殿仕様書
仕様書Ｎｏ. NWSP24-HD12E1PAC200V-01F

環境対応 メディアコンバータサブラック
ＤＮＨＤ１２Ｅ－１ＰＡＣ２００Ｖ（Ｒｅｖ．Ｅ以降）

２０２４年 ４月

１．適用範囲
本仕様書は環境対応メディアコンバータサブラック（ＤＮＨＤ１２Ｅ－１ＰＡＣ２００Ｖ）について規定します。
本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。

２．機能概要本装置はANSI/EIA RS-310-D規格及びJIS C6010-2規格の１９インチラックに搭載可能なサブラックです。
本装置に、単体型メディアコンバータ（DN2800Eｼﾘｰｽﾞ等）を最大１２台収納することが可能で、電源ユニットからＡＣ電源を入力することで各メディアコンバータに一括して電源を供給することができます。
ファンはモジュール化されているため交換が可能で、回転状態はLEDで確認することができます。
オプション品の電源ユニットを追加実装することにより電源の二重化ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
オプション品のＳＮＭＰユニット『DNHD12ESNMPⅢ』を実装することにより、ラックマウント本体の電源及びファンの状態監視、単体型メディアコンバータの実装状態やリンク状態の監視等が可能となります。

ファンユニット（ｵﾌﾟｼｮﾝ:SNMPﾕﾆｯﾄ実装箇所)（製品の構成）
電源ユニット（ｵﾌﾟｼｮﾝ）電源ユニットMC1MC3MC5MC7MC9MC11++MC2MC4MC6MC8MC10MC12３．品名及び型番
本装置の品名及び型番は次のとおりとします。
品名型番
メディアコンバータサブラック ＤＮＨＤ１２Ｅ－１ＰＡＣ２００Ｖ

備
考
本体及び
AC100-240V 対応電源ユニット１台標準装備
ファンユニット１台標準装備

４．製品構成本装置は次の構成とします。
品名個数

サブラック本体（ブラインド取付済）

１

電源ユニット（AC100-240V 対応）

１

ファンユニット１

ファンモジュール（ファンユニットに装着して出荷）

２

電源ユニット用ブランクパネル（本体に装着して出荷）

１1

５．仕 様（装置仕様）

環 境 条 件構造

ＡＣ電源定格性

能保 証
(※1)

温度動作

保 証
(※1)

温度

保存温度
動 作 及 び 保 存 湿 度
外形寸法
本体質量 電源ﾕﾆｯﾄ
ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ
定 格 入 力 電 圧
定 格 入 力 周 波 数電圧
範囲
皮相電力（無効電力含む）① －１０℃ ～ ５０℃② －１０℃ ～ ４０℃③ －１０℃ ～ ３５℃① －２０℃ ～ ５５℃② －２０℃ ～ ４５℃③－２０℃ ～ ４０℃－２０℃ ～ ６０℃
９５％RH 以下（但し、結露なきこと）
Ｗ４８２．６mm×Ｈ４４．２mm×Ｄ３４２mm（突起部は除く）
５．１ｋｇ以下（電源ﾕﾆｯﾄ 1 台,ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄ 1 台装着時）
０．７ｋｇ以下
０．５ｋｇ以下（ファンモジュール２個装着時）
ＡＣ１００－２４０Ｖ
５０Ｈｚ／６０Ｈｚ
ＡＣ９０ ～２６４Ｖ
１５０ＶＡ以下※１：詳細は表１をご参照下さい。
FANタイプ（※２）

標準FAN

高速FAN
(※３)

表１ FAN 別の環境条件
機種
実装可否(※６)
DN6710E
×DN1820E
×
DN6820E×
特定機種(※４)○
上記以外(※５)○
DN6710E○
DN1820E○
DN6820E○

特定機種(※４)
上記以外(※５)

○
○

環境条件
－－－
②
①②
②
②③(※７)①①※２：高速タイプを装着する場合、ファンユニットは Rev.F 以降、SNMP ユニットは Rev.C 以降をご使用下さい。
※３：高速タイプの FAN モジュールは別売オプションとなっております。
※４：表２の特定機種をご参照下さい。特定機種のみの搭載であれば自由に組み合わせ可能です。
※５：廃番製品の搭載条件についてはお問い合わせ下さい。
※６：表３の電源数による搭載条件をご参照ください。
※７：消費電流レベル 5 以上の SFP+を搭載かつ実装ポートの上段または下段ポートに製品を実装する場合、環境条件は③となります。

2表２ 特定機種
特定機種
DN1700E
DN6700E
DN1800E シリーズ
DN6800E シリーズ
(Rev.C 以前)(Rev.C 以前)
DN4800E
DN6810E シリーズ
(Rev.C 以前)
DN4810E
DN5810E シリーズ
DN9840E

表３ 電源数による搭載条件
電源数（※８）機種
搭載条件（※９）１台
実装台数４台以下
DN6710E
２台
制限なし（※１０）１台
実装台数８台以下
DN6820E
２台制限なし（※１０）
１台
実装台数８台以下
DN1820E
２台
制限なし
１台
特定機種(※４)制限なし
２台
１台
上記以外(※５)制限なし
２台※８：電源数を２台にて使用する場合はオプション品の電源ユニットを追加実装または２台実装品を購入してください。
※９：DN6710E と DN6820E(もしくは DN1820E)を混合して搭載する場合は、DN6710E を DN6820E(もしくはDN1820E)の 2 台分としてご考慮ください。
※１０：搭載するSFP+によって実装台数に制限がかかる場合がございます。詳細は実装する機種の仕様書をご参照ください。

3

（仕様細目）箇所項目

メディアコンバータ

電 源 ユ ニ ッ ト

本体収納可能数フ ァ ン ユ ニ ッ ト【DNHD12EFAN】
S N M P ユ ニ ッ ト【DNHD12ESNMPⅢ】

ファンモジュール

適応
ラック
冷却
方式
消費
電力
表
示 P O W E R ( L )Ｌ Ｅ Ｄ P O W E R ( R )定 格 入 力 電 圧
ファンモジュール搭載数
ﾌ ｧ ﾝ 騒音ﾕﾆｯﾄ
表示
ＬＥＤ定 格 入 力 電 圧
電 源定 格 出 力 容 量ﾕﾆｯﾄ
電 源 入 力 コ ネ ク タケース
色イ ミ ュ ニ テ ィ 特 性共 通放 射 ノ イ ズ 規 格環
境特性仕様
DN2800Eｼシリーズ等を最大１２台実装可能（別売）※メディアコンバータ収納部にはブラインドが装着されています。
専用の電源ユニットを最大２台実装可能（AC200V対応品１台付属）【DNHD12EPW】 ・・・・AC100V対応品【DNHD12EPW2】 ・・・・AC200V対応品【DNHD12EDC24V】・・・DC24V対応品【DNHD12EDC48V】・・・DC48V対応品【DNHD12EDC110V】・・・DC110V対応品
専用のファンユニットを１台実装可能（１台付属）
専用のSNMPユニットを１台実装可能（別売オプション）※ファンユニットと同時には実装できません。
ファンユニットもしくはSNMPユニットに２個装着可能（標準品２個付属）【DNHDxEFANMD】 ・・・・標準品【DNHDxEFANMD(HS)】 ・・・・高速タイプ※高速タイプを装着する場合、ファンユニットはRev.F以降、SNMPユニッ
トはRev.C以降をご使用下さい。高速タイプの搭載条件は、装置仕様をご参照下さい。
１９インチラック（ANSI/EIA RS-310-D/JIS C6010-2）
強制空冷
最大１４０Ｗ【最大実装条件時】
電源ユニット(左)：電源供給時に点灯（緑色）
電源ユニット(右)：電源供給時に点灯（緑色）ＤＣ３．３Ｖ
２個
５０ｄＢ(A)以下※高速タイプのファンモジュールを装着した場合は６０ｄＢ（Ａ）以下
ファン回転時に点灯（緑色）／ファン停止時に消灯または点滅〔ファンモジュール毎に表示〕
ＡＣ１００－２４０Ｖ（電圧範囲：AC90V ～AC264V）
ＤＣ３．３Ｖ ２７Ａ
ネジ式端子台（Ｍ４）
ＤＩＣ６１３（相当色）
ＣＩＳＰＲ２４準拠（※１２）
ＶＣＣＩ－ＣｌａｓｓＡ
ＲｏＨＳ２対応（※１１）

4※１１：表４に示す化学物質については下記の通り管理致します。
表４ RoHS2 規制物質及び閾値の概要
化学物質群名用途または対象
カドミウム及びその化合物
包装材以外(＊１)
鉛及びその化合物(＊2)
下記以外(＊１)
鋼材
アルミニウム合金
銅合金
水銀及びその化合物
包装材以外(＊１)
六価クロム化合物
包装材以外(＊１)

閾値(質量比)100ppm1000ppm
3500ppm
4000ppm
40000ppm
1000ppm
1000ppm

ポリ臭素化ビフェニル類（PBB）
全て1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE）
全て
1000ppm
フタル酸ジニエチルへキシル類（DEHP）
全て
1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類（BBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジブチル類（DBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジイソブチル類（DIBP）
全て
1000ppm＊1 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの４重金属を合わせて 100ppm 以下です。
＊2 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。
※１２：ＣＩＳＰＲ２４は情報技術装置のイミュニティ特性に関する限度値と測定方法を規定しています。
静電気・放射性無線周波数電磁界・電気的ファストトランジェントバースト・サージ・無線周波数コモンモード・電圧ディップ瞬停･商用周波数電磁界に対しての耐力を規定しています。
注）動作保証温度時：内蔵するＭＣの発光・受光特性に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。
最大で±1.5dB 変動する可能性があります。但し、光許容損失は仕様値内です。

5

６．表示及び包装（１）ブランド表示
本体にはブランドを表示します。
表示位置は外観図を参照下さい。
（２）型番表示及びロットシール
本体には型番を表示します。（但し、DNHD12E以降は表示しません。）
ロットシールには、警告内容、ＶＣＣＩ表示、ロットＮｏ、製造社名を表示 します。
表示位置は外観図をご参照下さい。
【ロットＮｏ．表示内容の説明】
Ｌｏｔ：○○△－□□□
製造番号
製造月（但し、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）
製造年（西暦年下２桁表示）
Ｒｅｖ：○
版数（アルファベット表示）
Ｓ／Ｎ：○
シリアル番号（３）包装
製品本体、付属品を運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。
（４）包装への表示
段ボールには、型番、製造社名を表示します。

７．保証（保証内容）
保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。
（保証期間）
当社出荷日起算から６年間

6８．外観及び寸法【サブラック本体】
電源ユニット

ブランクパネル

ファンユニット

ﾌｧﾝﾕﾆｯﾄﾛｯﾄｼｰﾙ

AC100-240V
L1 L2 FG

表示 LED
電源ﾕﾆｯﾄﾛｯﾄｼｰﾙ

439mm
電源入力及びアース接続端子台

本体ﾛｯﾄｼｰﾙ

342mm～
454.5mm（調節可能）

ブラインド
POWER(L)POWER(R)44.2mm(1U)
DNHD12E

482.6mm(19inch)7

【ファンユニット】【ファンモジュール】

78mm

260mm

ファンモータ41mm
53mm

ﾛｯﾄｼｰﾙ
41mm
161.5mm【電源ユニット】

260mm

端子台カバー
電源入力及びアース接続端子台

41mm

AC100-240V
L1 L2 FG

ﾛｯﾄｼｰﾙ136.5mm8９．表示（１）前面（ＬＥＤ用）表示文字
POWER(R)POWER(L)NNM
ＳＮＭＰユニットを装着するPOWER
時以外は、このシールをはがresetRe
LK/Act
さないで下さい。
resetReSTATUS

10/100BASE-TX

RESET
resetReDNHD12E

以上9参考）シール表示（１）ロットシール
本体ロットシール表示例）
Lot No.:***-***
Rev ：*製造社
Serial：*大電株式会社

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。
VCCI-A

電源ユニットロットシール表示例）

端子台シール表示例）！ 警告
必ずアース接続を行って下さい。

AC100-240V

型番：DNHD12EPW2

L1

L2FG

Lot:***-*** Rev:* S/N:L*

ファンユニットロットシール表示例）
品名: DNHD12EFAN

Lot:***-*** Rev.* S/N：F*（２）ポート番号シール表示例）①③⑤⑦⑨⑪②④⑥⑧⑩⑫NNM（３）段ボール表示段ボール表示例）
表示位置

Sample120mm

DNHD12E-1PAC200V
製番 F*****S/N *Lot No. ***-***

ｹｱﾏｰｸ

Rev. *ケアマーク表示）

10555mm

480mm

改版履歴
2024 年 4 月 1 日
版数
NWSP15HD12E1PAC200V-01
NWSP18HD12E1PAC200V-01A
NWSP20HD12E1PAC200V-01B
NWSP22HD12E1PAC200V-01C
NWSP22HD12E1PAC200V-01D
NWSP23HD12E1PAC200V-01E
NWSP24HD12E1PAC200V
-01F

日付

改版内容

2015 年 6 月

初版2018 年 8 月

１）温度条件追加（DN1820E）
２）段ボール表示変更

2020 年 5 月

１）温度条件追加（DN6820E）
２）RoHS2 対応

2022 年 4 月

１）温度条件修正、削除(DN1810E)
２）ＣＩＳＰＲ２４準拠の注釈に商用周波数電磁界を追記

2022 年 8 月

１）保証期間文言の修正

2023 年 12 月

１） FAN 別の搭載条件を追加
2) 電源別の搭載条件を追加

2024 年 4 月

１）コーポレートロゴ変更･commnio 廃止に伴い、ロット･内箱シールを変更
２）環境シールを削除
３）保証期間を 6 年に変更
４）内箱シールに「静電気破壊注意」表示を追加
５）ポート番号シールを追加
６）寸法のフォントを変更

11