2006.2-3
発行：株式会社ダンネツ〒 070-8045 北海道旭川市忠和５条４丁目 63-636

vol.48TEL(0166)61-9151・FAX(0166)61-2044

今月のトピックス

業界不信を招いた構造計算書偽装事件
改めて信用･信頼が問われる時代に現場ではラジオを大音量で鳴らしたり、タバコの昨年 11 月に発覚したマンション等の構造計算吸い殻をポイ捨てしたりしていないか、近隣の迷書偽造事件は、戸建住宅業界にも大きな衝撃を与惑になるような車の停め方はしていないかなど。
え、ユーザーから住宅の耐震性・耐久性について昔は “工務店の常識は一般社会の非常識” という不安の声を聞くようになったという工務店も少な言葉があったほど、工務店の態度やマナーはひどくありません。
かったと言います。もちろん今ではそんな工務店
この事件によって改めて一級建築士、行政、民はないと思いますが、日常的になっていることほ間確認検査機関の信用が問われるようになりまし
ど、間違った行動をしていても自分では気付きにたが、それは実際にユーザーくいもの。今一度自社の行動と接する工務店にとっても同を見直すところから始めてみじこと。昨年は悪質な訪問販ましょう。
売によるリフォームも社会問
性能測定などで題となっただけに、ユーザー安心の裏付けをの信用・信頼をどうやって得るかは大きな課題の一つとな
さらに他社との差別化を図っています。特に戸建注文住る意味で、ユーザーが安心で宅市場が年々縮小し、受注競きる裏付けを提供していくこ争が厳しさを増している状況とも必要です。いくら「うちにおいては、ユーザーに対しは大丈夫です」と言ってみたていかに自分の会社をわかっところで、その根拠を示せな
信用･信頼は、築くのに長い時間がかかるが、崩れてもらうか、信用・信頼して る時は一瞬。従業員一人ひとりがそのことを自覚し、 ければ納得してくれません。
もらうかが何よりも重要なポ 間違った行動を取らないようにしたい
住宅性能表示制度や各種保イントになってくるはずです。
証制度を利用するのも一つの方法ですが、ここは自信を持って安全・安心な住宅を造っていること
今一度自社の行動を再チェックを示すために、気密測定・熱画像撮影などの性能
それでは工務店はどうやってユーザーとの間に測定や２階建ての木造も含めた構造計算書の提示信用・信頼を築いていけばいいのでしょうか。なども行いたいところです。
まずは一連の問題を教訓に、自社の問題点を改かつてないほどユーザーの厳しい目にさらされめて提起することから始めたいところです。営業ているからこそ、逆にビジネスチャンスと考え、をする時の服装や態度、言葉使いは適切かどうか、積極的に取り組んでみてはどうでしょうか。
1

特集

ニュース･セレクション

次世代省エネ基準が４年ぶりに改正へ

昨年 12 月、住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する「建築主の判断の基準」と「設計及び施工の指針」、いわゆる次世代省エネ基準の改正案が国土交通省と経済産業省から公表されました。平成 11
年３月末の告示から７年になる同基準の改正は、平成 13 年以来４年ぶり。その内容は、主にⅣ・Ⅴ地域などの温暖地での普及に焦点を当てたものとなっており、来年度からの施行が見込まれています。今回はその改正案のポイントについて見ていきましょう。
工に関する基準で、①防湿・気密シートなどシート状気密材を使う場合の重ね幅を 100 ㎜以上から 30 ㎜以上に変更②気密層に防湿・気密シートを使う場合、相当隙間面積を 5.0 ㎠ / ㎡以下とする時は 0.1 ㎜厚以上、2.0 ㎠ / ㎡以下とする場合は 0.2 ㎜厚以上とする規定を削除し、日本工業規格（ＪＩＳ 6930-1997）の住宅用プラスチック系防湿フィルムまたは同等品であれば厚さは問わなくなった̶以上２点が注目されます。

温暖地の住宅性能アップが狙い
国土交通省によると、今回の改正案は昨年８月の改正省エネ法公布や工法の多様化、技術の進展などを踏まえて作成したとのこと。
基準を構成する「建築主の判断の基準」と「設計及び施工の指針」の両方ともに改正案が出ており、住宅の具体的な設計・施工方法を示した「設計及び施工の指針」では、①躯体・開口部の断熱性能等の維持保全に係る規定を追加②住宅全体の省エネ性能を損なわない範囲で、設計・施工方法に係る規定を改正̶の２つが大きな改正ポイント
で、名称も「設計、施工及び維持保全の指針」に変更されています。
ただ、結論から言えば北海道や東北など温暖地以外では今までの施工方法を特に変える必要はないでしょう。と言うのも今回の改正案はⅣ・Ⅴ地域などの温暖地の住宅性能のボトムアップを狙って作られたからです。
「設計及び施工の指針」の改正案で木造戸建住宅に関わる部分を詳しく見ていくと、気密層の施グラスウール耳付きＧＷの使用を想定
これは関東以南の温暖地でよく使われている防湿・気密シートの耳付きグラスウールの使用を想定したもの。従来の耳付きグラスウールは、防湿・気密シートの耳が 10 ㎜程度で、シート自体もＪＩＳ規格をクリアしていませんでしたが、最近では耳の幅が 30 ㎜程度でＪＩＳ規格にも適合するシートを使った製品が市場に出回っています。そこで、耳付きグラスウールを使っている温暖地のビルダーが次世代省エネ基準に取り組みやすいよう、シートの厚さと重ね幅の規定を変更したわけ

関東以南でよく使われている耳付きグラスウールを採用できるようにした点が改正案最大のポイント。温暖地での次世代省エネ基準普及を考えてのことだ（写真は旭ファイバーグラスのカタログより）

2

繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を使う
時は、防湿層にＪＩＳ適合の防湿フィルム使用が義務付けられたが、一方で厚さは問わなくなった

17 年住宅着工は３年連続増加
国土交通省では、このほど平成 17 年の新設住宅着工戸数を発表した。それによると、総戸数は 123 万６千戸、前年比 4.0％増となり、３年連続の増加となった。
利用別に見ると、戸建注文住宅を表す持家は 35 万３千戸、前年比 4.5％減で２年連続のマイナスとなり、依然として低水準のまま。ピーク時の平成８年と比べて 30 万戸近く落ち込んでいる。一方、木造アパートなどを表す貸家は 50 万４千戸、同比 8.4％増で５年連続のプラス、分譲マンションや分譲戸建住宅を表す分譲は 36 万９千戸、同比 6.8％増で３年連続の増加と好調。ただし、分譲はマンションが 12.4％増で２年連続の増加となったのに対し、戸建ては 1.0％減と３年ぶりの減少になった。
なお、北海道は６％増で２年ぶりのプラス成長。関東各都県は東京が１％、群馬が８％の減少となったが、その他の県は増えており、特に茨城は分譲マンションが大幅に増加し全体では 20％近い伸びとなっている。

です。
ただ、これまで北海道や東北などの積雪寒冷地
では、0.2 ㎜厚の防湿・気密シートを使うことによって、高い気密性能を長期的に維持できる住宅を造ってきた背景があり、0.1 ㎜厚の防湿・気密シートの使用を疑問視する声もあるようです。

繊維系断熱材は防湿層にポリ義務化
断熱材の施工に関する基準では、断熱材を気密材に密着して施工するという要件が削除され、断熱材を気密材と密着させなくてもよいことになりました。これは工法・仕様の多様化を踏まえてのこと。また、繊維系断熱材など透湿抵抗の小さい断熱材を施工する場合、防湿層にＪＩＳ規格に定める住宅用プラスチック系防湿フィルムまたは同等品の使用を義務付けています。なお、透湿抵抗の小さい断熱材を使っていても、Ⅵ地域や、床断熱で断熱材の下側が湿気の排出を妨げない構成となっており、床合板の継ぎ目を気密テープなどで処理した場合などは、防湿層を省略可能になっています。
このほか、Ⅳ・Ⅴ地域では木造住宅で窓の断熱性能を高めた場合、壁の断熱材の熱抵抗の基準値を 0.6 とすることが可能になり、新たに追加された躯体・開口部の断熱性能等の維持保全に関する指針では、屋根や外壁表面、開口部の建具、庇・軒など日射の侵入を防止する部分のヒビ割れや破損、隙間などを定期的に確認し、それらが見つかった場合は適切な補修を行うこととしています。
なお、換気計画に関する基準では、平成 15 年に施行された改正建築基準法（シックハウス新法）との整合を図り、自然換気方式についての規定を削除。機械換気方式については、換気径路の圧力損失の低減方法を具体的に明示しています。
＊＊
昨 年 ２ 月 の 京 都 議 定 書 発 効 を 受 け て、 国 は2008 年度に新築住宅の次世代省エネ基準適合率を 50％に引き上げるという目標を掲げていますが、今回の基準改正はまさにそのための布石と言えるもの。今後は寒冷地だけでなく、温暖地の住宅でもよりいっそうの省エネ化が求められるのは間違いないでしょう。

過去５年間の全国新設住宅着工戸数の推移

住宅火災による死者が急増
総務省消防庁の発表によると、今年１月１日から１月18 日までに発生した住宅火災における死亡者数は、過去３年と比べて約 1.5 倍の 157 人に増加していることが明らかになった。
例年に比べて死者数が多いのは全国的に寒さが厳しく、本州の温暖地でもストーブなどの暖房器具を使う時間が増えたことによるものと推測される。同庁では社会の安全・安心を脅かす非常事態と受け止め、火災警報器の設置促進を含めた住宅防火対策に積極的に取り組むよう、各都道府
県及び市町村に通達した。

住宅･建築の先導技術に補助金
国土交通省では、住宅等の省エネ・省資源化や耐震性向上に関する技術開発に補助金を交付する「平成 18 年住宅・建築関連先導技術開発助成事業」の公募を開始した。
この事業は、地球温暖化などの環境問題の解決に効果を発揮する先導的技術の実用化・普及を目的としており、公募する技術開発課題は、①住宅等におけるエネルギーの効率的な利用に資する技術開発②住宅等に係る省資源、廃棄物削減に資する技術開発③住宅等の耐震性の向上に資する技術開発̶の３つ。補助金の額は技術開発に要する費用の２分の１以内で、１件１年で１億８千万円が上限。応募締
め切りは２月 28 日㈫（当日消印有効）で、４月を目途に補助金を交付する技術を決定する予定。
問 い 合 わ せ は 同 省 住 宅 局 住 宅 生 産 課（ ☎03-5253-8111、 内 線 39453） ま た は ホ ー ム ペー ジ（http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070123̲.html）へ。

3

表１・各種建材のおよその透湿抵抗値

軸組室外側の合板は湿気を通さない？
Ｑ…軸組室外側に構造用合板やＯＳＢを張ると、壁に入った湿気が外に抜けないと言わ第８回れましたが本当でしょうか？
Ａ…一般的に断熱壁体は、壁の中に侵入した湿気を室外に排出するために、通気層が設けられています。ですから断熱壁体の室内側は透湿抵抗の高い材料を使って湿気を通しにくくし、通気層に面する室外側は透湿抵抗の低い材料を使って通気層に湿気を通しやすくします。つまり、冬期の暖房時に温度が高いほう（室内側）で防湿、温度の低いほう（室外側）で透湿となります。
ただ、阪神・淡路大震災以降、耐震性を高めるため、軸組室外側に構造用合板やＯＳＢなどの面材を張る住宅が増えました。
これらの面材は一見、湿気を遮るように見えるため、「壁の中の湿気が通気層に抜けず、壁内結露の原因にならないか？」という疑問の声があがるのも頷けます。
それでは実際にはどうかというと、結論から言えば断熱・気密性能がしっかりしていれば、壁内結露によって深刻な障害が起こる可能性はまずないと考えられます。
湿気の通しにくさを表す透湿抵抗値（表１）は、透湿・防水シートが 0.4 以下、構造用合板は８、ＯＳＢは 30 以上。これでは構造用合板などを張ると壁の中の湿気が抜けずに結露するのではないかと思うでしょうが、それは昔のように気密化されていない住宅での話。高断熱・高気密住宅であれば、壁体内に侵入する湿気の量は極端に少なく、露点温度も高いため、面材を軸組室外側に張っても、その透湿抵抗によって壁内結露が深刻になることはないと実験で確認されています。
しっかり高断熱・高気密化していれば、軸組室外側に面材を張っても壁内結露を気にせずに耐震性を高めることができます。逆に断熱・気密性能が低いまま面材を張ると、壁内結露の危険があることを覚えておいて下さい。

●編●集●後●記●♠インフルエンザや風邪が流行していますが、ご多分に漏♣年末年始は実家のある神奈川で過ごしましたが、最低気れず小職もひっかかってしまいました。体調管理には気を付けていたのですが、『身体は資本』を改めて身に沁みる今温が連日氷点下になるのにはビックリ。雪こそ降りません
でしたが、体感的には北海道より寒く感じ、何年かぶりに回の風邪です。
（佐野）

風邪で寝込んでしまいました。（水越）社 〒 070-8045 旭 川 市 忠 和 5 条 4 丁 目 6 3 - 6 3 6 TEL(0166)61-9151 FAX(0166)61-2044■旭 川 工 場 〒 071-1248 上 川 郡 鷹 栖 町 2 9 6 2 番 3 6 3 TEL(0166)87-4442 FAX(0166)87-4888■札 幌 支 店 〒 003-0869 札 幌 市 白 石 区 川 下 2 1 2 7 番 地 4 TEL(011)875-3966 FAX(011)875-3971■釧 路 支 店 〒 088-0621 釧 路 郡 釧 路 町 桂 木 5 丁 目 1 5 TEL(0154)36-1790 FAX(0154)36-1844■本■帯 広 支 店 〒 080-2460 帯 広 市 西 2 0 条 北 2 丁 目 2 7 - 1 0 TEL(0155)41-4101 FAX(0155)41-4105■旭 川 支 店 〒 070-8045 旭 川 市 忠 和 5 条 4 丁 目 6 3 - 6 3 6 TEL(0166)62-7575 FAX(0166)61-1715■北 見 支 店 〒 099-0878 北 見 市 東 相 内 町 1 7 4 番 地 1 6 TEL(0157)36-3557 FAX(0157)36-3433■千 歳 営 業 所 〒 066-0008 千 歳 市 根 志 越 2 1 9 0 - 2 7 TEL(0123)26-4111 FAX(0123)26-4112■千 葉 支 店 〒 262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 16 番 2 TEL(043)258-4065 FAX(043)258-4025■宇 都 宮 支 店 〒 321-0932 栃 木 県 宇 都 宮 市 平 松 本 町 3 6 2 - 6 TEL(028)636-1266 FAX(028)636-2675■高 崎 支 店 〒 370-3523 群馬県群馬郡群馬町大字福島 738 番地 1 TEL(027)373-7199 FAX(027)373-5583■平 塚 支 店 〒 254-0018 神奈川県平塚市東真土 4 丁目 2 - 69 TEL(0463)54-6484 FAX(0463)54-2430■水 戸 営 業 所 〒 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3660-15 TEL(029)291-1822 FAX(029)291-1825■ ダンネツ信州 〒 399-0033 長 野 県 松 本 市 大 字 笹 賀 5 1 3 0 - 1 TEL(0263)26-0811 FAX(0263)26-1016●平成 18 年２月１日発行

通巻 48 号

編集発行 / ㈱ダンネツ〒 070-8045

4旭川市忠和５条４丁目 63-636

TEL(0166)61-9151