JDPA Z 2009

日本ダクタイル鉄管協会規格

JDPA

ダクタイル鋳鉄管外面特殊塗装（抜粋） Z 2009 - 2011
Special external coating for ductile iron pipes and fittings

1

適用範囲

この規格は、ダクタイル鋳鉄管（以下、管という。
）及びダクタイル鋳鉄異形管（以下、管という。）で、露出配管、水中配管などの特殊な使用条件の場合の外面塗装に用いる塗料及び塗装方法について規定する。

なお、接合部品の工場塗装は、附属書 A（規定）〔接合部品の塗装（工場塗装）〕による。
3

種類

塗装の種類は、工場塗装及び現地塗装の組合せによって区分し、工場塗装の種類は、表 1 による。

表 1 －工場塗装及び現地塗装
工場塗装
現地塗装（参考）
種類
１次塗装
２次塗装
３次塗装
用 途
現地塗装適合塗料
備考
黒 色 と し、 そ の管に通常用いる
亜鉛溶射又は他の色は指定で管に通常用塗料AAa) ジンクリッチ
きない。
いる塗料
塗膜の厚さb）
ペイント
0.08mm色の指定ができ、現地塗装のアク－歩道橋や建築関リルＮＡＤ系艶係で通常用いら主として有塗料に適したアクリル NADれている。
BB 亜鉛溶射露出配管
管に通常用いる系艶有塗料
塗料は市販性がに用いる。
塗料
又はよく、入手しやす
塗膜の厚さジンクリッチ
い。
0.08mmペイント
ただし、色の指定ができ、J D P A G
ポリウレタン 耐候性が要求さ
CC
エポキシ
1049 の G X
れる場合に使用
樹脂塗料
M.I.O. 塗料
エポキシ樹脂形管は亜鉛系される。
又はエポキシ塗料
合金溶射でも色の指定ができ、水中配管及
樹脂塗料
塗膜の厚さb）
よい
水中や湿度の高び湿度の高塗膜の厚さ
0.05mmエポキシ樹脂い腐食性環境でい所の露出DD
0.05mm
塗料使用される。
配管に用いる。
注 a） 種類 AA には、JDPA G 1049 の GX 形管は適用しない。
b） １次塗装の塗布量は、亜鉛溶射又は亜鉛系合金溶射の場合は 130g/m2 以上、ジンクリッチペイントの場合は 150g/m2 以上を基準とし、塗膜厚さは 0.02mm として積算する。
なお、亜鉛系合金溶射の場合は、封孔処理を行ってもよい。

585

関連規格

JDPA Z 20094

使用材料

塗装に用いる材料は、次による。

a） 亜鉛溶射に使用する亜鉛は、JIS Ｈ 2107 の最純亜鉛地金に適合するものとする。

b） ジンクリッチペイントは、JIS Ｋ 5552 に準じるものとし、硬化後、塗膜中に 85％（質量比）以上の亜鉛末を含んだものとする。

c） 管に通常用いる塗料は、JDPA Ｚ 2010 に適合するものとする。

d） エポキシ樹脂塗料は、JIS Ｋ 5551 の B 種に適合するものとする。

 なお、塗膜が水道水と接触する場合には、JWWA Ｋ 135 に適合する塗料を用いる。
編集注記

箇 条 4 d）のエポキシ樹脂塗料は、JIS Ｋ 5551-2002（エポキシ樹脂塗料）の 2 種に適合する塗料を用いる。ただし、水道水と接触する場合は、JWWA Ｋ 135 に適合する塗料を用いる。

e） エポキシＭ . Ｉ . Ｏ . 塗料は、JIS Ｋ 5555-2002 に適合するものとする。
55.4

製品の塗装

塗装の範囲

塗装の範囲は、図 1 による。

受口部内面、挿し口部外面及びフランジガスケット面の塗装は、関連規格に規定する塗装を行う。
5.5

製品の塗膜の品質

製品の塗膜の品質は、表 2 による。
表 2 －製品の塗膜の品質
項目
外観
付着性
厚さ

5.6

規
定
塗りむら、塗りもれ、異物の付着などがなく、表面は滑らかである。
はく離がない。
製品の塗膜の厚さは、積算された塗膜厚さの 75％以上である。

製品の塗膜の試験

製品の塗膜の試験は、次による。

a） 塗膜の試験の範囲は、図 1 による。

586

適用試験箇条5.6 b）
5.6 c)
5.6 d）JDPA Z 2009

GX 形直管UF 形直管NS 形直管（呼び径 75 ～ 450）

K 形直管

NS 形直管（呼び径 500 ～ 1000）

T 形直管

S 形直管

U 形直管

US 形直管注記 1 塗 装及び塗膜の試験の範囲は、Ａの範囲とする。ただし、ボルトあな部、角部などは試験の範囲に含まない。

注記 2 Ｐ及びＹは、受口部のＰ寸法及びＹ寸法、Ｘは、挿し口部のＸ寸法に相当する長さを示す。

図 1 －塗装及び塗膜の試験の範囲（工場塗装）
関連
規格587

JDPA Z 2009

GX 形異形管US 形直管・異形管
AUF 形異形管GX 形 P-LinkA

NS 形異形管（呼び径 75 ～ 250）

K 形異形管突部までの距離A

NS 形異形管（呼び径 300 ～ 450）
AA

T 形異形管

PNS 形異形管（呼び径 500 ～ 1000）

U 形異形管A

S 形異形管

フランジ形異形管A

図 1 －塗装及び塗膜の試験の範囲（工場塗装）
（続き）

588

JDPA Z 2009

GX 形、NS 形継ぎ輪・GX 形両受短管

US 形継ぎ輪S 形継ぎ輪K 形、T 形継ぎ輪

U 形継ぎ輪GX 形、NS 形帽

注記

NS 形、K 形栓

T 形栓

塗装及び塗膜の試験の範囲は、Ａの範囲とする。ただし、ボルトあな部、角部などは試験の範囲に含まない。

図 1 －塗装及び塗膜の試験の範囲（工場塗装）
（続き）
関連
規格

589

JDPA Z 2009

附属書 A
（規定）
接合部品の塗装（工場塗装）（抜粋）
A.1

適用範囲

この附属書は、外面特殊塗装を行う管に使用する接合部品の工場塗装に適用する。
A.3

接合部品の塗装

接合部品の工場塗装は、次による。

a） GX 形、NS 形、S 形、K 形の押輪、割輪及び G-Link は、本体の表 1 の工場塗装に準じる塗装を行う。ただし、GX 形押輪及び G-Link は、種類BB、種類 CC 及び種類 DD 塗装の場合に適用する。
c） ダクタイル鋳鉄又は一般構造用圧延鋼材を用いたボルト・ナットで現地塗装を行う場合は、本体の表 1 に示す工場塗装の 1 次塗装～ 3 次塗装の代りに長期暴露形エッチングプライマー又はその他の適切な下塗り材を工場で塗装し、本体の表 1 に示す現地塗装を行う。

d） ステンレス鋼製のボルト・ナットを用いる場合は、通常、無塗装とする。

590

JDPA Z 2009

JDPA Ｚ 2009 - 2011

ダクタイル鋳鉄管外面特殊塗装

解説（抜粋）

3．各構成要素の内容
3.2

種類（箇条 3）

今回、JDPA Ｇ 1049 のＧＸ形管をこの塗装の対象とした。ただし、種類ＡＡについては、ＧＸ形管の外面塗装が種類ＡＡと同等以上の性能を有する塗装を行っていることから対象外とした。
また、種類ＣＣ及び種類ＤＤの３次塗装については、エポキシＭ. Ｉ. Ｏ. 塗料の JIS が廃止になったことから、その代替としてエポキシ樹脂塗料を追加した。ただし、エポキシＭ. Ｉ. Ｏ. 塗料については、当面の間、塗料メーカが供給体制を維持できることから規格年号を付記して残すこととした。
塗装の種類の特徴を解説表 2、塗装の選定手順を解説図に示す。
解説表 2 －塗装の種類の特徴
種類ＡＡ

ＢＢ

ＣＣ

ＤＤ

特徴
この塗装は、黒色で、比較的湿度の低い環境の露出配管に適している。
なお、JDPA G 1049 の GX 形管は、対象外である。
この塗装は、色の指定が可能で、比較的湿度の低い環境の露出配管に適している。
なお、現地塗装のアクリルＮＡＤ系艶有塗料は、一般建築用として汎用性があり、多彩な色の指定が可能である。
この塗装は、色の指定が可能で、現地塗装には耐候性に優れたポリウレタン樹脂塗料を用いるため、露出配管に適している。
なお、３次塗装として、現地塗装との密着性を良くするためにエポキシＭ. Ｉ.
Ｏ.（Micaceous Iron Oxide 雲母状酸化鉄顔料）塗装を行っている。ただし、3次塗装がエポキシ樹脂塗装の場合は、現地塗装前に密着性を良くするために目粗しなどの下地処理を行わなければならない。
この塗装は、色の指定が可能で、水中配管に適している。
なお、現地塗装のエポキシ樹脂塗料は、ポリウレタン樹脂塗料よりも耐候性に劣るため、湿度の高い所の露出配管に用いると光沢が低下する。
３次塗装は、種類ＣＣと同様である。

注記 種
 類 CC 及び DD の 3 次塗装のエポキシ M. Ｉ. O．塗料は、現地塗装を工場で塗装する場合など適正な塗装間隔であれば塗装する必要がない。この場合、エポキシ樹脂塗料を塗装する。

591

関連
規格

JDPA Z 2009
水中配管

配管の種類は？

露出配管（配水池など）（ 水管橋など）

処理場内、共同溝内、耐候性の必要度は？

高い

低い
湿度は？

高い

普通指定色は？

有り

無し
ＡＡ
（黒色）

ＢＢＣＣＤＤ（ 色 の 指 定 が で き る ）解説図－塗装の選定手順
現地塗装の種類及び塗膜厚さを解説表 3 に示す。

解説表 3 －現地塗装の種類及び塗膜厚さ種類

1 次塗装
2 次塗装
管に通常用いる塗料
ＡＡ─
塗膜厚さ 0.015mm 以上
アクリルＮＡＤ系艶有塗料
アクリルＮＡＤ系艶有塗料
ＢＢ
塗膜厚さ 0.015mm 以上
塗膜厚さ 0.015mm 以上
ポリウレタン樹脂塗料又はエポキシ樹脂塗料 ポリウレタン樹脂塗料
ＣＣ
塗膜厚さ 0.02mm 以上
塗膜厚さ 0.02mm 以上
エポキシ樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
ＤＤ
塗膜厚さ 0.02mm 以上
塗膜厚さ 0.02mm 以上
注記 1 塗 料の種類によっては、所定の合計塗膜厚さを１次塗装で塗装できる場合は、１次塗装のみでもよい。
注記 2 配管工事などで塗膜が損傷することが予想される場合は、工事完了後に塗装することを考慮すべきである。

592

JDPA Z 20093.3

使用材料（箇条 4）

工場塗装に適合する現地塗装に用いる塗料を参考として、次に示す。

種類ＡＡ
種類ＢＢ

種類ＣＣ

管に通常用いる塗料は、本体の箇条 4 c）の塗料を用いる。

アクリルＮＡＤ系艶有塗料は、JIS Ｋ 5670（アクリル樹脂系非水分散形塗料）に適合したものを用いる。

1 次塗装：ポ リウレタン樹脂塗料及びエポキシ樹脂塗料は、JIS Ｋ5659（鋼構造物用耐候性塗料）の中塗り塗料に適合したものを用いる。

2 次塗装：ポ リウレタン樹脂塗料は、JIS Ｋ 5659 の上塗り塗料 3級に適合したものを用いる。

種類ＤＤ
3.4

エポキシ樹脂塗料は、本体の箇条 4 d）の塗料を用いる。

塗装範囲（5.4）

塗装及び塗膜の試験の範囲（工場塗装）にＧＸ形管及び呼び径 300 以上のＮＳ形管を追加した。
なお、現地塗装の範囲は、参考図による。

関連
規格593

JDPA Z 2009

GX 形直管UF 形直管NS 形直管（呼び径 75 ～ 450）

K 形直管

NS 形直管（呼び径 500 ～ 1000）

T 形直管

S 形直管

U 形直管

US 形直管

注記現地塗装は、図に示す部分を塗装する。この場合、塗料がゴム輪に付着しないように塗装する。

参考図－594

JDPA Z 2009

GX 形異形管US 形直管・異形管

GX 形 P-Link

UF 形異形管K 形異形管NS 形異形管（呼び径 75 ～ 250）

NS 形異形管（呼び径 300 ～ 450）

T 形異形管NS 形異形管（呼び径 500 ～ 1000）

U 形異形管S 形異形管

フランジ形異形管

現地塗装の範囲

関連規格595

596