もょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅゅ
10ゅゅ
よゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃ

浄水場のろ過池等の施設は、従来オープンになっていることが多かった。一方で、藻類の繁殖、落葉の混入、不心得者の異物投擲などに対する対策として、ろ過池等に覆蓋を施す事例は、最近の 年間で特に増えつつある。そのような中、桜島の噴火による降灰に悩んでいた鹿児島市が、全国に先駆けて浄水場にアルミニウム合金製覆蓋を採用した。降灰の侵入は、浄水の濁度上昇につながるため、安定給水実現の面から、確実な対策が求められていた。これに対し、同市と設計者、施工者、メーカー、工法協会は密に意見交換し、長期にわたって費用や手間等の負担の少ない対策を構築している。
水道整備課施設整備係の良井生男専門員は話す。
蓋の開閉は、一人でも動かせるほどの軽 さだ
鹿 児 島 市 水 道 局 が、偏心させて車輪を傷水道部水道整備課 めないよう、通常二人で行っているという。の部分が可動蓋となっ 監視することができ、「運枚当たりの可動蓋のており、これを開けて建 転管理上も支障はない」 重さは最大で約㌔物内からも池内の様子を と鹿児島市水道局水道部 ㌘。輸送トラックや吊上五十嵐 徹氏

長期耐久性を確認し導入
ニュージェック都市・地域整備
グループ技術グループ統括

合金製覆蓋は、覆蓋全体の厚みを抑えるという点においても有利なものとなっています。
それから、火山灰の性状につきましても、浄水場の管理に携わる方から「乾燥して固まると、しつこい」等のアドバイスをいただき、灰が集まって蓋の開閉に影響を及ぼさないような構造にするため協議いたしました。
――供用中の浄水場での施工となりましたが、どういった点を考慮されましたか。
は、いかがですか。
既設の躯体にアンカー
今回の現場では、降灰を打つ際には、できるだ 混じりの水を留まらせずけ影響を少なくする箇所 に最後まできちんと流すを選んだり、打つ際の粉 ため、さまざまな工夫に塵を池の中に入れないよ 関する検討を行い ましうにしたり、覆蓋を設置 た。
今回の知見は、火山灰することにより支障となる薬品配管類を着工前に 対策のみならず、黄砂や移設を行ったり、躯体の 落ち葉、虫等の小動物、段差にフィットするよう それからテロ対策といっ基礎形状を調整したりと たことを目的とした覆蓋いった工夫をしています。 の設計に生かすことがで――今後、他の浄水場 きると思います。
――本日はありがとう
での導入のご参考となるような点につきま して ございました。

げクレーンも特に苦労せ 主査は「経済性を考慮し、
月 日にアルミニウム合金製屋根工法協会主催による現場見学会を河頭浄ず現場に入ることができ 降灰対策に最も有効と考 水場で開催。上は森重典彰場長の説明、下は見学者による覆蓋開閉の体験たという。
えるろ過池の覆蓋を優先同浄水場へのアルミニ して整備した。今回の整ウム合金製覆蓋の導入後 備により、これまでならに灰が積もったが、「通 運転停止に至っていたよ
常の降雨で積もった灰が うな降灰に今後見舞われ流れることを確認 でき ても、安定給水を継続でた」と良井専門員は話す。 きると考えている」と話同課計画係の岩切宣幸 す。に設置しています。
す。
それから、可動式の蓋アルミニウム合金製覆蓋を採用するに当たって は、固定蓋と比べて費用は、火山灰が持つ化学的 が高くなるため、維持管性質に対し、アルミニウ 理上でどうしても必要なム合金部材が耐えうるの 箇所や見学者対応としてかといったことを慎重に 見学者が容易に目視でき確認しました。その結果、 る箇所のみを可動 蓋と表面にできる酸化被膜等 し、他は固定蓋としてコにより長期的耐久性を有 ストを抑えました。そのすることがわかりました。 結果、ろ過池の水上側（建――発注者とは主にど 物側）に可動蓋、水下側
ういったことを協議され に固定蓋を設置し、階段状に重なる構造としましましたか。
予算が限られているこ た。可動蓋の走行方向ととから、どうやったらコ 同じ向きに水勾配をつけストを最小限に抑えるこ ており、雨水はろ過池のとができるかを話し合い 長手方向に流れます。
ました。
蓋が階段状になってい覆蓋は、一部沈澱池に ますので、必要な強度をも設置していますが、基 確保しつつ部材の厚さを本的には急速ろ過池のみ 薄くできるアルミニウム降灰侵入を防ぐ覆蓋構造

2

え、降灰防除のためのさまざまな工夫が施されております。
アルミニウム合金製屋
根工法は、現地条件に柔軟に対応可能な工 法です。当協会ではこれからも技術開発を重ね、発注者さまのニーズに柔軟に対応してまいります。

5

アルミニウム合金製屋根工法協会賛助会員

6712

堀之内 靖幸氏

部材は全て工場でユニけています。車輪カバーの上部は、水返し構造に ット化していますので、現場で何か作らなくてはなっています。
可動蓋の最も水上側に ならないということがあある妻側では、立ち上が りません。
り（Ｌ型アングル）とゴ
今回の覆蓋の寸法は、ムにより池への降雨・降 一番大きいものでも ・灰の侵入を防いでいます。 × ・㍍であり、固定蓋同士の目地部に 普通トラックで搬入できは目地ゴムを設置し、降 る大きさでした。現場条灰侵入を防いでいます。 件に応じまして、特車を固定蓋の受枠は受枠立 用いて長さが ㍍以上のち上がり部が堰の機能も 部材を搬入することも可果たしており、側面から 能です。の降灰の侵入を防いでいアルミニウム合金製覆ます。受枠と可動蓋レー 蓋は、重量も比較的軽量ルの間には十分なクリア です。今回の現場では、㌧クレーンで部材の吊ランスをとっております
ので、ブラシ等による清 り下ろしを行っています。
供用開始済みの施設で掃を容易にしています。
固定蓋と受枠の隙間は の施工ということで、場Ｌ型アングルとゴムによ 内配管の位置等の条件もり降雨・降灰の侵入を防 ありましたが、アルミニいでいます。固定蓋を開 ウム合金製部材は現場にける必要がある場合は、 合わせたオーダーメイドアングルを外すこととな の加工が容易という特徴がありますので、特に支ります。
――施工に関してはど 障なく対応できました。
――本日はありがとう
ういった状況でしたでしございました。
ょうか。

525

住軽日軽エンジニアリング
構造物営業部担当次長

間ができます。この隙間には、交差部ゴムで埋めており、池への降灰の侵入を防いでいます。
降雨・降灰の侵入防止構造は、他にもさまざまな箇所で採用して います。水勾配側から見た可動蓋の支持枠の垂直立ち――今回の覆蓋の概要 配方向が同方向になりま 上がり部分が堰の機能もを説明いただけますでし した。そのため、レール 果たしており、降雨・降は水平なのですけ れど 灰を左右の通路に落とさょうか。
これまで浄水場では、 も、その上の固定蓋と可 ず、下の固定蓋側に送る遮光や異物混入対策で主 動蓋は斜めにして勾配を 構造になっています。可に覆蓋をご採用いただい 付けて設置していること 動蓋の水下側の角には端が大きな特徴になります。 部水ガイドを設け、降雨てきました。
勾配が付いている固定 ・降灰が可動蓋の角から
今回は、浄水場での降灰対策ということで、ア 蓋の上を可動蓋が水平に レールと固定蓋の間の隙ルミニウム合金製覆蓋が 動く構造であるこ とか 間に落ちないようにして採用された初めての事例 ら、可動蓋を最大限開け います。て水下側に持っていった車輪の側面には降灰侵となりました。
施設の立地上の都合上、 際には、可動蓋と固定蓋 入防止と脱輪防止の機能
可動蓋の可動方向と水勾 との間にはどうしても隙 を兼ねた車輪カバーを付

当工法の概要紹介

592覆蓋で安定給水を実現

37法
基（タン ク基数）、覆蓋工法
池（池数）の実績がございます。この間、当協会では技術開発を重ねてまい
アルミニウム合金製屋根工法協会
氏
技術委員長 髙田 昭りました。
そしてこのたび、日本
平成 年に日本で初め で初めて降灰防除対策とて水道用ＰＣタンクの屋 しての覆蓋を河頭浄水場
根に当協会の工法が採用 でご採用いただき まし
されて以来、当協会では、 た。当該覆蓋には、河頭
これまでに全国で屋根工 浄水場特有の条件を踏まアルミニウム合金製屋 組み立ててクレーンやウ根工法は、耐食性に優れ、 インチで架設できること軽量で高強度といった材 から、仮設が少なく、短質上の特徴に加え、工場 工期で施工可能な工法で製作の屋根部材を現場で す。

1291

降灰混じりの雨水が乾燥すると固く凝固してしまうため、蓋の上に雨水を溜めずにすんなりと流す必要があります。そのため、設置後の蓋がたわんで水が溜まってはいけません。蓋がたわむことで車輪に対し外側に向い――河頭浄水場の覆蓋 それから蓋に降った雨等 た荷重がかかり、劣化が工事のうち「甲系」をご をどの方向に流すのかと 早まってしまうといった担当されたとのことです いった現場条件に合う材 デメリットもあります。
が、今回の設計では、ど 料を検討していくことが、 これに対しアルミニウの辺りに苦労されました 最も労力がかかります。 ム合金製覆蓋は、剛性が今回の現場では、ろ過 高くたわみに強い上、表か。
大きく分けますと、材 池間の通路の幅が ㍍足 面の摩擦係数が低く水が料・材質の選定およびそ らずと狭いため、そちら 流れやすい、合金プレーの設置方法、それから降 に灰混じりの雨水を落と トを加工してカバーを付さず、蓋上に雨水を流し けるなどのさまざまな工灰対策としての工夫の点になります。て系列外に排出すること 夫を凝らすことができるうち、覆蓋で良く使わ としたことが特徴です。 などの特徴を有していまれる材質としては、アルミニウム合金のほかにＦＲＰと合成木材があり、それぞれに重量や剛性といった特性があります。
こうした特性を良く考慮して、覆蓋の寸法や形状、1

鹿児島市水道局の河頭浄水場は、昭和 年に建設着工し同 年に給水開始した、現在の施設能力が 万立方㍍／日と同局で最大となる基幹浄水場。には多額の費用がかかることから、導入が見送ら一方、市内の桜島は、 れていた。
回
多い年で年間そうした中、国への要近く爆発する活火山。同 望が認められ、降灰対策
市には主な浄水場が カ としての覆蓋に国庫補助所あるが、うち火口に近 がつくこととなった。こい河頭浄水場（火口から のことを受けて、同局で約 ㌔㍍）および滝之神 は覆蓋導入の検討 を開浄水場（同 ㌔㍍）では、 始。重量や長期耐久性、ろ過池等に火山灰が落ち コスト等を総合的に判断るため、降灰量が多い時 し、アルミニウム合金製には濁度が上昇して運転 覆蓋を採用することとな停止を余儀なくされてい った。
た。
同浄水場で採用した覆多い年では年間の運転 蓋は、施設運転管理のオ停止回数が 回（滝之神 ペレータが池の状況を把浄水場）、 回の運転停 握しやすいように一部を止において長い時には約 可動式としたこと が特時間連続することもあ 徴。建物側に近い 分のった（河頭浄水場）という。
これまでは、配水池の貯水で対応できて いたが、これ以上運転停止時間が長くなる場合には、市民生活に支障をきたす可能性が懸念されていた。
そこで同局では、まず火口に一番近い滝之神浄水場のろ過池等に覆蓋を整備することを計画。実際に導入したところ、それ以降は降灰による運転停止を行うことがなくなった。
しかしながら、河頭浄水場は池の面積が 大きく、覆蓋を導入するため覆蓋寸法

アルミ合金製覆蓋施工前の河頭浄水場全景。左下が甲系急速ろ過池

21

良井専門員
3100091 19400覆蓋配置図

1516403891001111

鹿児島市水道局（左下）～河頭浄水場（右上）周辺の主要施設位置図。上方向が東側
河頭浄水場甲系急速ろ過池での施工完了状況（平成29年）
8月28日
2017年
毎週月・木曜日発行（週 2 回）
昭和29年 2 月 9 日(第三種郵便物認可)

第5327号（５）10