波数低下(UFR) 検出レベル(50Hz):47.5Hz(49.5, 49.0, 48.5, 48.0, 47.5Hz)
検出レベル(60Hz):58.2Hz(59.4, 58.8, 58.2, 57.6, 57.0Hz)
検出時限:1.0秒(0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒)
逆電力(RPR) 検出レベル:225W
検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB) 検出レベル:検出時限:逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB) 検出レベル:－
検出時限:－

復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(150, 200, 300, 5秒)
電圧上昇抑制機能
検出レベル（進相無効電力制御）109V(107.0, 107.5, 108.0 ,108.5, 109.0, 109.5, 110.0,
110.5. 111.0,111.5, 112.0, 112.5, 113.0V)
検出レベル（出力制御）109V(107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0, 109.5, 110.0, 110.5
111.0, 111.5, 112.0, 112.5, 113.0V)
出力抑制値：0W
指定力率
力率一定制御（指定力率）：単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(周波数変化率検出方式) 検出レベル:±7°
検出要素:電圧位相
検出時限:0.5秒
保持時限:－
能動的方式(ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式)
検出レベル:±0.75Hz/cycle
検出要素:周波数変動
検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧 検出レベル:123V
検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置ALF ARK-3000X-A

型名

逆潮流防止用CT

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【複数直流入力用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名
登録者

株式会社村田製作所
京都府長岡京市東神足1-10-1

登録工場

株式会社金津村田製作所
福井県あわら市花乃杜2-10-28

MD-0047

製品の仕様
連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50/60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;5.8kVA,最大指定出力;5.5kW
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.8kVA,出力;5.5kW
系統電圧制御方式:電圧型電流制御方式
逆潮流の有無：有(逆電力機能の有無)：有
単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：出力制御
適合する直流入力範囲:
太陽電池入力;(4入力)65～440V
蓄電池入力;(2入力)130～230V(MPR01S5535MR)
190～360V(ESS5570-01MR,ESS5570-02MR)
電気自動車搭載蓄電池入力;－
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：有

初回登録年月日2020年12月16日

認証有効年月日

2025年12月15日

更新回数：0
記載変更回数：5

名称

備考
特記事項：
FRT要件対応,遠隔出力制御(広義)対応,フリッカ対策STEP3.2対応
及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値50.1Hz/60.1Hz)
蓄電池システム(登録番号;1740-99003-002)
型番;MPR01S5535MR,電池容量;3.112kWh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-328
型番;ESS5570-01MR※1,電池容量;6.480kWh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-328※1 蓄電池一体型システム(MPR01S5535MR)と蓄電池ユニット(MPR01H2035MRA)の組合わせ
型番;ESS5570-02MR※2,電池容量;6.480kWh,蓄電池部登録番号;1740-C9906-328※2 蓄電池一体型システム(MPR01S5535MR)と蓄電池ユニット(MPR01H2035MR)の組合わせ
逆電力検出用CT：
型式;HA-16SP100-33CK,HA-24RP200-66CK

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ型名
パワコン型式：MPR01S5535MR
システム型式；MPR01S5535MR，ESS5570-01MR及びESS5570-02MR

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC):検出レベル:38.5A,検出時限:0.5秒
直流分流出検出:検出レベル:285mA,検出時限:0.5秒
保護機能の仕様及び整定値(太陽電池回路部/蓄電池回路部(MPR01S5535MR・ESS5570-01MR))
直流過電圧(DCOVR):検出レベル(450V/230・360V),検出時限(0.5秒/0.5秒)
直流不足電圧(DCUVR):検出レベル(60V/130・190V),検出時限(0.5秒/0.5秒)

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR):
検出レベル:115.0V(110～120V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
交流不足電圧(UVR):
検出レベル:80V(80～90V 1V刻み),検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数上昇(OFR):
検出レベル(50/60Hz):51.0/61.0Hz(50.5～52.0/60.5～62.0Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:1.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
周波数低下(UFR):
検出レベル(50/60Hz):47.5/57.0Hz(47.5～49.5/57.0～59.5Hz 0.1Hz刻み)
検出時限:2.0秒(0.5～2.0秒 0.1秒刻み)
逆電力(RPR):検出レベル:100W,検出時限:0.5秒
逆電力(蓄電池GB):検出レベル:100W,検出時限:0.5秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB):検出レベル:－,検出時限:－

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止:300秒(10,60,120,180,240,300秒)
電圧上昇抑制機能
出力制御:109V(107～113V 0.5V刻み)
出力抑制値:0%
指定力率
指定力率:0.95
単独運転検出機能の仕様及び整定値受動的方式(電圧位相跳躍検出方式)
検出レベル:5°(3～10° 1°刻み),検出要素：電圧位相,検出時限:0.5秒,保持時限:－
能動的方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)
検出レベル:50Hz;2.5Hz/秒，60Hz;3.6Hz/秒,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値
瞬時交流過電圧：検出レベル:130V,検出時限:0.5秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義

製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

出力制御装置MPR0003 ※a

型名

補足事項:
※a ノンファーム接続スケジュール対応

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在

低圧系統連系保護装置等の認証抹消リスト【電気自動車等搭載蓄電池用】
登録番号順

登録番号及び
登録年月日

登録者及び登録工場名

製品の仕様

登録者

ニチコン株式会社
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地

登録工場

ニチコン亀岡株式会社
京都府亀岡市北古世町2丁目15番1号

EV-0001
初回登録年月日
2019年06月18日

認証有効年月日

2024年06月17日

更新回数：0
記載変更回数：3

名称

連系系統の電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
連系系統の電圧：202V
連系系統の周波数：50／60Hz
出力、皮相電力：
最大出力；最大指定皮相電力;－,最大指定出力;－
出力(出荷時の力率にて)；皮相電力;5.9kVA,出力;5.9kW
系統電圧制御方式：自励式電圧型電流制御
逆潮流の有無：無逆電力防止機能の有無：有単独運転防止機能：
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
直流分流出防止機能：有電圧上昇抑制機能：無適合する直流入力範囲：太陽電池入力;－
蓄電池入力;－
電気自動車搭載蓄電池入力;150～450V(1入力)
自立運転の有無：有力率一定制御の有無：無

備考
特記事項：
FRT要件対応及びフリッカ対策STEP3.2対応｢V2H 検定基準DC版」(一般社団法人チャデモ協議会発行)
登録番号;EVPS201803
逆電力検出用CT：
型名;CTF-16,CTF-24

系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

型名
VCG-666CN7,DNEVC-D6075

製品の
名称及
び型番

保護機能の仕様及び整定値
交流過電流(ACOC)：検出レベル;40.0A,検出時限;0.5秒
直流分流出検出：検出レベル;292mA,検出時限;0.5秒

保護リレーの仕様及び整定値
復電後一定時間の遮断装置投入阻止：300秒(60,150,300,10秒)
電圧上昇抑制機能：－

保護機能の仕様及び整定値(電気自動車等搭載蓄電池回路部)
直流過電圧(DCOVR)：検出レベル;460.0V,検出時限;0.5秒
直流不足電圧(DCUVR)：検出レベル;140.0V,検出時限;0.5秒

仕様2

保護リレーの仕様及び整定値
交流過電圧(OVR)：
検出レベル;115V(110,115,120V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
交流不足電圧(UVR)：
検出レベル;80V(80,85,90V),検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数上昇(OFR)：
検出レベル(50/60Hz);51.5/61.8Hz(50.5,51.0,51.5/60.6,61.2,61.8Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
周波数低下(UFR):
検出レベル(50/60Hz);47.5/57.0Hz(47.5,48.0,48.5,49.0,49.5/57.0,57.6,58.2,58.8,59.4Hz)
検出時限;1.0秒(0.5,1.0,2.0秒)
逆電力(RPR)：検出レベル;295W,検出時限;0.5秒
逆電力(蓄電池GB)：検出レベル;－,検出時限;－秒
逆電力(電気自動車等搭載蓄電池GB)：検出レベル;295W,検出時限;0.5秒

指定力率
力率一定制御(指定力率);－
単独運転検出機能の仕様及び整定値：受動的方式;電圧位相跳躍検出方式
検出レベル;±10°(±10,±15,±20°),検出要素;電圧位相
検出時限;0.5秒,保持時限;－
能動的方式;ステップ注入付周波数フィードバック方式
検出レベル;定格周波数±1%,検出要素:周波数変動,検出時限:瞬時
速断用(瞬時)過電圧の整定値：
瞬時交流過電圧；検出レベル;125V,検出時限;1.0秒

遠隔出力制御 （パワーコンディショナ 広義） に関する情報※パワーコンディショナ（狭義）、出力制御装置 及び 逆潮流防止用CT の組み合わせについては、認証証明書をご確認頂きますようお願い申し上げます。

パワーコンディショナ 狭義
出力制御装置製品の名称及び型名参照※ただし「遠隔出力制御対応」に限る。

型名

逆潮流防止用CTなし

2024年 8月23日現在