平成24年7月27日
NPO法人 地中熱利用促進協会

地中熱利用シンポジウム「地中熱による冷房と節電」

地中熱利用システムの導入事例紹介
新日鉄エンジニアリング株式会社
建築・鋼構造事業部 建築プロジェクト部 建築設備室
池田 達也

１．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術①地中温度変化予測技術／設計支援ツール（平成22年度第48回空気調和・衛生工学会賞（論文賞）受賞）

①地中温度変化予測技術／設計支援ツール

地中温度変化予測のためのポイント
地中熱ヒートポンプの負荷変動連成計算とその重要性
放熱量も刻々と変化

熱源水温度により効率・放熱量変化

建物冷房負荷刻々と変化

地中へ放熱地温が上昇する

ヒートポンプ運転
シミュレーション
地中熱交換解析
シミュレーション
熱源水温度～建物負荷～放熱量～地温変化～熱源水温度の高速連成解析が必要。
地中温度変化を高速かつ正確に予測し得る手法の確立が丌可欠である。

①地中温度変化予測技術／設計支援ツール

地中温度変化予測の重要性
熱源水温度に地中熱ヒートポンプの能力と効率は依存する。
熱源水温度により能力は変わる。

熱源水温度により運転効率は変わる。

62506.05.0010010

ヒートポンプ能力線図（例）

ヒートポンプ効率線図（例）

熱源水温度：10℃ ⇒ 0℃
暖房能力 ：62kW ⇒ 50kW
（20％能力低下）

熱源水温度：10℃ ⇒ 0℃
暖房効率 ：COP=6.0 ⇒ 5.0（17％能力低下）

地盤は蓄熱体なので、採放熱を続けると地中温度は変化する
熱源水温度も変化する！

①地中温度変化予測技術／設計支援ツール

・土壌内の熱移動：固体内伝熱理論の適用

・杭内部の熱移動：計算手法の確立
実杭による実証試験

・多数杭の熱干渉：単管から複数管への展開

・地下水流動の影響：地中温度変化に不える影響
・負荷変動連成計算：設計支援ツールの開発（平成14年より北海道大学と共同研究を実施）

①地中温度変化予測技術／設計支援ツール

定量評価手法の確立／対従来設計・省エネ試算例
目標とする成果：地中熱適用範囲拡大による高効率化
地中熱利用割合を可能な限り増大

地中熱適用可能比率による総合効率試算例
地中熱空気熱源

総合効率単体効率

COP=5.0

COP=3.6（省ｴﾈ率）

地中熱利用比率大50%50%

4.3（▲16%)

地中熱利用比率小25%

75%

3.95
(▲9%)

基準
システム

―

100%

3.6

１．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術②尐水量対応高効率化技術（平成22年度産学官連携功労者表彰／環境大臣賞受賞）

②小水量対応効率化技術

小水量対応システムの優位性

空冷ヒートポンプｾﾝﾄﾗﾙ空調・チラー

3.6

地中熱ヒートポンプ

140

約30%省エネ
機器単体のアピール180

2.8

実際の省エネ 約20%

個別空調・
ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ約20%
省エネ

約20%省エネ

ヒートポンプの性能を示す指標
機器単体効率：（熱を作る効率）

COP（成績係数）＝

尐水量対応GSHP
ヒートポンプ出力（冷暖房負荷）
ヒートポンプ消費電力

システム総合効率：
ヒートポンプ出力（冷暖房負荷）（熱搬送を含めた SCOP(システム成績係数)＝合計消費電力（ヒートポンプ＋循環ポンプ＋・・・）
トータルの効率）

②小水量対応効率化技術

尐水量化による搬送動力削減効果（フィールド試験）
冷暖房負荷に応じて循環流量を変化させる「熱源水変流量制御運転」
建物の実負荷を想定した模擬負荷を不えた冷房期間のフィールド運転試験を実施
定流量運転時との比較で循環ポンプで約80％、システム全体で約20％の消費電力削減を達成
冷房期間平均
SCOP＝4.5以上を可能に
空冷ヒートポンプビルマル
チに対しても約20％の消費電力削減を可能に１．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術③地盤熱特性に応じた自律制御技術／システム（ヒートポンプの運転方法について平成23年5月特許出願）

③地盤熱特性に応じた自律制御技術／システム

自律型最適運転制御（自律制御）とは＜設計段階＞
入力条件
・地中熱交換器：杭径、杭長、配置等
・気象条件、建物条件等による負荷
・ヒートポンプ仕様：性能特性等
・地盤条件：有効熱伝導率λe

出力結果
・地中温度変化
地下水測定技術が未確立のため推定するしかない。

＜運転開始後＞入力条件
出力結果
・地中熱交換器（既知）・実際の地中温度変化
・負荷（測定可能）・ヒートポンプ仕様（既知） 設計ツールを逆用
・有効熱伝導率λeすれば推定可能地下水影響を含む実地盤熱特性に応じた自律的な運転最適化が可能2．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術導入事例①札幌市立大学桑園キャンパス教官棟（H18年）
・非住宅分野における世界初の鋼管杭利用の大規模地中熱利用システム
・地中温度変化予測技術／設計支援システムの導入実績

導入事例① 札幌市立大学桑園キャンパス教官棟（H18年）
非住宅分野における世界初の鋼管杭利用の大規模地中熱利用システム
地中温度変化予測技術／設計支援システムの導入実績
地上4階建
延床面積約4,900㎡

地中熱利用ヒートポンプチラー
50kW：全暖房負荷の8％
外調機負荷の30％（冬期暖房用ベース熱源機）

地中熱交換器： 鋼管杭（ダブルU) ： 平均4.7m×51本≒240m
ボアホール（シングルU) ： 75m×3本＝225m

2．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術導入事例②コープネット印西要冷センター（H21年）
・尐水量対応地中熱ヒートポンプシステムの導入実績

導入事例② コープネット印西要冷センター（H21年）
尐水量対応地中熱ヒートポンプシステムの導入実績
対象：事務所 100m2
GSHP

印西冷凍センター様の外観

地中熱利用する建物基礎杭の配置

16HP×1台
出力45kW

杭(PHC杭)25本を地中熱交換器として利用
定流量運転と比較しﾎﾟﾝﾌﾟ消費電力を約90％削減
冷房期間平均SCOP＝4.47
空冷ヒートポンプビルマルチ（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準COP=3.1）比約30%のCO2排出量削減

ヒートポンプ出力と消費電力の日変化

2．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術導入事例③新日鉄エンジニアリング北九州技術センター（H23年）
・尐水量対応地中熱ヒートポンプシステムの導入実績
・自律型最適運転制御システムの導入実績
・平成21年度NEDO「次世代省エネルギー等建築システム実証事業」

導入事例③ 新日鉄エンジニアリング北九州技術センター（H23年）
尐水量対応地中熱ヒートポンプシステムの導入実績
自律型最適運転制御システムの導入実績
延床面積 約10,400㎡
地上 5階
鉄骨造
H22年12月 供用開始

延床面積の約15%（事務所部分の１／４）

GSHP5台 出力287 kW（108HP）

ボアホール方式ダブルUチューブ型
地中熱交換器：長さ80m×50本
支持層がGL-5ｍと浅いため、ボアホール方式とした。

導入事例③ 新日鉄エンジニアリング北九州技術センター（H23年）
階段
WC
R&Bスペース
C&C（コラボ＆コミュニケーション）スペース

会議室･書庫

執務スペース
吹抜階段(縦動線）
WC
階段
EVホール

会議室･書庫交流の軸(通路＆打合）
C&C（コラボ＆コミュニケーション）スペース
執務スペース

導入事例③ 新日鉄エンジニアリング北九州技術センター（H23年）
平成21年度NEDO「次世代省エネルギー等建築システム実証事業」

・自然エネルギー利用・省エネ仕様「風の力」「太陽の光」「大地の熱」
自然換気システム「建物外皮性能」「BEMS」「高効率機器」

太陽光追尾システム
太陽光発電

約35％CO2削減
高性能遮熱複層ガラス

透過型太陽光パネル

BEMS
建物の環境・エネルギーの各種制御

地中熱利用システム

導入事例③ 新日鉄エンジニアリング北九州技術センター（H23年）「大地の熱」＝ 地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ＆高効率空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ地中熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙﾏﾙﾁｼｽﾃﾑ
合計108HP 冷房 287kW
水冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙﾏﾙﾁ熱源機

暖房 320kW

低搬送動力の尐水量対応GSHPシステム
密閉型冷却塔
冷暖アンバランス吸収用

通常の空冷ビルマルチエアコンに比べて約20～30％の省エネが可能
高COP型空冷エアコンによる削減を合わせると、CO2削減量は37.0 ton-CO2/年となり、全体の約6％の削減に寄不（全館地中熱空調対象にできれば13％）
地中熱交換器
ボアホール方式ダブルＵチューブ
80m×50本＝合計4,000m

熱源水配管系統図

2．新日鉄エンジニアリングの地中熱利用技術導入事例④新日鉄エンジニアリング北九州寮（H24年）
・冷温熱需要混在における地盤の蓄熱性（熱バッファー）を利用した熱回収ヒートポンプ（スマートヒートポンプＴＭ）の導入実績
・新エネルギー導入促進協議会：
平成23・24年度次世代エネルギー・社会システム実証事業

導入事例④ 新日鉄エンジニアリング北九州寮（H24年）
冷温熱需要混在における地盤の蓄熱性（熱バッファー）を利用した熱回収ヒートポンプの導入実績
延床面積 約9,400㎡
地上 7階ＲＣ造（一部鉄骨造）
H24年3月 供用開始

その他 3%

コンセント 24%
主流はガス給湯機
照明 27%
大量のCO2を排出

独身者寮室（男子）
独身者寮室（女子）
単身者寮室
身障者対応寮室
合計

168戸
10戸
51戸
1戸
230戸

給湯 31%

空調換気 15%
標準的な寮のエネルギー消費導入事例④ 新日鉄エンジニアリング北九州寮（H24年）（104kW相当）

地中熱交換器（ダブルＵ）
鋼管杭方式（杭径φ400～900）
11～16m×68本

導入事例④ 新日鉄エンジニアリング北九州寮（H24年）
地盤の蓄熱性を利用した地中熱利用熱回収ヒートポンプ■スマートヒートポンプシステムTM（商標登録申請済）
90枚

5m3

38.5kW×1

温度予測設計により各機器の効率等を的確に把握可能
50kW×268本

・地盤の蓄熱性を利用し、時間差のある冷排熱・温排熱を相互利用することにより、各熱源機器運転を効率化・補助熱源運転を最小化
・建物間の熱の相互融通を含む小規模建物群熱回収空調・給湯等システム、複合用途施設等に展開

導入事例④ 新日鉄エンジニアリング北九州寮（H24年）
新エネルギー導入促進協議会：平成23・24年度次世代エネルギー・社会システム実証事業

北九州市：環境モデル都市（平成20年７月選定（全13都市））
次世代エネルギー・社会システム（スマートコミュニティ）実証地域（平成22年4月選定（全4都市））
北九州市東田地区：スマートコミュニティ創造事業＜抜粋＞
・電力の需要家が地域のエネルギー利用を「考え」「参加」 する仕組みを構築
・家庭のみならず、工場、オフィス、商業施設、ガソリンスタンド、データセンター、博物館など多様な施設に省エネシステムを導入すること
・電力の需給に応じて電力料金を変化させるダイナミックプライシングの実証
・市民、学校、来訪者等に対する効果的な環境学習システムの整備

新日鉄エンジニアリング北九州寮も実証施設のひとつとして参画

導入事例④ 新日鉄エンジニアリング北九州寮（H24年）
新エネルギー導入促進協議会：平成23・24年度次世代エネルギー・社会システム実証事業

北九州市東田地区：スマートコミュニティ創造事業
平成24年度「電力需給逼迫社会モデル」実証⇒

ダイナミックプライシング

リアルタイムプライス
・時間帯によって電気料金を0.7～1.5倍（前日の電力需要予測と再生可能エネルギーの発電量予測を元に、電力需給バランスを調整し負荷を平準化）

クリティカルプライス
・最大で電気料金を5.0倍（猛暑日・厳寒日など電力需要が特に多い日の需要を抑制）

新日鉄エンジニアリング北九州寮

ダイナミックプライシング情報とＢＥＭＳを連携させ、最適な熱源運転・貯湯量の制御を実施
電力を熱として貯蔵導入事例④ 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ北九州独身寮（H24年）「エコモニター（画面例）」（見学者説明・在館者省エネ活動の啓蒙）

導入事例④ 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ北九州独身寮（H24年）「エネパイルウインドウ」（見学者説明用 地中熱交換杭）28