JIS A ６９１６ Ｃ-１適合
アクリルカチオン系一材型下地調整塗材

Ａ１プライマー・ＥＧ

一材型EGタイプ

A1プライマー・EGは、特殊セメント系パウダーにアクリルカチオン系特殊粉末樹脂を配合した完全プレミックスの一材型ポリマーセメントモルタルです。弊社の独自技術により、一材型ポリマーセメントモルタル特有のベタツキを解消したことで優れた作業性を有しています。
また、コンクリート下地に対して強固な接着力を発揮します。

特長作業

性 オールプレミックスタイプのため、現場で適正量の水を加えて練り混ぜるだけで使用できます。

施

工性 コテ、ハケ、ローラー、吹付の多様な施工方法に対応しています。

接着性 アクリルカチオン系特殊粉末樹脂を豊富に配合しているため、コンクリート・タイル・塗料等の下地への接着力に優れています。※各種下地への接着性は裏面を参照して下さい。

早強性 低温環境においても、20℃環境と同等の初期強度が得られるため、次工程までの養生期間を短くすることができ、工期短縮が可能です。

仮防水 緻密なセメント硬化体と樹脂の造膜により仮防水機能※を発揮します。
※仮防水機能の詳細は、別途資料を参照して下さい。

高品

用質 Ｊ
Ｉ
ＳＡ 6916建築用下地調整塗材に規定される、下地調整塗材Ｃ-１の品質規格に適合しています。

途

外装仕上げ前の下地調整材として防水施工前の不陸調整として断面修復材のプライマーとして配合及び材料使用量
A1プライマー・EG
粉 体

荷姿

施工図

15㎏

・粉体15ｋｇ

配合

施工
ハケ塗り
コテ塗り
5.5〜6.0㎏
3.8〜4.3㎏
水0.2〜0.7mm 0.2〜1.0mm
標準塗厚
0.25
0.290.2mm
塗り厚別
材料使用量 0.7mm
0.87
1.00（㎏/㎡）
―
1.43
1.0mm
1.245
1.425
積算比重
練上り量
12.05ℓ10.52ℓ1m³使用量

1245㎏
（83袋）

コンクリートERシーラー

A1プライマー・EG1425㎏（95袋）※ローラー及び吹付での施工を行う場合の水量は、ハケ塗り水量を目安にして下さい。

〇荷姿 ・18ｋｇ缶

ERシーラー[新旧打継用エマルジョンプライマー]
ERシーラー

18kg(1)4kg(1)㎡使用量
水27kg(1.5)
0.2kg
6kg(1.5) (積算0.08kg)

施工面積225㎡
50㎡・4ｋｇポリ容器

●使用上の注意

施工要領① 下地処理脆弱部や付着物の除去、表面研磨、亀裂処理等下地調整材の性能が低下しないように十分な下地処理を行う。
② 吸水調整吸水のある下地に施工する場合、ドライアウトやふくれの可能性があるため、ERシーラーでシーラー処理を行う。標準塗布量は0.20㎏/㎡(ERシーラー1：水1.5)。
※下地の吸水が激しい場合等はこの限りではありません。吸水が収まるまでＥＲシーラーを塗布して下さい。また、タイル面等の吸水のない下地へ施工する場合は、吸水調整の必要はありません。
③ 混練
規定量を計量し、ハンドミキサーやモルタルミキサーで混練する。
撹拌時間の目安は2〜3分程度※とする(低速ミキサー推奨)。
材料が均一になったら過度の攪拌はしない。
攪拌時間はミキサーの種類、回転数や混練量等により調整する。
※低速ミキサー使用、混練量1/2〜1袋以上の場合。
④ 施工
ERシーラーが指触乾燥したことを確認し、A１プライマー・EGを施工する。
コテによる塗り付けは、コテ圧をかけて下地にしごき付けてから、所定の厚みに塗り付ける(最大施工厚1ｍｍ)。
モルタルの締り状態を確認し、適宜に金コテを用いて表面を平滑かつ緻密に仕上げる。
⑤ 養生
風雨や直射日光を避けて1日以上養生する。
※施工後に断面修復を行う場合には、指触乾燥後に施工して下さい。
※施工後に仕上材を施工するまでの養生期間は、水系仕上材の場合1日以上、溶剤系仕上材の場合3日以上として下さい（5℃以上環境下）。

性

能試験項目

試験結果

軟度変化 （％）
耐ひび割れ性8
ひび割れなしひび割れ及び剥がれなし
2.7
1.7
0.5
割れ、膨れ及び剥がれなし

品質基準(JIS A 6916-2014)
下地調整塗材 C-1-20〜20
ひび割れがない
ひび割れ及び剥がれがない
0.7以上
0.5以上
2.0以下
割れ、膨れ及び剥がれがない

2.0

1.0以上

耐衝撃性
標準養生時
低温養生時
吸水量 （ｇ）

付着強さ（N/㎜2）

仕上材が複層仕上塗材の場
合の耐久性（N/㎜2）

表面状態
付着強さ

・ご使用に際してはSDS (安全データシート) をよく読んで下さい。SDSの入手は購入先にご依頼下さい。
・本製品は粉末樹脂およびセメント系無機質粉体の組み合わせで形成されています。製品中のセメント成分の性質上、現場条件によっては白華現象（含有成分の析出）が起こる可能性がありますので、施工後は結露・雨水等の水分が付着しないように適切な養生を行って下さい。
・シーラー処理が不十分であるとドライアウトやふくれの防止ができないことがあります。特に、吸水の激しい下地についてはＥＲシーラー塗布・乾燥後に水を吹きかけて、すぐに吸水しないことを確認して下さい。
・製品は直射日光、湿気を避け5〜35℃で保管して下さい。
・防錆仕様の場合は、１袋につき400ｇのアルカード（亜硝酸リチウム水溶液）を配合して下さい。その際は混練水量の調整が必要となります。
・高温時、練上がり温度は35℃以下(望ましくは30℃以下)になるように冷水等で調整して下さい。
・長時間の直射日光が当たる場合や強風の場合はシート養生を行って下さい。
・気温が5℃以下になる場合は施工を避けて下さい。
・低温時、凍害の恐れがある場合には採暖や養生シートなどで養生を行って下さい。
・混練にアルミ製の羽根は使用しないで下さい。
・混練に高速ミキサーを使用した場合は、エアの巻き込みにより強度が低下することがあります。
・練り始めは、配合された粉末樹脂が再乳化するまでに時間がかかるた
め硬い性状を示しますが、混錬により粉末樹脂が再乳化すると次第に軟らかい性状に変化します。過度に混練水を追加しないようご注意下
さい。
・練り水は水道水水質と同等のものを使用して下さい。不純物が硬化時間等に影響することがあります。
・開封した製品は、即日中に使い切るか、余った場合は、ビニール袋等に密封し、開封後一週間以内に使用して下さい(性能低下の恐れがあります)。
・廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

●本資料について・本資料の技術情報は、当社の試験・研究に基づいたもので、信頼しうる情報と考えられます。しかし、記載の諸性能及び特性などは、施工条件などにより本資料と異なる結果を生じることがあります。
・本資料の記載事項は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

試験機関：(一財)日本塗料検査協会 西支部
注)上記は試験値であり、品質保証値ではありません。

各種下地への接着性

接着強さ

破壊位置

2.4
1.9
2.0
1.9
2.0
1.9

A１・EG内部
界面
A１・EG内部
界面
A１・EG内部
A１・EG内部（N/㎜2）

コンクリート鉄タイル
ウレタン塗料
エポキシ塗料
アクリル塗料注）接着体の材質、表面状態によって強度が低下することがあります。

●本 社 ・ 工 場●い わ き 工 場
●大阪
支店
●福岡支店
●関東支店
●仙台
支店
●名 古 屋 支 店●札 幌 営 業 所●新 潟 営 業 所●静 岡 営 業 所●北 陸 営 業 所●広 島 営 業 所●熊 本 営 業 所●鹿 児 島 営 業 所● ㈱エレホン・技研本社● ㈱エレホン・技研松山営業所〒870-0141〒979-3112〒532-0003〒814-0151〒224-0003〒984-0012〒463-0048〒007-0805〒950-0963〒422-8058〒920-0027〒739-1731〒861-8045〒890-0082〒781-0270〒791-8042

大分県大分市三川新町 1‐2‐23
福島県いわき市小川町上平字中平 30‐3大阪府大阪市淀川区宮原 5‐1‐3
福岡県福岡市城南区堤 1‐9‐10
神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-13-3F
宮城県仙台市若林区六丁の目中町 6‐2
愛知県名古屋市守山区小幡南 3‐5‐21
北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3‐2‐32
新潟県新潟市中央区南出来島 1‐10‐23静岡県静岡市駿河区中原 743‐1‐1F
石川県金沢市駅西新町 2‐11‐25
広島県広島市安佐北区落合 2‐41‐22
熊本県熊本市東区小山 2‐14‐47鹿児島県鹿児島市紫原 1‐51‐25
高 知 県 高 知 市 長 浜 5 2 2 6 ‐ 1 3
愛 媛 県 松 山 市 南 吉 田 町 1 4 5 0 ‐ 6

TEL（097）552-2251
TEL（0246）83-2600
TEL（06）6842-7500
TEL（092）874-6990
TEL（045）534-9656
TEL（022）287-7221
TEL（052）758-1889
TEL（011）786-6051
TEL（025）280-9282
TEL（054）270-9380
TEL（076）204-9417
TEL（082）841-2350
TEL 050-3399-7419
TEL（099）284-0533
TEL（088）805-2332
TEL（089）974-8225

FAX（097）552-2213
FAX（0246）83-2677
FAX（06）6842-7544
FAX（092）862-6398
FAX（045）534-9657
FAX（022）287-7222
FAX（052）758-1890
FAX（011）786-6052
FAX（025）283-6262
FAX（054）270-9381
FAX（076）204-9418
FAX（082）841-2360
FAX（096）388-6227
FAX（099）284-0535
FAX（088）841-2322
FAX（089）974-8230

R4.12