DOC No.11PA3013-T290-12720

太陽光パワーコンディショナ
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ３
取 扱 説 明 書
施 工 マニュアル
対象機種 ： ＰＳＯＰ－ＮＴＲ３１１０－1/2
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ３１１１－1/2
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ３１００－1/2
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ３１０１－1/2

Helios PowerADVANCED TECHNOLOGY SOLAR ENERGY

株式会社荏原電産

REV.C04

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

目 次
1.

安全上のご注意................................................................................................................. ３2.

施工要領について ............................................................................................................. ８
2.1 施工方法 .......................................................................................................................... ８
2.2 構造及び寸法................................................................................................................... ８
2.3 運搬 ................................................................................................................................. ９
2.4 保管 ................................................................................................................................. ９
2.5 開梱 ............................................................................................................................. １０
2.5.1 開梱場所へのパワーコンディショナの移動 ................................................................ １０
2.5.2 開梱 ......................................................................................................................... １０
2.6 現品の確認 .................................................................................................................. １０
2.7 据付方法 ...................................................................................................................... １１

3.

概要 ............................................................................................................................... １２4.

装置仕様 ........................................................................................................................ １４
4.1 パワーコンディショナ仕様 ......................................................................................... １４4.2 連系保護装置仕様 ....................................................................................................... １５5.

各部の名称 .................................................................................................................... １６
5.1 パワーコンディショナ ................................................................................................ １６6.

各配線・設定について ................................................................................................... １７
6.1 必要となる配線 ............................................................................................................ １７
6.2 端子台について ........................................................................................................... １８
6.3 外部信号配線用の推奨ケーブル .................................................................................. ２２
6.4 主回路の配線上の注意 ................................................................................................ ２３
6.4.1 太陽電池側について................................................................................................. ２３
6.4.2 系統電源側について................................................................................................. ２４
6.5.1 配線接続 .................................................................................................................. ２５
6.5.2 日射計、気温計の入力信号タイプ設定 ...................................................................... ２６
6.6 RS485（計測装置通信）の配線接続・設定 ............................................................... ２７
6.6.1 配線接続 .................................................................................................................. ２７
6.6.2 通信アドレス設定について ........................................................................................ ２７
6.7 パワーコンディショナ間能動同期信号の配線接続・設定 .......................................... ２８
6.7.1 配線・接続 ................................................................................................................ ２８
6.7.2 能動同期マスタ設定について .................................................................................... ２９
6.8 OVGR 入力（交流地絡過電圧）の配線接続・設定 .................................................... ３０
6.8.1 配線接続、接点入力方式.......................................................................................... ３０
6.8.2 基本動作 .................................................................................................................. ３１
6.8.3 接点入力変更 .......................................................................................................... ３１
6.8.4 再起動禁止設定 ....................................................................................................... ３１
6.9 外部運転停止入力の配線接続・設定 .......................................................................... ３２

１

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.9.1 配線接続・接点入力方式 .......................................................................................... ３２
6.9.2 基本動作 .................................................................................................................. ３２
6.9.3 接点入力変更 .......................................................................................................... ３３
6.9.4 使用上の注意 .......................................................................................................... ３３
6.10 外部モード切替入力の配線接続・設定 ..................................................................... ３４
6.10.1 配線接続、接点入力方式........................................................................................ ３４
6.10.2 リモートモードについて............................................................................................ ３４
6.10.3 使用上の注意 ........................................................................................................ ３５6.10.4 基本動作フロー ...................................................................................................... ３５
6.11 アナログ出力基板(オプション)について .................................................................. ３６6.12 状態信号出力............................................................................................................. ３７7.

各種操作・設定及び運転フローについて ....................................................................... ３８
7.1 操作・表示部説明 ....................................................................................................... ３９7.2 液晶部表示（メニュー）............................................................................................. ４２
7.2.1 モニタ（現在値及び状態、エラー表示） ....................................................................... ４３
7.2.2 ステータス（積算表示） ............................................................................................... ４５
7.2.3 リレキ........................................................................................................................ ４６
7.2.4 セッテイ（閲覧及び変更） ........................................................................................... ４７
7.2.4.1 設定（F コード） ....................................................................................................... ４７
7.2.4.2 設定（A コード） ...................................................................................................... ４７
7.2.4.3 リセット（積算、履歴及びファンアラーム） ................................................................. ４８
7.2.4.4 設定（スケジュール(SCH)機能（カレンダ・タイマ）） .................................................. ４９
7.2.4.6 設定（ジコクアワセ） ................................................................................................ ５２
7.4.1 設定項目 .................................................................................................................. ５４
7.5 系統連系運転方法 ....................................................................................................... ５６
7.5.1 機側運転 .................................................................................................................. ５６
7.5.2 遠隔運転 .................................................................................................................. ５６
7.6 自立運転方法............................................................................................................... ５７
7.6.1 機側運転 .................................................................................................................. ５７
7.6.2 遠隔運転 .................................................................................................................. ５７8.

保守点検・異常時について ............................................................................................ ５８
8.1 日常点検 ...................................................................................................................... ５８
8.2 保護継電器テストモードへの変更手順 ....................................................................... ５８8.3 部品の定期保守 ........................................................................................................... ５９8.3.1 一覧表 ..................................................................................................................... ５９8.3.2 吸気フィルタの交換時期について .............................................................................. ５９8.3.3 ＳＰＤ（サージ保護デバイス）の交換方法 ................................................................... ６２
8.3.4 時計用電池の交換方法 ............................................................................................ ６３
8.4 エラーメッセージ発報時の処理 .................................................................................. ６４２

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

はじめに
この度は、太陽光発電用パワーコンディショナをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書は、お客様に正しく安全に製品をご使用していただくためのものです。ご使用になる前に必ずお読みになり、内容をご理解いただくようお願い致します。
なお、本書をお読みになった後は、ご使用になる方がいつでも必要な時に見られるよう大切に保管して下さい。

1. 安全上のご注意
製品を安全にご使用いただくために、必ず注意事項を確認した後ご使用下さい。
この取扱説明書では、安全上の注意事項を「危険」と「注意」の二つに区分してあります。

!!

危険

!

注意

取扱を誤った場合に、重大な事故につながり、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い場合。

取扱を誤った場合に、使用者が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険がある場合。および物的損害のみの発生がある場合。

なお、上記の注意に記載された事項に以外にも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守るようにして下さい。

３

DOC No.11PA3013-T290-12720◯

REV.C04

移動・輸送時における注意事項

注意!

・本装置は重量物を内装しているので運搬の際は十分注意して下さい。
・移動、輸送時に転倒や落下させないよう注意して下さい。

◯

据付時における注意事項

注意!

・装置の周囲温度は－10℃～＋50℃です。
・直射日光が直接当たらないところに設置して下さい。
・装置を設置する際、左右側面200mm以上、下面400mm以上、正面1000mm以上離して設置して下さい。
・高湿度、腐食性ガス、粉塵等が多いところでは使用しないで下さい。
・振動・衝撃の少ないところに設置して下さい。
装置故障の原因となるおそれがあります。
・本装置の重量に耐える場所に設置して下さい。
装置転倒等のおそれがあります。
・吸排気口をふさがないようにして下さい。
内部温度が上昇し、装置停止・故障の原因となるおそれがあります。
・換気の無い狭い部屋への設置は避けて下さい。
内部温度が上昇し、装置停止・故障の原因となるおそれがあります。
・塩害のある場所では使用しないで下さい。
・標高が1000mを超える所には設置しないで下さい。
・高周波音及び強制ファン音が発生しますので、環境障害を受けない場所に設置してください。
◯

配線時における注意点!!

危険・配線は専門業者に依頼して下さい。
配線工事に不備があると、感電、火災の原因となるおそれがあります。
・アース端子は必ず接地して下さい。
接地しないと故障や事故の原因となるおそれがあります。

４

DOC No.11PA3013-T290-12720◯

REV.C04

使用上の注意点!!

危険・装置内部のカバー類は外さないで下さい。
高電圧部分があり感電のおそれがあります。
・装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。
停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。
・装置の異常状態（異臭・異音等）のまま使用しないで下さい。
装置の故障や事故の原因となるおそれがあります。異常状態が発生したら装置を停止するようにして下さい。
・運転中に太陽電池入力断路端子台(DS1～DS6)を入切しないでください。
・雨天時に非常用コンセントを使用しないでください。感電や故障の恐れがあります。

!

注意・装置の運転・操作は手順通り行って下さい。
誤操作は装置故障の原因となるおそれがあります。
・装置内で設定されている設定値をむやみに変更しないで下さい。
・装置内部に異物を入れないで下さい。装置の故障等の原因となるおそれがあります。
・火災・地震等が発生した場合速やかに装置の状況を確認して下さい。異常が認められた場合は、販売店にご連絡下さい。装置の故障等の原因となるおそれがあります。
・太陽光発電以外の目的で使用しないで下さい。
・直流側に別の装置を接続しないでください。
・本パワーコンディショナは非絶縁型ですので、直流側の充電部が接地されることのない様にしてください。詳しくは販売店にご相談ください。
・系統側に他のパワーコンディショナ機器が接続されている所に使用する場合は販売店にご相談ください。

５

DOC No.11PA3013-T290-12720◯

REV.C04

保守・点検時の注意点!!

危険・内部の点検・修理は指定された人以外行わないで下さい。
装置内部には高電圧部分があり感電するおそれがあります。
・装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。
停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。

!

注意・保守点検は必ず全てのブレーカをOFFしてから行って下さい。
・電源OFF直後は電解コンデンサに電気が残っています。
約６０分間経過してから作業を行ってください。
・直流・交流電源OFF後も内部部品にむやみに触れないで下さい。
・保守点検は絶縁対策を施した工具を使用して下さい。
◯

自立運転使用時の注意点!!

危険・特に人命に係わる安定電源供給が求められる医療機器等は接続しないでくださ
い。発電量は天候により増減しますので発電量より大きい消費電力の場合、発電（パワーコンディショナ）が停止します。
・雨天時に非常用コンセントを使用しないでください。感電や故障の恐れがあります。

!

注意・パソコンなどの安定電源が求められる精密機器には、接続しないで下さい。
発電量は天候により増減しますので発電量より大きい消費電力の場合、発電（パワーコンディショナ）が停止します。

６

DOC No.11PA3013-T290-12720◯

REV.C04

国外での使用について!

注意

・本パワーコンディショナは日本国内仕様品です。国外で使用しますと、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。

７

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

2. 施工要領について
2.1 施工方法
誤った操作は思わぬ障害、事故、故障の原因となります。本章の注意事項及び取扱方法をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
（１）電源に関する注意・太陽電池（直流）入力端子Ｐ，Ｎは、Ｐが正極（＋）に、Ｎが負極（－）に接続されていることを確認して下さい。
・パワーコンディショナの連系出力側に漏電遮断器を設置して下さい。定格感度電流 100～500mA（感度電流可変かつ高調波対応型）を推奨します。
・商用電源がＡＣ２２０Ｖ以上での連系は避けてください。
・接続した商用のＶ相が接地されていること、相回転が正しいことを確認してください。
（２）感電に関する注意・保守、点検を行う時は、装置を停止し、すべての開閉器を開放し、太陽電池（直流）入力（Ｐ，Ｎ）、連系出力（Ｕ，Ｖ，Ｗ）の検電を行ってから作業を行って下さい。
・電源ＯＦＦ直後は電解コンデンサに電気が残っていますので、必ず６０分以上経過してから作業を行ってください。

2.2 構造及び寸法
構造は垂直壁掛構造で、操作および通常保守は前面より行える構造です。
外形寸法は W680[mm]×H485[mm]×D331[mm]で重量は約５４Kg です。
776
730
680

51

100

正面図

上面図

280

485

250

135

φ 14-4８

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

2.3 運搬
パワーコンディショナは重量物を内蔵していますので、運搬の際には片寄った力を加えないように注意
して下さい。
本装置の寸法、重量については「2.2 構造及び寸法」を参照して下さい。

（１）クレーンで積降する場合
・積降用のネット等を使用して落下しないようにして下さい。
・他の荷物と混載する場合は、お互いに破損等ないように十分注意して下さい。
・降ろす際には梱包に衝撃を与えないように静かに降ろして下さい。

弊社工場より、ダンボール箱にて搬入しますので、その状態で荷揚げをお願いします。
箱寸法：Ｗ840ｘＨ540ｘＤ380
梱包重量：約 57ｋｇ

（２）人の手で積降する場合
・２人以上で慎重に持ち上げて下さい。移動の際には台車等を使用して下さい。
・手を滑らせて落とさないように十分注意して下さい。
・降ろす際には手を挟んだり、足を挟んだりしないように注意して、静かに降ろして下さい。

2.4 保管
保管は必ず室内にして下さい。
室内であっても、床面に湿気が多い場合や浸水のおそれがある場合は、包装にブロック等を置き、床面より高くして保管して下さい。また保管に当たっては次の点を考慮して下さい。
・有害ガスのある場所は避けて下さい。
・振動の多い場所は避けて下さい。
・包装は横にしたり、上下逆にしたりして置かないで下さい。
・本製品を積み重ねないで下さい。

９

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

2.5 開梱
2.5.1 開梱場所へのパワーコンディショナの移動・開梱は据付場所に出来るだけ近い、雨水・塵埃・その他の有害物のない所で行って下さい。
・周囲のスペースを十分確保し、他の機器と混合することのないよう整理してから行って下さい。
2.5.2 開梱
・開梱は必ず工事監督員の立会いのもとに、１包装ずつ順次行い、添付されている部材と数量を 2.6 項に従って確認して下さい。
・開梱時、無理にこじあけたりしてパワーコンディショナに衝撃、損傷を与えないで下さい。
・パワーコンディショナに損傷（主として外観）がないか確認して下さい。
・損傷がある場合は、必要に応じて代替品の手配等を行って下さい。
・パワーコンディショナやその添付品類が包装材と混合しないように十分注意して下さい。
・開梱後の包装材は処分する前にもう一度パワーコンディショナの添付品等が混入していないか確認
して下さい。

2.6 現品の確認
施工の前に添付品がすべて揃っている事を確認して下さい。
確認は、現品に添付されているパワーコンディショナの添付品リストと照らし合わせて下さい。
下表に添付品リストを記します。
添付品リスト

１

本体

１台

２

鍵（Ｎｏ．２００）２個

３扉ストッパー

１個

４

取扱説明書（本書）

１部

５

納入仕様書

１部

６

検査成績書

１部

７

クイックリファレンス

１部

１０DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

2.7 据付方法
パワーコンディショナ（重量：約 54Kg）を十分に支えられる場所に据付けてください。図 2.7-1 を参照して
下さい。
架台、壁等

架台・壁等

776
896
730
850
800

680

<A拡大図>

150

前面スペース
正面スペース

400mm以上
確保して下さい400mm以上
確保して下さい。

100

1000mm以上確保して下さい。

1000mm以上確保して下さい

280

100

485

250

280

A

φ 14-4

500
250

51

135

51

A

Φ 14-4

下部スペース下面スペース

M10ナット（SUS）
M10スプリングワッシャ（SUS）

M10ワッシャ（SUS）
M10ボルト（SUS）

図 2.7 据え付け参考図（据付時の注意）・パワーコンディショナが水平になる様取り付けてください。扉の開閉に影響がでる場合があります。
・パワーコンディショナを壁面に取り付けることで、本体がねじれない様にご注意ください。（困難な場合、
ワッシャや締めつけ具合等で調整ください）扉のパッキンが緩み、パワーコンディショナ内部への水の浸入を容易にしてしまう場合があります。
・据付時に扉を持ちながら、あるいは、開いたまま取り付けないでください。蝶番がまがり、扉の開閉、密閉性に影響をあたえる場合があります。
・パワーコンディショナに腰掛けたり、重量物を載せたりするなどして、扉とパワーコンディショナ本体にストレスを与えないでください。蝶番がつぶれ、扉の開閉に問題が生じる場合があります。
・南向き面、直射日光が当たる場所は避けて下さい。やむを得ない場合は別途オプションの遮光カバーをご検討下さい。

１１

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

3. 概要
弊社のパワーコンディショナは、太陽電池が太陽光により発電した直流電力を交流電力に変換し、系統連系することができる装置です。
発電電力を電力会社へ※１売電することができます。また、停電時に自立運転で独立した分散電源として使用することができます。
（※逆潮流有の場合）

太陽電池

太陽光

直流電力

パワーコンディショナ

自立運転

交流電力

系統連系
売電

買電

自立運転用コンセント

電力会社系統図 3 逆潮流有りシステム例
本パワーコンディショナは太陽電池の出力を監視することにより全自動運転を行います。起動は太陽電池の開放電圧を監視し、設定値に達すると自動的に行われます。一方、出力電力を監視し設定値以下になると自動的に運転を停止し待機状態になります。
3.1 運転モード
運転モードは、連系運転と自立運転があります。
1)連系運転モード
太陽電池からの発電電力を構内及び電力会社へ送電できます。
2)自立運転モード（手動切替）
太陽電池からの発電電力を専用のコンセント(出力100V選択時)または端子台（出力100V選択時、出力200V選択時共に）から供給します。日射を得られる場合は停電時にも運転することができます。

１２

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

3.2 特徴・10kWユニット方式の採用
10kW ごとにボックスに収納されており、並列運転が可能です。また通信機能を内蔵し、最大 15 台まで計測装置にて遠隔監視することが可能です。

計測装置

システム1

システム15

表示機

パワーコンディショナ

表示機

パワーコンディショナ

・オールインワン構成
直流入力 6 回路の接続箱機能の他、日射計(DC0～10mV)及び気温計(Pt100Ω)の直接入力が可能な変換器機能を持つため、配線を集約化することにより工数の削減が図れます。
・自立運転機能
商用電力系統が停電した際においても日射の得られる場合は、商用電力から独立して発電することが可能です。災害発生時の簡易的な非常用電源としての効果が期待できます。
AC100V または AC200Ｖ(仕様選択)を取り出すことができます。AC100V 仕様機は端子出力およびパワーコンディショナ側面の防滴コンセント(15A×2)からの出力が可能です。AC200V 仕様機は端子出力のみ可能です。
・最大電力点追従制御
太陽電池の出力特性は、日射量、パネル温度によって変動し、太陽電池から最大出力を取り出すには、これらの変動に対して太陽電池の動作点を変化させる必要があります。本パワーコンディショナでは、太陽電池から常に最大電力を取り出せるように制御する最大電力点追従制御を採用しています。
・系統連系規程に準拠
出力力率や、歪率、連系遮断器などの電気的特性は、日本電気協会の系統連系規程に準拠しています。
また、系統連系規程で必要とされている保護機能を設けています。
・容易な保守筐体には錆びにくいステンレス製を採用しております。
吸気フィルタの清掃・交換が容易にできる構造となっております。

１３

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

4. 装置仕様
4.1 パワーコンディショナ仕様
本装置の仕様は下記の通りです。
表4.1 パワーコンディショナ仕様一覧
項目
インバータ方式
ユニット定格容量（定格出力）仕様
系統連系運転時

電圧型電流制御方式

自立運転時

電圧型電圧制御方式

系統連系運転時

10kW

自立運転時

3.0kVA(101V出力時)※１

端子台出力
コンセント出力

4.0kVA(202V出力時)
1.5kVA×2個(101V出力時)※１

定格直流入力電圧

DC 340V※２

最大許容直流入力電圧

DC 500V※２

最大電力点追跡制御範囲

DC 210V～450V※２

最大入力電流DC 40A(35Aより抑制開始)

定格出力電圧AC 202V系統連系運転時

AC 101V

自立運転時
50/60Hz

定格出力周波数
電気方式

AC 202V系統連系運転時

三相三線式（V相接地専用）

自立運転時

単相二線
正弦波PWM方式

スイッチング方式
系統連系運転時92.5%以上

自立運転時

85%

電流歪率

系統連系運転時

総合 5%以下、各次 3%以下（定格出力時）

電圧歪率

自立運転時

総合 5%以下（定格出力時）

電力変換効率

電力制御方式

太陽電池最大電力点追従制御

連系運転範囲系統電圧、周波数とも操作・表示パネルの設定範囲

絶縁方式

非絶縁（トランスレス方式）

接続箱機能

有：6回路内蔵（1回路当たり最大入力10A）※３

連系運転時の安全性

次の電気的環境にて安定した運転を継続する。
（1）連系運転範囲の系統電圧及び周波数変動（2）連系運転範囲外の0.5秒未満の系統変動
ただしインバータ部に障害を発生させる危険性がある場合は一時連系を遮断し安全確認後再投入する※ １ 端子台に機器を接続している時はコンセントに機器を接続しないで下さい。
※ ２ 接続するパネルの直列数は、開放電圧の合計が 450V 以下（冬季電圧上昇考慮の為）且つ動作電圧の合計が300V以上（抑制考慮の為）を目安にご検討ください。また、アレイ毎の直列数は極力同じにしてください。（MPPT性能考慮の為）やむをえない場合は１枚ズレまでにしてください。
※ ３ PSOP-NTR3101-1/2,PSOP-3100-1/2の場合は接続箱機能なしの一括入力端子台となります。

１４

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

4.2 連系保護装置仕様
連系保護装置の初期設定値は以下の通りとなっています。
表4.2 連系保護装置仕様一覧

項目

ＯＶＲ <F10>230[V]

235[V]

0.8[s]

1.0[s]

系統不足電圧

160[V]

170[V] (160[V])(1.0[s])ＵＶＲ <F11>

180[V]

190[V]

<F12>

<F14>

出

(
＜

（初期設定値）

0.7[s]

ＵＦＲ

検（初期設定値）
0.5[s]

系統周波数低下

転（初期設定値）
225[V] (230[V])

<F13>

運

保護保持時間220[V]

ＯＦＲ

独

検出時限

系統過電圧

系統周波数上昇

単

設定値

50Hz

50.5[Hz]51.0[Hz](51.0Hz)51.5[Hz]52.0[Hz]60Hz

60.5[Hz]61.0[Hz]0.5[s]

0.7[s](61.0Hz)61.5[Hz]62.0[Hz]0.8[s]

1.0[s]

50Hz

49.5[Hz]49.0[Hz](1.0[s])(48.5Hz)

48.5[Hz]

48.0[Hz]

<F15>

60Hz

59.5[Hz]59.0[Hz](58.5Hz)58.5[Hz]58.0[Hz]

1.4[Hz] 固定

0.6[s] 固定(周波数シフト)

<F22>

<F23>

（電圧位相跳躍）3.0［°］

3相検出

30[s]

60[s]

150[s]

300[s](300[s])
<F62>

1相検出

能動的方式

受動的方式

5.0［°］ 7.0［°］(5.0［°］)

0.5[s]以下 固定

6[s] 固定<F20>)は出荷時、初期設定値です。
＞はパワーコンディショナ内設定パラメータの番号を示します。
※ 本設定値は、電力会社殿とのお打ち合わせ（連系協議）が必要となります。

１５

検出相

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

5. 各部の名称
5.1 パワーコンディショナ【内部部品配置図（図 5.1 参照）】①DS1－DS6：太陽電池入力断路端子台＜直流＞ or TB4：太陽電池入力端子台（一括）＜直流＞※１②TB1：アース端子、自立運転出力端子、トランスデューサ用端子台＜交流＞③TB2：保護継電試験器テスト入力用端子台④TB3：信号入出力用端子台⑤CB1：連系出力ブレーカ＜交流＞⑥CP1：太陽電池入力サーキットプロテクタ＜直流＞⑦コンセント用サーキットプロテクタ（自立コンセント回路過電流保護）(出力100V仕様機のみ)⑧表示・操作パネル（モニタデータの表示、運転/停止操作など）⑨TC1,2：自立コンセント(出力100V仕様機のみ)⑩アース端子(M5ねじ)⑪AO（アナログ出力）基板（オプション仕様）⑪AO 基板(オプション)⑧表示・操作パネル
③TB2

⑥CP1

②TB1

①DS1-DS6⑤CB1（接続箱機能あり）

PSOP-NTR3101
PSOP-NTR3100⑨TC1,2④TB3⑦コンセント用サーキットプロテクタ

図5.1 パワーコンディショナ内部部品配置図①TB4（接続箱機能なし）※１

１６⑩アース端子DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6. 各配線・設定について
本パワーコンディショナの配線を行う際、下記事項に注意して行って下さい。

・配線は専門業者に依頼して下さい。
配線工事に不備があると、感電、火災の原因となるおそれがあります。

!!

危険・アース端子は必ず接地して下さい。
接地しないと故障や事故の原因となるおそれがあります。
・各端子への接続は圧着端子を用い、緩みなどないようにして下さい。

配線は、太陽電池入力（DS1-DS6）、連系出力（CB1）、信号入出力（TB1、TB3、AO）があります。
このうち、AO（アナログ出力）基板についてはオプション仕様となります。
6.1 必要となる配線
下表に本パワーコンディショナを用いた場合に、各用途に必要となる配線と参照項目を示します。
表 6.1 用途と参照項目
用途必要となる配線参照項目

電力系統と連系運転する場合

主回路配線

6.2 項、6.4 項

能動同期配線

6.2 項、6.7 項

日射計・気温計の配線

6.2 項、6.5 項

RS485（計測装置）配線

6.2 項、6.6 項

OVGR 入力配線

6.2 項、6.8 項

複数台のパワーコンディショナを設置する
場合
日射計・気温計を設置し、信号入力する場
合計測装置（パソコン等）を別途設置し、運転データを計測する場合
OVGR 等の外部継電器を用いてパワーコ
ンディショナを停止する場合
外部（遠隔）からの操作を行う場合

外部運転停止入力配線、
6.2 項、6.9 項、6.10 項
外部モード切替入力配線

外部機器に対してパワーコンディショナの状態出力配線
6.2 項、6.12 項
状態を出力する場合
外部機器に対して計測出力（アナログ信号
アナログ出力（AO）配線
6.2 項、6.11 項出力）する場合※２※ 太陽電池からの入力配線は必ず必要となるので上表には記載していません。
※２ オプション仕様となります。

１７

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.2 端子台について

表 6.2-1 太陽電地入力用端子台配線
名称

端子記号

接続端子

端子ねじ

接続線径

サイズ
N1(-)

DS1

太陽電池入力（最大10A）

N3(-)

太陽電池入力３

P3(+)（最大10A）

N4(-)

DS4
DS5
DS6

太陽電池入力４

P4(+)（最大10A）

N5(-)
P5(+)

太陽電池入力５（最大10A）

N6(-)

太陽電池入力６P6(+)

太陽電池入力

N

端子台
(TB4)

-

M4

1.2

0.75～
5.5[mm2]

～1.8.
[N・m]

（最大10A）
太陽電池一括入力

M5（最大35A）

P

2.3

1.25～
14[mm2]

～2.8.
[N・m]

本端子台は運転中に入切しないでください。

DS2

DS3

DS4

DS5

DS6

N1 P1

N2 P2

N3 P3

N4 P4

N5 P5

N6 P6

N

１８

P

）－
（２力 入
）＋
（２力 入
）－
（３力 入
）＋
（３力 入
）－
（４力 入

ＴＢ４

）－
（１力
）＋
（１力 入

P6
N6
P5
N5
P4
N4
P3
N3
P2
N2
P1
N1

DS1

入

!!

太陽電池入力２

P2(+)

断路端子台
(DS1～DS6)（最大10A）

N2(-)

DS3

トルク

太陽電池入力１

P1(+)

DS2

参考締付

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

表 6.2-2 出力用端子台配線
名称

端子

接続端子

端子ねじ

記号
連系出力

U

ブレーカ
(CB1)

V
W

トランスデューサ

U

用端子台
(TB1)

W

アース端子

E

(TB1)

E

自立運転

R1

サイズ
商用電源＜交流＞(3φ3W AC200V(1φ2W AC202V(TB2)

50Hz or 60Hz）

M5

M4

M4

アース＜C種＞(1φ2W AC101V

50Hz or 60Hz）(1φ2W AC202V

50Hz or 60Hz）

US

三相三線式200Ｖ入力

VS(推奨機器：[メーカー]ＭＵＳＡＳＨＩ

M3[型式]ＭＶＦ-1)

WS

M4

2.0～
8.0[mm2]

1.2

5.5[mm2]

[N・m]

0.75～
5.5[mm2]
0.75～

0.5

1.25[mm2]

[N・m]

TB2

E
US VS WS

R1
T1

U

V

W

※天候・時刻等の条件により出力は変化します。
自立運転出力端子を使用する場合は別途 30[A]以下のサーキットプロテクタを設けてください。

１９

[N・m]

2.0～

U

E

～2.8.

5.5[mm2]

TB1
W

2.3

0.75～

CB1
連系出力ブレーカ

参考締付
トルク

自立運転出力端子※

T1

試験用端子

50Hz or 60Hz)

最大容量1[A]以下

出力端子
(TB1)

接続線径

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

表 6.2-3 自立コンセント
名称
自立出力
専用コンセント（TC1,2）※

端子記号

接続端子

２Ｐ１Ｅ

自立運転100Ｖ専用出力コンセント（２系統）（1φ2W AC101V

50Hz or 60Hz）※自立 100[V]仕様選択時のみ。自立 200[V]仕様選択時は使用できません。

!!

本コンセントを雨天時に使用しないでください。感電や故障の恐れがあります。

表 6.2-4 コンセント用サーキットプロテクタ
名称
コンセント用サーキットプロテクタ

容量説明
自立運転100Ｖ専用出力コンセントのサーキットプロテ

１５Ａ

クタ。過負荷時にOFF（トリップ）します。
再度、コンセントから出力する場合はONにして下さい。

※自立 100[V]仕様選択時のみ。自立 200[V]仕様選択時は使用できません。

コンセント用
プロテクタ
ON

OFF

２０

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

表 6.2-5 信号入出力用端子台(TB3)配線
割付け

端子
No.

端子記号

1

＋

同期信号①

2

－

同期信号①(DGND(2))

3

＋

同期信号②

4

－

同期信号②(DGND(2))

5

G

シールド

6

TEST1

7

TEST2

8

-

使用不可

9

-

使用不可

10

-

使用不可

11

＋

RS485 信号 A(計測装置通信）

12－

RS485 信号 B(計測装置通信）

13

G

シールド

14

＋

日射計入力

4-20mA

15

－

日射計入力

4-20mA GND

16

G

17

G

18

＋

気温計入力

4-20mA

19

－

気温計入力

4-20mA GND

20＋

日射計センサ入力 0-10mV

21－

日射計センサ入力 0-10mV GND

22

G

シールド

23

-

使用不可

24

A

気温計センサ入力 Pt100 A

25

B

気温計センサ入力 Pt100 B

26ｂ

気温計センサ入力 Pt100 b

27

G

シールド
OVGR

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

端子内容

端子ねじ
サイズ

接続線径

参考締付
トルク

M3

0.75～
1.25[mm2]

0.5
[N・m]

信号レベル DC24V
信号レベル DC24V

保護継電器テスタ用出力（無電圧接点出力）

シールド

最大 DC24V(+) 最小適用電流 2mA
フォトカプラ入力
OVGR
最大 DC24V(-) 最小適用電流 2mA
フォトカプラ入力
外部運転停止最大 DC24V(+) 最小適用電流 2mA
フォトカプラ入力
外部入力 2(運転)
外部運転停止最大 DC24V(-) 最小適用電流 2mA
フォトカプラ入力
外部モード切替 最大 DC24V(+) 最小適用電流 2mA
フォトカプラ入力
外部入力 3(モード切替) 外部モード切替 最大 DC24V(-) 最小適用電流 2mA
フォトカプラ入力
使用不可
外部入力 1(OVGR)

状態出力 1(運転)

運転時出力最大許容電圧(抵抗負荷)

リレー出力AC250V 1A DC30V 1A

状態出力 2(系統異常)

系統異常時出力最大許容電圧(抵抗負荷)

リレー出力AC250V 1A DC30V 1A

状態出力 3(故障)

系統異常以外の故障時出力最大許容電圧(抵抗負荷)

リレー出力AC250V 1A DC30V 1A

２１

DOC No.11PA3013-T290-12720

6.3 外部信号配線用の推奨ケーブル

パワコン 111

12

パワコン 2
1

13

2

5

11

12

13

1

2

パワコン 3
3

4

5_

11

12

13

1

2

シールド

④ EM -KPEES 1.25 -2P＋－④ EM -KPEES 1.25 -2P

計測装置

ｼｰﾙﾄﾞｱｰｽ③ EM - KPEES 1.25 - 2P

図 6.3 ユニット間の配線例

表 6.3-1 TB3 端子台番号
端子 No.
1
2
3
4
5
11
12
13

端子内容
同期信号①（＋）
同期信号①（－）
同期信号②（＋）
同期信号②（－）
シールド
RS485 信号＋(計測装置通信)
RS485 信号－(計測装置通信)
COM / シールド

表 6.3-2 推奨ケーブル一覧表
信号内容
①

②

③

④

⑤

推奨ケーブル

接点入力

EM-CE1.25sq（外部制御）(CVV1.25sq)

計測入力

EM-CEES1.25sq（日射量・気温）(CVVS1.25sq)

同期信号

EM-KPEE-S1.25sq（単独運転検知能動式）(KPEVS1.25sq)

外部通信

EM-KPEE-S1.25sq

表示装置・計測装置(KPEVS1.25sq)

アナログ出力EM-CEES1.25sq（各種）(CVVS1.25sq)

芯数
２芯

OVGR、外部運転停止、外部運転モード

４芯

6.5.1 参照(4-20mA 入力)

２P

ユニット接続数は最大 15 台です。

２P

ユニット接続数は最大 15 台です。

１０芯
※ 推奨ケーブルはエコケーブルと従来品（ ）内を記しています。
※ 信号線はすべてツイストペアケーブルをご使用下さい。

２２

備考

芯数はご使用になる点数によります。
監視装置側の仕様もご確認下さい。

REV.C04

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.4 主回路の配線上の注意
6.4.1 太陽電池側について
パワーコンディショナを複数台設置する場合は、10kW ごとにパワーコンディショナ（接続箱機能内蔵）を設置してください。また、太陽電池を図 6.4.1-2 のように接続箱内で 10kW 以上を集電するようなことはしな
いで下さい。
図 6.4.1-1、図 6.4.1-2 を参考にして下さい。

接続箱

パワコン１

接続箱

パワコン１

接続箱

パワコン２

接続箱

パワコン２

接続箱

パワコン３

接続箱

パワコン３

使用できます図 6.4.1-1 使用できる配線例（30kW の場合）

接続箱

接続箱

パワコン１

パワコン１

パワコン２

パワコン２

パワコン３

パワコン３

使用できません
図 6.4.1-2 使用できない配線例（30kW の場合）

本パワーコンディショナはトランスレス型（非絶縁タイプ）ですので、直流側（電路）を接地すると地絡となります。これらの場合、絶縁タイプのパワーコンディショナを使用するか、直流接地を想定した絶縁
トランスをご使用ください。
接続機器によっては、同様に直流側地絡の可能性がありますので、パワーコンディショナの直流側への他機器接続はお控えください。

２３

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.4.2 系統電源側について
パワーコンディショナから見て電源系統側（連系側）に設置する漏電ブレーカを選定する場合には下記にご注意願います。



定格感度電流が 100mA～500mA に設定可能なブレーカを使用して下さい。（複数台のパワーコン
ディショナを接続する場合には 1 台あたり 100mA 以上を目安に感度設定して下さい。）
高調波対策型を選定して下さい。
同じ系統電源に他のインバータ機器が接続されている所での使用は避けてください。

図 6.4.2 を参考にして下さい。
漏電検知感度
100mA～500mA
パワコン1

V 相接地方式
パワコン2※避けてください

他 の インバータ 機器

図 6.4.2

系統電源側の配線例（V 相接地）

接地方式がＶ相接地でない系統電源（スター結線の中性点接地、V-V 結線の単相トランス側中性点接地は V 相接地ではないので、仕様範囲外です）に接続された場合は、太陽電池の設置数（パワーコンディ
ショナのユニット台数）が多くなると、太陽電池浮遊容量の増加により漏電ブレーカがトリップする場合があります。
また、太陽光パネルの電路に AC100～AC115V の電圧が対地間に発生することで、50～60Hz 帯の漏洩電流が多く流れ、安全上好ましくありません。
これらの場合、絶縁トランスを使用しパワーコンディショナ側のＶ相は接地して下さい。
漏電検知感度
100mA～500mA
パワコン１

パワコン２

※ V相を接地してください。

他のインバータ機器※ 絶縁トランスの２次側接続であれば使用できます。

図 6.4.3

系統電源側の配線例（その他の結線例）

２４

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.5 日射計、気温計の配線・設定
表 6.5.1 TB3 端子台番号

6.5.1 配線接続

端子 No.

パワーコンディショナユニットに計測入力（日射量・気温）信号を入力することが出来ます。








!

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

端子内容
日射計入力 4-20mA（＋）
日射計入力 4-20mA（－）
シールド

日射計、気温計からの信号を直接入力する場合には、端気温計入力 4-20mA（＋）
子台 20～27 に接続ください（右表参照）。
気温計入力 4-20mA（－）
日射計、気温計からの入力信号が 4-20mA 信号となる場
日射計センサ入力 0-10mV（＋）
合（信号変換器を途中に介している場合）は端子台 14～19
日射計センサ入力 0-10mV（－）に接続してください（右表参照）。
シールド
4-20mA 信号を入力する場合、使用するケーブルはシール
使用不可
ドケーブル（CEES1.25□－4C 等）を使用して下さい。
気温計センサ入力 Pt100 A
入力信号種別を変更（直接入力から 4-20mA 入力など）す
気温計センサ入力 Pt100 B
気温計センサ入力 Pt100 b
る場合には、「6.5.2 日射計・気温計の入力信号タイプ設定」
シールドを参照して設定変更してください。
本パワーコンディショナには、信号変換器用電源として AC200V（TB1 の U,W,E）を用意しています。
 ＡＣ１００Ｖではない為注意願います
注意 注）本電源は、系統側電源受電中（連系ブレーカ ON 時）にのみ給電されます。

パワーコンディショナ

20(+)
日射計

21(-)

専用ケーブル（日射計付属）0-10mV 信号

日射計
直接入力

22
24(A)

気温計

25(B)
専用ケーブル（気温計付属）Pt100Ω信号
図 6.5.1-1

気温計
直接入力

26(b)
27

日射計・気温計を直接入力する場合
パワーコンディショナ

日射量（信号変換器）

14(+)
15(-)

シールドケーブル
4-20mA 信号

日射計
4-20mA 入力

16
18(+)

気温計
（信号変換器）19(-)
シールドケーブル
4-20mA 信号

図 6.5.1-2

17

4-20mA 信号を入力する場合

２５

気温計
4-20mA 入力

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.5.2 日射計、気温計の入力信号タイプ設定
日射計、気温計の入力仕様を基板のディップスイッチによって変更可能です。
（選択スイッチ変更時には、先の細い（－）ドライバーを使用して下さい）
ディップスイッチを切り替える前にCP1及びCB1をOFFにしてパワーコンディショナの電源をOFFにして下さい。(液晶部またはLED部の消灯で確認可能)
ディップスイッチを切り替えたのち、CP1及びCB1を元に戻して下さい。

SW No.
1 2 3 4 ON

OFF

ディップ
スイッチ
（1,2）
図6.5.2 ディップスイッチの位置

表6.5.2-1 日射計の入力設定
モード
スイッチ
１
日射計入力 4-20mA
ON（上側）
日射計直接入力
OFF（下側）表6.5.2-2 温度計の入力設定
モード
スイッチ
２
温度計入力 4-20mA
ON（上側）
温度計 Pt100 入力
OFF（下側）

２６

端子 No
14,15
20,21

端子 No
18,19
24,25,26

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.6 RS485（計測装置通信）の配線接続・設定
6.6.1 配線接続

パワーコンディショナから計測データを取り出す場合は、計測装置用通信の配線が必要となります。
通信仕様は RS485 となっています。
信号用端子台（TB3）の計測装置出力（端子番号 11(+),端子番号 12(-),端子番号 13(COM)）から出力されますので、計測装置へと接続してください。配線にはシールド付きのツイストペア－ケーブルを使用し、１点接地になるようにしてください。図 6.6.1 を参考にして下さい。

表 6.6.1 TB3 端子台番号
端子 No.

信号仕様

11
12
13

RS485(+)
RS485(-)
COM/シールド

端子内容
計測装置通信（RS485 信号）＜通信対称のパワーコンディショナが複数台の場合＞
 パワーコンディショナは 15 台（MAX 150kW）の接続が最大となっています。
 パワーコンディショナが複数台接続される場合には、各パワーコンディショナ間に対してワタリ配線を行ってください（下図 6.6.1 参照）。

計測装置
+(A)

-(B)

パワコン1

COM

11(+) 12(-)

13

パワコン2
11(+) 12(-)

13

パワコン3
11(+)

12(-)

13

図 6.6.1 パワーコンディショナ３台設置時の接続例＜施工上の注意＞
落雷が多い地域で誘導雷が推定される設置場所においては、接点入出力、計測装置通信線は地中埋設をさけてください（計測装置の RS485-RS232C 変換器や、パワーコンディショナの通信回路が誘導雷で故障する為）。やむを得ず埋設施工する場合には、金属配管を用いてサージプロテクタの設置を推奨します。

6.6.2 通信アドレス設定について

パワーコンディショナの通信アドレス番号は、通常工場出荷時に設定されておりますので変更する必要はありません。何らかの理由により変更する場合には、設定項目パラメータ A27「アドレスNo.SP」で設定して下さい（「７．４項 設定値確認・変更方法」参照）。
アドレスを変更する場合には、同一通信ライン上に、同一アドレス設定のパワーコンディショナが複数台存在しないように設定してください。

２７

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.7 パワーコンディショナ間能動同期信号の配線接続・設定
6.7.1 配線・接続

複数台のパワーコンディショナを設置する場合、能動同期の配線が必要となります。



信号入出力用端子台（TB3）の端子番号１，２（３，４）から出力されています（下表 6.7.1 参照）ので、各パワーコンディショナ間に対してワタリ配線を行ってください（下図 6.7.1 参照）。



パワーコンディショナは 15 台の接続が最大となっています。



複数台のパワーコンディショナにて、能動同期信号のワタリ配線を行う場合には、１台の能動同期設定を「マスタ」、他のパワコンの能動設定を「スレーブ」にする必要があります（出荷時に設定済みです）。しかし現地設置状況等により、配線系統が変更となった場合には別途設定が必要となります。詳細は「6.7.2 能動同期マスタ設定」参照ください。

表 6.7.1 TB3 端子台番号
端子 No.
1
2
3
4
5

信号仕様
同期信号①
同期信号①(DGND(2))
同期信号②
同期信号②(DGND(2))
シールド

パワコン１

パワコン２

パワコン３

（同期マスタ）（マスター）（同期スレーブ）（スレーブ）（同期スレーブ）（スレーブ）

１

１

１

２

５

２

５

図 6.7.1 パワーコンディショナ３台設置時の接続例

２８２DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.7.2 能動同期マスタ設定について
複数台のパワーコンディショナにて、能動同期信号のワタリ配線を行う場合には、１台の能動同期設定
を「マスタ」、他のパワコンの能動設定を「スレーブ」にする必要があります（出荷時に設定済みです）。
しかしながら現地の状況等により、能動同期信号の配線系統が変更となる場合には、下記を参照してグループ毎に１台の能動設定が「マスタ」になるように設定してください。
能動同期信号配線

例）
パワコン１

パワコン２

パワコン４

パワコン５

パワコン３

１グループ

１グループ

上記のような能動同期信号配線の場合、グループ毎に１台は能動同期設定が「マスタ」となるパワーコ
ンディショナが必要となります。上記例の場合には、パワーコンディショナ１～３のうち１台、パワーコンディ
ショナ４，５のうち１台、それぞれ設定する必要があります。
＜同期マスタ設定の方法＞
パワーコンディショナの能動同期マスタ設定を基板のDIPSWによって変更可能です。
① CP1とCB1をOFFとし、パワーコンディショナの電源をOFFとしてください。
② 基板カバーを取り外して、ディップスイッチを操作してください。
（選択スイッチ変更時には、先が細い（－）ドライバーを使用して下さい。）③ CP1とCB1をONとしてください。

ON

（6）
ディップ
スイッチ

8
7
6
5
4
3
2
1

OFF
SW No.

能動同期マスタ設定
マスタ
スレーブ

２９

スイッチ
６
ON（左側）
OFF（右側）DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.8 OVGR 入力（交流地絡過電圧）の配線接続・設定
外部(遠隔)のOVGR（交流地絡過電圧）保護装置から動作信号を受けて停止させることが出来ます。
6.8.1 配線接続、接点入力方式


OVGRからの動作（検知）出力接点を、信号入出力用端子台（TB3）の端子番号28、29間に接続
して下さい
TB3
OVGR
入力

28
29
無電圧ａ接点入力

図6.8.1-1 接続方法例


初期設定は「ａ接点入力」となっています（外部接点：閉（ＣＬＯＳＥ）時にパワコン停止）。
「ｂ接点入力」設定に変更することができます（「6.8.3 接点入力変更」参照）。
表6.8.1 信号状態と動作（ａ接点入力の場合）
端子
No.
28
29



端子内容
外部入力１
OVGR

OVGR 接点状態
A06
設定“開” “閉”
ａ接点

運転
可

停止

複数台のパワーコンディショナが設置されている場合には、各パワーコンディショナ間に配線が必要となります。
例）パワーコンディショナ３台の場合

OVGR
ユニット

パワコン１

パワコン２

パワコン３

28 29

28 29

28 29

図6.8.1-2 複数台接続例※テレコ配線、シリーズ接続禁止。

３０

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.8.2 基本動作


本OVGR信号入力により、パワーコンディショナが一時停止している場合には、OVGR信号が入力されている間、液晶表示に「タイキチュウ（OVGR）」と表示されます（他要因も同時に発生している場合には他要因を優先して表示する場合もあります）。



本OVGR信号入力が解除された場合、運転条件を満足している場合は「タイキチュウ（OVGR）」表示
が「タイキチュウ」となりカウントダウン後、再度運転を自動的に再開します。（再開しないように設定することもできます → 「6.8.4 再起動禁止設定」参照）



パワーコンディショナ運転モードが「自立」モードの場合には、本OVGR接点入力状態に関わらず運転することができます（自立運転時OVGR入力無効）。

6.8.3 接点入力変更
OVGR接点入力方法を「ａ接点入力（初期設定）」から「ｂ接点入力」とすることができます。


設定変更は、パラメータＡ０６「OVGR入力切替」にて行います（７．４項参照）。設定値「ａセツ」にて「ａ接点入力」、設定値「ｂセツ」にて「ｂ接点入力」となります。初期値は「ａ接点入力」となります。

6.8.4 再起動禁止設定
OVGR信号が解除された場合も自動的に再起動しないようにすることができます（OVGR解除後の自動再起動禁止）。


再起動を禁止するには、パラメータＡ０５の設定「OVGRリトライ」設定を「無効」設定とします。



上記「無効」設定とした場合、OVGR信号が入力された段階でパワーコンディショナは「停止」状態となります。

「リトライ無効」とした設定した場合に再度運転する際には、OVGR信号が解除された状態で、再度パワーコンディショナ本体にて「運転」操作が必要となります。

３１

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.9 外部運転停止入力の配線接続・設定
外部(遠隔)からの接点信号により運転、停止（待機状態）させることが出来ます。
6.9.1 配線接続・接点入力方式


信号入出力用端子台（TB3）の30，31間に遠隔操作端末を接続して下さい。
TB3
外部運転
停止入力

30
31
無電圧ａ接点入力

図6.9.1 接続方法例


初期設定は「ａ接点入力」となっています（外部接点：ＯＮ（ＣＬＯＳＥ）時にパワコン停止（待機））。
「ｂ接点入力」設定に変更することができます（「6.9.3 接点入力変更」参照）。
表6.9.1 接点状態と動作
端子
No.

端子内容

30
31

外部入力２
外部運転停止

A04
設定

接点
状態
“開”
“閉”

ａ接点

運転

停止
（待機）

6.9.2 基本動作


本外部信号入力によりパワーコンディショナが一時停止（待機）となった場合、外部運転停止信号が入力されている間、液晶表示に「タイキチュウ（ＤＩ）」と表示されます（他要因も同時に発生している場合には他要因を優先して表示する場合もあります）。



本信号入力が解除された場合、運転条件を満足している場合は「タイキチュウ（ＤＩ）」表示が「タイキチュウ」となりカウントダウン後、再度運転を自動的に再開します。
外部運転停止信号”運転”

外部運転停止信号
”停止”

待機状態？
運転・停止

停止状態
ではない？

待機

運転・待機

エラーが発生し
ていない？
発生中
未発生

待機状態

運転シーケンスへ

図6.9.2 外部運転停止動作フロー

３２

停止

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.9.3 接点入力変更
外部運転停止接点入力方法を「ａ接点入力（初期設定）」から「ｂ接点入力」とすることができます。
「ｂ接点入力」とすると、外部接点閉（ＣＬＯＳＥ）時に「運転」、外部接点開（ＯＰＥＮ）時に「停止」となります。


設定変更は、パラメータＡ０４「外部運転停止切替設定（ｶﾞｲﾌﾞｳﾝﾃﾝﾃｲｼ SP）」にて行います（７．４項参照）。「ａセツ」にて「ａ接点入力」、「ｂセツ」にて「ｂ接点入力」となります。初期値は「ａ接点入力」となります。

6.9.4 使用上の注意!

注意

本信号入力による外部機器からの操作は、パワーコンディショナの状態が「停止中」以外の時（本体表示部の「運転」LED もしくは「待機」LED が点灯している時）のみ有効となります。
その為、パワーコンディショナが「停止中」（「運転」LED かつ「待機」LED が消灯）となっている場合には、パワーコンディショナ本体で操作ボタンによる「運転」操作が必要となることに注意願います。

３３

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.10 外部モード切替入力の配線接続・設定
外部(遠隔)からの接点信号によりパワーコンディショナのモードを切り替えることができます。
パワーコンディショナのモードは
「連系」：電力系統と連系運転するモード

「自立」：電力系統の状態によらず、パワーコンディショナ単体にて運転するモードの２つがあります（「3.1 運転モード」参照）。

注意!

本信号入力機能を用いる場合には、別途「外部運転停止入力(6.9 項参照)」を用いる
ことが前提となります。
具体的には、「外部運転停止入力」機能による「停止（待機）」接点入力がされていな
い場合には、本機能によるモード切替操作は有効となりませんので注意願います。

6.10.1 配線接続、接点入力方式


外部からの接点信号を、信号入出力用端子台（TB3）の端子番号32，33間に接続して下さい
TB3
運転モード
切替

32
33
無電圧 b 接点入力

図6.10.1 接続方法例
本接点入力は「ｂ接点入力」となっています（外部接点：ＯＮ（ＣＬＯＳＥ）時に「自立」）。
※ 本信号入力は「ａ接点入力」に切り替えることはできません。
表6.10.1 信号状態と動作
接点

端子
No.

端子内容

32
33

外部入力３
外部運転モード切替

方式
ｂ接点

状態
“開” “閉”
連系

自立

6.10.2 リモートモードについて
本信号にてモード切替を行うには、パワーコンディショナ本体にて「リモートモード」とする必要があります。「リモートモード」となっていない場合には、本接点入力による切替機能は無効となります。
「リモートモード」とするには、パワーコンディショナ本体にて（パラメータＡ０３「外部運転モード切
替フラグ（ｶﾞｲﾌﾞ ﾓｰﾄﾞｷﾘｶｴ SP）を「リモート」とする必要があります（７．４項参照）。

「リモートモード」となっている場合には、本体液晶画面右上に「ＲＭ」と表示されます。

３４

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C046.10.3 使用上の注意!

注意

本信号入力によりパワーコンディショナのモードを切替える場合には、「外部運転停止
信号入力(6.9 項)」によって、パワーコンディショナ本体が「待機」状態である必要があります（外部運転停止信号入力が「停止（待機）」入力であること）。
その為、本信号を用いる場合には、別途「外部運転停止入力(6.9 項参照)」を用いて、「パワーコンディショナ待機」→「モード切替操作」→「パワーコンディショナ運転」の動作となるように外部信号を入力してください。

6.10.4 基本動作フロー
本外部モード切替入力による、動作フローを下図に示します。

外部運転モード
切替

Ａ03外部モードは「リモート」？

「通常」「リモート」

待機状態？
運転・停止
待機

外部運転
停止信号は
「停止」？

「運転」

「停止」

※系統異常とは・交流過不足電圧・交流過不足周波数
・単独運転検知・瞬時過電圧

エラーが発生していない？
未発生

発生しているエラーは
系統異常※？
発生中
それ以外
系統異常

連系から自立へ
の切替？
自立→連系
連系→自立

運転モード切替

図6.10.4 動作フロー（外部モード切替）

３５DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.11 アナログ出力基板(オプション)について
アナログ出力基板(オプション)より計測値を4-20mA出力することができます。
下記の図表を基に配線を行って下さい。
アナログ出力信号の割付については、納入仕様により異なる可能性がありますので、別途同梱の納入仕様書内の記載を参照ください。

G － ＋ G － ＋ G － ＋

AO基板（オプション）

78

9 10 11 12 13 14 15

ch3

ch4

ch5

G － ＋ G － ＋
1

2

3

ch1

4

5
ch2

AO基板端子台 拡大図

図 6.11 アナログ出力基板端子台配線
表6.11 アナログ出力項目
信号名
アナログ出力（ch1）

アナログ出力（ch2）

アナログ出力（ch3）

アナログ出力（ch4）アナログ出力（ch5）

端子番号

端子記号

内容

1

G

シールド

2

-

DC 4-20mA出力

3+（負荷抵抗 400Ω以下）

4

G

シールド

5

-

DC 4-20mA出力

6+（負荷抵抗 400Ω以下）

7

G

シールド

8

-

DC 4-20mA出力

9+（負荷抵抗 400Ω以下）

10

G

シールド

11

-

DC 4-20mA出力

12+（負荷抵抗 400Ω以下）

13

G

シールド

14

-

DC 4-20mA出力

15+（負荷抵抗 400Ω以下）

３６

6

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

6.12 状態信号出力
信号用端子台（TB3）の３５～４０番端子台からパワーコンディショナの動作状況を無電圧接点で出力します。下表に端子台、端子仕様、動作について示します。
表6.12 ＴＢ３端子台（外部出力）
端子
No.
35
36
37
38
39
40

端子仕様

動作

状態出力１（運転時出力）最大許容電圧(抵抗負荷)
AC250V 1A DC30V 1A

パワーコンディショナ運転時にＯＮ(接点 CLOSE）。

状態出力２(系統異常時出力)
最大許容電圧(抵抗負荷)
AC250V 1A DC30V 1A

系統異常※発生時にＯＮ（接点ＣＬＯＳＥ）

状態出力３（系統異常以外の故障時出力)最大許容電圧(抵抗負荷)
AC250V 1A DC30V 1A

系統異常※以外のエラー発生時にＯＮ(接点 CLOSE)※1：系統異常とは、交流過不足電圧(OVR,UVR)・交流過不足周波数(OFR,UFR)・単独運転検知・瞬時過電圧(E13)のいずれかが発生した状態。

３７

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7. 各種操作・設定及び運転フローについて
本パワーコンディショナを使用する上での注意事項を以下に挙げます。必ず守るようにして下さい。

・装置内部のカバー類は外さないで下さい。
高電圧部分があり感電のおそれがあります。
・装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。

!!

危険停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。
・装置の異常状態（異臭・異音等）のまま使用しないで下さい。
装置の故障や事故の原因となるおそれがあります。異常状態が発生したら装置を停止するようにして下さい。
・雨天時に非常用コンセントを使用しないでください。感電や故障のおそれがあります。

・装置の運転・操作は手順通り行って下さい。
誤操作は装置故障の原因となるおそれがあります。
・装置内で設定されている設定値をむやみに変更しないで下さい。
・装置内部に異物を入れないで下さい。

!

注意

装置の故障等の原因となるおそれがあります。
・火災・地震等が発生した場合速やかに装置の状況を確認して下さい。
異常が認められた場合は、販売店にご連絡下さい。装置故障などの原因となるおそれがあります。
・フィルタを外しての運転は異物の侵入により故障の原因となりますので行
わないで下さい。

３８

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.1 操作・表示部説明
本パワーコンディショナの操作、設定を行う時はパワーコンディショナに内蔵されている操作表示パネルで行います。本パワーコンディショナは全自動運転を行いますので、最初に連系運転もしくは自立運転
モードを設定して運転を開始した後は操作する必要はありません。また、一旦設定した運転モードは直流(パネル)入力、交流(系統)入力が無くなっても設定値を記憶しますので、電源が復旧後、再設定の必要はありません。
操作・表示部には、各モニタデータ表示用液晶部、及び運転状態を表示するLED部があります。
図7.1に操作表示部の図を示します。図7.1、表7.1-1～5を参考にして運転を行って下さい。
LED部

運転

液晶部

待機
連系
自立

運転/停止

LEFT

RIGHT

ENTER

ESC

運転
停止

連系/自立
連系
自立

ボタン部

図7.1 操作・表示部

ボタン

運転/停止
運転
停止

表 7.1-1 ボタン機能表機能・パワーコンディショナを手動で運転・停止させるときに使用します。
・パネルの右にある運転・待機 LED により、現在の動作を表示します。
・パワーコンディショナが運転状態の時は運転 LED が点灯、待機状態の時は待機 LED が点灯、停止状態の時は運転、待機 LED が共に消灯します。（表 7.3 参照）

LEFT
画面の選択、設定値の変更に使用します。

RIGHT
ENTER

画面の表示、設定値の確定に使用します。

ESC
連系/自立
連系
自立

・元の画面に戻る、設定のキャンセルに使用します。
・パワーコンディショナのエラーリセットに使用します。(ボタン長押し)・系統連系運転/自立運転の運転モードの切替に使用します。
・連系/自立ボタンによる運転モードの切替は停止状態でのみ可能です。
・パネルの右にある連系・自立 LED により、現在の運転モードを表示します（表 7.3 参照）

３９DOC No.11PA3013-T290-12720

表 7.1-2 状態解説表
解説

状態
LED
特徴

運転

待機

REV.C04

運転 LED が点灯
運転モードに応じて、電力を系統や端子台、コンセントに出力している状態です。

この状態に
するには

待機の時に運転条件(7.4.1 項の設定値やエラーの有無)が満たされた場合。

他の状態に
するには

・待機条件(7.4.1 項の設定値)が満たされた場合、待機に遷移します。
・エラーが発生した場合エラー状態に遷移します。
・運転/停止ボタンを押すと停止に遷移します。
・抑制要因が加わると抑制に遷移します。

LED

待機 LED が点灯

特徴

・運転モードに応じて運転条件(7.4.1 項の設定値やエラーの有無)を監視している状態です。
・外部運転停止入力(6.9 項)から停止入力が入ってきた状態です。

この状態に
するには

・運転の時に待機条件(7.4.1 項の設定値やエラーの有無)が満たされた場合。
・停止の時に運転/停止ボタンを押す。

他の状態に
するには

・運転条件(7.4.1 項の設定値)が満たされた場合、運転に遷移します。
・エラーが発生するとエラーに遷移します。
・運転/停止ボタンを押すと停止に遷移します。

LED
特徴

停止

運転 LED 及び待機 LED が消灯
・パワーコンディショナの機能を停止している状態です。
・ 連系/自立 ボタンにより連系モードと自立モードを切り替えることができます。
・セッテイ画面から各設定値を変更することができます。

この状態に
するには

・運転または待機の時に運転/停止ボタンを押す。
・OVGR リトライ「無効」時に OVGR 入力が入る。

他の状態に
するには

運転/停止ボタンを押すと待機に遷移します。

LED

運転 LED が点滅

特徴

・電力を抑えて系統や端子台、コンセントに出力している状態です。
・「系統電圧上昇抑制制御」「温度上昇抑制出力電力制御」「入力電圧抑制」「入力電流抑制」「出力過負荷保護(自立モードのみ)」

抑制
他の状態に
するには

・抑制要因をモニタ画面で確認し、その原因を取り除くことで運転に遷移します。
・待機条件(7.4.1 項の設定値)が満たされた場合、待機に遷移します。
・運転/停止ボタンを押すと停止に遷移します。

LED
特徴

エラー
他の状態に
するには

待機 LED が点滅
エラーが発生している状態です。
・モニタ画面において ESC ボタンを 3 秒以上長押しすると停止に遷移します。（エラーリセット）
・連系モードにおいて、系統に由来するエラー(8.4 項参照)によりエラー状態となっていた場合、
エラー原因が復帰して保護保持時間経過後、運転に遷移します。
・特定のエラー(8.4 項参照)の場合、規定のリトライ回数までにエラー原因が復帰すると待機に遷移します。

４０

DOC No.11PA3013-T290-12720

表 7.1-3 モード解説表
解説モード

連系 LED が点灯

LED

連系モード

太陽電池からの発電電力を電力会社へ売電することができます。

特徴
モードを切り替えるには・停止状態の時に 連系/自立 ボタンを押す。
・待機状態の時に外部運転モード入力により切り替えられます。(6.10 項参照)
自立 LED が点灯

LED

自立モード

REV.C04

太陽電池からの発電電力を専用のコンセント(出力 100V 選択時)
または端子台から供給します。

特徴
モードを切り替えるには・停止状態の時に 連系/自立 ボタンを押す。
・待機状態の時に外部運転モード入力により切り替えられます。(6.10 項参照)
表 7.1-4 液晶部表示解説表
解説

記号
意味

LEFT ボタン及び RIGHT ボタンにより画面の移動、Y/N の選択を行うことができます。

<>
表示位置
意味

-+
表示位置
意味

RM
表示位置
意味

TEST
表示位置
意味

MT
表示位置
意味

SIM
表示位置

表示選択画面全般、液晶右下

LEFT ボタン及び RIGHT ボタンにより設定値の増減をすることができます。
LEFT ボタン：減少 RIGHT ボタン：増加
セッテイ画面の設定値編集画面、液晶右下

パワーコンディショナのリモート設定(A03)が[ﾘﾓｰﾄ]になっています。この場合、外部(遠隔)入力信号による連系/自立切替が有効となります。(6.10.項参照)
モニタ画面、液晶右上

パワーコンディショナの保護継電器テストモード(F98)が[1]になっています。
テストモードでは、保護継電器試験機にて試験が可能です。(8.2 項参照)
メニュー画面、液晶上段中央 日付の左側

パワーコンディショナがメンテナンスモードになっています。
この表示があるときは販売店に御連絡下さい。
メニュー画面、液晶上段中央 日付の左側

パワーコンディショナがシミュレーションモードになっています。
この表示があるときは販売店に御連絡下さい。
メニュー画面、液晶上段中央 日付の左側

４１

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

表 7.1-5 LED 表示パターン
LED 表示方法
運転 LED
待機 LED連系 LED
自立 LED
運転状態
○
×
－
－
待機状態
×
○
－
－
停止状態
×
×
－
－
抑制状態
△
×
－
－
エラー状態
×
△
－
－
連系モード
－
－
○
×
自立モード
－
－
×
○
○：点灯 ×：消灯 △：点滅 －：不定(他の要因により変化する)状態

7.2 液晶部表示（メニュー）
パワーコンディショナに電源を入れると初めにこの画面になります。
LEFT/RIGHT ボタンによって液晶下段の表示内容を変更できます。
使用したい項目を表示させて ENT ボタンをおしてください。
操作途中で位置が分からなくなった場合、何度か ESC ボタンを押すことで、この画面になります。

モード表示：表 7.1.4 参照
タイトル：現在の表示

年月：時計電池の確認用
ﾒﾆｭｰ TEST 2012/08/29
ﾓﾆﾀ<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

移動先選択（ENT で決定）

モニタ

ステータス

リレキ

図 7.2 液晶部表示順

４２

セッテイ

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.1 モニタ（現在値及び状態、エラー表示）
メニュー画面にてモニタ選択時に ENTER ボタンを押すとモニタ画面を表示できます。
上段

現在のパワーコンディショナの状態を表示出来ます。
エラーが発生している時は、この画面でのみ ESC ボタンを長押しすることでリセットできます。

下段

電圧等のパラメータを表示できます。
LEFT/RIGHT ボタンで表示したいパラメータを選択できます。

メニュー画面に戻りたい場合は ESC ボタンを押してください。
エラーをリセットせずに、前の画面に戻りたい場合は ENTER ボタンを押してください。

リモート有無表示：表 7.1.4 参照

パワコン状態表示：表 7.2.1.2 参照
ﾃｲｼﾁｭｳDC ﾃﾞﾝｱﾂ 330V

RM<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

パラメータ表示：表 7.2.1.1 参照

DCﾃﾞﾝｱﾂ

DCﾃﾞﾝﾘｭｳﾀｲｷｼﾞｶﾝ

DCﾃﾞﾝﾘｮｸ

ｷｵﾝ

ACﾃﾞﾝｱﾂﾆｯｼｬ

ACﾃﾞﾝﾘｭｳ

ACﾃﾞﾝﾘｮｸ

図 7.2.1 モニタデータ表示順

DC ﾃﾞﾝｱﾂ
DC ﾃﾞﾝﾘｭｳ
DC ﾃﾞﾝﾘｮｸ

表 7.2.1.1 モニタデータ表示項目詳細(下段)
表示項目
表示範囲
最小単位 表示単位 備考
太陽電池電圧0～999
1V
太陽電池電流0.0～99.90.1
A
太陽電池電力0.0～99.9
0.1
kWAC ﾃﾞﾝｱﾂ

系統電圧

0～999

1

V

AC ﾃﾞﾝﾘｭｳ
AC ﾃﾞﾝﾘｮｸ
ﾆｯｼｬ
ｷｵﾝ

交流出力電流出力電力
日射量
気温0.0～99.9
0.0～99.9.
0.00～1.43-40～60

0.1
0.1
0.01
1

A
kW(kVA)
kW/m2℃

ﾀｲｷｼﾞｶﾝ

待機時間

■×0～9

OK
（運転時）

---

液晶表示名

４３

系統電圧各相(U 相、V 相、W 相)の平均
出力電流各相(U 相、W 相)の平均
交流出力電力値(自立出力時 kVA)
A コードにて表示有無選択可能
A コードにて表示有無選択可能
待機状態で運転条件満了後、運転開始までの待機時間をバー表示。カウントダウン中は■が点滅します。

DOC No.11PA3013-T290-12720

表 7.2.1.2 パワーコンディショナ状態表示項目（上段）
状態
運転状態

説明
運転中

液晶表示内容ｳﾝﾃﾝﾁｭｳ

待機状態

待機中
待機中(OVGR 入力)
待機中(外部運転停止入力)
待機中(系統電圧不足)
待機中(パネル電圧不足)
待機中(パネル電圧低下)
待機中(パネル電力低下)
待機中(カレンダ設定日)
待機中(タイマ設定時間)
停止中

ﾀｲｷﾁｭｳ
ﾀｲｷﾁｭｳ(OVGR)
ﾀｲｷﾁｭｳ(DI)ﾀｲｷﾁｭｳ(AC ﾌｿｸ)
ﾀｲｷﾁｭｳ(DC ﾌｿｸ)
ﾀｲｷﾁｭｳ(DCV ﾃｲｶ)
ﾀｲｷﾁｭｳ(DCP ﾃｲｶ)
ﾀｲｷﾁｭｳ(ｶﾚﾝﾀﾞ_SCH)
ﾀｲｷﾁｭｳ(ﾀｲﾏ_SCH)
ﾃｲｼﾁｭｳ

系統電圧上昇抑制
入力電圧抑制ヒートシンク温度抑制
入力電流抑制自立過負荷表示交流過電圧エラー表示

ﾃﾞﾝｱﾂ_ｼﾞｮｳｼｮｳ_ﾖｸｾｲ
ﾆｭｳﾘｮｸ_ﾃﾞﾝｱﾂ_ﾖｸｾｲ
ｵﾝﾄﾞ_ﾖｸｾｲ
DC_ﾃﾞﾝﾘｭｳ_ﾖｸｾｲ
ｼﾞﾘﾂ_ｶﾌｶ
E01_AC ｶﾃﾞﾝｱﾂ_ﾎｺﾞ

交流不足電圧エラー表示

E02_AC_ﾌｿｸﾃﾞﾝｱﾂ_ﾎｺﾞ

過周波数エラー表示

E03_AC_ｶｼｭｳﾊｽｳ ﾎｺﾞ

不足周波数エラー表示

E04_AC_ﾌｿｸｼｭｳﾊｽｳ_ﾎｺﾞ

単独運転検知(受動)E05_ﾀﾝﾄﾞｸｼﾞｭﾄﾞｳ_ﾎｺﾞ

単独運転検知(能動)E06_ﾀﾝﾄﾞｸﾉｳﾄﾞｳ_ﾎｺﾞ

INV 出力過電流エラー表示(ｿﾌﾄ)

E07_AC ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ_ｴﾗｰ_S

DCLink 過電圧エラー表示

E08_ﾘﾝｸｶﾃﾞﾝｱﾂ_ｴﾗｰ

DCLink 不足電圧エラー表示

E09_ﾘﾝｸﾌｿｸﾃﾞﾝｱﾂ_ｴﾗｰ

連系開始条件エラー表示

E10_ｳﾝﾃﾝｶｲｼ_ｴﾗｰ

EEPROM エラー表示

E11_EEPROM_ｴﾗｰ

CPU エラー表示

E12_CPU_ｴﾗｰ

瞬時過電圧エラー表示(ﾊｰﾄﾞ)

E13_ｼｭﾝｼﾞｶﾃﾞﾝｱﾂ_ﾎｺﾞ H

ヒートシンク温度エラー表示

E14_ﾋｰﾄｼﾝｸ_ｵﾝﾄﾞ_ｴﾗｰ

パワーモジュールトリップ表示

E16_ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ_ｴﾗｰ

直流地絡検知エラー表示

E17_DC_ﾁﾗｸ_ｴﾗｰ

モードエラー表示

E18_ﾓｰﾄﾞ_ｴﾗｰ

周波数エラー表示

E19_ｼｭｳﾊｽｳ_ｴﾗｰ

直流分検知エラー表示

E20_DC_ﾌﾞﾝ_ｴﾗｰ

出力過負荷保護表示(出力電力)

E21_ｶﾌｶ_AC_ｴﾗｰ

出力過負荷保護表示(太陽電池電圧)

E23_ｶﾌｶ_DC_ｴﾗｰ

同期不通エラー表示

E25_ﾄﾞｳｷ_ﾌﾂｳｼﾝ_ｴﾗｰ

相順接続エラー表示

E26_ｿｳｼﾞｭﾝ_ｴﾗｰ

瞬時過電圧エラー表示(ｿﾌﾄ)E28_ｼｭﾝｼﾞｶﾃﾞﾝｱﾂﾎｺﾞ S

マグネットエラー表示

E30_ﾚﾝｹｲﾘﾚｰ_ｴﾗｰ

太陽電池過電圧エラー表示

E31_DC_ｶﾃﾞﾝｱﾂ_ｴﾗｰ

INV 出力過電流エラー表示(ﾊｰﾄﾞ)

E32_AC_ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ_ｴﾗｰ_H

EEPROM 異常

EEPROM_ｲｼﾞｮｳ

ファンメンテナンス時間経過表示

ﾌｧﾝ_ﾌｨﾙﾀ_ｺｳｶﾝ

停止状態
抑制状態

エラー状態

その他

４４

REV.C04

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.2 ステータス（積算表示）
メニュー画面にてステータス選択時に ENTER ボタンを押すとステータス画面を表示できます。ステータ
ス画面では現在までの運転時間と発電電力の積算値を表示できます。
LEFT/RIGHT ボタンで表示したい項目を選択後、ENTER ボタンを押すことで表示出来ます。
メニュー画面に戻りたい場合は ESC ボタンを押してください。
積算値のリセット方法は 7.2.4.3 項をご参照下さい。
タイトル：現在の表示
ｽﾃｰﾀｽ
ｳﾝﾃﾝｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

表示項目選択：表 7.2.2 参照

ｳﾝﾃﾝｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ

ﾊﾂﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾘｮｸﾘｮｳ

図 7.2.2 ステータス表示順

表 7.2.2 ステータス表示項目詳細
液晶表示名
ﾊﾂﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾘｮｸﾘｮｳ
ｳﾝﾃﾝｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ

表示項目
積算運転時間積算電力量

表示範囲
0～99999
0～99999

最小単位

表示単位

1
1

hour
kWh

項目選択後の画面はこの様になります。
表示項目選択に戻る時は ESC ボタンを押してください。

表示項目：表 7.2.2 参照
ｳﾝﾃﾝ ｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ
00006 Hour

数値：表 7.2.2 参照

４５

備考
99999 を超えると 0 になる
99999 を超えると 0 になる

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.3 リレキ
メニュー画面にてリレキ選択時に ENTER ボタンを押すとリレキ画面を表示できます。リレキ画面では直近 10 件までのエラー履歴とエラー発生時のデータを参照することができます。
メニュー画面に戻りたい場合は ESC ボタンを押してください。
前の項目に戻る時は ESC ボタンを押してください。
エラー履歴のリセット方法は 7.2.4.3 項をご参照下さい。
タイトル：現在の表示
ﾘﾚｷ
ｴﾗｰ ﾘﾚｷ

ENTER

履歴№選択(0～9)

ｴﾗｰ ﾘﾚｷ 0-+

履歴№

LEFT/RIGHT ボタンで増減が出来る事を示す

ENTER
ｴﾗｰ ﾘﾚｷ 0
ｴﾗｰ No E19<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

詳細表示：表 7.2.3 参照

ｴﾗｰNo

ﾊｯｾｲﾋﾞ

ｼﾞｶﾝ

ﾆｯｼｬﾘｮｳ

ｷｵﾝ

図 7.2.3 エラーリレキ表示順

液晶表示名
ｴﾗｰ Noﾊｯｾｲﾋﾞ
ｼﾞｶﾝ
ﾆｯｼｬﾘｮｳ
ｷｵﾝ

表 7.2.3 エラーリレキ表示項目詳細
表示項目
表示範囲
最小単位 表示単位
エラーコード
1～32
1E
エラー発生日1/1～12/31
月/日--エラー発生時分
0:00～23:59 --時:分
エラー発生時日射量 0.00～1.43
0.01
kW/m2
エラー発生時気温-40～60℃
1４６

備考
8.4 項のエラーコード

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.4 セッテイ（閲覧及び変更）
メニュー画面にてセッテイ選択時に ENTER ボタンを押すとセッテイ画面を表示できます。セッテイ
画面ではスケジュール運転の設定、時刻合わせ、F コードおよび A コードの設定を行うことができます。
タイトル：現在の表示
ｾｯﾃｲ
F ｺｰﾄﾞ

<>LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

設定項目選択：図 7.2.4 参照

Fｺｰﾄﾞ

Aｺｰﾄﾞ

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
(SCH)

ﾘｾｯﾄ

ｼﾞｺｸｱﾜｾ

図 7.2.4 セッテイ表示順
7.2.4.1 設定（F コード）
F コード選択時に ENTER ボタンを押すと F コード画面を表示できます。F コード画面では各種設
定値を確認・変更することができます。
確認・変更方法については「7.4 設定値確認・変更方法」を、設定できる項目については「7.4.1
設定項目」をご参照ください。
7.2.4.2 設定（A コード）
A コード選択時に ENTER ボタンを押すと A コード画面を表示できます。A コード画面では各種設定を確認・変更することができます。
確認・変更方法については「7.4 設定値確認・変更方法」を、設定できる項目については「7.4.1
設定項目」をご参照ください。
F コード、A コード選択後の画面はこの様になります。
設定項目選択に戻る時は ESC ボタンを押してください。

設定値番号

現在の設定値
F10 [230.0]
OVR ﾚﾍﾞﾙ SP

設定値名称

<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

４７

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.4.3 リセット（積算、履歴及びファンアラーム）
リセット選択時に ENTER ボタンを押すとリセット画面を表示できます。
※但し、運転、待機、エラー中はリセット項目自体が表示されません。
リセット画面では各積算、または履歴項目についてデータをリセットすることができます。

タイトル：現在の表示
ﾘｾｯﾄ
ｳﾝﾃﾝ ｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ ﾘｾｯﾄ<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

リセット項目選択：
図 7.2.4.3 参照

ｳﾝﾃﾝｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ
ﾘｾｯﾄ

ﾌｧﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾞｶﾝ
ﾘｾｯﾄ

ﾊﾂﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾘｮｸﾘｮｳ
ﾘｾｯﾄ

ｴﾗｰﾘﾚｷﾘｾｯﾄ

図 7.2.4.3 リセット表示順

リセット項目選択後の画面はこの様になります。
設定項目選択に戻る時は ESC ボタンを押すか、N に下線を移動して ENTER ボタンを押してください。

リセットする項目
ｳﾝﾃﾝ ｾｷｻﾝｼﾞｶﾝ ﾘｾｯﾄ
Y/N<>

_ を移動してY/N を選択します。

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

ENTER
ﾘｾｯﾄｼﾏｼﾀ

リセットした場合表示

リセット画面へ戻る

４８

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.4.4 設定（スケジュール(SCH)機能（カレンダ・タイマ））
スケジュール(SCH)選択時に ENTER ボタンを押すとスケジュール画面を表示できます。スケジュール画面ではスケジュール運転のカレンダ設定、タイマ設定の選択を行うことができます。

タイトル：現在の表示
ｽｹｼﾞｭｰﾙ(SCH)
ｶﾚﾝﾀﾞ

<>

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

設定項目選択：図 7.2.4.4 参照

ｶﾚﾝﾀﾞ

ﾀｲﾏ

図 7.2.4.4 スケジュール表示順

7.2.4.4.1 設定（カレンダ機能）
カレンダ選択時に ENTER ボタンを押すとカレンダ画面を表示できます。カレンダ画面では日付による停止スケジュールを 8 個まで設定することができます。
タイマによる運転タイミングとカレンダによる停止タイミングが重なった場合はカレンダによる停止が優先されます。
設定時には日付設定とともに、該当期間の有効、無効を設定します（下記項目）
 「ＯＦＦ」：該当の設定が「無効」となります（スケジュール機能無効）。
 「ＯＮ」：設定した期間、パワーコンディショナが停止（待機）します。

運転
1/1

停止(待機)

6/1

運転

9/30

停止(待機)
12/31

1/1

6/1～9/30を設定した場合

運転

6/1
9/30～6/1を設定した場合

図 7.2.4.4.1 カレンダ設定例

４９

停止(待機)

9/30

12/31

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

カレンダ選択後の画面はこの様になります。
設定項目選択に戻る時は ESC ボタンを押してください。
パワコン運転、待機、エラー発生中は、設定値閲覧のみとなります。

スケジュール№(1～8)
タイトル：現在の表示
ｶﾚﾝﾀﾞ ﾃｲｼﾋﾞ 1[05/02 → 05/03]

現在の停止期間設定
未使用時[OFF]になる<>
ｶﾚﾝﾀﾞ ﾃｲｼﾋﾞ 1[OFF]

停止中 ENTER<>（[OFF]設定時）
スケジュール№(1～8)

設定する[ON]か
未使用[OFF]か選択

ﾃｲｼﾋﾞ 1ON

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

ENTER
ﾃｲｼﾋﾞ 1
05/02 → 05/03

LEFT/RIGHT で増減
ENTER で右項目へ
ESC でカレンダ画面へ-+_ 末尾 ENTER

LEFT/RIGHT ボタンで増減が出来る事を示す_ を移動してY/N を選択します。

ﾃｲｼﾋﾞ
Y/N
05/02 → 05/03

<>
ﾃｲｼﾋﾞ
OFF

ENTER
変更した場合表示<>

Y/N（[OFF]設定時）
ｾｯﾃｲｶﾞ ﾍﾝｺｳｻﾚﾏｼﾀ

カレンダ画面へ

５０<>

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.4.4.5 設定（タイマ機能）
タイマ選択時に ENTER ボタンを押すとタイマ画面を表示できます。タイマ画面では時間による運
転または停止スケジュールを曜日単位で設定することができます。
設定時には時間設定とともに、該当時間の動作を設定します（下記項目）。
 「ＯＦＦ」：該当タイマの設定が「無効」となります（タイマ機能無効）。
 「ＯＮ－ＲＵＮ」：設定した時間、パワーコンディショナが運転します。
 「ＯＮ－ＳＴＯＰ」：設定した時間、パワーコンディショナが停止(待機）します。
注）タイマによる運転タイミングとカレンダによる停止タイミングが重なった場合はカレンダによる停止が優先されます。
運転
0:00

停止(待機)
13:00

停止(待機)

運転
23:59

19:00

0:00

ON-STOP(13:00～19:00)を設定した場合

運転
13:00

停止(待機)
19:00

23:59

ON-RUN(13:00～19:00)を設定した場合

図 7.2.4.4.2 タイマ設定例
タイマ選択後の画面はこの様になります。設定項目選択に戻る時は ESC ボタンを押してください。
パワコン運転、待機、エラー発生中は、設定値閲覧のみとなります。
曜日(日～土)
タイトル：現在の表示
動作設定（運転/停止）
ﾀｲﾏ ﾆﾁﾖｳﾋﾞ [RUN][08:00 → 18:00]<>

現在の時間設定
無効時[OFF]になる

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

停止中 ENTER
ﾆﾁﾖｳﾋﾞ
ON RUN

無効[OFF]か
期間中運転[ON RUN]か
期間中停止[OFF STOP]
を選択
LEFT/RIGHT で増減
ENTER で右項目へ
ESC で左項目へ

<>

ENTER

上の項目で[RUN]選択していることがわかる。

ﾆﾁﾖｳﾋﾞ RUN
08:00 → 18:00-+

LEFT/RIGHT ボタンで増減が出来る事を示す_ 末尾 ENTER
ﾆﾁﾖｳﾋﾞ RUN
Y/N
08:00 → 18:00<>_ を移動してY/N を選択します。

ENTER
ｾｯﾃｲｶﾞ ﾍﾝｺｳｻﾚﾏｼﾀ
ﾆﾁﾖｳﾋﾞ OFF

Y/N<>（[OFF]設定時）
タイマ画面へ５１

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.2.4.6 設定（ジコクアワセ）
ジコクアワセ選択時に ENTER ボタンを押すとジコクアワセ画面を表示できます。ジコクアワセ画
面ではパワーコンディショナの内部時刻を変更することができます。
ジコクアワセ選択後の画面はこの様になります。設定項目選択に戻る時は ESC ボタンを押してください。パワコン運転、待機、エラー発生中は、設定値閲覧のみとなります。
タイトル：現在の表示

現在の時計設定
ｼﾞｺｸｱﾜｾ[12/09/25 18:00:00]
停止中ENTER
ｼﾞｺｸｱﾜｾ
12/09/25 18:00:00

LEFT/RIGHT で増減
ENTER で右項目へ
ESC で左項目へ-+

LEFT/RIGHT ボタンで増減が出来る事を示す_ 末尾ENTER
ｼﾞｺｸｱﾜｾ
Y/N
12/09/25 18:00:00

ENTER
ｾｯﾃｲｶﾞ ﾍﾝｺｳｻﾚﾏｼﾀ

ジコクアワセ画面へ

５２-+_ を移動してY/N を選択します。

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.4 設定値確認・変更方法
設定値を変更する方法について下記に示します。
設定値を変更する時は、パワーコンディショナが停止状態になっている事を確認して下さい。
また、設定値の確認は運転、待機、抑制、エラー状態でも下記②③のみの手順で行うことができます。
① 「運転/停止」ボタンにてパワーコンディショナを停止状態にします。
② 「LEFT/RIGHT」ボタンにて「セッテイ」画面を選択し、「ENTER」ボタンを押してください。
③ 「LEFT/RIGHT」ボタンにて「F ｺｰﾄﾞ」または「A ｺｰﾄﾞ」のうち設定したい項目のある画面を選択し、「ENTER」
ボタンを押してください。
④ 「LEFT/RIGHT」ボタンにて設定したい項目を選択し、「ENTER」ボタンを押してください。
⑤ 編集画面が表示されますので、「LEFT/RIGHT」ボタンにて設定したい値・状態を選択し、「ENTER」ボタンを押してください。
⑥ 確認画面が表示されますので、表示されている内容でよろしければ「ENTER」ボタンを、訂正する場合
は「ESC」ボタンまたは、「LEFT/RIGHT」ボタンにて「N」を選択し「ENTER」ボタンを押すと編集画面に戻ります。
⑦ 以上で設定完了です。
設定値番号

現在の設定値
F10 [230.0]
OVR ﾚﾍﾞﾙ SP

<>

設定値名称

LEFT/RIGHT ボタンで選択が出来る事を示す

停止中 ENTER
F10[220/225/230/235]
230.0V-+

設定値
LEFT/RIGHT で増減

ENTER
F10 OVR ﾚﾍﾞﾙ SP
235.0 V
Y/N

ENTER
ｾｯﾃｲｶﾞ ﾍﾝｺｳｻﾚﾏｼﾀ

設定値画面へ５３

選択肢表示
アナログの場合は
範囲表示
LEFT/RIGHT ボタンで増減が出来る事を示す<>_ を移動してY/N を選択します。

DOC No.11PA3013-T290-12720

7.4.1 設定項目
7.4.1.1 F コード
コード
名称
F03
出力周波数設定F10
交流過電圧保護(OVR)
F11
交流不足電圧保護(UVR)
F12
交流過不足電圧保護動作時間(OVR,UVR)
F13
交流過周波数保護(OFR)
F14
交流不足周波数保護(UFR)
F15
交流過不足周波数動作時間(OFR,UFR)
F19
系統電圧上昇抑制機能
F20
受動的単独運転防止
F22
能動検知周波数F23
能動検知時間F25
能動検知周波数シフト範囲
F51
運転開始 DC 電圧レベル
F53
運転開始時間F61
自立保護保持時間
F62
保護保持時間F98
保護継電器テストモード

設定範囲
50/60[Hz]220/225/230/235[V]160/170/180/190[V]0.5/0.7/0.8/1.0[秒]XX+【0.5/1.0/1.5/2.0】[Hz]XX-【0.5/1.0/1.5/2.0】[Hz]0.5/0.7/0.8/1.0[秒]220/222/225/230[V]3.0/5.0/7.0[°]
1.4[Hz]0.6[秒]
0.6[Hz]250～500[V]10/20/30[秒]30/60/150/300[秒]30/60/150/300[秒][通常]/[テスト]初期設定※1
230[V]
160[V]
1.0[秒]
1.0[Hz]1.5[Hz]1.0[秒]
222[V]
5.0[°]
1.4[Hz]0.6[秒]
0.6[Hz]320[V]
30[秒]
30[秒]
300[秒][通常]※1 出荷時に設定済みです。(検査成績書を御覧下さい)※2 電力会社殿とのお打ち合わせが必要です。(連系協議)※3 XX は 50Hz 地域において 50、60Hz 地域において 60 となります。

F51：運転開始DC電圧レベル

Ｄ
Ｃ
電
圧

動作レベル
F51
t

①運転開始動作
DC電圧が、運転開始DC電圧（F51）以上で、かつ、t ≧ F53の時に、運転開始します。
②タイマリセット
DC電圧が、F51以下でタイマがリセットされます。

時間■ F51 の設定目安について組み合わせる太陽光パネルの最大動作電圧もしくは、開放電圧×0.8 を目安に設定ください。
（直列後の電圧で計算してください）

５４

REV.C04

備考
※2
※2
※2
※2,3
※2,3
※2
※2
※2
固定
固定
固定

※2

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.4.1.2 A コード
コード
A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A10
A11
A12
A13
A25
A27
A28

名称
AO 出力フラグ設定
日射量入力マスクフラグ設定
気温入力マスクフラグ設定
外部モード切替フラグ設定
外部運転入力変更フラグ設定
OVGR リトライフラグ設定
OVGR 入力設定
日射入力オフセット(ゼロ点補正)入力設定
日射入力ゲイン(傾き)入力設定
気温入力オフセット(ゼロ点補正)入力設定
気温入力ゲイン(傾き)入力設定
フィルタ交換時間設定
パワーコンディショナアドレス設定
メンテナンスモード(使用できません)

設定範囲[ナシ]/[アリ][ナシ]/[アリ][ナシ]/[アリ][通常]/[リモート][b 接点]/[a 接点][無効]/[有効][b 接点]/[a 接点]-1000～1000
0～5000-100～1000～50000～5000[時間]1～25
000～999※1 出荷時に設定済みです。（検査成績書を御覧下さい）

５５

初期設定
※1
アリ
アリ
通常
※1
有効
※1
※1
※1
※1
※1
3600[時間]
※1
000

備考

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.5 系統連系運転方法
7.5.1 機側運転
出荷時は、連系運転（系統連系運転）モードに設定されています。
図7.5.1のフローチャートを参考にして下さい。

運転操作開始運転/停止ボタン押し
パワコンを停止する
停止状態？

NO

YES

連系出力ブレーカ(CB1)ON連系/自立ボタンを押し連系モードにする
連系モード？
NO
YES

運転/停止ボタンを押す

連系運転シーケンスへ

図7.5.1 連系運転フローチャート
7.5.2 遠隔運転
外部入力信号機能（6.9 項参照）による遠隔運転操作は、遠隔操作機器により操作方法が異なります。
詳細は遠隔操作機器の取扱説明書を参照願います。
なお、パワーコンディショナが手動復帰モードの場合は、遠隔運転操作は使用できません。

５６

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

7.6 自立運転方法
7.6.1 機側運転
連系運転時に停電が発生したことにより停止している場合はエラー状態になり停止しております。
エラーを解除(ESCボタン長押し)してから、自立運転モードに切り替えて下さい。
図7.6.1のフローチャートを参考にして下さい。
運転操作開始エラー状態？

NO

YES

運転/停止ボタン押し
パワコンを停止する

エラーリセット
ESCボタンを3秒以上長押し

停止状態？

NO

YES

連系出力ブレーカ
連系出力ブレーカ(CB1)OFF(CB1)ON連系/自立ボタンを押し自立モードにする
自立モード？
NO
YES

運転/停止ボタンを押す

自立運転シーケンスへ

図 7.6.1 自立運転フローチャート
注）複数台設置の設備で、停電時以外に自立運転をする場合（自立運転のユニットと連系運転のユニットが混在する場合）は、同期マスタ以外のユニットを自立運転させてください。
連系運転しているユニットが存在する場合、同期マスタを自立運転すると、同期マスタからの信号が停止
し、同期エラーが発生してしまいます。

7.6.2 遠隔運転
連系運転時に停電が発生したことにより停止している場合はエラー状態になり待機しております。
その場合はエラーを解除してから自立運転する必要があります。
なお、パワーコンディショナが手動復帰モードの場合は、遠隔運転操作は使用できません。
外部入力信号機能（6.9項参照）による遠隔運転操作は、遠隔操作機器により操作方法が異なります。詳細は遠隔操作機器の取扱説明書を参照願います。

５７

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

8. 保守点検・異常時について
8.1 日常点検
パワーコンディショナの事故を未然に防ぎ、長期間にわたり信頼性の高い運転を確保するために、指定された保守・点検項目に従い点検を行って下さい。
なお、点検するにあたり下記事項に注意して行って下さい。

・内部の点検・修理は指定された人以外行わないで下さい。
装置内部には高電圧部分があり感電するおそれがあります。

!!

危険・装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。
停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。

・保守点検は必ず全てのブレーカをOFFしてから行って下さい。
・電源OFF直後は電解コンデンサに電気が残っています。

!

注意

約60分間経過してから作業を行ってください。
・直流・交流電源OFF後も内部部品にむやみに触れないで下さい。
・保守点検は絶縁対策を施した工具を使用して下さい。

表8.1-1 日常点検項目
点検項目
異臭の点検

点検内容

対策

特殊な臭いが発生していない 運転を停止し、異臭のする場所を確か。

異常音の点検認し、販売店にご連絡下さい。

正常運転時と比較して特殊な 異常音の発生している場所を確認
音が発生していないか。

し、運転を停止した後、販売店にご連
絡下さい。

時計の点検

ｼﾞｺｸｱﾜｾ画面で表示される時 時刻合わせを行って下さい（7.2.4.5
刻が現在時刻と大きくずれて 項参照）。頻繁にずれる場合は基板上の電池を交換して下さい。（8.3.4項

いないか。

参照）
吸気フィルタの点検

フィルタや防虫網が目詰まり 目詰まりしている場合は運転を停止（年に最低１度の点 していないか。

し、フィルタの清掃・交換を行って下さい。（8.3.2項参照）

検をお勧めします）

8.2 保護継電器テストモードへの変更手順
保護継電器のモードを表示・操作パネルから設定可能です。
「セッテイ」→「Fコード」→「F98 ﾘﾚｰﾃｽﾄﾓｰﾄﾞ」を変更してください。(0：通常 1：テスト)

５８

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

8.3 部品の定期保守
8.3.1 一覧表
パワーコンディショナの部品の中には、使用条件によっては保守が必要なものがあります。
部品の寿命は周囲環境や使用条件によって異なりますが、下記表を参考に交換することをお勧めします。交換が必要な場合は、販売店までご連絡ください。
部品名称
冷却ファン
電解コンデンサ
プリント基板上の電解コンデンサ
吸気フィルタＳＰＤ(サージ保護デバイス)
ボタン電池

標準交換年数

備考

4、5 年
10 年
7年
1年
5年

新品と交換
新品と交換
（調査の上決定）新品基板と交換（調査の上決定）
新品と交換もしくは清掃
新品と交換（劣化表示が確認できたら）新品と交換※ 標準交換年数は、機能や性能に対するメーカー保証値ではなく、通常の保守点検を行って使用した場合に、機器構成の老朽化などにより、新品と交換した方が経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期です。
※ 交換部品の保証期間は弊社出荷後１年です。

8.3.2 吸気フィルタの交換時期について
あらかじめ設定された時間(A25。初期設定3600時間)運転すると、液晶部にファンフィルタ交換時期を伝えるメッセージが表示されます。これと同時に外部通信により計測パソコンにも「フィルタ交換」が表示されます。吸気フィルタが塵や埃などにより目詰まりし発電しなくなる恐れがありますので、速やかに吸気フ
ィルタを掃除または交換してください。（フィルタの目詰まりにより、E14のエラー（8.4項参照）、もしくは、発電量が低下する等の症状が発生します） 吸気フィルタのとりはずしかた、フィルタ交換表示のリセットの方法(7.2.4.3項)は下記参照ください。
注意）上記メッセージはあくまでも目安となるものです。使用環境により早めの掃除・交換が必要になる場合がありますので、日常的に吸気フィルタの点検をお願いいたします。
吸気フィルタは下記のものをお使いください。
メーカー：日東工業株式会社
型 式：RD44-100K（110mm×110mmで裁断ください）■ファンフィルタ交換（清掃）方法

１ パワーコンディショナを停止する。
２ ファンが停止するのを待つ。

停止

５９

DOC No.11PA3013-T290-12720

３ ファンカバーの取り外し

ファンカバーの位置

ファンカバーの爪位置確認

ここ押さえながらここに指をかけてめくる

爪をマイナスドライバーで押さえながらとりはずし用隙間に手を掛けてめくるように外す。

カバーを外した状態。
フィルタはカバー内部に入っている。

６０

REV.C04

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04■ファンフィルタ交換アラームについて

弊社計測ソフトを使用している場合、画面上に左記の様な「フィルター交換」
表示が出ることがあります。
これは、あらかじめ設定された運転時間を超えると表示される様になっています。
この時、パワコンのＬＣＤ表示をモニタ項
目にセットすると上段に通常「運転中」と表示されるところ、「ファンフィルタ交換」と表示されています。
この表示を消すには、パワコンの操作が必要です。
次項に表示のリセット方法を説明しま
すが、リセットの際は必ずファンフィルタの清掃を行ってください。

計測装置の計測ソフト画面

ふぁん フィルタ こうかん
DC ﾃﾞﾝｱﾂ 330V<>

この画面から戻るには
ENT ボタンを押してください。

パワコンＬＣＤのモニタ項目表示■アラームリセット方法① パワコンが停止しているのを確認してください。
（していない場合は運転/停止ボタンを押してください）

ﾒﾆｭｰ
ﾓﾆﾀ

2012/08/29<>② パワコンの ESC ボタンを何度か押すと初期画面（メニュー）が表示されます。

ﾒﾆｭｰ
せってい

2012/08/29<>③ RIGHT/LEFT ボタンを押して下段に「設定」が表示される様にしてください。

せってい
Ｆ ｺｰﾄﾞ

<>

せってい
りせっと

<>

りせっと
うんてん せきさんｼﾞｶﾝ りせっと<>
りせっと
ふぁんめんてなんすｼﾞｶﾝ りせっと<>ふぁんめんてなんすｼﾞｶﾝ りせっとY/N<>
りせっとしました④ ENT ボタンを押すと左記表示になります。
⑤ RIGHT/LEFT ボタンを押して下段に「リセット」が表示される様にしてください。
⑥ ENT ボタンを押すと左記表示になります。
⑦ RIGHT/LEFT ボタンを押して下段に「ファンメンテナンス時間リセット」が表示される様にしてくだ
さい。
⑧ ENT ボタンを押すと左記表示になります。
⑨ ENT を押すと左記表示を数秒表示します。
これでリセット完了です。

りせっとふぁんめんてなんすｼﾞｶﾝ りせっと<>⑩ ESC を何回か押すとメニュー画面まで戻ります。
⑪ 運転/停止ボタンを押してパワコンを起動してください。

６１

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

8.3.3 ＳＰＤ（サージ保護デバイス）の交換方法
SPD は、近隣の落雷によって発生する雷サージ（過電圧のこと）を、電気設備や電気機器の絶縁レベ
ル以下に制御して、施設や機器の絶縁破壊を防止する機器です。
弊社の SPD は、前面扉開放面に装着されており容易に交換できる構造になっております。
劣化表示が付いているため、定期点検時に容易に確認ができます。
①取付け位置確認
下図の通り、太陽電池入力側と連系出力側の２箇所に設置されています。

入力側 SPD

出力側 SPD②太陽電池入力側ＳＰＤ

劣化表示 緑：正常
赤：切離し作動表示が赤の場合は、交換してください。

③系統連系出力側ＳＰＤ

劣化表示 緑：正常
赤：切離し作動表示が赤の場合は、交換してください。

④交換方法
パワーコンディショナを停止し、CB1 及び CP1 を OFF し無電圧状態を確認した上で、電気工事有資格者が交換作業してください。
または、販売店へご連絡ください。

６２

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

8.3.4 時計用電池の交換方法
時計用電池はパワーコンディショナへ直流（太陽パネル）および交流（系統）の両方から電力が供給されない場合にパワーコンディショナ内の時計を動作させるための電池です。
常時電力が供給されている場合でも、自然劣化の可能性から 5 年に 1 度の交換を推奨致します。

①パワーコンディショナの停止
運転/停止ボタンを操作しパワーコンディショナを停止状態にして、CB1、CP1 を OFF し無電圧状態になったことを確認してください。
②取付け位置確認
下図の基板カバーの下に設置されています。基板カバーを取り外して位置を確認してください。

時計用電池

コイン形リチウム電池：CR2032③交換
時計用電池を交換してください。交換の際に電池固定部を折らないよう注意してください。
注）新たな電池の取り付けは５分以内に行うようにしてください。それ以上かかる場合には、時間の再設定が必要となります。

６３

DOC No.11PA3013-T290-12720

REV.C04

8.4 エラーメッセージ発報時の処理
パワーコンディショナは系統の異常などを検知すると、保護動作が働き出力を遮断し表示パネルにエラーコードを表示します。系統の異常が解除されると、パワーコンディショナは自動的に再ス
タートします。もし、下記の対処方法を行っても、エラーが解除されなかったり、頻繁にエラーを発報し連系と待機を繰り返したりする場合は、パワーコンディショナを停止させてパワーコンディ
ショナ内のブレーカをすべてOFFにして販売店にご連絡下さい。
また、系統異常のリトライ機能の有効/無効の設定を工場出荷時に設定できます。系統異常のリ
トライ機能を無効にすると、E01,E02,E03,E04,E05,E06,E13,E28のエラーが発生した際に手動復帰が必要になります。

表8.4 エラーメッセージ表
エラーコード

エラー名称

エラー内容

対処方法

E01

AC ｶﾃﾞﾝｱﾂ ﾎｺﾞ

系統過電圧

系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻る

E02

AC ﾌｿｸﾃﾞﾝｱﾂ ﾎｺﾞ

系統不足電圧までお待ち下さい。

E03

AC ｶｼｭｳﾊｽｳ ﾎｺﾞ

系統過周波数系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動E04

AC ﾌｿｸｼｭｳﾊｽｳ ﾎｺﾞ

系統不足周波数的に復帰します。(E01,02,03,04,06)

E05

ﾀﾝﾄﾞｸｼﾞｭﾄﾞｳ ﾎｺﾞ

単独運転検知（受動）系統電圧が正常復帰した6秒後、自動的に復帰します。

E06

ﾀﾝﾄﾞｸﾉｳﾄﾞｳ ﾎｺﾞ

単独運転検知（能動）(E05)
出力電流の異常を検出致しました。系統電圧の異常により発生する場合があります。

E07

AC ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ ｴﾗｰ S

交流過電流(ｿﾌﾄ)エラー発生後、初回のみ再始動を行い、エラーが復帰していなかった場合はエラーが出続けます。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。

E08

ﾘﾝｸｶﾃﾞﾝｱﾂ ｴﾗｰ

DCLink過電圧

E09

ﾘﾝｸﾌｿｸﾃﾞﾝｱﾂ ｴﾗｰ

DCLink不足電圧

インバータ部のDCLink電圧の異常を検出致しました。太陽電池、系統側の異常により発生する場合があります。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。
連系直前の異常を検出いたしました。

E10

ｳﾝﾃﾝｶｲｼ ｴﾗｰ

連系開始条件エラー

エラー発生後、既定のリトライ回数まで再始動を行い、リトライ回数を超えるとエラーが出続けます。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。

E11

EEPROM ｴﾗｰ

EEPROM異常

E12

CPU ｴﾗｰ

CPUエラー

設置状況により稀に発生することがあります。エラーを解除し、運転/停止ボタンを押して再起動してください。何度も発生する場
合はパワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻るまE13

ｼｭﾝｼﾞｶﾃﾞﾝｱﾂ ﾎｺﾞH

瞬時過電圧

でお待ち下さい。
系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。

６４

DOC No.11PA3013-T290-12720

エラーコード

エラー名称

エラー内容

REV.C04

対処方法
フィルタの汚れが考えられます。8.1項を参照して、フィルタの清E14

ﾋｰﾄｼﾝｸ ｵﾝﾄﾞ ｴﾗｰ

ヒートシンク温度異常

掃・点検を実施してモニタ画面でESCボタンを長押ししてエラーク
リアして下さい。それでも、復帰しない場合は、販売店にご連絡下さい。
フィルタの汚れが考えられます。まったく運転せず再度発生する場

E16

ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ ｴﾗｰ

パワーモジュールトリップ

合や、CB1のトリップ、漏電遮断器のトリップを伴う場合は、
パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
太陽電池側が地絡している可能性があります。絶縁抵抗に異E17

DC ﾁﾗｸ ｴﾗｰ

地絡検知エラー常があれば対策を行ってください。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。

E18

ﾓｰﾄﾞ ｴﾗｰ

自立出力電圧設定が正しくありません。

モードエラー

販売店にご連絡下さい。
直流分の異常を検出致しました。系統電圧の異常により発生す

E20

DC ﾌﾞﾝ ｴﾗｰ

る場合があります。

直流分検知エラー

異常が解除されるまでお待ち下さい。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。
定格容量（自立）以上の負荷が接続されている可能性がありま

E21

ｶﾌｶ AC ｴﾗｰ

出力過負荷

す。接続されている負荷を小さくして下さい。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。
日射量が低くなりすぎ、太陽電池からの電力がとれない状態にあE23

ｶﾌｶ DC ｴﾗｰ

直流電圧瞬時低下る可能性があります。接続されている負荷を小さくして下さい。
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。
パワーコンディショナの同期信号線が外れているか、同期マスタ・ス

E25

ﾄﾞｳｷ ﾌﾂｳｼﾝ ｴﾗｰ

同期不通エラーレーブ設定が間違っている可能性があります。
パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
以下の状態を確認して下さい。
・連系出力ブレーカ(CB1)に系統電圧が順相で接続されていま

E26

ｿｳｼﾞｭﾝ ｴﾗｰ

相順接続エラー

すか？
・連系出力ブレーカ(CB1)が入っていますか？
モニタ画面でESCボタンを長押ししてエラークリアして下さい。
系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻るまE28

ｼｭﾝｼﾞｶﾃﾞﾝｱﾂﾎｺﾞS

でお待ち下さい。

瞬時過電圧保護

系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。

E30

ﾚﾝｹｲﾘﾚｰ ｴﾗｰ

マグネットエラー

E31

DC ｶﾃﾞﾝｱﾂ ｴﾗｰ

太陽電池過電圧E32

AC ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ ｴﾗｰ H

交流過電流(ﾊｰﾄﾞ)

パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。

６５