旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ(株)延岡事業所における安全活動のご紹介

2016年 6月16日
旭化成マイクロシステム(株) 延岡事業所

本日の発表内容
1. 事業および事業所のご紹介
2. 事業所の安全活動① 安全方針＆安全成績② 設備本質安全③ リスク低減活動④ 風通しのよい風土、基準を守る文化の醸成
3. 今後の課題への取り組み
地震津波対策への取り組み

2

旭化成エレクトロニクス(株)および旭化成マイクロシステム(株)事業＆事業所ご紹介

3

旭化成グループ概要

4

繊維事業

石油化学事業

住宅事業

建材事業

医薬事業

医療事業

旭化成エレクトロニクス(株)について
英語名

Asahi Kasei Microdevices corporation(略称 AKM)

設立

2003年 （LSI事業は1983年スタート）

本社

東京都千代田区神田神保町1-105

資本金30億円

ISO9001:2008
JQA-0899

ISO14001:2004
JQA-EM0561 (延岡事業所)
ISO/TS16949: 2009
JQA-AU0189

事業内容

アナログ・デジタル混載LSI

5「+α」機能をもつ電子部品の提供

LSIおよびセンサ技術で磁気センサー製品

ファインパターン コイル□ オーディオLSI□ 電子コンパス(センサLSI複合製品)□ 各種センサー用途□ 高周波アナログLSI□ 電流センサ□ 小型モータ用コイル□ 電源 LSI□ モーターコントロール用ホール素子□ インダクタ用コイル 等□ 各種電流ドライバーLSI 等□ 精密位置測定センサ 等

旭化成マイクロシステム(AKMM)は、旭化成エレクトロニクス(AKM)の製造子会社です。

LSI製品紹介
世界最高性能「AK4497」

オーディオ用D/Aコンバーター

世界シェアNo.1電子コンパス
世界最小電子コンパス「AK9916」6

多彩な車載製品群

旭化成エレク組織と当事業所との関係
旭化成エレクトロニクス株式会社

エレク
社長
企画管理部

生産企画部

研究開発センタ

第一製造部

営業本部

製品基盤技術部

ﾐｯｸｽﾄﾞｼｸﾞﾅﾙ事業部

第三製造部

センシング事業部

第五製造部

生産センター2016.04.01現在

旭化成マイクロシステム(株)延岡事業所(AKMM)

旭化成マイクロシステム(株)延岡事業所

環境安全課生産管理課
経理課
管理室
ウエハ製造課
製品検査課

用役管理課
品質管理課
前工程技術課
テスト開発課プロセス技術開発課
第二製造部

環境安全グループ
管理グループ製品基盤技術部(岡富)設備エンジニアリング部

品質保証センター

製品保証部
品質認定部

7

品質経営推進部RCコンプライアンス室

生産管理グループ

旭化成エレクトロニクス(株)岡富北地区( AKM)

旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ(株)延岡事業所概要
所在地
操業
敷地面積
クリーンルーム面積
クリーンルーム清浄度
主な製品プロセス
ウエハー径
生産設備能力人員宮崎県延岡市(旭化成岡富地区内)
1993年10月
58,000m2
4,500m2(45×100m)×２エリア
クラス１＠0.1ミクロン～0.18μｍ＠加工寸法
6インチ/8インチ混在
36,000枚/月(6インチウエハー換算)
約800名(O/S含む)

レーヨン工場
独身寮

旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ(株)延岡事業所

レーヨン工場8

1985年ころの岡富地区

現在の岡富地区

AKMM延岡事業所の品質/安全 沿革
1993 AKM 延岡製造所 操業開始
1995 AKM ISO9001認証を取得
2001 AKM 延岡製造所 ISO14001認証を取得
2003 旭化成株式会社分社化に伴い旭化成エレクトロニクス(EMD)設立
2005 中災防OSHMS認定事業所登録
旭化成マイクロシステム 延岡製造所（新規）2007 AKE、AKMをEMDに統合、新体制スタート
2008 中災防OSHMS認定事業所更新・新規登録
旭化成マイクロシステム延岡製造所（更新）、岡富北地区（新規）ISO/TS16949:2002認証を取得
2011 中災防OSHMS認定事業所更新登録
ＡＫＭＭ延岡事業所、ＡＫＭ延岡岡富北地区認定更新
92014 延岡事業所更新審査３回目、岡富北地区２回目

ＡＫＭＭ延岡事業所 活動フロー
岡富柵内より原材料

用役・電気（第二火力）
・蒸気（第二火力）・用水（工水、集水、飲料水）

九州電力より・電気・シリコンウエハ６in、８in（製品、ダミー基板)
・高圧ガス（AKM内）（Ｎ2,Ａｒ,Ｏ2,Ｈ2）・特殊材料ガス 60種
・高純度薬液 60種
東京応化、日立化成
住友化学、三菱化学他11社
約200種類の愛宕事業場
原材料・資材・ＮaOH、HCl、NaClO

敷地面積58,000m2

クリーンルーム面積4,500m2×２エリア

クリーンルーム清浄度

クラス１（0.1ミクロン）

主な製品プロセス

0.18μｍ、0.35μm、0.5μｍ

生産設備能力36,000枚/月（6in換算）<6‘:15,000 8’:21,000>

在籍者数（請負含む） おおよそ800名

製品・生産枚数
36k枚/月@6in換算・検査個数≒２億個/月

成果物・排水（第二火力へ）(雨水、要処理、BOD)

廃棄物・埋立処分
該当なし

・廃IPA
10

廃棄物

（有価回収)→補助燃料

数多くの製品銘柄
国内外のお客様に出荷

事業所の安全活動11

①安全方針＆安全成績

12

2016年度安全衛生方針

旭化成延岡支社
ＲＣ方針を受けて安全活動のキーワード
 全員参加 干渉排除13

事故発生のプロセスと防止策

保安事故における要素除去
安全策カバー
設置など
監視システム、アラーム、非常停止
点検、保全…
変更管理

5S(3S)
設備の設計、配置
14

事故

接触
はみ出し

干渉

• 不幸な場合「事故」となる• 「はみ出し」が起こると、ある確率で「接触」する• 人や危険物が、危険領域や不安定領域に入ってしまう• 人と危険物、あるいは危険物同士の可動範囲が重なっている

安全の基本は、まず「干渉」を徹底的に排除すること！

事業所安全活動の基本的な考え方
本質安全：設計段階の機械RA
保安防災：要素除去

労働安全：JISHA

モノの不安定な行動

人の不安全な行動

強制発想

従来の安全活動

トラブル想定5S,巡視,HHK,事例検討会,危険予知(KY)

基準を守る文化
基本行動
ルール遵守
活動

潜在危険性の抽出(災害想定)
リスク想定(重篤性・頻度によるリスク算出と優先付)
重大リスク低減対策

15

ワースト作業
低減活動

本質安全

管理の手法

安全装置

安全作業基準遵守

風通し
個人ののよい育成
風土
安全を守るうえで欠かせない要素ワースト作業低減活動
2010年より、リスクアセスメント結果のワースト作業を計画的に削減
保安2-②

ＡＫＭＭワースト１１検討推移
検討項目①水素カードル庫のガス漏洩・爆発【誤操作、地震、老朽化、落雷、竜巻等による配管からの水素ガス大量漏洩、爆発】②塩酸タンクから塩酸漏洩【竜巻、地震、老朽化等で塩酸タンクが破損、塩酸が大量漏洩し、塩素臭が工場周辺に広がる】

担当

２０１０年度

２０１１年度

２０１２年度対応･飛来物対策金網柵見積り ('11.3済)→設置費用約3M\

２０１３年度・飛来物の大きさの想定及び金網の目の大きさ
決定･既存の保護柵も有り台風・竜巻の飛来物のリスクは小さいため、新たな金網設置はしないことに決定した

2007年度より継続

対応

２０１４年度

完了

2007年度より継続

２０１４年4月10日完了予定

・防液堤内に漏洩した塩酸を水で希釈するため、防液堤を嵩上げして容量アップ(予算化)･防液堤嵩上げ遠隔希釈設備工事('11.10済)･設備保護柵及び金属製タンクへの更新を次回 ･タンク更新の予算を確保済み、金属製タンクへ ・FRPからSS+ゴムライニングに変更･設備保護柵及び金属製タンクへの更新を検討 の検討会で具体化する（次回塩酸タンク更新更新する（2013年11月更新予定）
・漏洩時緩和措置訓練は継続実施(保護柵約5M\、金属製ﾀﾝｸ約5M\)
2013年）

・ボンベ庫にｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置('11.3済）

・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置後に訓練実施済み
・ゴムホース全数交換実施('11.6済）
・炎検知器の作動確認頻度と方法を基準化('11.10済）完了③ＬＰＧボンベ保管庫漏洩火災【誤操作、地震、老朽化、落雷、竜巻等による配管からの水素ガス大量漏洩、爆発】④インプラ装置のガス漏洩・爆発【インプラ作業での誤操作、配管劣化、接続部緩みによるｶﾞｽ漏洩】⑤ＤＧ１５０００煤煙検討

対応

本質安全対策により、11件から4件にまで削減
2007年度より継続対応

対応

２０１４年4月10日完了予定

・外部漏れ危険性のある安全弁について管理開 ・BF3高圧ボンベからの漏洩対策としてSDS(減・12年度3台のSDSﾎﾞﾝﾍﾞ化提案済始圧)ボンベへ改造実施(該当装置は１７台)
改造工事は2013年1月～順次実施予定 2013
アイマーク管理（2010.9～）
1台目は改造完了、2台目は12年3月末完了予 年度最終1台提案予定
締付トルク管理（2010.10～）
定・残り１台のSDSﾎﾞﾝﾍﾞ化改造 2013年下期中に完 ・インプラガスボンベの負圧(SDS)化改造実施了予定（2014年1月～2月頃）
改造済み：○台
改造予定：○台(XXXX年XX月まで)
改造不可:○台(内1台は休止措置)

・重油添加剤の試験実施('10.9実施)
・添加剤注入設備の設置費用見積(12M\）

・添加剤注入設備工事完了して5/16に消防の許可が下りた。5/21よりテスト運転開始、2013年7月完了。

・東海DGとの差を比較（大差無し）
・添加剤注入設備の予算枠確保('11年度 12M￥)

・添加剤注入設備導入決定し工事発注済
工事完了は2013年3月末

完了

完了⑥有機排気の臭気対策

対応

・ＦＡＢ棟の屋上まで排気ダクトを延長して臭気を ・2階層CR用有機排気ダクト延長工事('11.11済) ・２階層排気ダクト延長の結果、周辺の臭気が改拡散させる為2011年予算化する善しており敷地境界への影響も問題ないため検討完了

2008年度より継続⑦工場配管、ダクトからの漏洩
1)排気・廃液ダクト検討(堆積物）
2)通路上の廃液配管等

対応

1)全ダクトの継ぎ手に受皿を設置した場合の見積りを取る→１箇所約6万円
2)屋内通路については薬液配管継手部に受皿設置して対策完了 ('10.9済)

1)2011年11月に有機排気ダクト下バット追加設
置 計18箇所（3F 1箇所、１F 17箇所）
2)屋外通路上の残り4箇所について対策方法と設置費用の検討

1)2012年度上期中に計38箇所の設置
2)該当4ヶ所の設置費用見積り依頼中完了⑧CVD配管堆積物からの発火【EPI量産開始のため】⑨引火性薬液使用装置の火災【IPA槽の破損、石英配管破損、静電気、ｶﾞｽ濃度上昇による引火】

対応

・火災拡大対策として排気ダクトに散水スプレー ・11年3月に排気ダクトに散水スプレー設置。
を設置する見積り実施(排気ダクト温度で起動）完了

2007年度より継続

対応

・紫外線感知から赤外線感知の炎センサーに変 ・炎センサーを紫外線から赤外線感知へ変更→
更されていない装置の台数調査
対象装置7台を赤外線に変更済み('11.6済み)
・炭酸ガスの起動ＳＷの電池交換実施('11．11済み)

完了

2008年度より継続

16⑩ＫＣＤＩよりのＨ２ガス漏洩・引火爆発対応

・「KCDI切替」のオペガイド表示が完了
・ガス検発報時の対応手順作成('11.2済み)
・訓練実施('11.3済み)

・2010年度までの対策にて安全化完了を確認した

1)新たに発生した120ベイの設置費用見積り済 1)有機排気ライン下にドレンパン設置。点検清掃
み 設置は2013年10月予定
手順書作成と教育。2014年2月28日完了予定
2)設置費用見積り済み、 設置は2014年3月予定 2)残り10ヵ所にドレンパンを設置。2014年3月31日完了予定

旭化成マイクロシステム 安全成績
ドアを開ける際、ガラスが割れて手を切傷

・棚の解体作業中、棚板が落下し左手薬・小指を切傷・部品の入ったポリ容器(19kg)を運搬中、腰痛片づけ中、モニター用ケーブルを引いたら、モニターが落下、頭を切傷

装置点検中、頭が高電圧端子(12kV,200mA)に接触し感電

2005年以降、11年間無災害継続

17

②設備本質安全(事例紹介)

18

特殊材料ガス設備安全対策
危険源と人との遮断(通常時)• 特殊材料ガスのシリンダーキャビ
ネットはボンベ交換作業が人手による以外は、ガスパージ、漏洩チェック等全て自動化• 人的操作ミスによる不十分なパージ等による危険源への接触による災害を防いでいる。

19

特殊材料ガスのシリンダーキャビネット
(生産装置へ集中供給)

特殊材料ガス設備安全対策
危険源と人との遮断(ガス漏洩対策）
配管はSUS溶接配管、継手部分は筐体で覆い排気。継手で漏れても排気され、外部への漏れはない。

20

筐体排気等にはガス検出器を備え、検出時にはガスの供給を遮断

特殊材料ガス設備安全対策
最悪を想定した安全対策

放散口鉄格子可燃性ガスキャビネット室
不燃性ガスキャビネット室
支燃性ガスキャビネット室
21

シリンダーキャビネット室レイアウト

可燃性ガスが万一爆発した
際でも放散口を設けて爆風を外へ逃がす設計。
放散口には格子を設けて機器等の落下を防ぐ。

可燃性、不燃性、支燃性の3種類に分けコンクリートブロックで区画。万一の場合の可燃ガス、支燃ガスの混合によるさらなる被害を防ぐ。

③リスク低減活動

22

5Ｓワーストエリア撲滅活動
5S活動は、2000年から継続実施中。事業所の改善活動、人材育成のベースに。
事業所を全369エリアに区画。エリアごとにエリア責任者を選出。
エリア責任者の責任で、自エリアを改善。
近年は、ワーストエリアの撲滅と「5つ星合格」エリアの拡大を目指して活動。

合格エリア
ワーストエリア2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
0142234404026
1860
所長による５つ星審査

23

三権巡視（所長-設備･製造･環安課長 巡視）

安全監査

24

24

現場の声TOPの姿

工場朝会でのOSHMS改善事例紹介
HHKや巡視であがってきた危険に対し、リスク分析を行い、対策を行う。
毎日の工場朝会でOSHMS改善事例を、研究開発部門含む14部署が持ち回りで報告(年間約240件)。

朝会でのＯＳＨＭＳ紹介当番表（下期カレンダー）
２月日
2月1日
2月8日
2月15日
2月22日

25-

月火

水木

金

2/2
用役
2/9
③管理室
2/16
用役
2/23
⑤製技

2/3
設備エンジ
2/10
④環安
2/17
設備エンジ
2/24
①生管

2/4
検査

2/18
検査
2/25
②品管

2/5
ウ製
2/12
ウ製
2/19
ウ製
2/26
ウ製

2/6
Ⅲプロ技
2/13
ⅣTD
2/20
Ⅴ品証
2/27
Ⅰ前技-----

2/11

改善事例
干渉物排除
床面から高さ115cm

位置を変更

メンテナンス
エリアの排気ダクトにある点検口の位置、向きを変更

排気ダクト点検口

段差解消(スロープ設置)
階段にスロープを設置して台車で運搬出来る作業環
境へ改善
26※「干渉」：人,危険物もしくは危険物同士の可動範囲が重なっていること。干渉を排除することで危険の要因そのものを除去する。

いかに基本行動ルールを守らせるか？

④風通しのよい風土、基準を守る
文化の醸成
27

安全に対するトップの思い

前

安全活動の基本は全員参加である。
そのためには、トップの方針が一人一人に行きわたり、自分自身のこととして活動できるようになる。

28
安全と健康Vol.15、No12,2014

毎月の所長メッセージ

交通安全呼びかけ

15年度行動方針

15年4月度
29

ウォーキング参加呼びかけ

定修工事への注意

15年10月度

風通しのよい風土の醸成

事業所長

打合せスペース

思いついたら、部署を超えてすぐに打合せ30

延岡事業所の事務所スペース(約200名)基本行動ルールの徹底 －小冊子の全員配布－
各課安全会議等で定期的に読み合わせ

AKMMサバイバルカード
地震・津波など内容・避難、安否確認連絡法

安全行動・安全作業基準
31 通行、服装、保護具、作業前点検、各種作業のルール

AKMM環境カード
コンプライアンス、環境汚染、省資源、ゼロエミのルール

階段手すり持ち遵守活動「たかが」手すり持ち、「されど」手すり持ち• 手すりを持つということすら守れないようでは、安全のルールは守られるはずがない！ 手すりは100％の人が持って当たり前！
• 定期的(1回/月)に事業所内階段で手すりもちのチェックを実施(請負会社と共同)• 請負会社による指摘→AKMMと請負会社との「風通し」

新人

32

うっかり…

休業災害を二度と起こさないために！

カバー開作業時は、「A’B’票」発行し、係長承認

インターロック解除時は、課長承認

33

装置カバー部に、危険性、カバー開時の承認、確認を表示、明記。
→カバー開放時は、事前にリスク分析、上司の承認を得たうえで作業を行うルール

ルールを作るのは簡単。守られてこそ意味がある！
⇒そのための「基本行動ルール遵守徹底」

地震津波対策(BCP)

今後の課題への取り組み

34

非構築物耐震補強計画
地震発生時の人命安全確保および早期復旧を目的に、東日本大震災で被災された同業他社を参考に、非構築物の補強計画を策定。順次対策実施中。
基本方針①揺れが大きくなる高層階から対策を行う②人命を最優先(‘12～)→環境→配管→電気ラック(～‘15)→生産装置固定(’16～)
具体的
補強方法
補強方法の概要
補強計画
進捗
分 類
①

災害時指揮所
上層階①

落下時逃げ場所なし
上層階

①
①

マスク
災害時指揮所 中層階

人命 ①

①

在室人数多数
上層階①

在室人数多数中層階

環②
境

補強必要カ所
4,700カ所をリストアップ
35

落下時逃げ場所なし
上層階

配 ③
管・空 ③
調

環境
薬液タンク類
破損実績有り装置の移動実績有り
避難経路の確保破損実績有り③

上層階機器・配管固定④

電気ラックの落下防止

中 ⑤階
層中層階機器・配管固定

電気
ラック

階数件

54555・５階事務所空調機(27台)・排煙ダクト落下防止対策
・４階ＣＰ室の空調機(4台)落下防止対策
・５階ＷＳ室のＦＦＵ(150台)落下防止対策
・５階ＷＳ室排煙ダクト耐震補強(11ヶ所)
・５階ＣＩＭ室の空調機落下防止対策
・レチクルストッカー(11台)の耐震固定実施
・機械棟２階ＵＰ室の空調機(4台)落下防止対策
・５階ＷＳ室空調ダクト耐震補強(96ヶ所)・５階事務所吊り天井補強対策
・５階ＦＴ室の排煙ダクト耐震補強(8ヶ所)工事
・５階ＦＴ室の空調ダクト耐震補強(64ヶ所)工事
・５階ＴＤ１居室の空調機落下防止対策
・５階検査職長室の空調機落下防止対策
・５階煙草部屋、男子控室、女子控室の空調機落下防止・３階事務所、煙草部屋の空調機落下防止対策
・菊棟２階事務所の空調機落下防止対策
・機械棟２階会議室、控室空調機落下対策
・屋外ﾀﾝｸ補強（NaOＨ）
・ＦＲＰﾀﾝｸﾉｽﾞﾙに十字方向の補強取付
・塩酸タンク更新（SS＋ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 基礎耐震補強
・建屋ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝを跨ぐ消火栓配管補強(２ヶ所)・CR配管類吊り金具を片持ち→引掛け式。(5000ヶ)・検査装置/補機144台耐震固定(144*2*80k\=23,040k\)
・５階ＷＳ室パーテーション耐震補強
・５階FT室、テーピング室吊り天井補強対策
・ＷＳ空調機の配管振れ止め補強
・用役棟屋上設置コンクリ基礎のズレ止め対策
・用役棟４階電気ラック振れ止め
・Ｃ電気室の電気ラックの固定補強
・純水室の電気ラック落下防止のため固定補強
・ＣＲ圧縮機室ヘーベル壁の固定強化
・高純水タンク補強、ROﾕﾆｯ ﾄ追加固定・内調機の配管振れ止め補強(8台)・酸排気ﾒｲﾝﾀﾞｸﾄの固定を補強する。(22ヶ所）
・酸排気ｻﾌﾞﾒｲﾝﾀﾞｸﾄの固定を補強する。(118ヶ所）
・CR４階熱排気ﾀﾞｸﾄ振れ止め対策
・CR配管類吊り金具を片持ち→引掛け式。(追加6000ヶ)・ウ製装置/補機485台耐震固定(485*2*80k\=77,600k\)
その他屋外タンク補強工事
・純水A室,B室飲料水配管補強
・５階TD1室とFP職長室吊り天井補強対策
・２階層ＣＲﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの固定を補強する
・５階ＷＳ室吊り天井耐震補強
・屋外タンク補強（2系純水5.3M\）
活性炭濾過 1.3M\ ｶﾁｵﾝ､ｱﾆｵﾝ塔 5.5M\
・１階管理室,1A応接,B応接、1階ﾛﾋﾞｰ空調機落下対策
・２階層ＣＲシステム天井の吊り補強
・１階層ＣＲﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの固定を補強する
・１階層ＣＲシステム天井の吊り補強

255555553221
115555554434344⑤

生産装置固定⑥

低層階の用役設備⑥

避難経路の確保⑥

避難経路の確保⑥

低層階の用役設備⑥

避難経路の確保⑥

避難経路の確保

1
1545

1422

名

状況

2012年

完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了

1,689
390
1,840
2,490370825

2013年 2014年

2016年 2017年

2018年

2019年

2020年

332 2013/8/12完了
2,810 2014/9/9完了
15,000 2013/10/7完了
1,290 2013/9/30完了
4,775 2014/6/30完了
370 2013/8/2完了
370 2013/8/6完了
540 2013/8/6完了
2,236 2014/4/25完了
770 2014/2/15完了
352 2013/8/13完了
3,200 2014/3/28完了
2,300 2014/3/28完了
6,500 2014/4/23完了
600 2014/7/23完了
13,000 2014/5/21完了
7,680
7,680
7,680 2014/9/12完了、１4年度分承認済み（14/7/31）
6,300 ←来期に延期
29,000 ←部分的に施工した。9M\/10%。
984 ←2015/5完了
400 ←2015/10完了
389 ←2015/9完了
2,170 ←完了
210 ←完了
164 ←完了
3,900 ←完了
3,600
3,600 ←完了
506 ←2015/8完了
4,006 ←完了388 ←完了
15,000 ←2015年度に延期
25,86025,86025,860 ←2016年度に延期
6,250 ←2016年度に延期
89 ←2016年度に延期
8,200 ←詳細設計中
16,70016,700 ←2016年度に延期
13,800
5,300
6,800
1,328
(23,270) (23,270) (23,270) (23,270)(18,458) (18,458) (18,458) (18,458)(49,275) (49,275) (49,275)

完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了

施工計画年度

2012年

2013年

2014年

年度別合計金額

7,604

62,12559,697

総合計金額

2015年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

83,37968,46027,188000308,453 k\

熊本大地震後の生産装置立ち上げ状況
4月14～18日の震度4以上の地震における製造復旧状況
半導体の設備は地震に弱いことを改めて認識

36ご清聴ありがとうございました。
ご安全に！

37

38

旭化成エレクトロニクス(株)国内拠点
営業拠点

事業部
拠点

研究拠点

生産拠点

設計
拠点

宮城地区
Fab5
LSI
・検査拠点

大阪地区

東京地区

延岡・日向地区
Fab1
磁気センサ
・後工程

Fab2
LSI
・前工程
・検査拠点

品質保証センター

ＦＰ
製造部

大阪
営業部

東京
営業部

厚木地区
事業部
設計拠点

宮崎地区

本社
事業部

名古屋地区

研究開発
センター

富士地区

AKM
テクノロジ

宮崎

39

AKM
テクノロジ
名古屋

名古屋
営業部

Fab3
磁気センサ
・前工程

研究開発センターLSIを製造するクリーンルームの内部

中央通路

40

成膜装置

エッチング装置

ホトリソ装置LSI製造･検査の流れ
Start
設計

マスク製造工程酸化
ウェハー表面を酸素にさらして酸化膜をつける
酸化膜

露光

不純物拡散

マスクに作られた回路パターンを露光する

ガスによって不純物をウェハー内に拡散させる。不純物がホウ素ならp型に、リンならn型のＩＣができる。

マスク

ウェハー

フォトレジスト塗付

現像/エッチング

感光剤をその上に均一に塗る

ウェハーを現像液で現像し、その下の酸化膜をプラズマ、液でエッチングする

レジスト

バックグラインディング
ダイシング

ウエハーソート

ダイボンディング
ワイヤボンディング

モールディング

チップを樹脂封止、リード形状加工

チップを切り離す

41

41

製品検査
信頼性検査

絶縁膜/金属膜形成
アルミをウェハーに蒸着させる。アルミは配線の役目。
アルミ

Goal

出荷

震災・津波対策(BCP)プロジェクト
2014年度で建造物耐震補強は終了。
2015年度以降も訓練の継続とAKMM事業継続計画BCP行動計画書の継続的な見直し
保安防災1-①～⑨
検討項目

震災・津波プロジェクト
担当

進捗状況一覧表

２０１０年度以前①地域に影響の大きい貯蔵タンクの 用役管理課
漏洩防止対策(耐震補強、封じ込
元々2007年度ワースト10検討項目
め、津波対策)を計画的に実施してい
対応
ますか。
ウ製・用役

②安全停止が必要な設備の自動停止化(5分以内)を実施していますか。

対応

環境安全課

③標高15m超で且つ5分以内の津波避難場所を確保していますか。

対応

２０１１年度

２０１２年度

２０１３年度

２０１４年度

２０１５年度

4月28日完了･防液堤嵩上げ遠隔希釈設備工事('11.10済)･設備保護柵及び金属製タンクへの更新を次回 ･タンク更新の予算を確保済み、金属製タンクへ FRP製NaOHタンク(１５m3）直胴部厚み補強+ア･設備保護柵及び金属製タンクへの更新を検討 の検討会で具体化する（次回塩酸タンク更新
更新する（2013年11月更新予定）
ンカー補強(保護柵約5M\、金属製ﾀﾝｸ約5M\)
2013年）
塩酸タンク(１５ｍ3)FRPからSS+ゴムライニング製

完成
１９９３年 設計段階より地震計設置
８０ガルで自動停止

完成

完了

１９９３年 設計段階より
本棟４階以上避難場所

２０１２年菊棟屋上を避難場所

２０１４年３月機械棟屋上

訓練継続

環境安全課

④設備の安全停止(模擬)を入れた
津波避難訓練を実施していますか。

対応

用役管理課

⑤重要設備の保全（電源の多重化、非常電源の確保）について対策を実施していますか。

BCP作成と同時に津波避難訓練スタート

対応

２０１４年度は３月１０日～１７日実施

完成
設計段階より１５００ｋＷ発電機設置
１５ｍＷ発電機設置

一期設備・環安⑥特定建築物及び重要な非特定建築物について、計画的に耐震補強を実施していますか。

対応

ｳｴﾊｰ製造課⑧重要情報・データの保全を実施していますか。

対応⑨部場のＢＣＰ基本計画書のビルド 環境安全課
アップを行い、最新版管理していますか。
対応

42

15年3月７日完了

二期

菊棟中央棟 １～３階部 工事済
菊棟東棟 ３階部 工事済

対応

菊棟西棟 １階、３階部工事済

完成

ウ製・用役

⑦非常時の通信手段を確保していますか。

２０１５年度は２月２５日～３月４日実施

２００５年からｅ革新
２０１０年からＥＭＣ

継続的に対応衛星電話導入トランシーバー補充

トランシーバー追加

完成

トランシーバー追加

見直し

衛星電話 １台(エレク衛星電話は１０ヵ所１２台）
トランシーバー ２０台

見直し継続

見直し

BCP作成と同時にデータ保全スタート

完成
２０１１年９月３０日制定
同年 １２月１５日一部改訂

改訂

改訂
２０１３年５月１日 全面改訂

改訂
２０１５年２月１日 一部改訂

改訂
改訂
２０１５年１１月５日 一部改訂