74

ダクタイル鉄管

平成24.10 第91号

ＧＸ形の規格に短管１号と２号が無いのはなぜですか？
仕切弁部の継手にはこれまでフランジ形が多く使用されていて、過去の大地震等の漏水被害は、フランジ継手部に多く発生していました。水道施設耐震工法指針・解説 2009年版（日本水道協会）には、フランジ形については、一般に屈曲に対する抵抗力が劣っているとも記載されています。
そこでＧＸ形は、より信頼できる耐震管路の構築を目指すために、地震時に弱点となり得るフランジを有する短管1号および短管2号を規格から外すことにしました。
なお、短管1号および短管2号を規格から外す代わりに、ＧＸ形受口を有するソフトシール弁を規格に取り入れています。

ＧＸ形の切管挿し口を継ぎ輪に接続する場合は、Ｇ−Ｌｉｎｋを使用して良いですか？
切管挿し口をＧＸ形の継ぎ輪受口に接合する場合は、基本的に通常の配管やせめ配管ではＧ−Ｌｉｎｋを使用して良いです。
ただし、不同沈下が発生しやすい構造物との取り合い部や地震時に大きな地盤変状が発生する切土と盛土の境界部など、平常時あるいは地震時に地盤変状が集中するような場所では、適宜継ぎ輪を用いて地盤の想定変位量を吸収します。その場合、より継ぎ輪の機能を発揮できるように、Ｇ−Ｌｉｎｋを使用するのではなく、１種管を切管して挿し口リングを取付け、これを使用して下さい。

ダクタイル鉄管に関する素朴な疑問集

75

GX形異形管の曲管と乙字管の挿し口にある三角形の突起（フック）は何のために付いているのでしょうか？
三角形の突起（フック）は異形管挿し口と直管受口を接合する場合に使用します。
異形管挿し口と直管受口を接合する場合、プッシュオンタイプの接合になるため、フランジ付
きＴ字管を接合する場合、図１のように異形管受口のボルト穴にレバーホイストのフックを引っ掛けて接合します。

図1（図例：フランジ付きＴ字管）
しかし、曲管と乙字管の受口は挿し口に対して偏心しているため、直管受口を接合する場合、
図2のように異形管受口のボルト穴にレバーホイストのフックを引っ掛けて接合することができません。

図2（図例：曲管45°）

そこで、曲管と乙字管を直管受口に接合する場合は、図3のように三角形の突起（フック）にスリングベルトを引っ掛けて接合します。三角形の突起（フック）はスリングベルトが滑らないようにするために付いています。

図3（図例：曲管45°）

ダクタイル鉄管76

平成24.10 第91号

GX形で土留め工を用いて施工する場合の掘削幅の考え方は？

「水道事業実務必携」第2章 開削工歩掛によると、掘削深度が1.5ｍを超える場合や、1.5ｍ以下の掘削深度でも自立性の乏しい地山の場合には土留め工を施すこととされています。
その場合、掘削幅は (1)吊込み時の掘削幅、(2)接合時の掘削幅 を求め、このうち大きい方を採用します。なお、最小掘削幅は地山内法寸法(土留め矢板厚は別途加算)で50cmです。
一例として、実務必携に記載された部材標準寸法を用いて、呼び径150GX形を木矢板土留で施工する場合の最小掘削幅を求めると、下記のとおり750mmとなります。
実際の施工条件に合わせた部材厚で計算する必要がありますが、掘削幅は素掘り施工の場合よりも広くなります。

掘削幅B(mm)

計算式(1)吊込み時

742

B=D5+2×(b1+c+b2)(2)接合時569

B=D2+2×(b3+c)(3)最小掘削幅

500

B=500

750

(1),(2),(3)の最大値を50mm単位に切上げ

掘削幅

ここに、
D5 ：呼び径150GX形の受口外径（＝242mm）
D2 ：呼び径150GX形の挿し口外径（=169mm）
b1 ：吊込み余裕幅（=50mm）
b2 ：腹起し材幅（=150mm）
b3 ：接合作業幅（=150mm）
c ：矢板厚（=50mm）注記）計算式に合わせて実務必携の図を修正。

ダクタイル鉄管に関する素朴な疑問集

77

PIP工法に使用する受挿し短管と継ぎ輪の接合について
一般にダクタイル鉄管の異形管挿し口と継ぎ輪を直接接合することはできません。しかし、PIP工法で使用するPN形等の受挿し短管は、立て坑内で使用することを想定しているため、継ぎ輪との接合を考慮した加工範囲としています。
なお、受挿し短管に継ぎ輪をあずけることはできませんので、せめ配管には使用する場合は前後の配管に留意する必要があります。

ダクタイル鉄管

78

平成24.10 第91号

規格ニュースJDPA G 1051「PN形ダクタイル鉄管（CP方式）」
パイプ イン パイプに用いる耐地盤変動用のＰ

なお、従来のＰＮ形管は、発進立坑で接合をＮ形ダクタイル鋳鉄管として、既設管内に持ち込行ってジャッキによって既設管内に押し込む方んで接合する方式〔ＣＰ方式(Carrying式である。

pipemethod)〕(以下、ＰＮ形管ＣＰ方式という。）
が開発、実用化されたことから平成24年8月2日付

ＰＮ形管ＣＰ方式と従来のＰＮ形管との比較を下表に示す。

けで制定した。
ＰＮ形管ＣＰ方式と従来のＰＮ形管との比較
項目
継手の構造

継手の性能

呼び径

ＰＮ形管ＣＰ方式

従来のＰＮ形管

直管直管※水密性を確保する部分は同じであるため、ゴム輪、押輪、ボルトは同じである。
※受口溝とロックリングにテーパを設けている。
※セットボルトがない。

※水密性を確保する部分は同じであるため、ゴム輪、押輪、ボルトは同じである。
※ロックリングは受口外面のロックリング挿入用長あなから挿入する。
※セットボルトがある。

伸縮離脱防止継手で同じ性能である。
・伸縮量：管長の＋1％
・離脱防止力：3Ｄ kＮ（Ｄは呼び径mm）
・許容屈曲角度：呼び径 700〜1000 3°
呼び径 1100・1200 2°45′
呼び径 1350
2°30′
呼び径 1500
1°50′
700〜1500※接合時に既設管内に持ち込んだ新管内を人が通る必要があることから呼び径700以上になっている。

300〜1500

1種管(D1)､2種管(D2)､3種管(D3)､4種管(D4)P種管（DP）
直管の管厚（種類と記号） ※P種管は、パイプ イン パイプ工法に用いる種類として、 ※ただし、2種管は呼び径400以上、3種管は呼び径500以上、4種管は呼び径600以上
Pipe in pipeの頭文字をとった。
直管の種類

直管

直管
直管（溶接リング付き）
直管（フランジ・リブ付き）

異形管の種類

受挿し短管
11・°
曲管、5・°
曲管、3°
曲管

受挿し短管挿入できる
新管の呼び径

継ぎ輪

フランジ付きＴ字管
継ぎ輪

既設管に対して2〜3呼び径小さい新管を挿入できる。

一般的に既設管に対して1呼び径小さい新管を挿入できる。

HINODE

タッチして、効率管理。
主 本. . .
ザポートシステ'11.:ユピキタス・ 9"
テ・U
BIQUITOUSTOUCHr.::tピキタス・タ.，，.・』陣、曹周アプリをインストーJ~ したbノ 揚穆・E自のおサイフケ一歩イ.副島値と IC~グが内蔵された観.'、そしてタラウドサーバーとの遭遇障により、パルプ録作ν

情報などの日常の鑑持管理情報をパ コシで劫事よ〈管理するシステムです.
.'富ヲイフ令』タイ刷協岨四邑・径H
IT陪コ宅0.1圃闘・ーです.

祉/福岡市博事u期 5T目 8.18.【ヒ J デピ')~ディェf?) rn
̲(ll!I2)47&‑07T7
車車本社/旗車'港区赤.3T 固10.6号【ヒノデピJ~.】
TEL(D3)S6I謁‑<1418

日之出水道機器株式会社 寧

上・下水道用 i
・営業晶目工期水道周 J
ダ 夕 刊l局鱒
ポ ン プ 用 J(口径75%‑3.000")く》 蒜22窪芯?
主主民本

祉局玉忠久喜市望書'町繭剥唱畠暑槍

ダクタイル鉄管80

協会
ニュース

平成24.10 第91号「JDPA継手接合研修会」の開催

日本ダクタイル鉄管協会では、ダクタイル鉄管の設計・施工に関するご理解を深めていただくため、全国各地にて「技術説明会」（講義形式、実技形式）を行っておりますが、これとは別に、継手接合の技能を習得いただくために、協会研修所にて「JDPA継手接合研修会」を実施しています。
この継手接合研修会について、ご紹介いたします。

1．
研修会の目的
ダクタイル鉄管の継手接合に特化した研修会で、特定継手の接合技術を重点的に習得していただくことを目的とした研修会です。
そのため、配管技能全般の習得を目的とした(社)日本水道協会主催の「配水管工技能講習会」とは講習内容が異なります。

2．
研修会の詳細（1）講座名と研修内容
定常的に開催している研修会は、「耐震管（呼び径450以下）」と「耐震管（呼び径500以上）」の２つの講座で、ご要望があった場合のみ「一般管」の講座も開催しています。
それぞれの講座の研修内容などを、表1に示します。
（2）研修の実施内容
各講座とも、１日の研修の中で以下の内容を実施しています。
・講義（座学）・直管および異形管の接合・解体実技実習
・切管、挿し口形成実技実習
・習得度確認（実技評価、筆記試験）
なお、実技実習については、受講者4名までで１班を編成し、各班に指導員が付く体制での濃密な研修を行っています。
（3）研修会場
常設研修会場は以下の５会場です。
・関東地区 船橋会場（千葉県船橋市）
市川会場（千葉県市川市）
久喜会場（埼玉県久喜市）

・関西地区

武庫川会場（兵庫県尼崎市）

加賀屋会場（大阪府大阪市）
なお、ご要望があった場合には、現地研修会を開催することもあります。
（4）受講料
冒頭の「技術説明会」は無償で実施していますが、「JDPA継手接合研修会」については、機材費などのために受講者１名当たり18,000円の受講料をお願いしています。
なお、現地研修会については、別途追加費用が必要となります。
（5）受講証の発行
研修を受講され、習得度確認で研修内容を習得されたと評価される方に、「JDPA継手接合研修会受講証」（カード形式）を発行しています。

3．
受講申込みの方法
当協会ホームページに開設している窓口（技術説明会のコーナーに設置）より、各常設研修会場での研修会開催スケジュールをご覧いただけます。ご希望の講座、研修会場を選択（クリック）することで、インターネットを通じて受講申込みの手続きを行うことができます。なお、同窓口に「JDPA継手接合研修会申込み案内」を掲載していますので、お申込みの際には事前にご一読下さい。

表１ 講座名と研修内容
講座名

略称

耐震管（呼び径450以下）

耐小

耐震管（呼び径500以上）

耐大一般管

一般

研修日数

研

修

内

容

呼び径75〜450のGX形、NS形の継手接合
各１日間

呼び径500〜1000のNS形の継手接合
K形、T形、フランジ形の継手接合

協会ニュース81●当協会ホームページのツールバー「技術説明会」からも継手接合研修会の参加申し込みが手続きできます。

ダクタイル鉄管82

平成24.10 第91号

編集後記
●鼎談では、東日本大震災の被災地で陣●関東地方では、９月に１１年ぶりの取水制頭指揮をとられた仙台市にお集まりいた限を実施しています。給水制限とは異なだき、震災後の復興や復旧のあり方、日るので、生活に影響がでる段階ではない本が誇るべき技術力、人のつながりなどですが、狭い日本列島の中でゲリラ豪雨を熱く語っていただきました。特に重川先災害に苦しめられた地域もあれば、渇水

生の日本の技術力は国際社会でもっとに悩む地域もある、何とかならないものか自慢してよいとの発言には、感激しました。と空に向かって祈りたい。

●現地探訪は、全国総会開催地の旭川市●今号から鼎談や技術レポートをカラーでで三島 保水道事業管理者にインタビュ制作させていただきました。グラフや写真、ーさせていただきました。旭川市の水道地図などが今までのモノクロでは判別しのこれまでの歩み、諸先輩からお聞きにづらい点が解消され、見やすく、分かりやなられた苦労話、現在の苦労話、新耐震すくなりました。

管の採用についてなど、幅広くお話いただきました。

印刷
ダクタイル鉄管第91号〈非売品〉平成24年10月10日
平成24年10月15日 発行
編集兼発行人発行

本部・関東支部〒102-0074

関 西 支 部〒542-0081

北 海 道 支 部

〒060-0002

東 北 支 部

〒980-0014

中 部 支 部〒450-0002

中国四国支部〒730-0032

九 州 支 部

〒810-0001

所

本山

智

啓

一般社団法人
日本ダクタイル 鉄 管 協 会(http://www.jdpa.gr.jp)

東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館）
電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075
大阪市中央区南船場4丁目12番12号（小西日生ビル11階）
電話06（6245）
0401〜2ＦＡＸ06（6245）
0300
札幌市中央区北2条西2丁目41番地（セコム損保札幌ビル）
電話011
（251）
8710
ＦＡＸ011（522）
5310
仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）8338
広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）
3586
福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092（406）2256

eNoxrS
踊ndarrJ~::lIg'(JI凶配・箇踏の更新や新霞に l
志、耐震性・耐久性・耐蝕性に優れ、安全・確実怠タクタイル鉄管。
施工性で定評の NCK
直管・異形管、鉄蓋怠ど、ダクタイル製曽路システム一式を揃え、製造か 5責任施工まで、 NCKの一貫した先進技術でお応えします。

@目本鋳鉄管線設省官t
本社・工揖:1'
34&
引93埼玉県久喜市菖蒲町回和沼 1番地雷(0400同5‑
1101側
東京事宿所.干1
似〈問E東京都中央区築地 2‑12‑10町田)思島市，71叩
蛸 臨 目 立 刊 刷82
7棚市白石区菊水珊瑚丁目瑚!148(011)87
目配制

東北支社.干日時∞ 14 仙台市青葉区本町 3-5- 包 Eα~ 26&剖1 問

中部支社.干451‑{)046名古屋市西区牛島町 5番E号 E
α到底を笹到閲
九州支社干自陸自037福岡市 1草多区御供所町 1‑18α!
2)
2f
岳‑
<:e:閲

n

‑ar
F‑E剛圃

aE‑SE‑ ‑ 園田園田町劃

圃・SS
E‑‑a

クボタが提案する、耐震管の未来形

圃圃︐困人に、街に、未来に、 100年の約束。

司E︐ 園 町Ea園町即次代に豊かな水と環境を引き継守ための、安心と信頭の管路。

Fa劃圃

クボタはこのコンセプトのもと、¥Fa
E‑ 圃園田町町

園町

水道管の未来形として新しい耐震管 rGENEXJを開発しました。

1
2
0年の信頼と実績を結集し、00年を支える耐久性をこの新製品に込めました。
耐震性に加え次の 1クボタは次世代の技術で明日のインフラを担い、お客様とともに未来に歩んでまいります。

Thanaxtquality.
Thanaxtparfor
manca.

E7，γシヲ;1(9 新圃置管 5工事~~ス.
JOPAG1049GXa

本社〒弱6‑8601大原市浪温区激埠禽1
丁 目 指47号(06)鋪48‑31# 東京本社〒1()3.
.
8310:aI帽中央区日本編富岡丁目1番S号 {ω)3246‑
8161
訓 副 館 唯(Oll)214‑a14Q蜘瞳社似国初刊9?2中陣支社似間以外‑51
61 中E支社側回以6例 64田富支社 園町8持‑3923丸刈支社 関 4
市 岳431αωdfa‑‑jJ142

司自・四週園1.
d....環一日

www.kubot圃.
coJp

国 幽明

棒武宮祖ヲ;1(9パイプシステム事誕ユヨト