保守・点検について

PSOP-NTR2 シリーズ
PSOP-NTRS1 シリーズ

DOC No.W100-NTRS1-PA001 REV.27

14. 保守・点検
14.1 日常点検
パワーコンディショナの事故を未然に防ぎ、長期間にわたり信頼性の高い運転を確保するために、指定された保守・点検項目に従い点検を行って下さい。なお、点検するにあたり下記事項に注意して行って下さい。

・!!

危険

内部の点検・修理は指定された人以外行わないで下さい。装置内部には高電圧部分があり感電するおそれがあります。

・装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。

!

注意

表 14.1-1

・

保守点検は必ず全てのブレーカをOFFしてから行って下さい。

・

電源OFF直後は電解コンデンサに電気が残っています。

・

約６０分間経過してから作業を行ってください。

・

直流・交流電源OFF後も内部部品にむやみに触れないで下さい。

・

保守点検は絶縁対策を施した工具を使用して下さい。

日常点検項目点検内容対策

特殊な臭いが発生していないか。

運転を停止し、異臭のする場所を確認

点検項目
異臭の点検し、販売店にご連絡下さい。
異常音の点検正常運転時と比較して特殊な音 異常音の発生している場所を確認し、運が発生していないか。

転を停止した後、販売店にご連絡下さい。

表示灯の点検表示灯が正常に点灯しているか。 表示灯がおかしな場合は運転を停止し、販売店にご連絡下さい。

吸気フィルタの点検

フィルタや防虫網が目詰まりしてい 目詰まりしている場合は運転を停止し、フ（年に最低１度の点検 ないか。

ィルタ、防虫網の掃除・交換を行って下さをお勧めします）

い。（14.2項参照）

５５

DOC No.W100-NTRS1-PA001 REV.27

14.2 吸気フィルタの交換時期について吸気フィルタの交換時期になると、操作・表示パネルの上の運転時間LEDが点滅します。これと同時に外部通信により計測パソコンにも「フィルタ交換」が表示されます。吸気フィルタが塵や埃などにより目詰まりし発電しなくなる恐れがありますので、速やかに吸気フィルタを掃除または交換してください。（フィルタの目詰まりにより、Ｅ１４，Ｅ１５のエラー（15項参照）、もしくは、発電量が低下する等の症状が発生します。） 吸気フィルタはパワーコンディショナの下側にあります。吸気フィルタ交換後、運転時間LEDの点滅解除を行うには、パワーコンディショナが全台数停止状態で操作・表示パネルの「RESET」ボタンを押してください。運転LEDの点滅解除を確認後、パワーコンディショナを運転して下さい。
注意）注意）上記LED
上記LEDのLEDの点滅はあくまでも点滅はあくまでも目安はあくまでも目安となるものです
目安となるものです。となるものです。使用環境により使用環境により早により早めの掃除めの掃除・掃除・交換が交換が必要にな必要になる場合がありますので場合がありますので、がありますので、日常的に日常的に吸気フィルタの吸気フィルタの点検フィルタの点検をお点検をお願をお願いいたします。
いいたします。
吸気フィルタは下記のものをお使いください。
メーカ：日東工業株式会社

運転待機連系
自立

直流電圧
直流電流
直流電力運転時間
日射量

VAkW
kVA

交流電圧
交流電流
交流電力
積算電力量
気温型 式：RD44-100K（125mm×125mmで裁断ください）
パワーコンディショナ内部
表示器が点滅（運転時間 LED）

kWh RUN/STOP
kW/m 運転停止
℃
2

UP

DOWN

パワーコンディショナ停止
SETRESETP.39 参照※１

パワーコンディショナ内部表示器

フィルタ清掃・交換作業

フィルタ交換時期になると点滅致します。
（計測装置がある場合は同時に計測装置にも表示されます）

パワーコンディショナ内部
表示器 RESET ボタン(※１の場所)を押す

DS1-DS6

TB4

パワーコンディショナ内部表示器点滅解除を確認

TB5
NFB2

NFB1
TBX

TB1

TB3

パワーコンディショナ全台
運転

パワーコンディショナ下部についているフィルターカバーをマイナスドライバーで取り外し、中のフィルタ及び防虫ネットを清掃して下さい。
なおフィルタは水でくり返し洗う事が可能ですが、劣化した場合には交換して下さい。

５６

作業完了DOC No.W100-NTRS1-PA001 REV.27

14.3 ＳＰＤ（サージ保護デバイス）の交換方法
SPD は、アレスタまたは避雷器ともいい、落雷によって発生する雷サージ（過電圧のこと）を、電気設備や電気機器の絶縁レベル以下に制御して、施設や機器の絶縁破壊を防止する機器です。
弊社のＳＰＤは、盤面に装着されており容易に交換できる構造になっております。劣化表示が付いているため、定期点検時に容易に確認ができます。
①取付け位置確認
下図の通り、太陽電池入力側と連系出力側の２箇所に設置されています。

入力側ＳＰＤ

出力側ＳＰＤ②太陽電池入力側ＳＰＤ

劣化表示 緑：正常
赤：切離し作動表示が赤の場合は、交換して下さい。
SPD ﾒｰｶｰ：双信電機
LT-C35G102WS③系統連系出力側ＳＰＤ

劣化表示 緑：正常
赤：切離し作動表示が赤の場合は、交換して下さい。
SPD ﾒｰｶｰ：双信電機
LT-C32G801WS④交換方法
パワーコンディショナを停止し、NFB1 及び NFB2 を OFF し無電圧状態を確認した上で、電気工事有資格者が交換作業するように御願い致します。
または、販売店へご連絡御願い致します。

５７DOC No.W100-NTRS1-PA001 REV.27

14.4 部品の定期保守
パワーコンディショナの部品の中には、使用条件によっては保守が必要なものがあります。部品の寿命は周囲環境や使用条件によって異なりますが、下記表を参考に交換することをお勧めします。交換が必要な場合は、販売店までご連絡ください。
標準交換年数

部品名称
冷却ファン
電解コンデンサ
プリント基板上の電解コンデンサ
吸気フィルタ
ＳＰＤ

４．５年
１０年
７年
１年
-

備考
新品と交換新品と交換（調査の上決定）
新品基板と交換（調査の上決定）
新品と交換もしくは清掃新品と交換（劣化表示が確認できたら）※ 標準交換年数は、機能や性能に対するメーカー保証値ではなく、通常の保守点検を行って使用した場合に、機器構成材の老朽化などにより、新品と交換した方が経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期です。
※ 交換部品の保証期間は弊社出荷後１年です。

15. エラーメッセージ発報時の処理
パワーコンディショナは系統の異常などを検知すると、保護動作が働き出力を遮断し表示パネルにエラーコードを表示します。系統の異常が解除されると、パワーコンディショナは自動的に再スタートします。もし、下記の対処方法を行っても、エラーが解除されなかったり、頻繁にエラーを発報し連系と待機を繰り返す場合は、パワーコンディショナをパワーコンディショナを停止
パワーコンディショナを停止させてパワーコンディショナ停止させてパワーコンディショナ盤内させてパワーコンディショナ盤内のブレーカをすべて盤内のブレーカをすべてOFFのブレーカをすべてOFFにしてOFFにして販売にして販売にご連絡下連絡下さい
さい。
店にご連絡下さい。
また、系統異常のリトライ機能の有効/無効の設定を工場出荷時に設定できます。系統異常のリトラ
イ機能を無効にすると、手動リセットにおいて、E01,E02,E03,E04,E05,E06,E13のエラーを、手動復帰することが可能になります。

表 15.1-1エラーメッセージ表

エラーコード

エラー内容

対処方法

E01

系統過電圧

E02

系統不足電圧E03

系統過周波数系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻るまでお待ち下さい。

E04

系統不足周波数

系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。

E05

単独運転検知（受動）E06

単独運転検知（能動）

E07

交流過電流

E08

DCLink過電圧

E09

DCLink不足電圧

E10連系開始条件エラー

出力電流の異常を検出致しました。系統電圧の異常により発生する場合があります。
異常解除後、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。
インバータ部のDCLink電圧の異常を検出致しました。太陽電池、系統側の異常により発生する場合があります。異常が解除されるまでお待ち下さい。
異常解除後、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。
連系直前の異常を検出いたしました。
エラー発生後、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。

５８

DOC No.W100-NTRS1-PA001 REV.27

E11

EEPROM異常E12CPUエラー

E13

瞬時過電圧

E14

ヒートシンク温度異常E15

DCL温度異常E16

IPMトリップ

E17

地絡検知エラー

設置状況により稀に発生することがあります。エラーを解除し、起動ボタンを押して再起動してください。そのままの場合、翌日再起動します。何度も発生する場合はパワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻るまでお待ち下さい。
系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。
フィルタの汚れが考えられます。P56を参照して、フィルタの清掃・点検を実施して下さい。それでも、復帰しない場合は、販売店にご連絡下さい。
パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
太陽電池側が地絡している可能性があります。絶縁抵抗に異常があれば対策を行ってください。
状態改善後、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。
直流分の異常を検出致しました。系統電圧の異常により発生する場合があります。

E20

直流分検知エラー

異常が解除されるまでお待ち下さい。
異常解除後、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。
日射量が低くなり、太陽電池からの電力がとれない状態にあるか、定格容量（自立）以上の負E21

出力過負荷荷が接続されている可能性があります。接続されている負荷を小さくして下さい。
エラー発生後、約1分後に復帰します。

E22

オフセットエラー

電流センサ、もしくは制御基板のセンサ検出回路の故障が考えられます。
何度も発生する様であれば、パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡ください。
日射量が低くなり、太陽電池からの電力がとれない状態にあるか、定格容量（自立）以上の負E23

直流電圧瞬時低下

荷が接続されている可能性があります。
接続されている負荷を小さくして下さい。エラー発生後、約5分で復帰します。

E27

ブースト回路エラー

E29

RS485通信エラー

E30

マグネットエラー

E31

太陽電池過電圧パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
表示部と制御基板間の通信がうまくいかない場合に発生します。日の出時にパワコンに系統電圧が入力されていない場合稀に発生します。日の出前に系統電圧が入る様にしてください。
パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
制御電源の入力が２４時間喪失した場合のアラームです。

Err

制御電源アラーム

直流ブレーカオフや、天候により１日中制御電源が動作しない場合に発生します。状態改善
後、アラーム表示のまま、自動復帰します。表示を消したい場合は手動で解除してください。

５９