DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

太陽光パワーコンディショナ
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ２（接続箱内蔵型）

取 扱 説 明 書
対象機種 ： ＰＳＯＰ－ＮＴＲ
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ２１１０
２１１０
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ２０１０
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ２０１０
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ２１１１
ＰＳＯＰ－ＮＴＲ２１１１

Helios PowerADVANCED TECHNOLOGY SOLAR ENERGY

株式会 社荏原電産

１

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

目

次目 次 ................................................................................................................................... ２
はじめに ................................................................................................................................ ４
1. 安全上のご
安全上のご注意のご注意.............................................................................................................. ４2. 施工要領について施工要領について .......................................................................................................... ９
2.1 施工方法.......................................................................................................................... ９
2.2 構造及び寸法 .................................................................................................................. ９
2.3 運搬 ............................................................................................................................. １０
2.4 保管 ............................................................................................................................. １０
2.5 開梱 ............................................................................................................................. １１
2.6 現品の確認 .................................................................................................................. １１
2.7 据付方法...................................................................................................................... １２
3. 概要 ........................................................................................................................... １３
3.1 運転モード .................................................................................................................. １３
3.2 特徴 ............................................................................................................................. １４4. 装置仕様 .................................................................................................................... １５
4.1 パワーコンディショナ仕様......................................................................................... １５
4.2 連系保護装置仕様 ....................................................................................................... １７
5. 各部の
各部の名称 ................................................................................................................. １８
5.1 パワ－コンディショナ （マスタ－） ....................................................................... １８
5.2 パワ－コンディショナ （スレーブ） ......................................................................... １９
6.配線上
配線上の
配線上の注意 ................................................................................................................. ２０
6.1 主回路用端子台について ............................................................................................ ２１
6.2 信号用端子台について ................................................................................................ ２４
6.3 自立運転機能使用時の配線 （オプション） ............................................................ ２９
7. 主回路の主回路の配線上の配線上の注意 ............................................................................................... ３０
7.1 太陽電池側について ................................................................................................... ３０
7.2 系統電源側について ................................................................................................... ３１
8．
．日射計、日射計、気温計の
気温計の入力設定 ......................................................................................... ３２
9. 日射計、
日射計、気温計の
気温計の配線 ............................................................................................... ３３
9.1 計測入力（日射量・気温）信号の配線....................................................................... ３３

２

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

9.2 外部信号配線用の推奨ケーブル ................................................................................... ３４
10. RS485（（外部通信）
外部通信）の接続 ...................................................................................... ３５
10.1 パワーコンディショナユニット間通信（ユニット番号、最大出力の設定）............. ３５
10.2 計測装置用通信（終端抵抗の設定） .......................................................................... ３８
11.能動同期信号
能動同期信号の能動同期信号の接続 .................................................................................................... ３９11.1 パワーコンディショナユニット間 ............................................................................ ３９11.2 マスターパワーコンディショナユニット間 ............................................................. ３９12.1 OVGR 入力 ............................................................................................................... ４０
13.2 外部運転停止入力 ..................................................................................................... ４１
14. 各種操作・
各種操作・設定及び設定及び運転フローについて
運転フローについて ................................................................ ４２
14.1 操作部説明 ................................................................................................................ ４２
14.2 モニタデータ表示 ..................................................................................................... ４４
14.3 LED 表示 .................................................................................................................. ４６
14.4 設定値確認・変更方法 .............................................................................................. ４７
14.5 系統連系運転方法 ..................................................................................................... ５８
14.6 自立運転方法 ............................................................................................................ ６０
14.7 停止方法.................................................................................................................... ６２
14.8 自動起動・停止 ......................................................................................................... ６３
15. 保守・
保守・点検 ............................................................................................................... ６５
15.1 日常点検.................................................................................................................... ６５
15.2 吸気フィルタの交換時期について ............................................................................ ６６
15.3 ＳＰＤ（サージ保護デバイス）の交換方法 ............................................................. ６７
16. エラーメッセージ発報時
エラーメッセージ発報時の発報時の処理 ............................................................................... ６８

３

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

はじめに
この度は、太陽光発電用パワーコンディショナをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書
は、お客様に正しく安全に製品をご使用していただくためのものです。ご使用になる前に必ずお読みになり、内容をご理解いただくようお願い致します。
なお、本書をお読みになった後は、ご使用になる方がいつでも必要な時に見られるよう大切に保管して下さい。

1. 安全上のご注意
製品を安全にご使用いただくために、必ず注意事項を確認した後ご使用下さい。
この取扱説明書では、安全上の注意事項を「危険」と「注意」の二つに区分してあります。

取扱を誤った場合に、重大な事故につながり、使用者が死亡または重症を

!!

危険

!

注意

負う可能性が高い場合。

取扱を誤った場合に、使用者が重症を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険がある場合。および物的損害のみの発生がある場合。

なお、上記の注意に記載された事項に以外にも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守るようにして下さい。

４

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20◯

移動・輸送時における注意事項!

注意・ 本装置は重量物を内装しているので運搬の際は十分注意して下さい。
・ 移動、輸送時に転倒や落下させないよう注意して下さい。

◯

据付時における注意事項!

注意・ 装置の周囲温度は－10℃～＋50℃です。
・ 直射日光が直接当たらないところに設置して下さい。
・ 装置を設置する際、下面400mm以上正面1000mm以上離して設置して下さい。
・ 高湿度、腐食性ガス、粉塵等が多いところでは使用しないで下さい。
・ 振動・衝撃の少ないところに設置して下さい。
装置故障の原因となるおそれがあります。
・ 本装置の重量に耐える場所に設置して下さい。
装置転倒等のおそれがあります。
・ 吸排気口をふさがないようにして下さい。
内部が加熱し装置停止の原因となるおそれがあります。
・ 塩害のある場所では使用しないで下さい。
・ 標高が2000ｍを超える所には設置しないで下さい。
・ 高周波音及び強制ファン音が発生しますので、環境障害を受けない場所に設置してください。
◯

配線時における注意点!!

危険・ 配線は専門業者に依頼して下さい。
配線工事に不備があると、感電、火災の原因となるおそれがあります。
・ 接地端子は必ず接地して下さい。
接地しないと故障や事故の原因となるおそれがあります。

５

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20◯

使用上の注意点!!

危険・ 装置内部のカバー類は外さないで下さい。
高電圧部分があり感電のおそれがあります。
・ 装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。
停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。
・ 装置の異常状態（異臭・異音等）のまま使用しないで下さい。
装置の故障や事故の原因となるおそれがあります。
異常状態が発生したら装置を停止するようにして下さい。

!

注意・ 装置の運転・操作は手順通り行って下さい。
誤操作は装置故障の原因となるおそれがあります。
・ 装置内で設定されている設定値をむやみに変更しないで下さい。
・ 装置内部に異物を入れないで下さい。
装置の故障等の原因となるおそれがあります。
・ 火災・地震等が発生した場合速やかに装置の状況を確認して下さい。
異常が認められた場合は、販売店にご連絡下さい。
装置の故障等の原因となるおそれがあります。
・ 太陽光発電以外の目的で使用しないで下さい。
・ 直流側に別の装置を接続しないでください。
・ 本パワーコンディショナは非絶縁型ですので、直流側の充電部が接地されることのない様にしてください。詳しくは販売店にご相談ください。
・ 系統側に他のパワーコンディショナ機器が接続されている所に使用する場合は販売店にご相談ください。

６

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20◯

保守・点検時の注意点!!

危険・ 内部の点検・修理は指定された人以外行わないで下さい。
装置内部には高電圧部分があり感電するおそれがあります。
・ 装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。
停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。

!

注意・ 保守点検は必ず全てのブレーカをOFFしてから行って下さい。
・ 電源OFF直後は電解コンデンサに電気が残っています。
約６０分間経過してから作業を行ってください。
・ 直流・交流電源OFF後も内部部品にむやみに触れないで下さい。
・ 保守点検は絶縁対策を施した工具を使用して下さい。
◯

自立運転使用時の注意点!!

危険・特に人命に係わる安定電源供給が求められる医療機器等は接続しないでください。

!

注意・ パソコンなどの安定電源が求められる精密機器には、接続しないで下さい。

◯

国外での使用について

７

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20!

注意・ 本パワーコンディショナは日本国内仕様品です。国外で使用しますと、電圧、使用環境が異なり発煙、発火の原因になることがあります。

８

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

2. 施工要領について
2.1 施工方法
誤った操作は思わぬ障害、事故、故障の原因となります。本章の注意事項及び取扱方法をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
（１）電源に関する注意
太陽電池（直流）入力端子Ｐ，Ｎは、Ｐが正極（＋）に、Ｎが負極（－）に接続されていることを確認して下さい。
・ パワーコンディショナの連系出力側に漏電遮断器を設置する場合、定格感度電流 100～500mA（可変タイプ）を推奨します。
・ Ｖ相が接地極となるように接続し、検相器にて正相を確認してください。
・ 商用電源がＡＣ２２０Ｖ以上での連系は避けてください。
（２）感電に関する注意
保守、点検を行う時は、装置を停止し、すべての開閉器を開放し、太陽電池（直流）入力（Ｐ，Ｎ）、連系
出力（Ｕ，V，Ｗ）の検電を行ってから作業を行って下さい。
また、電源ＯＦＦ直後は電解コンデンサに電気が残っていますので、必ず６０分以上経過してから作業を行ってください。

2.2 構造及び寸法
構造は垂直壁掛構造で、操作および通常保守は前面より行える構造です。
外形寸法は８００Ｗ×５００Ｈ×２８０Ｄで重量は約６２Kg です。
896
850
800

250
100
51
280

500

150

Φ 14-4９

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

2.3 運搬
パワーコンディショナは重量物を内蔵していますので、運搬の際には片寄った力を加えないように注意して下さい。
本装置の寸法、重量については「2.2 構造及び寸法」を参照して下さい。
（１）クレーンで積降する場合
・積降用のネット等を使用して落下しないようにして下さい。
・他の荷物と混載する場合は、お互いに破損等ないように十分注意して下さい。
・降ろす際には梱包に衝撃を与えないように静かに降ろして下さい。

（２）人の手で積降する場合
・２人以上で慎重に持ち上げて下さい。移動の際には台車等を使用して下さい。
・手を滑らせて落とさないように十分注意して下さい。
・降ろす際には手を挟んだり、足を挟んだりしないように注意して、静かに降ろして下さい。

2.4 保管
保管は必ず室内にして下さい。
室内であっても、床面に湿気が多い場合や浸水のおそれがある場合は、包装にブロック等を置き、床面より高くして保管して下さい。また保管に当たっては次の点を考慮して下さい。
・有害ガスのある場所は避けて下さい。
・振動の多い場所は避けて下さい。
・包装は横にしたり、上下逆にして置かないで下さい。

１０

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

2.5 開梱
2.5.1 開梱場所へのパワーコンディショナの移動・開梱は据付場所に出来るだけ近い、雨水・塵埃・その他の有害物のない所で行って下さい。
・周囲のスペースを十分確保し、他の機器と混合することのないよう整理してから行って下さい。
2.5.2 開梱
開梱は必ず工事監督員の立会いのもとに、１包装ずつ順次行い、添付されている部材と数量を６項に従って確認して下さい。
・開梱時、無理にこじあけたりしてパワーコンディショナに衝撃、損傷を与えないで下さい。
・パワーコンディショナに損傷（主として外観）がないか確認して下さい。
・損傷がある場合は、必要に応じて代替品の手配等を行って下さい。
・パワーコンディショナやその添付品類が包装材と混合しないように十分注意して下さい。
・開梱後の包装材は処分する前にもう一度パワーコンディショナの添付品等が混入していないか
確認して下さい。

2.6 現品の確認
施工の前に添付品がすべて揃っている事を確認して下さい。
確認は、現品に添付されているパワーコンディショナの添付品リストと照らし合わせて下さい。
下表に添付品リストを記します。

添付品リスト

１

本体

１台

２

鍵（Ｎｏ．２００）

２個

３
４
５
６

ストッパー
取扱説明書
納入図面
検査成績書

１個
１冊
１部
１部

１１

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

2.7 据付方法
パワーコンディショナ（重量：約６２Kg）を十分に支えられる場所に据付けてください。図 2.7-1 を参照して下さい。

架台、壁等
896
850
800

A

51

501

00 50
5 2

0
82

<A拡大図>
拡大図>

400mm以上
確保して下さい。

1000mm以上確保して下さい。

00
1

前面スペース

M10ナット（SUS）
M10スプリングワッシャ（SUS）

M10ワッシャ（SUS）
M10ボルト（SUS）

図 2.7-1

１２

下部スペース

Φ14-4

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

3. 概要
弊社のパワーコンディショナは、太陽電池が太陽光により発電した直流電力を交流電力に変換し、系統連系
することができる装置です。
発電電力が構内の負荷が多い場合は電力会社から電力を購入し、負荷が少ない場合は電力会社へ※売電することができます。また、停電時に自立運転で独立した電源として使用することができます。
（※逆潮流有の場合）

太陽電池

直流電力
太陽光
パワーコンディショナ

交流電力

系統連系
買電

売電

電力会社系統逆潮流有りシステム例

本パワーコンディショナは太陽電池の出力を監視することにより全自動運転を行います。起動は太陽電池の開放電圧を監視し、設定値に達すると自動的に行われます。一方、出力電力を監視し設定値以下になると自動的に運転を停止し待機状態になります。また、運転停止は運転/停止ボタンを押すことによっても行われ、系統から切離し停止状態となります。
3.1 運転モード
運転モードは、連系運転と自立運転があります。
1).連系運転モード
通常時の運転モードです。太陽電池からの発電電力を構内電力系統で使用し、余った電力は電力会社へ売電することができます。
2).自立運転モード（手動切替え）
停電時の運転モードです。太陽電池からの発電電力を供給します。

１３

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

3.2 特徴1）

10kWユニット方式の採用
本太陽光発電用系統連系パワーコンディショナは、電力変換を行うインバータ及び系統連系保護装置で構成されます。運転状態を監視できる操作・表示パネルはマスターパワーコンディショナの取付け可能です。また、操作・表示パネルは通信機能を内蔵し、遠隔において監視することも可能です。
また、太陽電池の出力を監視することにより全自動運転を行います。起動は太陽電池の開放
電圧を監視し、設定値に達すると自動的に起動します。一方、出力電力を監視し設定値以下になると自動的に運転を停止し待機状態になります。運転停止は運転/停止ボタンを押すことによっても行われ、系統から切離し停止状態となります。マスターパワーコンディショナ（親機）１台、スレー
ブパワーコンディショナ（子機）４台を１システム（MAX 50kW）とし、最大５システム(MAX 250kW)の接続が可能です。
計測装置

システム1

マスター
表示器 （ユニット1）

スレーブ（ユニット2）

スレーブ2（ユニット3）

スレーブ3（ユニット4）スレーブ4（ユニット5）

システム5

マスター
表示器 （ユニット1）

スレーブ（ユニット2）

スレーブ2（ユニット3）

スレーブ3（ユニット4）スレーブ4（ユニット5）2）

オールインワン構成
直流入力 6 回路の接続箱機能の他、日射計(DC0～10mV))及び気温計(Pt100Ω)の直接入力が可能な変換器機能を持つため、配線を集約化することにより工数の削減が図れます。

3）

最大電力点追従制御と太陽電池出力電圧一定制御
太陽電池の出力特性は、照度、パネル温度によって変動し、太陽電池から最大出力を取り出すには、これらの変動に対して太陽電池の動作点を変化させる必要があります。本パワーコンディショナでは、マイクロプロセッサにより太陽電池から常に最大電力を取り出せるよ
うに制御する最大電力点追従制御を採用しています。

4）系統連系技術要件ガイドライン及び認証制度に準拠
出力力率や、歪率、連系遮断器などの電気的特性は、資源エネルギー庁の系統連系技術
要件ガイドライン（低圧配電線と連系する場合）に準拠しています。
また、ガイドラインで必要とされている保護機能を設けています。

5）

容易な保守
筐体に錆びにくいステンレス製を採用しております。
吸気フィルタの交換が容易にできる構造となっているためメンテナンス可能です。
別売りのデータ計測装置にて運転状態のほか異常発生時のエラーコード確認もできます。

１４

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

4. 装置仕様
4.1 パワーコンディショナ仕様
本装置の仕様は下記の通りです。

表 4.1-1 パワーコンディショナ仕様一覧
項目仕様インバータ方式

電圧型電流制御方式

ユニット定格容量（定格出力）10kW

定格直流電圧

DC300V

直流入力電圧範囲

DC0～500V

最大電力点追跡制御範囲

DC210V～450V

定格出力電圧AC 202V

定格出力周波数50/60Hz

電気方式

三相3線 （V相接地専用）

スイッチング方式

正弦波PWM方式

電力変換効率

92.5%（定格運転時）

電流歪率

総合5%以下、各次3%以下（定格出力時）

電力制御方式

太陽電池最大出力点追跡制御/太陽電池出力電圧一定制御

補助制御機能保護保持時間 30～300秒まで設定可

連系運転範囲系統電圧、周波数とも操作・表示パネルの設定範囲

絶縁方式

非絶縁（トランスレス方式）

連系運転時の安全性

次の電気的環境にて安定した運転を継続する。
（1）連系運転範囲の系統電圧及び周波数変動（2）連系運転範囲外の0.5秒未満の系統変動
ただし、インバータ部に障害を発生させる危険性がある場合は、一時連系を遮断し、安全確認後再投入する。

１５

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

表 4.1-2 パワーコンディショナ仕様一覧（自立運転時） ※1
項目

仕様

インバータ方式

電圧型電圧制御方式

ユニット定格容量（定格出力）

4kVA ※2定格直流電圧

DC300V

直流入力電圧範囲

DC0～500V

定格出力電圧AC 202V

定格出力周波数50/60Hz

電気方式

三相3線

スイッチング方式

正弦波PWM方式

電力変換効率90%（定格運転時）

電圧歪率

総合8%以下（定格運転時）

連系運転範囲系統電圧、周波数とも操作・表示パネルの設定範囲

絶縁方式

非絶縁（トランスレス方式）

過負荷耐量110% 1分間※1 自立運転をご使用の場合は、オプションで自立運転 BOX を使用することにより３相３線２００V 出力が使用できます。さらに、自立用トランス BOX を使用することで、単相 AC100V(３kVA)も取り出せます。
※2 定格容量の100％を超えた場合、操作・表示パネルの表示部が点滅し、過負荷状態であることを警告します。

１６

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

4.2 連系保護装置仕様
連系保護装置の初期設定値は以下の通りとなっています。
表 4.2-1 連系保護装置仕様一覧項目

設定値（初期設定値）

系統過電圧

220.0[V]225.0[V]ＯＶＲ

230.0[V]235.0[V]系統不足電圧

160.0[V]170.0[V]ＵＶＲ

180.0[V]190.0[V]系統周波数上昇50Hz

50.5[Hz]51.0[Hz]

ＯＦＲ（51.0Hz）
51.0Hz）

51.5[Hz]52.0[Hz]60Hz

60.5[Hz]61.0[Hz]（61.0Hz）
61.0Hz）

61.5[Hz]62.0[Hz]

系統周波数低下50Hz49.5[Hz]49.0[Hz]

ＵＦＲ（49.0Hz）
49.0Hz）

48.5[Hz]

48.0[Hz]60Hz

59.5[Hz]59.0[Hz]（59.0Hz）
59.0Hz）

58.5[Hz]58.0[Hz]

5.0［°］

7.0［°］

単独

受動的方式

運転

（電圧位相

検出

跳躍）

3.0［°］

検出時限（初期設定値）（230[V]）
230[V]）（160[V]）
160[V]）

0.5[s]

0.7[s]

0.8[s]

1.0[s]

保護保持時間

備考
3相検出

3相検出

（1.0[s]）1.0[s]）

1相検出
0.5[s]

0.7[s]

0.8[s]

1.0[s]（1.0[s]）1.0[s]）

30[s]

60[s]

150[s]

300[s](300[s])0.5[s]以下
0.5[s]以下（5［°］）

1相検出

1相検出

能動的方式
（周波数

解列時限

1.4[Hz] 固定

0.5～
0.5～1.0[s] 以下

シフト）

（

） は出荷時、出荷時、初期設定値です
初期設定値です。
です。

※ 本設定値は、電力会社殿とのお打ち合わせ（連系協議）が必要となります。

１７

1相検出

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

5. 各部の名称
5.1 パワ－コンディショナ （マスタ－）【盤内図（図 5.1-1 参照）】
①DS1－DS6：太陽電池入力断路端子台＜直流＞②TB1：アース接地端子台③TB2：計測器用端子台＜交流＞（トランスデューサ盤用）④TB3：信号入出力用端子台⑤TB4：外部信号入出力用端子台⑥TB5：外部信号入出力用端子台⑦NFB1：連系出力ブレーカ＜交流＞⑧NFB2：太陽電地入力ブレーカ⑨表示・操作パネル（モニタデータの表示、運転/停止操作など）⑩AO（アナログ出力）基板（オプション仕様）

1

DS1-DS6

9

TB4

5

6
8

NFB2

7

NFB1
2 TB1

4
3 TB2

TB3

10

図 5.1-1 パワーコンディショナ（マスタ－）盤内図

１８

TB5

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

5.2 パワ－コンディショナ （スレーブ）【盤内図（図 5.2-1 参照）】
①DS1－DS6：太陽電池入力断路端子台＜直流＞②TB1：アース接地端子台③TB2：計測器用端子台＜交流＞（トランスデューサ盤用）④TB3：信号入出力用端子台⑤NFB1：連系出力ブレーカ＜交流＞⑥NFB2：太陽電地入力ブレーカ

1

DS1-DS6

6

NFB2

5

NFB1
2 TB1

4
3 TB2

TB3

図 5.2-1 パワーコンディショナ（スレーブ）盤内図

１９

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.配線上の注意
配線は、太陽電池入力（DS1-DS6）、連系出力（NFB1）、信号入出力（TB1、TB3、TB4、TB5、AO）があります。
このうち、AO（アナログ出力）基板についてはオプション仕様となります。

２０

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.1 主回路用端子台について
パワーコンディショナは接続箱機能内蔵であるが、オプションで接続箱を別途設置した場合にパワーコンディショナの内部配線を切替えることにより、ご使用が可能となります。
6.1.1 接続箱機能内蔵の場合 （６回路）

主回路用断路端子台は、太陽電池入力断路端子台（DS1-DS6）、連系出力ブレーカ（U,V,W）
があります。
各接続は盤内部の端子台 DS1-DS6、及びブレーカNFB1への配線となります。
表6.1.-1、表6.1.-2、図6.1.1-1, 図6.1.1-2にそれぞれの端子について示します。
表 6.1-1 太陽電地入力用端子台配線表
名称

端子記号

接続端子

入力1(+)

太陽電池入力１
最大（８A）※１

入力1(-)
入力2(+)

太陽電池入力２
最大（８A）※１

入力2(-)
太陽電池入力断路端子台（DS1-DS6）

入力3(+)

太陽電池入力３
最大（８A）※１

入力3(-)
入力4(+)

太陽電池入力４
最大（８A）※１

入力4(-)
入力5(+)

太陽電池入力５
最大（８A）※１

入力5(-)
入力6(+)

太陽電池入力６
最大（８A）※１

入力6(-)

DS1-DS6
入力1(+)
入力1(-)
入力2(+)
入力2(-)
入力3(+)
入力3(-)
入力4(+)
入力4(-)
入力5(+)
入力5(-)
入力6(+)
入力6(-)

図 6.1.1-1 太陽電池入力端子配線図２１※１ 通常は８Ａを最大としますが、４回路入力時、入力を入力１，２，入力
４，５と分離して接続する場合、最大 8.8A が可能となります。

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

表 6.1-2
名称

連系用端子台配線表

端子記号

接続端子

Ｕ

連系出力ブレーカ

商用電源＜交流＞V（NFB1）（3φ3W AC200V

Ｗ

アース接続、

アース＜C種＞

E(TB1)

50Hz or 60Hz）

下記に示しますように、連系出力ブレーカは左から順にＵ、V、Ｗとなっています。

NFB1
連系出力ブレーカ

TB1

U

V

W

E
外部接続用

図 6.1.1-2 主回路用配線図

２２

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.1.2 接続箱 外付けの場合

主回路用端子台は、太陽電池入力ブレーカ（N,P）、連系出力ブレーカ（U,V,W）があります。
各接続は盤内部のブレーカＮＦＢ2、及びブレーカNFB1への配線となります。
表6.1-3、図6.1.2-1にそれぞれの端子について示します。参考にして下さい。

表 6.1-3

パワー用端子台配線表

名称

端子記号

太陽電池入力

N(-)

ブレーカ

なし

（NFB2）

P(+)

アース接続

接続端子

太陽電池＜直流＞E（TB1）
連系出力ブレーカ（NFB1）

アース＜C種＞

U

商用電源＜交流＞V（3φ3W AC200V

W

50Hz or 60Hz）

下記に示しますように、太陽電池入力ブレ－カは左から順にN（-）、P（+）、E、
連系出力ブレ－カは左から順にU、V、Wとなっています。

NFB2

NFB1

太陽電池
入力ブレーカ

連系出力ブレーカ

TB1

N

P

Ｕ

Ｖ

Ｗ

E

図 6.1.2-1 主回路接続図（接続箱外付けの場合）

２３

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.2 信号用端子台について
信号用端子台は、TB2、TB3、TB4、TB5、及びアナログ出力用基板（オプション）の端子台
TB1、TB2の接続があります。
表6.2-1～6、図6.2-1、図6.2-2各端子について示します。

AO基板端子台 拡大図

TB2
TB2

TB1

AO基板（オプション）

TB2

TB3

TD電源
AC200V

E

R

S

AO2S
AO2G
FG
AO3S
AO3G
FG
AO4S
AO4G
FG

T

TB1
AO0S
AO0G
FG
AO1S
AO1G
FG

TB4

【ユニット間通信信号】
DG2-1
DGND_(2)
自立運転
SACHK
SAMG
TB3
DG2-1
同期信号
SYNC1
①
SYNC2
同期信号
SYNC1
②
SYNC2
DGND_(2)
RS485
CB2
CA2

DO0+
DO0DO1+
DO1DO2+
DO2DA2
DB2
GND_S
DI0S
DI0G
DI1S
DI1G
GND_S

図6.2-1 信号入出力用端子台図

２４

TB5

運転出力
系統異常
故障

計測装置

OVGR
外部停止

AI0S
AI0G
GND_S
AI1S
AI1G
GND_S
AI2S
AI2G
GND_S
AI3B
AI3B
AI3A
GND_S

日
射
計
気
温
計
日
射
計
気
温
計

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

端子仕様

表 6.2-1

端子記号

端子ねじサイズ最大接続線径DS1-DS6Ｍ４

3.5m㎡

NFB1,NFB2

Ｍ５

TB1

Ｍ４

TB2,TB3,TB4,TB5

Ｍ３

14m ㎡
5.5m ㎡
2m ㎡

計測器用端子台（TB2）配線表
信号名

端子記号

内容

備考

R
AC200V出力※S

計測器用AC200V出力

T

トランス
デューサ

E

盤用

アース

※通常、トランスデューサ盤は単相電源の為、R-Sの電源を御使用ください。
表 6.2-2 信号入出力用端子台（TB3）

信号名

自立運転

端子記号

内容

DG2-1

シールド

DGND_(2)
SACHK
SAMG

シールドアース
同期信号①
同期信号②

DG2-1
SYNC1
SYNC2
SYNC1
SYNC2
DGND_(2)

ユニット間
通信信号

配線表

自立BOX（オプション）との接続に使用（ＤＣ回路）
同期信号①、②、RS485信号の共通シールド
単独運転検知（能動）用同期信号
単独運転検知（能動）用同期信号
通常時未使用
パワーコンディショナユニット間通信

CA2

RS485通信CB2（複数台接続時に使用）

同期信号１は、マスター・マスター間の渡りに御使用ください。
同期信号２は、マスター・スレーブ間及び、スレーブ・スレーブ間の渡りに御使用ください。

２５

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

表 6.2-3

外部信号入出力用端子台（TB5）配線表※１

信号名
※
日射量 2
※

気温計 3
日射量

端子記号

内容

AI0S

DC 4-20mA入力

AI0G（0～1.43kW/m2）

AI1S

DC 4-20mA入力

AI1G（-20～80℃）

AI2S

日射計直接入力

AI2G（0～10mV/0～1.43kW/m2）

AI3B
気温計

気温計直接入力

AI3B（Pt100/三線式）

AI3A
シールドアース

GND_S[AI0S,AI0G]、[AI1S,AI1G]、[AI2S,AI2G] 、[AI3A,AI3B]配線のシールド※日射計と気温計において、トランスデューサ盤から入力する場合、ＤＣ４～20ｍAでの取合いとなりますので、上記のAI0S-AI0G、AI1S-AI1Gを御使用ください。
又、直接日射計と気温計を入力する場合はAI2S-AI2G、AI3B-AI3B-AI3Aを御使用ください。
（日射計と気温計のＤＣ４～20ｍAと直接入力の切替えはＰ
Ｐ31を参照して下さい。）※１ ＴＢ５はマスターパワーコンディショナにのみあります。
※２ トランスデューサは以下の仕様を推奨します。
入力：0～10mV、出力レンジ：4～20mA / 0～1.43kW/m2、電源：AC200V※３ トランスデューサは以下の仕様を推奨します。
入力：Pt100Ω、出力レンジ：4～20mA / -20～80℃、電源：AC200V

２６DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

表6.2-4 外部信号入出力用端子台（TB4）
信号名

端子記号

運転出力（1ch）

配線表※1

内容

運転時接点が入ります

DO0+（無電圧a接点出力容量：AC250V/5A

DO0-DC30V/5A）
連系保護、系統異常時に接点が入ります

系統異常（2ch）

DO1+（無電圧a接点出力容量：AC250V/5A

DO1-

DC30V/5A）※E01～E06,E13発生時
故障の発生時に接点が入ります

故障（3ch）

DO2+（無電圧a接点出力容量：AC250V/5A

DO2-

DC30V/5A）※E01～E06,E13以外のエラー発生時

DA2(+)

計測装置

計測装置用通信ポート

DB2(－)

シールドアース※OVGR入力 2※

外部運転停止入力 2
シールドアース

GND_S[DA2,DB2]配線のシールド

DI0S

OVGRからの信号により運転・停止します。

DI0G（無電圧 b接点入力

DI1S

外部信号により運転・停止ができます。

DI1G（無電圧 a接点入力

GND_S[DI0S,DI0G]、[DI1S,DI1G]配線のシールド

接点開で停止）接点閉で運転）※１ ＴＢ４はマスターパワーコンディショナにのみあります。
※２ 出荷時はショートしてあります。
入力方式を無電圧a接点入力に変更も可能です。変更するにはＰ47、Ｐ56
を参照してください。

２７

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

表 6.2-5

アナログ出力基板端子台（TB1）配線表

信号名

アナログ出力（1ch）
シールドアース
アナログ出力（2ch）
シールドアース

表 6.2-6

端子記号

内容

AO0S

DC 4-20mA出力

AO0G

（負荷抵抗

250Ω）

FG

[AO0S,AO0G]配線のシールド

AO1S

DC 4-20mA出力

AO1G

（負荷抵抗

FG

250Ω）

[AO1S,AO1G]配線のシールド

アナログ出力基板端子台（TB2）配線表

信号名

アナログ出力（3ch）
シールドアース
アナログ出力（4ch）
シールドアース
アナログ出力（5ch）
シールドアース

端子記号

内容

AO2S

DC 4-20mA出力

AO2G

（負荷抵抗

250Ω）

FG

[AO2S,AO2G]配線のシールド

AO3S

DC 4-20mA出力

AO3G

（負荷抵抗

250Ω）

FG

[AO3S,AO3G]配線のシールド

AO4S

DC 4-20mA出力

AO4G

（負荷抵抗

FG

250Ω）

[AO4S,AO4G]配線のシールド[アナログ出力のコモンは内部で共通となっています]

２８

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.3 自立運転機能使用時の配線 （オプション）
自立運転で使用する場合は、下記のような系統連系と自立運転の切替え盤が必要になります。
SAMG、SACHK の信号は、自立運転のインターロック信号です。
必ず、接続して下さい！

自立Ｂｏｘ

パワーコンディショナ

ＭＣＣＢ1

Ｕ１，Ｖ１，Ｗ１

連系
ＭＣＣＢ2
自立
負荷

※１

Ｕ，Ｖ，Ｗ
Ｕ2，Ｖ2，Ｗ2

自立

ＳＡＣＨＫ

ＳＡＭＧ
ＤＧＮＤ（2）

信号入出力用端子台図 （トランス無しタイプ）※１

パワーコンディショナ本体※２

自立負荷へは3相3線200Vで出力します。AC100V出力をご使用の場合
は、別途トランスBOXが必要になります。

２９

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

7. 主回路の配線上の注意
7.1 太陽電池側について
パワーコンディショナを複数台設置する場合は、10kW ごとにパワーコンディショナ（接続箱機能内蔵）を設置してください。また、太陽電池を図 7.1-2 のように接続箱内で 10kW 以上を集電するようなことはしないで下さい。
図 7.1-1、図 7.1-2 を参考にして下さい。

接続箱

マスター

接続箱

マスター

接続箱 スレーブ１

接続箱 スレーブ１

接続箱 スレーブ２

接続箱 スレーブ２

使用できます使用できます図 7.1-1 使用できる配線例（30kW の場合）

接続箱

接続箱

マスター

マスター

スレーブ１

スレーブ１

スレーブ２

スレーブ２

使用できません
使用できません
図 7.1-2 使用できない配線例（30kW の場合）

３０

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

7.2 系統電源側について
パワーコンディショナの系統電源（出力）側の漏電ブレーカを選定する場合は、定格感度電流が 100mA～500mA に設定可能なブレーカを使用して下さい。また、同じ系統電源に他のインバータ機器が接続されている所での使用は避けてください。図 7.2-1、図 7.2-2 を参考にして下さい。

漏電検知感度
100mA～500mA
マスター

接続箱

Ｖ相接地方式
スレーブ1

接続箱※ 避けてください
他のインバータ機器

図 7.2-1

系統電源側の配線例（Ｖ相接地）

接地方式がＶ相接地でない系統電源（仕様範囲外）に接続された場合は、太陽電池の設置数（パ
ワーコンディショナのユニット台数）が多くなると、太陽電池浮遊容量の増加により漏電ブレー
カがトリップする場合もあります。その場合、絶縁トランスを使用しパワーコンディショナ側のＶ相は接地して下さい。

漏電検知感度
100mA～500mA
接続箱

マスター

接続箱

スレーブ1

※ V相を接地してください。

他のインバータ機器※ 絶縁トランスの２次側接続であれば使用できます。

図 7.2-2

系統電源側の配線例（その他の結線）

３１

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

8．日射計、気温計の入力設定
日射計、気温計の入力仕様を表示基板のDIPSWによって変更可能です。
（選択スイッチ変更時には、柄の先が細い（－）ドライバーを使用する。）

SW No.
1 2 3 4 5 6 7 8

ON

OFF

セレクト
スイッチ
（5,6）

図 8.1 セレクトスイッチの位置モード
日射計入力 4-20mA
日射計直接入力スイッチ
５
ON（上側）
OFF（下側）表8.1 日射計の入力設定
モード
温度計入力 4-20mA
温度計直接入力スイッチ
６
ON（上側）
OFF（下側）表8.2 温度計の入力設定

３２

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

9. 日射計、気温計の配線
9.1 計測入力（日射量・気温）信号の配線
パワーコンディショナユニットに計測入力（日射量・気温）信号を入力することが出来ます。接続箱等に日射計、気温計の信号変換器を設置し、信号変換器により信号変換したアナログ信号（DC4～20mA）を日射量端子（TB5:AI0S,AI0G）、気温端子（TB5:AI1S,AI1G）に接続して下さい。ケーブルはシールドケーブル（EM-CEES1.25□－
4C 等）を使用して下さい。又、直接計測機器から入力をすることも出来ます。
また、信号変換器用電源として AC200V（TB2 の R,S,E）を用意しています。

パワパワ-コンディショナ（コンディショナ（マスタマスタ-）

トランスデューサ箱
トランスデューサ箱

TB5
TB5
AI0S
AI0G
AI1S
AI1G
GND_S

日射計

日射計用信号
変換器

気温計

気温計用信号変換器

0-10mV
10mV
専用ケーブル
専用 ケーブル
Pt100
Pt100Ω
100Ω
専用ケーブル
専用 ケーブル

TB2
TB2

気温計
②

シールドケーブル
R
Ｓ
E

日射計

EMEM-CEES1
CEES1.25sq
25sqsq-4C
電源
ｱｰｽ

電源用ケーブル
電源用 ケーブル
AC200
AC200V
200V
4-20ｍ
20ｍA 計測入力信号の計測入力信号 の配線例

パワパワ-コンディショナ（コンディショナ（マスタマスタ-）

TB5
TB5
AI2S
AI2G
AI3B
AI3B
AI3A
GND_S

0-10mV
10mV

日射計

専用ケーブル専用ケーブル
Pt100
Pt100Ω
100Ω

気温計

専用ケーブル専用ケーブル
シールドケーブル
EMEM-CEES1
CEES1.25sq
25sqsq-4C

直接計測入力信号の直接計測入力信号の配線例

３３

日射計

気温計

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

9.2 外部信号配線用の推奨ケーブル

マスタ―
DA2 DB2 GND_S CA2 CB2 SYNC1 SYNC2 SYNC1 SYNC2 DG2-1

スレ-ブ

スレ-ブ

CA2 CB2 SYNC1 SYNC2 DG2-1

CA2 CB2 SYNC1 SYNC2 DG2-1④EM-KPEES1.25-2P

1

2

シールド

計測装置

ｼｰﾙﾄﾞｱｰｽ③EM-KPEES1.25-2P④EM-KPEES1.25-2P

DA2 DB2 GND_S CA2 CB2 SYNC1 SYNC2 SYNC1 SYNC2 DG2-1

マスタ―

図 9.2-1 ユニット間の配線例

図 9.2-2 工事配線の参考例

推奨ケーブル一覧表
①
②
③

信号内容
接点入力
（外部制御）
計測入力（日射量、気温）
同期信号（ﾏｽﾀ-⇔ｽﾚｰﾌﾞ間）
外部通信④

表示装置・計測装置⑤

アナログ出力（各種）

推奨ケーブルEM-CE1.25sq（CVV1.25sq）
EM-CEES1.25sq（CVVS1.25sq）
EM-KPEE-S1.25sq（KPEVS1.25sq）

芯数

備考

２芯

OVGR、外部運転停止

４芯

図12-2参照(4-20mA入力）

２P
ユニット接続数は最大5台です。

EM-KPEE-S1.25sq（KPEVS1.25sq）

２P

EM-CEES1.25sq（CVVS1.25sq）

１０芯

ユニット接続数は最大5台です。
芯数はご使用になる点数によります。
監視装置側の仕様も確認下さい。

※ 推奨ケーブルはエコケーブルと従来品（ ）内を記してます。
※ 信号線はすべてツイストペア－ケーブルを御使用下さい。

３４

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

10. RS485（外部通信）の接続
10.1 パワーコンディショナユニット間通信（ユニット番号、最大出力の設定）
複数台のパワーコンディショナを設置する場合、パワーコンディショナユニット間通信の配線が必要となります。通信仕様はＲＳ４８５となっています。信号用端子台（TB3）の CA2、CB2 から出力されます。マス
ターパワーコンディショナ（親機）１台、スレーブパワーコンディショナ（子機）４台より構成される５台(MAX50kW)の接続が最大となっています。配線にはシールド付きのツイストペア－ケーブルを使用し、１点接地になるようにしてください。パワーコンディショナには終端抵抗スイッチが用意されていますが、通常はオフのままで問題ありません。初期設定ではＯＦＦになっています。意図的に終端抵抗を使いたい場合にのみＯＮとしてください。図 10.1-1～図 10.1-2 を参照にして下さい。
注意） 落雷が多い地域で誘導雷が推定される設置場所においては、接点入出力、計測装置通信線は地中埋設をさけてください（計測装置の RS485-RS232C 変換器や、パワーコンディショナの通信回路が誘導雷で故障する確立を落とす為）。また、計測パソコン側へのサージプロテクタの設置を推奨します。
（推奨品：SHODEN の SIG-HS5FS、設置には接地線工事が必要となります）
下記の３点を設定します。
終端抵抗の
終端抵抗の設定・・・ユニットの終端抵抗スイッチをＯＦＦにして下さい。
設定
通常初期設定はＯＦＦになっています。

マスター
CA2

CB2

DGND_2

DG2-1

CA2

スレーブ１

スレーブ２

CB2

CA2

DGND_2

DG2-1

CB2

DGND_2

DG2-1

終端抵抗スイッチ

終端抵抗スイッチ

終端抵抗スイッチ

OFF

OFF

OFF

図 10.1-1 パワーコンディショナ３台設置時の接続例

ON

OFF

終端抵抗
スイッチ

図 10.1-2 計測装置用通信用終端抵抗スイッチの位置

３５

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20② ユニット番号
ユニット番号の番号の設定・・・それぞれのパワーコンディショナにユニット番号をつけます。
設定
マスター機
マスター機はユニット番号
はユニット番号３
番号３、４、５がＯＮ
５がＯＮになります
ＯＮになります。
になります
表 10.1－１のユニット番号設定を参照願います。

SW No.
1 2

3

4

5

6

7

8

ON
OFF

ユニット
番号設定
スイッチ
（3～5）

図 10.1-3 ユニット番号設定スイッチの位置

表 10.1－1

ユニット番号の設定

ユニット番号とは複数台のスレーブ機をマスター機が管理するために設定するアドレスです。
１系統ごとに設定して下さい。尚、工場出荷時には設定しておりますので、試運転前に御確認下さい。
パワーコンディショナユニット番号
ユニット 1（マスター）
ユニット 2（スレーブ 1）
ユニット 3（スレーブ 2）
ユニット 4（スレーブ 3）
ユニット 5（スレーブ 4）

番号設定スイッチ３
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＮ

３６

番号設定スイッチ４
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＮ

番号設定スイッチ５
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20③ 最大出力ｋＷ
最大出力ｋＷのｋＷの設定・・・マスター機の表示基板のところにある最大出力ｋＷ設定
設定
スイッチにて設定します。

30ｋW システムの場合

SW No.
ON

1

2 3

4

OFF

最大出力kW
設定スイッチ（1～3）
図 10.1－4

最大出力 kW 設定スイッチの位置（マスターパワーコンディショナ）表 10.1－2

パワーコンディショナ最大出力ｋＷの設定

マスター機で設定するものです。１系統における最大出力ｋW を設定してください。
尚、工場出荷時に設定しておりますが、試運転前に御確認下さい。
最大出力ｋＷ
１台（10ｋＷ）
２台（20ｋＷ）
３台（30ｋＷ）
４台（40ｋＷ）
５台（50ｋＷ）

ｋＷ設定スイッチ１
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＮ

３７

ｋＷ設定スイッチ２
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ
ＯＦＦ
ＯＮ

ｋＷ設定スイッチ３
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

10.2 計測装置用通信（終端抵抗の設定）
マスターパワーコンディショナから計測データを取り出す場合は、計測装置用通信の配線が必要となります。通信仕様はＲＳ４８５となっています。信号用端子台（TB4）の DA2、DB2 から出力されます。マスター
パワーコンディショナは５台（MAX 250kW）の接続が最大となっています。マスターパワーコンディショナのアドレス番号は設定項目 A27 で設定して下さい。「操作・表示パネル」項を参照の上、行ってください。
初期設定はアドレス１になっています。配線にはシールド付きのツイストペア－ケーブルを使用し、１点接地になるようにしてください。また、計測パソコンから配線上で一番遠い距離に設置されるマスターパ
ワーコンディショナは、終端抵抗スイッチをＯＮにしてください。初期設定ではＯＦＦになっています。
図 10.2-1～図 10.2-2、表 10.2-1 を参考にして下さい。

計測パソコン

マスター１

RS485/RS232変換器

CA2
DA2

終端抵抗スイッチON

DB2 DG2-1

終端抵抗スイッチ
ＯＦＦ

マスター２
DA2

DB2 DG2-1

終端抵抗スイッチ
ＯＦＦ

マスター３
DA2

ON

終端抵抗スイッチ(計測装置用）図 10.2-2 計測装置用通信用終端抵抗スイッチの位置
表 10.2-1 マスターパワーコンディショナアドレス番号の設定
マスターパワーコンディショナ番号
Ａ２７ アドレス設定値
マスター1
１
マスター2
２
マスター3
３
マスター4
４
マスター5
５

３８

DG2-1

終端抵抗スイッチＯＮ

図 10.2-1 マスターパワーコンディショナ３台設置時の接続例

OFF

DB2

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

11.能動同期信号の接続
11.1 パワーコンディショナユニット間
複数台のパワーコンディショナを設置する場合、能動同期の配線が必要となります。信号用端子台（TB3）の SYNC1、SYNC2 から出力されています。マスターパワーコンディショナ（親機）１台、スレーブパ
ワーコンディショナ（子機）４台より構成される５台(MAX 50kW)の接続が最大となっています。図 11.1-1 を参考にして下さい。

マスター

スレーブ１

スレーブ２

スレーブ３

SYNC1 SYNC2 DG2-1

SYNC1 SYNC2 DG2-1

SYNC1 SYNC2 DG2-1

SYNC1 SYNC2 DG2-1

図 11.1-1 パワーコンディショナ４台時の接続例

11.2 マスターパワーコンディショナユニット間
複数台のパワーコンディショナを設置する場合、能動同期の配線が必要となります。信号用端子台（TB3）の SYNC1、SYNC2 から出力されています。マスターパワーコンディショナは５台の接続が最大となっています。図 11.2-1 を参考にして下さい。

マスター1

マスター2

マスター3

SYNC1 SYNC2 DG2-1

SYNC1 SYNC2 DG2-1

SYNC1 SYNC2 DG2-1

図 11.2-1 マスターパワーコンディショナ３台設置時の接続例

３９DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

12.

OVGR 入力（交流地絡過電圧）及び外部運転停止入力の接続

12.1 OVGR 入力
外部のOVGR（交流地絡過電圧）保護装置から動作信号を受けて停止させることが出来ます。使用する
場合は信号入出力用端子台（TB４）のDI0S、DI0G間に接続されているショートピンを外して下さい。
OVGRユニットからの動作信号を受けるとすべてのパワーコンディショナが停止状態となります。解除信号を受ければ、自動的にすべてのパワーコンディショナが運転状態となります。接点の方式は設定値Ａ０６で変更できます。設定値が0でｂ接点、1でａ接点となります。初期値は0（b接点）です。

TB4

TB4

DI0S
DI0G
DI1S
DI1G
DGND_S

DI0S
DI0G
DI1S
DI1G
DGND_S外す

無電圧b接点入力

図 12.1-1 OVGR 信号線接続時の配線例
注意）注意）次ページにある外部運転停止信号
ページにある外部運転停止信号と外部運転停止信号と併用して併用して使用して使用する
使用する場合する場合は場合は必ずｂ接点でご接点でご使用でご使用ください
使用ください。
ください。
(パワコン内部にて OVGR と外部運転停止がシリーズで接続されているため)

パワ－コンディショナが複数台ある場合の配線方法
例１）マスター ３台の場合

ＯＶＧＲ
（ｂ接点）

マスター1
DI0S

マスター2
DI0S

DI0G

DI0G

マスター3
DI0S

DI0G

※ 複数台ある
複数台ある場合ある場合には
場合には、には、マスターマスター１に配線
１に配線しさらに配線しさらに各しさらに各マスター間
マスター間を渡り配線します
配線します。
します。
例２）マスターとスレーブ間
マスターとスレーブ間の場合

ＯＶＧＲ
（ｂ接点）

マスター
DI0S

スレーブ１

スレーブ２

DI0G

※マスターとスレーブ間※マスターとスレーブ間の OVGR 専用配線は
専用配線は不要です
不要です。
です。能動同期信号線により能動同期信号線により停止
により停止します
停止します。
します。
（台数分×台数分×500msec 以上信号を
以上信号を保持されないと保持されないと全されないと全てのパワーコンディショナーは停止てのパワーコンディショナーは停止しません
停止しません。）
しません。）
図 12.1-2 OVGR 信号線接続時の配線例

４０DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

13.2 外部運転停止入力
外部からの接点信号により運転、停止させることが出来ます。使用する場合は信号入出力用端子台（TB4）のDI1S、DI1G間に接続されているショートピンを外して下さい。外部からの接点信号が開放されるとすべてのパワーコンディショナが停止状態となります。接点信号が短絡すれば、自動的にすべてのパワー
コンディショナが運転状態となります。接点の方式は設定値Ａ０６で変更できます。設定値が0でｂ接点、1でａ接点となります。

初期値は0（b接点）です。

TB4

TB4

DI0S
DI0G
DI1S
DI1G
DGND_S

DI0S
DI0G
DI1S
DI1G
DGND_S外す

無電圧b接点入力

図 13.2-1 外部運転停止入力接点接続時の配線例
注意）注意） 前ページにあるＯＶＧＲ
ページにあるＯＶＧＲ信号ＯＶＧＲ信号と信号と併用して併用して使用して使用する
使用する場合する場合は場合は必ずｂ接点でご接点でご使用でご使用ください
使用ください。
ください。
(パワコン内部にて OVGR と外部運転停止がシリーズで接続されているため)

パワ－コンディショナが複数台ある場合の配線方法例）パワ－コンディショナ３台の場合

外部運転停止
入力

パワコン1
DI１S

パワコン2
DI１S

DI１G

DI１G

パワコン3
DI１S

DI１G

図 13.2-2 外部運転停止入力接点接続時の配線例※パワーコンディショナに配線
パワーコンディショナに配線します
配線します。
します。複数台ある
複数台ある場合ある場合には
場合には、には、パワ－
パワ－コンディショナ１にコンディショナ１に配線
１に配線しさらに配線しさらに各パワ－
パワ－コンディショナ間
コンディショナ間を配線します
配線します。
します。

４１

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14. 各種操作・設定及び運転フローについて
14.1 操作部説明
本パワーコンディショナの操作、設定を行う時は、マスターパワーコンディショナに内蔵されている操作・表示パネルですべて行うことができます。本パワーコンディショナは全自動運転を行いますので、最初に連系運転もしくは自立運転モードの設定を行い、運転を開始した後は操作部を操作する必要はありませんまた、一旦設定した運転モードはパワーコンディショナ制御部への電源供給が無くなっても、設定値を記憶しますので、電源が復旧後、再設定の必要はありません。
操作・表示パネルには、各モニタデータ表示用7SEG、及び運転状態を表示するLEDがあります。
図14.1-1、14.1-2に操作部の図を示します。この図を参考にして運転を行って下さい。

V
A
kW
kVA
運転
待機

直流電圧
直流電流
直流電力
運転時間
日射量

連系
自立

交流電圧
交流電流
交流電力
積算電力量
気温

図 14.1-1 操作・表示パネル

連系/自立ボタン連/自【配置場所】
カバーの内側にあります。

図 14.1-2 連系/自立ボタン

４２

kWh
RUN/STOP
運転
kW/m2
停止
℃
UP

INV SELECTDOWN

INV TOTAL

SET

RESET

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

ボタン機能表ボタン名称
RUN/STOP
運転

機能・パワーコンディショナを手動で運転・停止させるときに使用します。
・パネルの左にある LED「運転・停止」により、現在の動作を表示します。

停止

・パワーコンディショナが運転状態の時は｢運転｣LED が点灯、待機状態の時は「待機」LED が点灯、停止状態の時は「運転」、「待機」LED が共に消灯します。

UP

・設定値の変更、モニタデータ表示を切替えるときに使用します。

DOWN
SET

・パワーコンディショナ設定値の変更に使用します。

INV SELECT

・各パワーコンディショナ（ユニット 1～5）のモニタデータ表示に切替えるときに使用します。

INV TOTAL

RESET
連系/自立
連系 自立
連/自

・各パワーコンディショナの電圧，電流，電力などを表示することができます。
ボタンを１回押すごとに、ユニット 1⇒ユニット 2⇒ …… ⇒ユニット
5⇒ユニット 1⇒ …… とモニタデータが切替わります。
・どのユニットのモニタデータが表示されているかは、7SEG LED の
一番左に数字で表されます。（但し、運転時間、積算電力量を表示している時は、表示されません。）
・全パワーコンディショナのモニタデータ表示に切替えるときに使用します。
・全パワーコンディショナの合計された電流，電力などを表示します。
・電圧は運転もしくは待機中のパワーコンディショナ直流電圧の平均を表示します。
・運転時間、積算電力量は積算値となっています。
・エラー発生時のみ有効です。
・パワーコンディショナを正常復帰させたいときに使用します。
・系統連系運転/自立運転の運転モードを切替わるときに使用します。
・「連系/自立」ボタンは、カバーの内側（基板上）にあります。
・停止状態でないと運転モードの変更は出来ません。
・パネルの左にある LED「連系，自立」により、現在の運転モードを表示します。
・単位 LED の「kW」は連系モード時のみ、「kVA」は自立モード時のみの点灯表示となります。
※自立運転を行うにはオプションのトランス BOX が必要です。

４３

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.2 モニタデータ表示
連系・自立運転時のモニタデータ表示には、ユニット表示モード（各パワーコンディショナ）及びトータル表示モード（全パワーコンディショナ）があります。モニタデータ表示において、
UP・DOWN ボタンを押した時のユニット表示モード時及びトータル表示モード時におけるモニタ
データの表示順序を下記の図 14.2-1 に示します。パワーコンディショナが停止している時、表示(各 7SEG、LED)されません。パワーコンディショナの電源が立ち上がると表示を開始します。
自立運転時においては、過負荷状態になると表示全体が点滅します。

◎ 交流電力（連系）表示

パワーコンディショナが自立モードに設定されている場合は表示されません。

◎ 交流電力（自立）表示

パワーコンディショナが連系モードに設定されている場合は表示されません。

直流電圧

直流電流

運転時間

直流電力

気温

交流電圧

日射量

交流電流

積算電力量

交流電力
(連系）

交流電力
（自立）

図 14．2-1 モニタデータ表示順

４４

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

ユニット表示モードでは、「INV SELECT ボタン」を押すと表示部の一番左にパワーコンディショ
ナユニット番号が表示されます。(3 台目の直流電圧を選択した場合)

V
直流電圧「INV TOTAL ボタン」を押すとこでトータル表示モードに切替わります。トータル表示モードでは、表示部の一番左にパワーコンディショナユニット番号の表示がなくなります。(直流電圧[運転もしくは待機状態のパワーコンディショナ直流電圧の平均]を選択した場合)

V
直流電圧

モニタデータ表示項目詳細
ユニット表示
モード時
直流電圧
直流電流
直流電力

トータル表示モード時
平均直流電圧
合計直流電流合計直流電力

最小
単位
0.1
0.1
0.1

運転時間

合計運転時間

10～99999

日射量

日射量

0.001

0～1.300

交流電圧
交流電流
交流電力

平均交流電圧
合計交流電流合計交流電力

0.1
0.1
0.1

積算電力量

合計積算電力量

気温
皮相電力

表示範囲

単位表示

0.0～999.9
0.0～999.9
0.0～99.9

0.0～999.9
0.0～999.9
0.0～99.9｢V｣LED｢A｣LED｢kW｣LED
7SEG の 1 番
右に｢h｣表示｢ kW/m ２ ｣LED｢V｣LED｢A｣LED｢kW｣LED1

0～999999｢kWh｣LED

気温0.1-15.0～80.0｢℃｣LED

皮相電力積算値

0.1

0.0～99.9｢kVA｣LED

４５

備考

連系モード時に表示
自立モード時に表示

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.3 LED 表示
パワーコンディショナの動作状況に応じた LED 表示について以下の表 14.3-1、14.3-2、14.3-3、
14.3-4 に示します。
表 14.3-1

運転、待機用 LED 表示

運転時
待機時
停止時

運転用 LED点灯
消灯
消灯

表 14.3-2

連系、自立用 LED 表示

連系時
自立時

連系用 LED点灯
消灯

待機用 LED消灯
点灯
消灯

自立用 LED
消灯
点灯

表 14.3-3 トータル表示モード時の運転、待機用 LED 表示

運転(全台)時
待機(全台)時停止(全台)時運転(1 台以上) その他は待機時運転(1 台) その他は停止時
待機(1 台以上) その他は停止時運転、待機、停止 混在時

運転用 LED
点灯
消灯
消灯
点灯
点灯
消灯
点滅

待機用 LED
消灯
点灯
消灯
点灯
点滅
点滅
点滅

表 14.3-4 トータル表示モード時の連系、自立 LED 表示

連系(全台)時自立(全台)時連系、自立 混在時

連系用 LED
点灯
消灯
点灯

４６

自立用 LED
消灯
点灯
点灯

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.4 設定値確認・変更方法

前ユニットを一括設定する場合
全ユニットの設定値を一括変更する方法について下記に示します。
設定値変更する時は、すべてのパワーコンディショナが停止状態になっている事を確認して下さい。
図 14.4.1-1 を参考にして下さい。

1.

「運転/停止」ボタンにてすべてのパワーコンディショナを停止状態にします。

2.

モニタデータ表示モードにて、「SET」ボタンを押すと設定値を変更するパワーコンディショナユニ
ット番号の選択モードになります。

3.

番号選択モード時に、「INV TOTAL」ボタンを押して、表示部の一番左にＡを表示させます。

4.

再度「SET」ボタンを押すと、F コードが表示されます。

5.

「UP、DOWN」ボタンを押し、変更するＦコード選択します。（交流不足周波数保護[F14]を選択した
場合）

４７

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.

「SET」ボタンを押すと選択したＦコードに対応した設定値が表示されます。

7.

「UP、DOWN」ボタンを押し、設定値の変更を行います。（設定値を 1.5Hz に変更した場合）

8.

設定変更後、再度「SET」ボタンを押すと設定値がセットされてＦコードの表示状態に戻ります。

9.

他の設定値を変更するは、同様に 5～8 まで操作を行います。

10. 設定終了後、Ｆコードの表示状態にて、「RESET」ボタンを押すとモニタデータ表示に戻ります。

４８

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20
・モニタデータ表示

RESET
SET

INV SELECT

・設定値変更ユニット選択

INV SELECTINV TOTALINV TOTALINV TOTALINV TOTALINV TOTALINV TOTAL
SET

UP

UP

・設定値データ変更

×1

×3

DOWN

DOWN

SET

UP

SET

UP

×5
DOWN

DOWN

図 14.4.1-1 設定値変更手順１（不足電圧保護[F11]の設定値変更例）

４９

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

ユニット別に設定する場合
ユニット別に設定値を確認・変更する方法について下記に示します。
設定値変更する時は、すべてのパワーコンディショナが停止状態になっている事を確認して下さい。
図 14.4.2-1 を参考にして下さい。

1． 「運転/停止」ボタンにてすべてのパワーコンディショナを停止状態にします。

２．モニタデータ表示モードにて、「SET」ボタンを押すと設定値を確認・変更するパワーコンディ
ショナユニットの番号選択モードになります。

３．番号選択モード時に、「INV SELECT」ボタンを押して、設定値を確認・変更するパワーコンディショナユニットの番号を選択します。(3 台目を選択した場合の表示)

４．再度「SET」ボタンを押すと、選択したパワーコンディショナユニットからデータを取得します。
取得中は通信中を表すアニメーションが表示されます。

５．数秒後、F コードが表示されます。

５０

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

６．「UP、DOWN ボタン」を押し、確認・変更するＦコード選択します。（交流不足周波数保護[F14]を選択した場合）

７．「SET ボタン」を押すと選択したＦコードに対応した設定値が表示されます。

８．変更する場合は、「UP、DOWN ボタン」を押し設定値の変更を行います。（設定値を 1.5Hz に変
更した場合）

９．確認・変更後、再度「SET ボタン」を押すと設定値がセットされてＦコードの表示状態に戻ります

１０．他の設定値を変更するは、同様に 6～9 まで操作を行います。

１１．設定終了後、Ｆコードの表示状態にて、「RESET」ボタンを押すとモニタデータ表示に戻ります。

５１

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20
・モニタデータ表示

RESET
SET

INV SELECTINV TOTAL

・設定値変更ユニット選択

INV TOTAL
SET

・設定値データ読込
データ取得のアニメーション表示

UP

UP

・設定値データ変更

×1

×3

DOWN

DOWN

SET

UP

SET

UP

×5
DOWN

DOWN

図 14.4.2-1 設定値変更手順２（不足電圧保護[F11]の設定値変更例）

５２

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.4.1 設定項目

1.

出力周波数設定※２

設定値 Ｆ０３
初期設定
変更設定

2.

５０Ｈｚ
○

６０Ｈｚ
○

交流過電圧保護※1（ＯＶＲ）

保護レベル
設定値 Ｆ１０
初期設定

２３５Ｖ
２３５．０

２３０Ｖ
２３０．０

２２５Ｖ
２２５．０

２２０Ｖ
２２０．０

●

変更設定
3.

交流不足電圧保護※1（ＵＶＲ）

保護レベル

１６０Ｖ

１７０Ｖ

１８０Ｖ

１９０Ｖ

設定値 Ｆ１１
初期設定

１６０．０
●

１７０．０

１８０．０

１９０．０

変更設定
4.

交流過不足電圧保護動作時間※1（ＯＶＲ、ＵＶＲ共通）

動作時間

０．５秒

０．７秒

０．８秒

１．０秒

設定値 Ｆ１２
初期設定

０．５

０．７

０．８

１．０
●

変更設定

5.

交流過周波数保護※1（ＯＦＲ）
例）５０Ｈｚ地域において５１．０Ｈｚに設定する場合１
１．０を入力します。
考え方：５０Ｈｚ＋１
１．０ Ｈｚ＝５１．０Ｈｚ

保護レベル（50Hz）
保護レベル（60Hz）
設定値 Ｆ１３
初期設定

５０．５Ｈｚ６０．５Ｈｚ０．５

５１．０Ｈｚ６１．０Ｈｚ
１．０
●

変更設定

５３

５１．５Ｈｚ６１．５Ｈｚ１．５

５２．０Ｈｚ６２．０Ｈｚ２．０

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

6.

交流不足周波数保護※1（ＵＦＲ）
例）５０Ｈｚ地域において４９．０Ｈｚに設定する場合１
１．０を入力します。
考え方：５０Ｈｚ－１
１．０ Ｈｚ＝４９．０Ｈｚ

保護レベル（50Hz）
保護レベル（60Hz）
設定値 Ｆ１４

４９．５Ｈｚ５９．５Ｈｚ０．５

４９．０Ｈｚ
５９．０Ｈｚ１．０

初期設定

４８．５Ｈｚ５８．５Ｈｚ１．５

４８．０Ｈｚ５８．０Ｈｚ
２．０

●

変更設定
7.

交流過不足周波数動作時間※1（ＯＦＲ、ＵＦＲ共通）

動作時間

０．５秒

０．７秒

０．８秒

１．０秒

設定値 Ｆ１５
初期設定

０．５

０．７

０．８

１．０
●

変更設定
8.

系統電圧上昇抑制機能※1

動作レベル

２２０Ｖ

２２２Ｖ

２２５Ｖ

２３０Ｖ

設定値 Ｆ１９
初期設定

２２０．０

２２２．０

２２５.０

２３０．０

●

変更設定

9.

受動的単独運転防止※1

保護レベル

３°

５°

７°

設定値 Ｆ２０
初期設定
変更設定

３．０

５．０

７．０

10.

●

保護保持時間※1（能動、ＯＶＲ、ＵＶＲ、ＯＦＲ、ＵＦＲ共通）

復帰時間

３０秒

６０秒

１５０秒

３００秒

設定値 Ｆ６２
初期設定

３０

６０

１５０

３００
●

変更設定

５４

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

11.

運転開始電圧設定
運転開始電圧の設定方法について、以下に記す。
Ｆ６1：パネル開放電圧値

以下の式に基いて、Ｆ５０、Ｆ５１を算出します。

Ｆ５０：運転開始ＤＣ電圧1レベル

Ｆ５１
Ｆ５０＝＝Ｆ６１
Ｆ６１×× ０．８
０．８
Ｆ５０
＝
Ｆ５１
－
２０
Ｆ５１ ＝ Ｆ５０ ＋ ２０

Ｆ５１：運転開始ＤＣ電圧２レベル

ＤＣ電圧
動作レベル２
Ｆ５１
ｔ２
動作レベル１
Ｆ５０
ｔ１

時間①運転開始動作１
ＤＣ電圧が、運転開始ＤＣ電圧１（Ｆ５０）以上で、かつ、ｔ１ ≧ ９００秒（デフォルト）の６００秒の時に、運転開始する。
②運転開始動作２
ＤＣ電圧が、運転開始ＤＣ電圧２（Ｆ５１）以上で、かつ、ｔ２ ≧ ３００秒（Ｆ５３）の時に、運転開始する。
③タイマリセット
ＤＣ電圧が、運転開始DC電圧１以下でタイマがリセットされる。

11.1 運転開始ＤＣ電圧１レベル
運転開始ＤＣ電圧１レベル
初期設定 Ｆ５０変更設定

２００ ～ [Ｆ５１]

単位

３００ ※

V
V

[Ｆ５０] ～ ５００

単位

３２０ ※

V
V

３００～５００

単位

４００

V
V

11.2 運転開始ＤＣ電圧２レベル
運転開始ＤＣ電圧２レベル
初期設定 Ｆ５１
変更設定
11.3 パネル開放電圧値
パネル開放電圧値
初期設定 Ｆ６１
変更設定※Ｆ６１を４００Ｖに設定した場合

５５

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

11.4 運転開始時間（日射によるハンチング動作防止のため通常は 300 秒に設定してください）
運転開始時間

３０秒

１５０秒

３００秒

６００秒

設定値 Ｆ５３

３０

１５０

３００

６００

初期設定

●

変更設定
12.

ＯＶＧＲ入力設定

メンテナンスモード
設定値 Ａ０６
初期設定
変更設定

13.

ｂ接点

ａ接点

０
●

１

日射入力オフセット（ゼロ点補正）設定※2

メンテナンスモード

アナログ入力初期設定 Ａ１０
初期設定
変更設定

０．０００
●

14.

日射入力ゲイン（傾き）入力設定※2

メンテナンスモード

アナログ入力初期設定 Ａ１１
初期設定
変更設定

０．０００
●

15.

直接入力

直接入力

気温入力オフセット（ゼロ点補正）入力設定※2

メンテナンスモード

アナログ入力初期設定 Ａ１２
初期設定
変更設定

０．０
●

５６

直接入力

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

16.

気温入力ゲイン（傾き）設定※2

メンテナンスモード

アナログ入力初期設定 Ａ１３
初期設定
変更設定

０．０００
●

直接入力

17.
フィルタ交換時間設定
フィルタ交換の目安の時間設定です。使用環境により、設定し直すことができます。
フィルタ交換の詳細は、P65 を参照して下さい。
初期値は、１日の運転時間を１０時間として、約１年に１回の清掃・交換作業を目安としています。
メンテナンスモード

通常項目

設定値 Ａ２５
初期設定
変更設定

３６００
●

18.
パワーコンディショナアドレス設定
マスターパワーコンディショナを並列につなぐ場合に使用します。
マスターパワーコンディショナの順番を設定します。
メンテナンスモード

１台

２台

３台

４台

５台

設定値 Ａ２７

１

２

３

４

５

初期設定

●

変更設定
19.

メンテナンスモード（使用できません）

メンテナンスモード

通常項目

－

－

－

設定値 Ａ２８
初期設定

０００

－
－

－
－

－
－

●

※1 印がある項目は、電力会社殿とのお打ち合わせが必要です。（連系協議）※2 印がある項目は、出荷時に設定済みです。（検査成績書を御覧下さい。）

５７

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.5 系統連系運転方法

連系運転フローチャート

系統連系運転方法について示します。
出荷時は、連系運転モードに設定されています。
図14.5.1-1のフローチャートを参考にして下さい。

運転モード切替

運転/停止ボタン押す
パワコンを停止させる
表示部
運転、待機LED消灯?

NO

YES
NO

自立BOX
有り？
YES
メカニカルインターロック
連系側か？
YES

NO
メカニカルインターロックを連系側に変更ブレーカNFB1 ON

連系/自立ボタンを押す
連系モードにさせる連系LED点灯?
NO
YES

運転/停止ボタンを押す

連系運転開始図 14.5.1-1 連系運転フローチャート

５８

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

全ユニットを一括して連系運転モードに設定する場合
すべてのパワーコンディショナを停止状態にして行います。
（1） 操作・表示パネルの「運転」、「待機」LEDが消灯していることを確認します。
（消灯していない場合は、パワーコンディショナは運転中ですので「運転/停止」ボタンを押し、パワーコン
ディショナを停止させて下さい。）（2） パワーコンディショナの停止確認後、全ユニットの連系出力ブレーカ（NFB1）をON（自立運転ＢＯＸを接続している場合は自立運転ＢＯＸ側の連系出力ブレーカもON：メカニカルインターロックを連系側にする）にします。
（3） モニタデータ表示状態がトータル表示モードになっていること確認します。
（モニタデータ表示がユニット表示モードの場合は、「INV TOTAL」ボタンを押し、トータル表示モードにして下さい。）（4） 操作・表示パネル裏面の「自立/連系」ボタンを押し、「連系」LEDを点灯させて下さい。
（5） 「連系」LEDの点灯を確認後、「運転/停止」ボタンを押します。
（6） 以上の手順により、運転条件を満足すれば、パワーコンディショナは設定したモードで一定の待機時間経過後、自動的に運転を開始します。
（7） 運転を開始しますと、操作・表示パネルの待機LEDが消灯、その後運転LEDが点灯します。

ユニットを選択して連系運転モードに設定する場合
運転モード切替えを行うパワーコンディショナを停止状態にして行います。
（1） 操作・表示パネルの「運転」、「待機」LEDが消灯していることを確認します。
（消灯していない場合は、パワーコンディショナは運転中ですので「INV SELECT」ボタンで運転モード
変更するユニットを選択し、「運転/停止」ボタンを押して停止させて下さい。）（2） パワーコンディショナの停止確認後、設定するユニットの連系出力ブレーカ（NFB1）をON（自立運転ＢＯＸ
を接続している場合は自立運転ＢＯＸ側の連系出力ブレーカもON：メカニカルインターロックを連系側にする）にします。
（3） 表示部に設定するパワーコンディショナユニット番号が表示されていること確認します。
（設定するパワーコンディショナユニット番号が表示されていない場合は、「INV SELECT」ボタンを押し、表示させて下さい。）（4） 操作・表示パネル裏面の「連系/自立」ボタンを押し、「連系」LEDを点灯させて下さい。
（5） 「連系」LEDの点灯を確認後、「運転/停止」ボタンを押します。
（6） 以上の手順により、運転条件を満足すれば、パワーコンディショナは設定したモードで一定の待機時間経過後、自動的に運転を開始します。
（7） 運転を開始しますと、操作・表示パネルの待機LEDが消灯、その後運転LEDが点灯します。

５９

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.6 自立運転方法

自立運転フローチャート
停電時の自立運転方法について、以下にフローチャートで示します。
運転モード自立切替

運転/停止ボタン押す
パワコンを停止させる
表示部
運転、待機LED消灯?

NO

YES
NO
自立運転ＢＯＸ
接続有り?
YES

メカニカルインターロック
自立側か？

自立運転不可NO

YES
メカニカルインターロックを自立側に変更ブレーカNFB1 ON

連系/自立ボタンを押す
自立モードにさせる自立LED点灯？

NO

YES

運転/停止ボタンを押す

自立運転開始図 14.6.1-1 自立運転フローチャート

６０

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

全ユニットを一括して自立運転モードに設定する場合

すべてのパワーコンディショナを停止状態にして行います。
（1） 操作・表示パネルの「運転」、「待機」LEDが消灯していることを確認します。
（消灯していない場合は、パワーコンディショナは運転中ですので「運転/停止」ボタンを押し、パワーコンディショナを停止させて下さい。）（2） パワーコンディショナの停止確認後、全ユニットの自立運転ＢＯＸの自立出力ブレーカをONにします。（メカニカルインターロックを自立側にする）（3） モニタ状態がトータル表示モードになっていること確認します。
（モニタ状態がユニット表示モードの場合は、「INV TOTAL」ボタンを押し、トータル表示モードにして下さい。）（4） 操作・表示パネル裏面の「連系/自立」ボタンを押し、「自立」LEDを点灯させて下さい。）（5） 「自立」LEDの点灯を確認後、「運転/停止」ボタンを押します。
（6） 以上の手順により、運転条件を満足すれば、パワーコンディショナは設定したモードで一定の待機時間経過後、自動的に運転を開始します。
（7） 運転を開始しますと、操作・表示パネルの待機LEDが消灯、その後運転LEDが点灯します。

ユニットを選択して自立運転モードに設定する場合

運転モード切替えを行うパワーコンディショナユニットを停止状態にして行います。
（1） 操作・表示パネルの「運転」、「待機」LEDが消灯していることを確認します。
（消灯していない場合は、パワーコンディショナは運転中ですので「INV SELECT」ボタンで運転モード変更するパワーコンディショナユニットを選択し、「運転/停止」ボタンを押して停止させて下さい。）（2） パワーコンディショナの停止確認後、設定するユニットの自立運転ＢＯＸの自立出力ブレーカをONにします。（メカニカルインターロックを自立側にする）（3） 表示部に設定するパワーコンディショナユニット番号が表示されていることを確認します。
（設定するパワーコンディショナユニット番号が表示されていない場合は、「INV SELECT」ボタンを押し、表示させて下さい。）（4） 操作・表示パネル裏面の「連系/自立」ボタンを押し、「自立」LEDを点灯させて下さい。
（5） 「自立」LEDの点灯を確認後、「運転/停止」ボタンを押します。
（6） 以上の手順により、運転条件を満足すれば、パワーコンディショナは設定したモードで一定の待機時間経過後、自動的に運転を開始します。
（7） 運転を開始しますと、操作・表示パネルの待機LEDが消灯、その後運転LEDが点灯します。

６１

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.7 停止方法
・ 一時停止「運転/停止」ボタンを押し、パワーコンディショナを停止します。
パワーコンディショナ停止中も表示部にはモニタデータが表示されます。
停止後は３分経過するとファンが停止します。

・ 長期間停止「運転/停止」ボタンを押し、パワーコンディショナを停止します。
交流側の連系出力ブレーカ（NFB1）をOFFします。
直流側のブレーカ（NFB2）を最初にOFFして下さい。次に断路器をＯＦＦにして下さい。

!!

危険長期間停止時はコンデンサ
長期間停止時はコンデンサ放電
はコンデンサ放電まで放電まで時間まで時間がかかりますので時間がかかりますので、がかかりますので、充電部には
充電部には絶対には絶対に絶対に触れないで下
れないで下さい６２

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.8 自動起動・停止
・ 連系運転モード選択時に、「運転/停止」ボタンを押し運転状態にしたのちは、日常的な操作は一切必要とせず、全自動起動を行います。太陽光パネル出力電圧が低下しパワーコンディショナが停止すると表示部の7SEG、LEDの表示は消灯し、連系モードの場合には「連系」LEDが点灯し続けます。また、待機後は３分経過するとファンが停止します。
図14.8-1に自動起動・運転のフローチャートを示します。
連系運転の場合
パワーコンディショナ
全停止

制御電源起動パワーコンディショナ
待機状態

直流電圧がF50以上
で300秒経過したか？

※１

NO
NO

YES
直流電圧がF51以上
で600秒経過したか？

※２

YES

パワーコンディショナ
連系運転

直流電圧が210V以下か？
YES
NO
NO

交流電力が0.5kW以下
で150秒経過したか？

YES
パワーコンディショナ
待機状態

停止条件か？

NO

YES※１ F50 運転開始電圧１（デフォルトは300V）※２ F51 運転開始電圧２（デフォルトは 320V）

制御電源停止パワーコンディショナ
全停止

図 14.8-1 自動起動・停止（連系）のフローチャート

６３

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

14.8-2

自立運転の場合

自立運転モード選択時に、「運転/停止」ボタンを押し運転状態にしたのちは、日常的な操作は一切必要とせず、全自動起動を行います。太陽光パネル出力電圧が低下しパワー
コンディショナが停止すると表示部の7SEG、LEDの表示は消灯し、自立モードの場合には「自立」LEDが点灯し続けます。また、待機後は３分経過するとファンが停止します。図13.8-2に自動起動・運転のフローチャートを示します。
パワーコンディショナ
全停止

制御電源起動パワーコンディショナ
待機状態

直流電圧がF50以上
で10秒経過したか?
NO
NO

YES
直流電圧がF51以上
で30秒経過したか？

YES

パワーコンディショナ
自立運転

直流電圧が210V以下か?

YES

NO

YES
パワーコンディショナ
待機状態
NO
停止条件か？
YES
制御電源停止パワーコンディショナ
全停止

図 13.8-2 自動起動・停止（自立）のフローチャート

６４

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

15. 保守・点検
15.1 日常点検
パワーコンディショナの事故を未然に防ぎ、長期間にわたり信頼性の高い運転を確保するために、指定された保守・点検項目に従い点検を行って下さい。
なお、点検するにあたり下記事項に注意して行って下さい。

・ 内部の点検・修理は指定された人以外行わないで下さい。
装置内部には高電圧部分があり感電するおそれがあります。

!!

危険・ 装置停止中でも入出力端子には触れないで下さい。
停止中でも入出力端子には電圧が印加されているため感電のおそれがあります。

・ 保守点検は必ず全てのブレーカをOFFしてから行って下さい。

!

注意・ 電源OFF直後は電解コンデンサに電気が残っています。
約６０分間経過してから作業を行ってください。
・ 直流・交流電源OFF後も内部部品にむやみに触れないで下さい。
・ 保守点検は絶縁対策を施した工具を使用して下さい。

表 15.1-1

日常点検項目点検項目
異臭の点検

特殊な臭いが発生していない 運転を停止し、異臭のする場所を確認か。

異常音の点検対策

点検内容

し、販売店にご連絡下さい。

正常運転時と比較して特殊な 異常音の発生している場所を確認し、音が発生していないか。

運転を停止した後、販売店にご連絡下
さい。

表示灯の点検表示灯が正常に点灯している 表示灯がおかしな場合は運転を停止
か。

吸気フィルタの点検

し、販売店にご連絡下さい。

フィルタや防虫網が目詰まりし 目詰まりしている場合は運転を停止し、（ 年 に 最 低 １ 度 の 点 ていないか。

フィルタ、防虫網の掃除・交換を行って検をお勧めします）

下さい。
（15.2項参照）

ＳＰＤの点検表示が赤色になっていないか。

６５

ＳＰＤの交換。販売店にご連絡下さい。

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

15.2 吸気フィルタの交換時期について
吸気フィルタの交換時期になると、操作・表示パネルの上の運転時間LEDが点滅します。これと同時に外部通信により計測パソコンにも「フィルタ交換」が表示されます。吸気フィルタが塵や埃などにより目詰まりし発電しなくなる恐れがありますので、速やかに吸気フィルタを掃除または交換してください。（フィルタの目詰まりにより、Ｅ１４，Ｅ１５のエラー（16項参照）もしくは、発電量が低下する等の症状が発生します。） 吸気フィルタはパワーコンディショナの下側にあります。
吸気フィルタ交換後、運転LEDの点滅解除を行うには、パワーコンディショナが全台数停止状態
で操作・表示パネルの「RESET」ボタンを押してください。運転時間LEDの点滅解除を確認後、パワーコンディショナを運転して下さい。
注意）注意）上記LED
上記LEDのLEDの点滅はあくまでも点滅はあくまでも目安
はあくまでも目安となるものです
目安となるものです。
となるものです。使用環境により使用環境により早により早めの掃除
めの掃除・
掃除・交換が交換が必になる場合場合がありますのでがありますので、日常的に吸気フィルタのフィルタの点検
点検をおをお願
いいたします。
要になる
場合がありますので
、日常的
に吸気
フィルタの
点検
をお
願いいたします。
吸気フィルタは下記のものをお使いください。
型 式：RD44-100K(125mm×125mmで裁断ください)

メーカー：日東工業株式会社

運転
待機
連系
自立

直流電圧
直流電流
直流電力
運転時間
日射量

V
A
kW
kVA

交流電圧
交流電流
交流電力
積算電力量
気温

パワーコンディショナ内部
表示器が点滅（運転時間ＬＥＤ）

kWh RUN/STOP
kW/m 運転
停止
℃
2

UP

DOWN

SET

パワーコンディショナ全台
停止

RESET

P.61 参照※１ｎパワーコンディショナ内部表示器

フィルタ清掃・交換作業

フィルタ交換時期になると点滅致します。
（計測装置がある場合は同時に計測装置にも表示されます）パワーコンディショナ内部
表示器 RESET ボタン(※１の場所)を押す

DS1-DS6

TB4

パワーコンディショナの運転時間ランプ点滅解除を確認

TB5
NFB2

NFB1
TBX

TB1

TB3

パワーコンディショナ全台
運転

パワーコンディショナ下部についているフィ
ルターカバーをマイナスドライバーで取り外し、中のフィルター及び防虫ネットを清掃して下さい。
なおフィルタは水でくり返し洗う事が可能ですが、劣化した場合には交換して下さい。

６６

作業完了

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

15.3 ＳＰＤ（サージ保護デバイス）の交換方法
SPD は、アレスタまたは避雷器ともいい、落雷によって発生する雷サージ（過電圧のこと）を、電気設備や電気機器の絶縁レベル以下に制御して、施設や機器の絶縁破壊を防止する機器です。
弊社のＳＰＤは、盤面に装着されており容易に交換できる構造になっております。
劣化表示が付いているため、定期点検時に容易に確認ができます。
①取付け位置確認
下図の通り、太陽電池入力側に設置されています。

入力側ＳＰＤ②太陽電池入力側ＳＰＤ
劣化表時

緑：正常
赤：切離し作動表示が赤の場合は、交換して下さい。
SPD ﾒｰｶｰ：双信電機
LT-C35G102WS③交換方法
パワーコンディショナを停止し、NFB1 及び NFB2 を OFF し無電圧状態を確認した上で、電気工事有資格者が交換作業するように御願い致します。
または、販売店へご連絡御願い致します。

６７

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

15.4 部品の定期保守
パワーコンディショナの部品の中には、使用条件によっては保守が必要なものがあります。
部品の寿命は周囲環境や使用条件によって異なりますが、下記表を参考に交換することをお勧めします。
交換が必要な場合は、販売店までご連絡ください。
部品名称

標準交換年数
４．５年
１０年
７年
１年
-

冷却ファン
電解コンデンサ
プリント基板上の電解コンデンサ
吸気フィルタ
ＳＰＤ

備考
新品と交換
新品と交換
（調査の上決定）新品基板と交換（調査の上決定）
新品と交換もしくは清掃
新品と交換（劣化表示が確認できたら）※ 標準交換年数は、機能や性能に対するメーカー保証値ではなく、通常の保守点検を行って使用した場合に、機器構成材の老朽化などにより、新品と交換した方が経済性を含めて一般的に有利と考えられる時期です。
※ 交換部品の保証期間は弊社出荷後１年です。

16. エラーメッセージ発報時の処理
パワーコンディショナは系統の異常などを検知すると、保護動作が働き出力を遮断し表示パネルにエラーコードを表示します。系統の異常が解除されると、パワーコンディショナは自動的に再スタートします。
もし、下記の対処方法を行っても、エラーが解除されなかったり、頻繁にエラーを発報し連系と待機を繰り返す場合は、パワーコンディショナ
パワーコンディショナを
パワーコンディショナを停止させて停止させてパワーコンディショナ
させてパワーコンディショナ盤内
パワーコンディショナ盤内のブレーカをすべて
盤内のブレーカをすべてOFFのブレーカをすべてOFFに
OFFに
して販売店
して販売店にご
販売店にご連絡下にご連絡下さい連絡下さい。
さい。
また、系統異常のリトライ機能の有効/無効の設定を工場出荷時に設定できます。系統異常のリトライ機
能を無効にすると、手動リセットにおいて、E01,E02,E03,E04,E05,E06,E13のエラーを、手動復帰することが可能になります。

表 16.1-1 エラーメッセージ表
エラー
コード

エラー内容

E01

系統過電圧

E02

系統不足電圧E03

系統過周波数E04

系統不足周波数E05

単独運転検知（受動）E06

単独運転検知（能動）

E07

交流過電流

E08

DCLink過電圧

E09

DCLink不足電圧

E10連系開始条件エラー

対処方法

系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻るまでお待ち下さい。系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動的に復帰します。

出力電流の異常を検出致しました。
瞬時停電等、系統電圧の異常により発生する場合があります。
インバータ部のDCLink電圧の異常を検出致しました。日射急変により稀に発生することがあります。何度も頻繁に発生する場合は太陽電池、系統側の異常の可能性があります。
連系直前の異常を検出いたしました。
系統の電圧変動が頻繁な場合に発生することがあります。

６８

DOC No.W100-NTR2-PA001 REV.20

E11

EEPROM異常E12

CPUエラー

設置台数が多い場合の交流ブレーカのオンオフ、もしくは接地相がV相以外の場合に発生することがあります。改善しない場合はパワーコンディショナを停止し販売店にご連絡下さい。
系統電圧の異常を検出致しました。系統電圧が正常に戻るまでお待ち下

E13

瞬時過電圧

さい。系統電圧が正常復帰し、保護保持時間を経過しますと自動的に復
帰します。

E14

ヒートシンク温度異常E15

DCL温度異常E16

IPMトリップ

E17

地絡検知エラー

E18

運転モードエラー1

E19

運転モードエラー2

E20直流分検知エラー

フィルタの汚れが、考えられます。P66を参照して、フィルタの清掃・点検を実施して下さい。それでも、復帰しない場合は、販売店にご連絡下さい。
パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。
太陽電池側が地絡している可能性があります。
絶縁抵抗に異常があれば対策を行ってください。
以下の状態を確認して下さい。
・連系運転モード（連系LED点灯）で連系出力ブレーカが入っていますか？
以下の状態を確認して下さい。
・自立運転モード（自立LED点灯）で連系ブレーカが切られていますか？
直流分の異常を検出致しました。電流センサの故障や、同期線の誤配
線、系統電圧の異常、高温により発生する場合があります。
日射量が低くなり、太陽電池からの電力がとれない状態にあるか、定格容

E21

出力過負荷

量（自立）以上の負荷が接続されている可能性があります。接続されている負荷を小さくして下さい。
日射量が低くなり、太陽電池からの電力がとれない状態にあるか、定格容E23直流電圧瞬時低下

量（自立）以上の負荷が接続されている可能性があります。接続されている負荷を小さくして下さい。
以下の状態を確認して下さい。

E26

相順接続エラー・連系出力ブレーカ（NFB1）に系統電圧が順相で接続されていますか？
・連系出力ブレーカ（NFB1）が入っていますか？

E27

ブースト回路エラー

E29

RS485通信エラー

E30

マグネットエラー

E31

太陽電池過電圧パワーコンディショナを停止し、販売店にご連絡下さい。

制御電源の入力が２４時間喪失した場合のアラームです。
Err

制御電源アラーム

直流ブレーカオフや、天候により１日中制御電源が動作しない場合に発生します。状態改善後、アラーム表示のまま、自動復帰します。
表示を消したい場合は手動で解除してください。

６９