ろ過流量調整装置

Specification

口径（最大流量）75㎜（16m /ｈ）

10000
400

b=400
b=300
b=200

150㎜（63m3/ｈ）

200㎜（113m3/ｈ）
250㎜（176m3/ｈ）

300㎜（254m3/ｈ）
350㎜（346m3/ｈ）

450△hmax=270mm

325▽Ø350（346m3/h）

125

8000

270
210
170

350

500

300

四角b=400

Ø200, Ø250（90°三角せき, b=200, 300 四角せき）
b=300
b=200

300

▽Ø300（254m3/h）

400

90°

100

250

210

6000

TELESCOPICFLOW CONTROLLER

Ø300, Ø350（b=200, 300, 400 四角せき）

9000

7000

450

Ø75, Ø100, Ø150（30°, 60°三角せき, b=150 四角せき）

200△hmax=210mm

350▽Ø250（176m3/h）

100

4000

30°60°250

b=150

350

3000
100

四角b=3002000

1000△hmax=170mm

150△hmin=75mm

5000

四角b=200
四角b=150

5090Ā
60Ā

30Ā

ウェアボックス寸法

50350 350 350H

75

100

▽Ø200（113m3/h）▽Ø150（63m3/h）▽Ø100（28m3/h）▽Ø75（16m3/h）

150

200

250

300

水頭h（mm）

450 450 400H
500 500 450H

安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。製品改良のため、仕様等は予告なく変更することがあります。

本

ワマックテレスコープ

m3/h

m3/d

3

100㎜（28m3/ｈ）

ろ過流量調整装置△hmax=160mm

口径と流量およびウェアボックス寸法

テレスコープ配管口径、せき形状と流量範囲

流量

可動せき
16〜346ｍ3/ｈ（口径による）三角せき（30°、60°、90°）
四 角 せ き（ b = 15 0 、2 0 0 、300、400㎜）
Δh max=160〜270㎜Aq最大せき水頭
Δh min=75mmAq
最小せき水頭75、100、150、200、250、口径300、350㎜
ウェアボックス=FRP
材質
せき=SUS304
摺動管=PVC
流出管=SUS
計測方式
手動式：ロードセル式水位計と（※何れかのリニアライザによる流量発信選択となります） 表字方式
電動式：ロードセル式水位計とリニアライザによる流量調節
発信方式
ろ過流量設定入力信号 DC4〜20mA（電動式のみ）
ろ過流量出力信号 DC4〜20mA
許容負荷抵抗電動式：700Ω以下
許容負荷抵抗手動式：500Ω以下
87/104㎜/min
上昇下降速度（AC200V 50Hｚ 60Hz）
83/102㎜/min（AC100V/ 50Hz 60Hz）
0.2kW
モータ定格出力
AC200V×3φ
モータ電源（オプションAC100V×1φ）
FRPスタンド式（屋内外共通）
指示計(手動式)
180W×180D×1400H
鋼板製前面扉式スタンド式
制御盤(電動式)（屋内式、屋外式）
500W×350D×1600H（屋内式）
530W×430D×1600H（屋外式）
デジタル 指 示 調節 計アイソ
レータ、リニアライザ内蔵

160

原理
最大ろ過流量
せき形状

160

仕 様

ワマックテレスコープ

社〒156-0054

東京都世田谷区桜丘5-48-16

東 北 支 店〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 Tel. 022-267-0807

Tel. 03-3426-2131

東 京 支 店〒156-0054

東京都世田谷区桜丘5-48-16

名古屋支店〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄2-9-26

Tel. 052-204-3411

大 阪 支 店〒564-0063

大阪府吹田市江坂町1-23-26

Tel. 06-6821-3505

広 島 支 店〒730-0015

広島県広島市中区橋本町10-6

Tel. 082-223-1528

九 州 支 店〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神3-10-20

Tel. 092-713-7371

札幌営業所〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西18-1-26

Tel. 011-615-4230

秋田営業所〒010-0951

秋田県秋田市山王2-1-40

Tel. 018-866-5551

北東北営業所〒020-0034

岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20

Tel. 019-652-6101

北陸営業所〒920-0031

石川県金沢市広岡2-7-1

Tel. 076-223-2950

和歌山営業所〒640-8021

和歌山県和歌山市西旅籠町4番地

Tel. 073-498-6218

四国営業所〒790-0963

愛媛県松山市小坂5-4-18

Tel. 089-934-5111

南九州営業所〒892-0828

鹿児島県鹿児島市金生町4-10

Tel. 099-219-3780

沖縄営業所〒901-2122

沖縄県浦添市勢理客2-18-5

Tel. 098-870-1501

Tel. 03-3426-8111

00-0000000.00
000 DCC

ろ過流量調整装置

ワマックテレスコープ

ろ過砂層の目詰まりの変化に対しろ過流量を常に一定に調整します。
ろ過流量調整装置

ワマックテレスコープ

マックテレスコープは、緩速ろ過池の調整井に取り付けられ、ろ過砂層の目詰まりによって生じるろ過池とワ 調整井の水位差に追従して可動せきを上下に移動させることによって、緩速ろ過池のろ過流量を調節する装置です。操作方式には、ウェアボックス（可動せき）の上下動を手動のハンドルで行う手動式と、ロードセル式水Structure

構 造

調整井内は、ウェアボックス（せき一体式）、ロードセル式水位計、摺動管・流出管にて構成され、地上部は手動式の場合には開閉台、流量指示計、電動式の場合にはアクチュエータ、制御盤で構成されています。
開閉台またはアクチュエータとウェアボックスとはシャフトで連結され、摺動管と共に一体となって上下動する構造となっています。
ロードセル式水位計は、ウェアボックスに固定され、ウェアボックスと一体となったせきの越流水位を計測することにより、ウェアボックスで集水しているろ過流量を測定するものです。

位計の信号に応じたアクチュエータによる自動操作を行う電動式があり構造は極めてシンプルで、故障の起こる部分がなく、取扱いが容易です。

特長

1234567Advantage
正確な流量を指示します。
ロードセル式水位計によるせき水頭測定の採用により、フロート及びチェーン使用の方式に比べて流量測定が正確です。

動作説明

Operation

ろ過開始時、ウェアボックスを目標ろ過流量が得られる高さに設定しますが、ろ過の継続と共にろ過砂層の目詰りが進行し、調整井内の水位が徐々に低下していきます。
調整井内水位の低下は、ウェアボックスのせき越流水位の低下でもあり、ろ過流量は目標に満たない状況となることから、ウェアボックスを目標越流水位が得られる高さに下降される必要があります。
手動式の場合は、流量指示計をみながら目標ろ過水量となるように開閉台で操作します。
電動式の場合は、制御盤で設定した目標ろ過流量とロードセル式水位計が計測するろ過流量とを対比し、アクチュエータによりウェアボックスを常時適正位置に自動的に調整します。

保守が容易です。
機構が極めてシンプルで駆動部が少ないため、保守が容易です。

［ 据付図 ］

優れた耐久性があります。
ウェアボックスとグランド部の材質はFRP、せき板とシャフト類はSUS304のため耐久性に優れています。
現場制御盤
電動アクチュエータ

流量の指示が安定しています。
ロードセル式水位計の採用により、水面の波立ちによるハンチング及び水位上昇や下降時のヒステリシスが少なく、流量指示が安定しています。

可動せきシャフト

Ｈ .Ｗ .Ｌ

Ｈ .Ｗ .Ｌ
ロードセル式水位計

設置面積が少なくて済みます。
大きなフロートやガイドパイプが不要なため、少ない面積に据付が可能です。

ろ過池

Ｌ .Ｗ .Ｌ
ウェアボックス

砂面

小型、軽量で据付が容易です。
小型モータとFRP製のウェアボックスおよびグランドの採用による軽量化により、据付が容易です。

摺動管
エア抜き管
調整井

流量の計量と調節が同時に行えます。
ろ過流量の計量はせき水頭で行い、調節をウェアボックスの上下駆動で行う1台2役の装置です。

流出管

原水