表 紙 の紹介

ダク タ イ ル 鉄 管 の 製造工程

鋳造工程編

私たちの重要なライフラインを支えているダクタイル鉄管。水を送る役割は知られていても、どのように製造されているかについてはあまり知られていません。本号では、前号の溶解工程編に引き続き、水道管を製造する鋳造工程についてご紹介します。

鋳造工程編

【鋳造】

鋳造工程では、ダクタイル鉄管を形どった型枠を型枠(高速回転) 溶けた鉄を流し込む 高速回転させ、その内壁に溶けた鉄を流し込みます。

溶けた鉄は、遠心力により一様な力を受けて型枠内面に広げられるので、均一な厚みの管を製造する
ことができます。
型枠内で鉄が固まった後、型枠の回転を停止させ、型枠から鉄管を引き抜きます。

【引き抜き】
ダクタイル鉄管型枠

中・大口径の鉄管は、写真のような方法で鋳造しています。

Ductile Iron Pipes

札幌市水道局

ＵＳ形

呼び径 1800

カラ ー グラビ ア

埼玉県荒川左岸南部下水道事務所

Ｋ形曲管

呼び径 2100

Ductile Iron Pipes

国土交通省 東京航空局
ＮＳ形 呼び径 400 × 2

北海道開発局

帯広開発建設部Ｔ形

呼び径 2000カラ ー グラビ ア

山形県

最上総合支庁ＮＳ形

呼び径 600「雪に強いみちづくり事業」
流雪溝に使用するための水を供給する導水管布設工事※流雪溝…道路幅員を確保するため、流水のある側溝に投雪し雪塊を流す施設

栃木県 芳賀中部上水道企業団
ＮＳ形Ｅ種 呼び径 100（５ｍ）

5ｍDuctile Iron Pipes

堺市上下水道局
ＰＮ形（持込工法）
呼び径 1000

奈良市企業局
ＰＮ形（持込工法）
呼び径 800

カラ ー グラビ ア

京都市上下水道局

ＰＮ形

呼び径 700

Ductile Iron Pipes

関東農政局

印旛沼二期農業水利事業所

ＡＬＷ形

呼び径 700

カラ ー グラビ ア

滋賀県東近江農業農村振興事務所
ＡＬＷ形 呼び径 700

九州農政局 南部九州土地改良調査管理事務所
ＡＬＷ形 呼び径 800

Ductile Iron Pipes

アメリカ合衆国 サンタクララバレー用水供給
Ｓ形 呼び径 1500・1650・1800

カラ ー グラビ ア

アメリカ合衆国

ロサンゼルス水道電気局

ＧＸ形

呼び径 200

ダクタイル鉄管で分からないことがあれば
ＪＤＰＡ

で

検索

QR コードはこちら▶

ホームページには、日本ダクタイル鉄管協会の紹介、ダクタイル鉄管の製品の概要、施工事例などをＵＰしております。

各種資料がホームページからダウンロード可能
トップページのメニューから協会が発行しているテキストや資料を
ダウンロードしていただけますので、ぜひお気に入りに登録ください。

各種資料ダウンロードページへ

最新の資料がご覧いただけます！

接合方法は動画でも紹介しています！

よくある質問・今さら聞けない素朴な疑問も Q&A コーナーにダクタイル鉄管に関して、当協会によくいただ
くお問い合わせをまとめ、基本編・設計編・施工編・規格編・防食編に分類の上、Q&A 形式で掲載しております。どうぞご参照ください。

今号の概要［ Technical Report ］

平成 28 年台風 10号による豪雨被害でのGX形およびNS形（E種管）を用いた復旧
新得町施設課

上下水道係

菜畑

係長

栄樹

北海道中央部にある新得町は、昭和 41 年 11 月より給水を開始し、水道事業と 2 つの簡易水道事業を運営しています。
その新得町では平成 28 年に 3 つの台風が上陸、また 8 月 17 日～ 31 日で合計 595.5ミリの降雨量を記録しました。今回の豪雨災害により、長期間断水することとなりました。今回のレポートでは、復旧に使用する管材の選定において、施工性、強靭性、耐震性、費用対効果の 4 点を条件に検討をすすめ、２種類の耐震型ダクタイル鉄管を採用して計画的に管路整備を進めていくことを報告しています。

NS形ダクタイル鉄管（E種管）本格採用に向けての検証
三沢市上下水道部 水道課 新設改良係 主事

駒沢 大地

三沢市は下北半島の付け根に位置し、湿原が多く、積雪寒冷地で路盤が凍結しやすくなっています。現在三沢市では、老朽管の更新や耐震化などの施設整備を積極的に進めています。管路については、呼び径 200 以上に GX形、75～150では新たに開発された NS 形（Ｅ種管）を試験採用しました。このレポートでは、ＮＳ形（Ｅ種管）の耐震機能面での評価、コスト面と試験施工の日数などを検証し報告しています。

笛吹市公営企業部におけるダクタイル鉄管による管路耐震化
笛吹市公営企業部 水道課長
笛吹市公営企業部 水道課 工務担当リーダー

渡辺 一彦
志村 一仁

笛吹市は甲府盆地の東寄りに位置する盆地地形で、果樹栽培に適した土地となっています。水道事業は、地区毎に整備を進めてきた簡易水道事業を統合、平成20年度に創設、同年 4 月からは峡東地域広域水道企業団の用水供給を受け、送水系統の統合や配水区域の見直しを推進しており、送水管路整備はあと１～ 2年での完成を目指しています。今回のレポート
では、耐震型ダクタイル鉄管を使用して、笛吹市が災害に強い安全なインフラ整備による「100年続くまちづくり」の実現を目指していることを報告しています。

S50形ダクタイル鉄管の施工について
静岡県企業局 東部事務所 工務課 主査

大川 美佐代静岡県企業局では、工業用水道事業、水道事業、地域振興整備事業を行っています。工業用水道事業は 7 事業を展開しており、その 1 つである静清工業用水道は、昭和16年に給水を開始した静岡県で最も古い工業用水道です。平成22年に発生した漏水事故をきっかけに、昭和20～30年代に布設した老朽管路の布設取替工事を行っています。今回、配水管路の一部にS50形ダクタイル鉄管を採用し材料や施工共にコストの削減を図ることができたことを報告しています。

県域水道ファシリティマネジメントの取り組みについて
奈良県水道局 業務課 係長

丸山 稿造

奈良県では水道事業を取り巻く経営環境の悪化に対処するため、「県域水道ビジョン」を平成23年12月に策定しました。
その中でも、「県水転換による水源の適正化」・「直結配水による配水システムの効率化」・「広域化の推進」という三つの取組があり、今回のレポートでは各々についての具体的な方策と今後の展望を紹介しています。

安心して、いつでも、いつまでも使える上水道を目指して ～呼び径 75 ＮＳ形（E種管）の施工～
高松市上下水道局 水道整備課 改良第一係長

小林 弘幸

高松市の上水道事業は全国で 40番目となる大正 10 年に給水を開始し、8 期に及ぶ拡張事業を経て、新たな水源の確保と施設整備の推進等を行ってきました。しかし、水需要は減少傾向にあることから、限られた財源の中で事業費の平準化を図りながら優先順位の高い事業から計画的に実施しています。
今回のレポートでは、新たに採用した NS形（E種管）の経済性、施工性についての評価を報告しています。

ダクタイル鉄管 No.102

1Contents
第 102 号

ダクタイル鉄管 目次

Color Gravure
カラーグラビア■ 札幌市水道局■ 埼玉県荒川左岸南部下水道事務所■ 国土交通省東京航空局・北海道開発局帯広開発建設部■ 山形県最上総合支庁・栃木県芳賀中部上水道企業団■ 堺市上下水道局・奈良市企業局■ 京都市上下水道局■ 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所■ 滋賀県東近江農業農村振興事務所・九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所■ アメリカ合衆国サンタクララバレー用水供給■ アメリカ合衆国ロサンゼルス水道電気局

今号の概要■ 巻頭言「簡易水道・小規模水道の諸課題解決に向けて」 山崎■ 対談「水道システムについて

一雄 ………… 4

広域化と官民連携～群馬東部水道企業団の協議とこれからについて～」滝沢

2

ダクタイル鉄管 No.102

智・ 鈴木

信行 ……………………… 6

Technical Report
技術レポート① 平成28年台風10号による豪雨被害でのGX形およびNS形（Ｅ種管）
を用いた復旧 ……………………………………………………………… 16
新得町施設課 菜畑 栄樹② NS形ダクタイル鉄管（Ｅ種管）本格採用に向けての検証 ………………………………… 24
三沢市上下水道部 駒沢 大地③ 笛吹市公営企業部におけるダクタイル鉄管による管路耐震化 ………………………… 34
笛吹市公営企業部 渡辺 一彦
志村 一仁④ Ｓ50形ダクタイル鉄管の施工について …………………………………………………………………… 38
静岡県企業局 大川 美佐代⑤ 県域水道ファイシリティマネジメントの取り組みについて ………………………………… 44
奈良県水道局 丸山 稿造⑥ 安心して、いつでも、いつまでも使える上水道を目指して …………………………………… 52～呼び径 75 NS形（E種管）の施工～
高松市上下水道局 小林 弘幸

●

事業体便り

58
● 私の好きな時間 【「水」を楽しむ】………………………………………………………………………… 64● 誌上講座 ……………………………………………………………………………………………………………………… 66● 規格ニュース ………………………………………………………………………………………………………………… 70● 協会ニュース ………………………………………………………………………………………………………………… 72● 編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………………… 76
札幌市・会津若松市・滝沢市・茨城県・瀬戸市・高槻市・富田林市・福山市・鹿児島市 ……

ダクタイル鉄管 No.102

3

巻頭言

簡易水道・小規模水道の諸課題解決に向けて
全国簡易水道協議会は昭和 30年に「国民皆水都市部を上回る過疎化の進展で水道料金収入も減

道の早期実現」を目標に掲げて創立され、水道整少するなど、財政的、人的にも困難に直面しており、備を切望する地方公共団体の要望に応え、未普小規模水道の存続に大変危機感を感じています。

及地域の早期解消を積極的に働きかけてまいりま

また、近年は依然として復興途上にある東日した。今日、97％を超える高い水道普及率に達し

本大震災、熊本地震をはじめとした大規模地震、ましたが、その中で簡易水道の果たしてきた役割

あるいは激甚化している豪雨・台風被害、土砂は極めて重要であると考えています。農山漁村を中災害、今年発生した寒波被害など自然災害が相心とした人口密度の低い中山間地域における公衆次いでおり、強靱な水道施設の構築、老朽施設

衛生の改善や生活水準の向上に大きく寄与し、簡易の更新・耐震化が求められています。

水道は欠かすことのできない社会基盤施設の一つとなっています。

4

しかし、簡易水道等が整備されている農山漁村、中山間地域は管路の布設効率が都市部に比国土の大半を占める農山漁村、中山間地域は森

べ極めて悪く、経営状況の悪化から必要な投資

林や水など自然環境に恵まれ、国土保全や水源か財源の確保がままならない状況にあります。さん養、今日的な観点からは地球温暖化の抑制、健らに職員数が少ないために、地震・豪雨等の自全な水循環系の構築に貢献しており、また多種多様

然災害時に自力で対処することが極めて難しいな魅力あふれる地域ばかりですが、人口減少や高ことも指摘されているところです。

齢化が都市部に先駆けて顕在化しており、住民の簡易水道に関しても公営企業会計の導入や経

生活の安全・安心への不安が高まるなど厳しい現営戦略の策定など抜本的な改革が求められ、効率実に直面しています。その中で、地域活性化に経営に努めているところであり、また国庫補助

向けた取組みが全国各地で進められていますが、制度の見直しに伴い、上水道あるいは簡易水道

日常生活や経済活動の基盤となる社会インフラ同士の統合が進められましたが、そもそも国のに関しては、そもそも都市部に比べ条件不利地

支援がなければ成り立たない不採算地域が多く、域にあり、水道に限らず、その機能維持に苦慮統合したとしても経営基盤の強化につながらないしているところです。

現実があります。100カ所あれば抱える課題も千簡易水道や飲料水供給施設等を営む地方公共団

差万別であり、100通りの地域事情、解決方法が体は財政運営基盤、組織体制ともに脆弱であり、あります。独立採算の制度趣旨は理解しています

ダクタイル鉄管 No.102

巻頭言

全国簡易水道協議会
会長

山崎 一雄

（北海道京極町長）

が、一般会計から繰り出しせざるを得ず、都会の感覚では経営が成り立ちませんし、行政としてトータルで運営を考えていかなければなりません。全国一律ではない柔軟な対処方法、制度運用が求められると考えています。
現在、水道法改正案の再提出ならびに早期成立が期待されるところであり、今後、適切な資産管理をはじめ、広域連携や官民連携の推進が求められています。将来にわたり全国くまなく、清浄な水を豊富かつ低廉に供給するためにも、
簡易水道をはじめとした小規模水道の置かれている実情を踏まえた水道事業の基盤強化策についても検討する必要があります。国に対しても、しっかりと財源措置してもらうよう訴え続けているところです。
当協議会としても、経営基盤が脆弱な簡易水
道・小規模水道の諸課題解決に向けて、従来に増して関係市町村との結束を図り、次世代に安全で安定した水供給を引き継げるよう、活発な活動を展開してまいる所存です。
貴協会の会員の皆さまには強靱な管路構築にご協力を賜り、この場を借り心から厚く御礼申し上げます。今後とも民間企業ならではの創意工夫、技術ノウハウを発揮され、持続可能な水道施設の構築にご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ダクタイル鉄管 No.102

5

対談
水道システムについて
広域化と官民連携―群馬東部水道企業団の協議とこれからについて―

滝沢 智
×
鈴木 信行
群馬東部水道企業団は、平成 28 年 4 月に 3 市 5 町の水道事業を広域化し企業団を設立されました。企業団は広域化に先立ち、基本構想を策定し、デザインビルド方式（DB 方式）とコンストラクション
マネジメント方式（CM 方式）で官民連携事業を平成29年4 月から開始
しています。今回の対談では、東京大学大学院の滝沢教授と企業団の鈴木局長に企業団設立に至るまでの経緯を振り返っていただくとともに、実施されている官民連携事業について、語り合っていただきます。

東京大学大学院工学系
教 授

滝沢 智 氏

Q：まず始めに滝沢教授から全国の水道事業体が抱えている課題について、お話しいただけますでしょうか。
滝沢教授 ： 水道法制定から60年が経過しましたが、これまでの歴史的な背景を申し上げますと、
日本の水道事業は水需要の急増による水不足の解消に対応するための水源の開発の時代には国民皆水道を目指しました。しかし、最近の10 年間は、人口減少の問題、これまで構築した水道施設の老朽化、給水収益の減少、水道事業体の職員の大量退職による技術力の低下など様々な課題が顕在化してまいりました。

6

ダクタイル鉄管 No.102

これらの課題に対して、各水道事業体はこれまでとは異なる取り組みが必要となります。中には、今までの経験を活用できる部分もあれば、過去の経験則ではうまくいかないこともあるかと思います。そのため、新たな取り組み手法として本群馬東部水道企業団太田本所

日の対談のテーマである「広域化」と「官民連携」
を如何に実現していくかが重要となっています。

深いものでした。
また、この地域は、都心からおよそ 100キロ圏に位置し、JRは通っていないのですが、東武鉄道、東北自動車道によって東京都に接続しています。事業規模は、給水人口約 45万人、事業収益約100億円、年間配水量約 6 千200万m3 となり、末端給水事業としては県内最大規模となります。
事務所は、太田市に本所を置き、館林市とみどり市に支所を設置しています。職員数は、平成
29年４月１日現在で、77名で全て構成団体から

群馬東部水道企業団構成団体

Q：では次にの派遣職員となっております。

局長から群馬東部水道企業団の概要について、お話し下さい。

邑楽郡の板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町の 3 市 5 町の水道事業を統合し、平成28 年
4 月 1 日より事業を開始したまだ発足２年目の水道企業団です。構成団体のみどり市北部には足尾山地が連なり、その山地を水源とする渡良瀬
川と企業団区域の南側を流れる利根川に挟まれ

群馬東部水道企業団
局 長

県の南東部に位置する太田市、館林市、みどり市、

鈴木 信行 氏鈴木局長 ： 私ども群馬東部水道企業団は、群馬

た水源豊かな地域です。また、古くから歴史的、経済的な結びつきが強く、行政面では、清掃事
業や医療事業などにおいて、広域的に事業を行っている地域であります。水道事業においても、災害対策や群馬県の用水供給事業からの受水など、共通課題や事務を抱えていたことから、以前から職員同士のつながりはダクタイル鉄管 No.1027

Q：ありがとうございます。続けて、鈴木局長

る広域的運用について」の研究を、群馬大学に依からは企業団創立までの経緯、苦労話などを頼するとともに、翌年の平成 23年には、経済産

コメントいただけますでしょうか。

業省の「地域経済活性化のための公営水道事業における官民連携の推進支援」のモデル事業として

鈴木局長 ： 私自身、昨年４月に太田市から企業取り上げていただき、６市と隣接する群馬県側団に派遣職員として就任しましたので、直接企の邑楽郡の５町を枠組みとした広域化について、業団創立に関わっていませんが、私のわかる範研究をお願いしました。この段階で、邑楽郡の囲でお話しさせていただきます。広域化を進め

５町にはオブザーバーとして参加していただきることができた背景として、まず「両毛地域水

ました。この２つの研究を通して、広域化のメ

道事業管理者協議会」の存在があります。渡良

リットがより具体的なものとなったわけです。

瀬川をはさみ、栃木県、群馬県の 6 つの市、足ただ、広域の必要性や、メリットがわかって

利市、佐野市、桐生市、太田市、館林市、みどいながらも、団体ごとに優先すべき課題や料金

り市の管理者協議会での議論がきっかけとなっ格差の問題など、広域化に対する温度差はありまております。

した。また、当時は、県をまたぐことも難しい課

この管理者協議会は、30年以上前から活動し題だったのだと思います。最終的には、栃木県のており、災害応援協定の締結や、緊急連絡管の2 市と群馬県側では桐生市を除き、その時点で広接続、また、定期的に会議を開催して、その時々域が可能な 3 市 5 町を枠組みとして、広域化を進の課題や問題点を話し合ってきました。ちなみ

めて行くことになりました。平成 24年に関係首に来年度が 100回目の管理者協議会となります。

長に、今まで進めてきた研究内容を報告し、改当然、その中で広域化も議論してきたわけです。

めて水道広域研究会を設置いたしました。

平成 22年に群馬県側の４市で、「水道事業におけ研究会では、広域化基本構想および基本計画の

群馬東部水道事業統合協議会ロードマップ
8

ダクタイル鉄管 No.102

対談

策定に着手し、より具体的な広域化によるメリッ
トを団体ごとにわかりやすく示すことができ、平成 25年10月に関係首長との基本協定書の締結にいたりました。翌月の11月には、企業団の設立に向けた組織を構築するため、「群馬東部広域水道事業統合協議会」を発足させました。広域化に伴う国の交付金を受けるためには、協定締結
後３年以内に企業団を設立するという条件から、
平成 26年 4 月に、「統合準備室」を設置し、基本
構想、基本計画に基づく、具体的な内容を実現するための作業を進めるとともに、組織プラン

日本水道協会から平成 28 年度
水道イノベーション賞特別賞受賞

や創設認可申請の準備を進めました。
管理者協議会の議論に端を発した広域化は、紆資産に関するデータを一から作成しなければな

余曲折のもと、平成 27年 10 月１日に、群馬東部

らない構成団体もありました。そのため、基本

水道企業団として設立を果たし、翌年 3 月 29日に、構想、基本計画の策定に関しては、すべてコン

国の認可を受け、4 月 1 日から事業を開始した次サルタント会社に委託しました。また、施設の第であります。

統廃合については、どの施設を残すのか、水の苦労した点ですが、3 市 5 町の水道事業を統合

流れをどのように変えていくのか、職員が判断し、現在群馬東部水道企業団として事業運営してするのでなく、専門的な知識をもつコンサルタ

いるわけですが、実は水道料金は今も統合されてント会社に委託することで、無用な調整を避けいません。統合協議のなかで、一番問題となった

ることにつながったと考えています。

のが、料金統一です。口径 13ミリで 20㎥使用しそのほかの業務についての調整も大変でした

た場合、安いところは 1，927円、高いところでが、太田市においては、平成 17年に、1 市 3 町

2，
970円と 1，043円の差があります。料金が安くによる合併の経験があり、その時の資料を参考なる又は同じならいいのですが、高くなるのでに調整したことで、時間短縮につながりました。

あれば広域化の客観的なメリットとして住民にただ、現在もそうなのですが、市町村合併と異理解いただくことは難しいでしょう。

なり、水道事業は一つになったわけですが、現

このようなことから、将来の投資計画や費用

在も様々なことで、8 団体との調整が必要であり、の削減計画を見据え、料金の統一は、企業団設

今後、更なる効率的運用を図っていく必要があ

立後に見直すこととしました。料金の問題がネッるかと考えています。

クとなり、広域化の議論が止まってしまうことは、避けなくてはなりません。最も優先すべきことは、広域化により組織や施設を再構築していく

Q：滝沢教授からは、お聞きになった感想をおことです。また、資産管理に関しても、更新需伺いします。

要や財政計画を見直している構成団体と、そうでない構成団体とでは大きな違いがありました。

滝沢教授 ： 鈴木局長のコメントをお聞きして成ダクタイル鉄管 No.102

9

功の秘訣と感じたのは、母体となる「両毛地域

で料金の統一に向けて歩みを進めればよいとの

水道事業管理者協議会」の存在です。その協議お考えです。もちろん時間はかかるでしょうが。

会が 30年以上継続して実施されたことで、お互出身母体を超えた際に各職員の一体感も醸成さ

いに顔が見える関係を構築しており、トップのれてくるのではないでしょうか。

方、職員の方、それぞれが face to face での付
き合いをされていたことが大きいと思います。次に、ボトムアップで提案する職員の方のモチベー

Q：官民連携事業についてお聞きします。官民ションが高かったことも挙げられます。また群連携事業に至るまでをお話しいただけますで

馬大学に委託した件と経済産業省のモデル事業

しょうか。

にとりあげられたこと、そして時に外部の意見10を上手に取り入れられたことも成功の要因の一

鈴木局長 ： 広域化を1st ステージとした場合、つだと思います。当事者同士の議論は、お互い官民連携会社の設立を2ndステージと捉えています。

の格差ばかりが目立って、調整が困難になりま

官民連携会社、「（株）群馬東部水道サービス」は、す。外部の人間が異なる視点で議論し、調整役

昨年４月から事業開始しております。2 億円の資を担いながら、適切な場面で意見をまとめるこ

本金の内、企業団からは、51％出資しています。

とが成功のカギとなったと思います。

設立の経緯ですが、統合前の水道広域研究会で作

また、職員同士でのボトムアップの提案で広成した「広域化基本構想」で、各業務を職員が直域化が実現した事例は、全国の事業体でも稀有接実施するコア業務と、委託可能な準コア業務、な例ではないでしょうか。ボトムアップだけでそして、民間がノウハウを有している定型・そのは最後の部分で利害調整が必要になります。局

他業務に区分し、コア業務以外の業務を、包括業長もおっしゃいましたがボトムアップは現場の務委託することで対応することにしました。こ

実務に精通された形態では実行に移しやすいでれは、太田市と館林市で実績のある包括業務委

すが、調整となりますと最後にはトップのリー託を導入し、少ない職員数で効率的な業務を実

ダーシップが必要です。

施することができたからです。

一方で料金の格差については、格差を是正する

しかしながら、包括業務委託は、民間への技ことの意味を説明することは難しいと思います。

術の移転にはつながるものの、企業団に技術は

全国のどの協議会でも料金の格差が全面に出る

継承されないということです。現在、企業団職と、協議が進みません。群馬東部水道企業団では員は構成団体からの水道経験豊富な派遣職員でまず「広域化」という枠組みを構築し、次のス構成されています。スキルを持った職員も構成

テップとして料金の話という段階を踏んで検討

団体の人事異動で、いつ派遣元に戻るかわかりされています。これは企業団発足の前では各職ません。また、委託した業務は、原則企業団職

員は出身母体の市町のことで精一杯ですが、企員が関わることができません。例えば、浄水場

業団として事業を行うことで、今まで見えなかっの管理にしても、委託をしたことにより職員がた部分が見えてくる。77名の職員全員が出身母直接業務を行うことができないということです。

体を超えて、格差も含めて違いを認識し、各々そのため、委託先に職員を派遣し、業務を習得さの市町の良い部分、悪い部分が理解できた段階

せられればいいのですが、法律により派遣はでき

ダクタイル鉄管 No.102

対談

業務・事業の方式ません。派遣するためには、公益法人、もしくは、滝沢教授 ： 鈴木局長がおっしゃったように、広官が出資する会社である必要があります。

域化により業務量が増大することへの対応とし次に、４条の支出を含め委託することに対するて官民連携事業に取り組まれたのだと思います。

公益性の確保です。工事の発注に関しては、透広域化と官民連携は車の両輪です。仕事量が増

明性も確保しなくてはなりません。この点につ大したので、職員数を増やせる時代ではありまいても、官が出資することでガバナンスの強化せん。
あらためて申し上げますと、
官民連携は
「官」

を図ることが可能となります。

が果たす役割、「民」にお願いする仕事、この 2

また、委託、受託の関係だけでなく、同じ組織の一員となることから、スムーズな意思疎通

つを効率的に分けて、お互いのメリットを出し合う連携です。

が可能となり、お互いのノウハウを共有できる

水道界全体で職員数は減少していますが、群馬

等のメリットも生まれます。官民出資会社の設

東部水道企業団では広域化を図りつつ
「官」
と
「民」

立は、受託者、委託者の関係から、もう一歩踏が連携する、まさに理想的なスキームが実現さみ込んだ関係を築かないと、今後の水道事業にれたと思います。私が驚かされたのは、広域化対処できないと判断し、官民連携の会社を設立

以降のスピード感で、着々と計画を実行されてしました。

います。一方で、全国各地で広域化の検討をしていますが、なかなか前に議論が進まないことが問題だと感じています。

Q：滝沢教授は選定委員長を務められたとお聞き

官民連携は、広域化した後の２つの課題に対しておりますが、どのような方法で議論を進め応する方策です。ひとつは仕事量が増大する時られたのでしょうか。また、印象に残っているの人員不足への課題、もうひとつは「民」に丸ことなどがあればお話しいただけますでしょうか。

投げするのではなく、「官」が「水道事業とはど
ダクタイル鉄管 No.102

11ういったものか」を説明でき、実務の経験を継し、官民出資会社に技術・ノウハウを蓄積します。

承していくべきかを「民」に理解していただく

そして、次の段階として、企業団から官民出資

課題、この２つのスキームを実行することで初

会社へ職員派遣をし、技術・ノウハウを習得させ、めて効果的な官民連携事業となります。

派遣解除により企業団へ戻ることで、企業団内業者選定においては、4 条予算も含めて幅広いに技術の継承を図るサイクルを目指します。

業務を「民」にお願いするので、当然ですがしっ

先ほども申し上げましたが、現在、企業団職

かりと信頼のできるパートナーを選ぶ必要があ

員は全て構成団体からの派遣職員です。企業団

りました。私だけでなく選定委員の皆さんと議論

職員のプロパー化が技術継承のための最初の課

したのは、後戻りは許されませんので、信頼の題と言えるでしょう。

できる事業者であるかどうかを様々な視点からまた、官民出資会社においては、業務の内製チェックしました。群馬東部水道企業団は、広化が必要と考えます。業務の内製化の目的は２域化と官民連携の理想的な組み合わせを実現しつあります。１つは、技術の継承を実施するたようとしています。今後、
群馬東部モデルとして、めです。現在の官民出資会社との契約において、全国の事業体が広域化と官民連携を実現してほ業務は官民出資会社を通して構成員（明電舎、しいと考えております。

ABS、GCCJS、クボタ）
が全て実施する体制となっています。この場合、官民出資会社では直接業務を実施しないため、社員の雇用ができず、技術・

Q：官民連携事業を平成 29 年 4 月から実施さノウハウの蓄積が困難となってしまいます。技

れて現在までで何か課題などがあればより具体術の継承をするためには官民出資会社で業務を的にお話しいただき、なければ感想などをコメ内製化し、社員を雇用し、技術・ノウハウを蓄ントいただけますでしょうか。

積する必要があるのです。
２つ目は、委託を通した広域化であります。官

12

鈴木局長 ： 今後の課題としては、先ほども言い

民出資会社には今後、企業団以外の水道事業者

ましたが、技術の継承です。委託した業務につから委託を受け、業務委託を通した広域化に寄いては、委託者から受託者へ技術・ノウハウが与してもらいたいと考えています。委託を受け流れていくわけです。今回の官民連携事業におるためには、高い水準で業務を実施することはいて、３条と４条、民間に委託できるものはほもちろん必要ですが、それ以外に会社の経営がとんどを委託したわけであります。しかし、委安定していることも必要です。しかし現状、構託しただけでは、企業団から技術・ノウハウが成員が全ての業務を担っているため、官民出資

次第に失われ、モニタリングが困難となってし会社に利益はほとんどないわけです。官民出資

まうことが予想されました。このことから、官会社で業務を内製化し、利益を出してもらいた民出資会社を設立する方式を選択したわけです。

いと考えています。

官民出資会社を活用した技術継承の手順を申し次に、国の補助金の関係です。官民連携事業上げますと、まず、企業団がプロパー職員を採のうち４条工事については、広域化に係る国の用し、官民出資会社へ派遣できる体制を整えま補助金を受けて事業を推進しています。補助率

す。これと並行して官民出資会社で社員を採用

が１/ ３と大きいため、事業を推進する上で大変ダクタイル鉄管 No.102

対談

重要なものです。しかし、満額もらえてないの

滝沢教授 ： 業務の内製化には時間がかかります。

が現状であります。このため、事業計画の見直それぞれの参画されている企業が別々の専門分しが必要となり、事業の推進に苦慮していると野を担当されていて、水道事業を実施する上ではころであります。満額もらえるよう今後も県を全てをまとめなければなりません。この内製化

通じて国に要望してまいりたいと考えています。

を行うためには社員が雇用されていなければな

最後に、管路工事の設計と施工監理を一体とりません。時間を要しますが、ノウハウの蓄積して委託する CM方式です。管路 CMについては、が必要です。水道事業は特に経験工学的な部分

今回の官民連携事業において新たに実施していが多々あります。例えば、管路の維持管理にしる業務であります。今年度、実施してきた中で感ても、新品の管があれば同じマニュアルで対応じているのは引継ぎには時間がかかるというこできますが、埋設時には同じ状況であっても地とです。関係機関との協議や工事監督など、企域固有の土壌環境があり、その影響は経験でし

業団のノウハウによるところが大きいこれらのか知ることができません。水道システムを運用

業務は、委託開始当初から受託者のみで実施すするためには、理屈だけを知っている人間だけるのは困難であります。現在は、企業団の職員

では遂行できず、相当な部分、その地域で実際がサポートする形で業務を実施しています。受に水を運用した経験があるプロパー職員だけが託者のみで実施するには数年間は時間を要する

知るノウハウが必要です。その経験を得るにはと考えられます。ただ、過去にも同様の経験を時間がかかり、民が業務を請け負う場合は、そしています。企業団構成団体である太田市の包の経験を得るための時間が必要となります。水括業務委託における給水装置関連業務も当初は道システムの運転管理には、そのような経験が問題が生じましたが、現在問題は発生しており重要となりますので、地域特性を知っている職ません。時間をかけ、丁寧な引継ぎを今後も行っ員が社員として存在することで、内製化して継ていきたいと思います。

承していく必要があります。
官民連携では、水道システムのノウハウの伝
承が最も難しい業務でしょう。もともとは「官」が維持管理を担い、運転管理などの経験工学的な知識を持っていたのですが、この実情は教科書のように理屈で説明できず、一般化できないものです。その部分を官民の共同出資会社に引き継ぎ、ノウハウを伝授し、それを内製化することが成功に向けての大きなカギになると思います。これも先ほどと同様ですが、官民連携を検討している事業体などは必ず同じ壁にぶち当たると思われます。群馬東部水道企業団が、全国に先駆けてこの課題に直面されており、官民出資会社にいる職員スタッフで対応できるよう
鈴木 信行 局長に克服されるのか注目しております。それを乗ダクタイル鉄管 No.102

13

り越えられれば、官民出資会社が安定した経営、企業団と隣接する他県の自治体との緊急時の連事業に進んでいけるのではと思います。
「官」と絡管を結ぶ協議を行っています。今後、協定書「民」が協力しながら、業務の実情をより良い方の締結、工事の設計および国への補助金申請等

向に進捗すれば、素晴らしい群馬東部モデルとを行っていく予定です。

なるのではと考えます。
官民連携で失敗があるとすれば、地域の実情にあるノウハウ、引継ぎがうまくいかず、「官」とQ：お聞きになられての滝沢教授から感想をお「民」の間に不信感が生まれることです。先ほどか話し下さい。

ら申し上げているように水道は経験工学ですので、現場の実務を担当している職員の話を聞き、丁寧

滝沢教授 ： ご承知のように全国の事業体で管路に情報共有しながら進めていかなければなりませの耐震化が喫緊の課題です。水道事業体は投資額ん。ボタンのかけ違いが生まれないように、当たが膨大ですが、交付金を活用しながら耐震化もり前なことですがコミュニケーションが重要です。

スピードアップして実施しなければなりません。
年度毎に予算の変動はあるかと思いますが、初
志貫徹といいますか、厳しい予算状況であってQ：局長からは、管路の耐震化について、どのも耐震化率をあげるためには、10年あるいは 20

ような現状でしょうか。

年の長期スパンで着実に一歩一歩耐震化を行っていくしか方法はありません。

鈴木局長 ： 平成 28年度末時点において、基幹管

連絡管の 17 箇所は多いと感じます。先ほども路の耐震化率は 21.0％、耐震適合率は 48.0％（H28

おっしゃっていましたが、管理者協議会を 30 年

水道統計）であります。全国平均では、耐震化率

以上継続されている歴史的背景があるので、助24.4％、耐震適合率は 38.7％であるため、全国平

け合う姿勢が 17 箇所の連絡管に表れていると思均並みではあるものの、昨今頻発している地震をいます。様々な災害が全国各地で頻発しており考えると管路の耐震化は急務であると考えていますが、耐震化や連絡管も重要ですし、それをます。当企業団では、広域化に伴う国の交付金を上手く活用するために近隣事業体との災害協定活用し、官民連携事業において管路の耐震化をスも含めた様々な連携が重要です。

ピードアップして実施していく予定であります。
Q：企業団の今後の展望や意気込みをお話し

14

Q：豪雨災害についてはいかがでしょうか。

下さい。

鈴木局長 ： 災害などが発生した際に迅速に対応

鈴木局長 ： 群馬東部水道企業団、事業開始からできるように連絡管を整備しております。企業

２年が経過するわけですが、これからが正念場

団に隣接している桐生市、足利市、佐野市とは「水だと私自身は思っています。現在、群馬県の用道災害相互応援協定」を締結しており、計 17箇

水供給事業との統合を県と協議しています。企所の災害用連絡管を整備しています。また、
現在、業団は、群馬県の新田山田水道、東部地域水道

ダクタイル鉄管 No.102

対談から用水の供給を受けておりますが、この２つの水道の供給先は、企業団区域のみとなります。
地域全体の水運用を考えると、県水との統合は必然であり、統合すべきものと考えています。この県水との統合にもよりますが、全体の水運用が確定した段階で、水道料金の統一を図ってま

滝 沢 智 教授

いりたいと考えています。また、官民連携事業の確固たる体制整備は急務と考えています。強れも議論中で、今思い出しますと現在の広域化

靭で安全、安定的な水道水を供給するためには、しての企業団を設立し、官民連携の事業を開始

企業団のパートナーである（株）
群馬東部水道サー

した状況は隔世の感があります。その間、様々

ビスとの更なる連携強化が必要不可欠となります。

な課題・難題がありながら、それらを乗り越えその中でも、（株）群馬東部水道サービスを受けたり、また乗り越える方向性を考慮している現皿とする技術継承に向けた仕組みの構築は、早在の群馬東部水道企業団は、これまでの 7 年間

急な課題と捉えています。企業団職員も来年度を振りかえって大いに敬服する次第です。

から段階的に職員数を削減していきます。平成32年度には、大幅に職員数を削減します。

また、一昨年の水道法改正の議論の中で用水供給事業の役割を見直す検討が必要ではないか

また、同時に平成 32年度からは、企業団職員と議論がありました。ご承知のように水不足のの一部プロパー化を図っていきます。派遣職員から時代には用水供給事業は、大きな役割を果たしプロパーへの移籍もありますが、新規採用職員も採てきたのですが、今後の役割としては広域化の用していきたいと考えています。企業団職員の技術・中での中心的な役割を果たせるといった議論もスキルの継承を官民連携会社である
（株）
群馬東部水

ありました。広域化と官民連携を達せられた群道サービスに担っていただきたいと思っています。

馬東部水道企業団がさらに県営水道との統合まいずれにしても、これから解決しなければならなで進められますと、
水道法改正の議論の 3 本柱（広

い課題は山積していますが、全国の水道関係者から

域化、官民連携、県営水道との統合）が実現す注目されていることを励みに、今後も利用者目線にることになります。そうすれば、群馬東部水道

たった、事業運営を行っていきたいと思います。

企業団の活動にますます目が離せなくなります。
これまでの 7 年間の歩みをみても、仮にこれから大きな課題に直面されても、鈴木局長のリー

Q：本日の対談の感想、まとめをお話しいただ

ダーシップ、職員のモチベーションがあれば、次けますでしょうか。

のステップへも進めるのではないかと思います。
先駆者であり続けることは大変なことだとは思滝沢教授 ： 私自身が関わらせていただいた平成

いますが、日本の水道界の新たなモデルケース

23年の経済産業省のモデル事業から 7年が経過しとして頑張っていただければと考えております。

て、群馬東部水道企業団様は、よくぞここまで到達されたなと思います。平成 23年当時は、最終的にはどういった組織・形態がよいのか、そ

今日は貴重な話をありがとうございました。

ダクタイル鉄管 No.102

15ダクタイル鉄管

16

平成30.4 第102号

Technical Report 01

技術レポート

平成 28 年 台風10 号による豪雨被害での GX 形およびNS 形（E 種管）を用いた復旧
新得町施設課

1. はじめに

上下水道係

係長

菜畑

栄樹

２．新得町水道事業の概要

新得町は北海道のほぼ中央に位置する人

新得町は昭和 4 1 年 1 1 月より給水を開始

口約 6,400 人の東大雪の山々と日高山脈にし、水道事業と 2 つの簡易水道事業を営ん

抱かれた自然豊かな美しい町である。

でいる。

町名の由来は、アイヌ語で「シットク・

河川を水源として新得浄水場から 1 日ナイ」がなまったもので、山の肩または端

2 ,5 0 0 ㎥の水を供給し、給水人口は 5 ,2 9 0という意味や、アイヌの人たちがお酒を造人で普及率は 98％となっている。

るための漆器を「シントコ」といい、これを管路の総延長は 76.7km で取水から配水ま作るための土地だったとも言われている。

で全て自然流下という特徴がある。

町の面積は広く、東京都の約 1/2 の 1,064 ㎢
あり、人口密度は 6 人 / ㎢ で、総面積の約 9 0％が森林地帯になる。主な産業は農業と酪農で特にそばの生産が盛んである。
町は鉄道とともに発展し、現在も特急全車が停車し、札幌から約 2 時間、帯広まで
約 30 分と交通の便にも恵まれている。

３．平成 28 年台風 10 号による被害
北海道に台風が上陸することは多くない
が、平成 2 8 年は観測史上初めて 1 年間に台風７号、9号、11 号の 3 つの台風が上陸するという事態となった。
また、台風 10 号は 8 月 29 日～ 31日に北平成28年台風10号による豪雨被害でのGX形およびNS形（E種管）
を用いた復旧表１ 新得町における主な被害

海道に接近し、十勝地方に大雨による甚大な被害をもたらした。

住家被害

全壊 2 戸半壊 7 戸
一部損壊 8 戸
床上浸水 4 戸
床下浸水 9 戸

農地浸水

211.7ha

新得町では上陸した 3 つの台風と合わせて 8 月 1 7 日～ 3 1日で合計 5 95 . 5ﾐﾘの降雨量を記録し、8 月の総雨量は 613 . 5ﾐﾘとなった。
平年の 8 月平均雨量は約 2 0 0ﾐﾘであり、平年の約 3 倍の雨が降ったことになる。
新得町での主な被害を表 1 および図 1 に断水
停電

道路通行止め示す。

8 月 31 日 1：30 頃から 9 月 18 日まで
対象 2,636 戸 給水人口 5,290 人
8 月 31 日一時的に町内全域で発生
トムラウシ温泉周辺で 8 月 30 日から
9 月 23 日まで停電
新得市街地 ６箇所
屈足市街地 ４箇所
郊外 ２箇所
国道 38 号
道道 忠別清水線、夕張新得線（国道～３条通間）

新得市街地付近
解析雨量による降水量分布
8月29日00時～9月1日00時の72時間積算
日高山脈沿いやぬかびら源泉郷
周辺で300ミリを超える降水量
を解析
単位はミリ
0.0<
10.0≦
30.0≦
50.0≦
80.0≦
100.0≦
150.0≦
200.0≦
300.0≦
400.0≦

パンケシントク川< 0.0< 10.0< 30.0< 50.0< 80.0< 100.0< 150.0< 200.0< 300.0< 400.0

中新得川

ペンケオタソイ川

距離 5.4 ㎞
標高差 約 300m

道東道ペンケオタソイ橋観測局
標高 477m
8 月降雨量 834mm
うち台風 10 号による雨量 382mm

新得市街地
標高 178m
8 月降雨量 614mm
うち台風 10 号による雨量 234mm

図1

地理的条件図17

ダクタイル鉄管

18

平成30.4 第102号

４．水道施設の被害
今回の台風による豪雨により、水道事業

短期での復旧が困難な状況にあったたの給水区域に属する新得市街地と屈足市街

め、今回損壊した取水場の下流にあり現在地の２つの地域全域の 2 , 6 3 6 世帯、5 , 2 9 0

は使用されていなかった旧取水施設に土砂人が断水となった。断水の原因は、取水施流入防止対策を行い、９月６日から取水を設の損壊、導水管の一部流失により取水と再開した。

導水が不能となったことによる。
（２）管路の被害（１）取水施設の被害
一級河川十勝川水系パンケシントク川支
流９号川の地表水を河床から取り入れる構造となっている取水場の損壊により取水不能となった。
（写真 1）

導水管では硬質塩化ビニル管が多く布設されていたがその大部分が土砂の洗掘により継手部が離脱して流失した。
河川伏せ越し部の導水管（呼び径 200A
形ダクタイル鉄管）も埋設位置よりも深く洗掘されたことにより継手部が離脱して流失した。（写真 2）

写真1

取水場の損壊状況

写真2

呼び径200 A形継手離脱状況

平成28年台風10号による豪雨被害でのGX形およびNS形（E種管）
を用いた復旧

19

一方、橋梁に添架されていた導水管（呼び径 200 NS形ダクタイル鉄管）は、橋台背面の土砂が洗掘されて管体が露出し、継手の伸縮量が限界まで伸びた状態となっていたが管体の損傷や継手の離脱等の被害はな
く通水機能は保持されていた。（写真 3）

写真3

呼び径200 NS形継手の状況

この導水管は、伸縮可とう管と耐震型ダ
クタイル鉄管で構成されており、高い伸縮
可とう性と離脱防止力が機能した。
配水管では河川護岸が大きく洗掘されて道路下の呼び径 200 硬質塩化ビニル管が流失した（写真 4）。

写真4

呼び径200硬質塩化ビニル管流失状況ダクタイル鉄管

24

平成30.4 第102号

Technical Report 02

技術レポートNS形ダクタイル鉄管（E種管）
本格採用に向けての検証

三沢市
水道課

上下水道部

新設改良係

主事

駒沢

大地

1. はじめに三沢市は本州最北端、下北半島の付け根

際都市として発展している。

に位置し東西約 11km、南北約 25km、面積
約 119.87 ㎢の豊かな自然に恵まれたまちである。本市の仏沼をはじめとする湿原群は世界的に貴重な自然との評価を得てラムサール条約に登録されており、県南の三沢
地域は古くからの馬産地で江戸時代には南部藩の牧場として最大の「木崎の牧」があっ

三沢市
青森

青い森鉄道

たことで知られる。また当地域にあった旧

東日本フェリー

七戸十和田
東北新幹線

日本海軍三沢航空基地が太平洋戦争後に米

八戸
東北自動車道軍基地となったことで、本市は大きく変貌することになった。
現在、三沢市は全国有数の大空の街として人口約 41,000 人とおおよそ 8,000 人の米国人家族が暮らす、日米文化が融合した国

図1

三沢市の位置NS形ダクタイル鉄管（E種管）本格採用に向けての検証

25

2. 水道事業の歴史
三沢市の水道施設は旧日本海軍三沢海軍航空隊の軍用施設として整備されたのが始綿管や塩ビ管などの非耐震管の比率も高いという問題を抱えている。

まりである。昭和 20 年の終戦と同時に米軍

また本市が基幹管路と位置付ける導水、が進駐したことで管理は米軍に移管され、送水管および呼び径 150 以上の配水管の総昭和 25 年に米軍から基地内を除く施設が市

延長は 13 0 , 6 2 7 m であり、耐震管の延長がに移譲されたことで三沢市の水道事業は開72 , 8 6 2 mであることから耐震化率は 55.8%

始された。

となる。

現在、三沢市では安全で安心な水を安定して供給するために、老朽管の更新や耐震

4. 試験施工化などの施設整備を積極的に進めている。

（1）背

景

本市はこれまで呼び径 200 以上に NS 形・
3. 水道事業の概要

GX 形ダクタイル鉄管を、呼び径 75 ～150 に本市の水道事業は計画給水人口41,460 人に水道配水用ポリエチレン管を主に採用して対し給水人口が 4 0 , 2 9 0 人であり、計画給水量

きた。呼び径 75 ～ 150 で水道配水用ポリエ

は 16 , 8 2 0 ㎥ /日、平均給水量は 13,13 6 ㎥ /日

チレン管を採用している理由は、ダクタイである。

ル鉄管の耐震継手で主流であるGX形の耐震

配水管の総延長は2 9 0 , 8 9 4 m、
平成2 7年までに耐震化された配水管の延長は 10 8 ,10 4

性能を高く評価しつつも初期コスト面でわずかに優位なためである。

ｍ、耐震化率は 37. 2% である。この耐震化

しかし、新たに開発された NS 形ダクタ率は全国的に見ても高いが、その一方で石イル 鉄管（E 種管）（以下、NS 形 E 種 ）は※）
日本ダクタイル鉄管協会発行、
リーフレット
「耐震継手ダクタイル鉄管NS形E種管」
より引用

図2

NS形E種の継手構造

ダクタイル鉄管26

表1

平成30.4 第102号

GX形とNS形E種の性能・経済比較項目① 耐震性能② 外面塗装GX 形（S種、粉体）

NS 形 E 種

継 手 伸 縮 量：管長の ±1%
離 脱 防 止 力：3DkN
許容曲げ角度：4°（地震時の最大屈曲角：8°）
外面耐食塗装合成樹脂塗装（亜鉛系合金溶射塗装）（普通塗装）③ ポリエチレンスリーブの有無

一般的な埋設環境においては不要必要④ 使用水圧（静水圧＋水撃圧）

3.0MPa 以下

1.3MPa 以下⑤ 材料単価比率

建設物価 2017.8 より引用

異形管には付属品を含まない。

・直 管：100%
・異形管：100%・直 管：約 70%・異形管：約 50～60%

ダクタイル鉄管の優れた耐震性能を継承し延がしばしば問題となる。また、当地域はつつコストダウンを実現した管材として評

積雪寒冷地であり、冬期の積雪や寒さによ価できた。NS 形 E 種の継手構造を図 2、GX

る路盤の凍結は掘削をはじめとする施工の形と NS 形 E 種の性能比較を表 1 に示す。

障害となる。一方で工程は予定通りに進め

また、実際に 40 ～ 5 3 年間使用したダクタる必要がある。そこで降雨やそれによって

イル鉄管を掘り上げて引張強さや伸びなど増加する湧水、冬期の寒さや路面凍結、積の材質を試験した結果、長期間の使用でも雪などが原因の工事遅延は極力避けたい。

材質劣化が見られないこともNS形E 種を評さらに、NS形 E種の接合実技講習会を受価する重要なポイントであった。特に、基講し、この管の高い施工性を評価した本市幹管路には長期耐久性と、高い信頼性をもの配管施工業者から、管種変更の提案がつ管の採用が重要と考えた。

あった。

本市の一部区域には湿原が多く（写真 1）
掘削時に発生する大量の湧水は施工の妨げになるため、この地域の施工では工期の遅

写真1

三沢市の湿原地帯

そこで NS 形 E 種を試験的に採用し、その効果について検証することとした。

NS形ダクタイル鉄管（E種管）本格採用に向けての検証

（2）概

要

表2

試験施工の位置を図3、概要を表 2 に、実工事名
工際に施工した NS 形 E 種の配管図と施工日を図 4 に示す。また比較のため、計画したが実際には採用に至らなかった水道配水用
ポリエチレン管の計画配管図と推定作業日
数を図 5 に示す。

27

試験施工の概要
駒沢 5 号線外配水管布設替工事

期

H28.10.21 ～ H29.3.24

呼び径

150

管

NS 形 E 種 ( 異形管 GX 形 )

種

施工延長

300ｍ

土被り

0.8ｍ

掘削溝幅

55cm( 素掘り )

埋戻し土

購入土

北部配水場

第三配水場

北部配水場

第一配水場

北部配水区域

第三配水場
第二配水場（停止中・廃止予定）

第一・第三・春日台配水区域

春日台配水場

第一配水場（仮称）南部配水場（建設予定）

春日台配水場図3

施工現場案内図

ダクタイル鉄管

28

平成30.4 第102号

3月8日

3月5日

2月28日

2月26日

6日目

5日目

4日目

3日目

2月18日

2月17日

2日目

1日目

図4

3月8日の区間

NS形E種の配管図と施工日

3月5日の区間
8日目

9日目

2月28日の区間
2月18日の区間
7日目
4日目
2月26日の区間
5,6日目

2月17日の区間
1,2,3日目

図5

水道配水ポリエチレン管の計画配管図と作業推定日数

NS形ダクタイル鉄管（E種管）本格採用に向けての検証

（3）結

果

29

NS 形 E 種の実作業日と経過日数を表 3 に示す。

1）作業日数NS 形 E 種の布設作業は、接合時間が 1ヶまた、採用に至らなかった水道配水用ポ

所当り 5 分程度と非常に短時間だったこと

リエチレン管の推定作業日数は 10日であっで 問 題 な く 完 了 し た。こ の 結 果、呼 び 径た。水道配水用ポリエチレン管の推定作業

150布設延長300mの試験区間の施工に要し日数を表 4 に示す。なお、NS 形 E 種の作業た日数は 6 日で、１日の布設延長は平均 50m

期間には雨天日が 1 日あったので、条件をであった。施工中の 6 日間には雨天日（写真揃えるために水道配水用ポリエチレン管の2）も含まれたが、配管作業を中止する遅延

作業期間にも雨天日があったものとして 1はなかった。

日を追加した。

表3
作業日

NS形E種の実作業日数

直管（切管）布設本数 施工延長 経過日数
（本）

（m）

（日）

18

90

1

2月18日

7

35

2

2月26日

16

80

3

2月28日

7

35

4

3月5日

7

35

5

3月8日

5

25

6

合

60

300

6

2月17日

計

表4

NS形E種の雨天時の接合

水道配水用ポリエチレン管の推定作業日数

EF片受け直管等

作業区間(NS形E種の作業日で表示）写真2

EFソケット等

日数（推定値）

接合口数 1ヶ所の この区間の 接合口数 1ヶ所の この区間の（口） 作業時間 作業時間
（口） 作業時間 作業時間

所要時間

経過日数（日）

2月17日

16

30

480

5

45

225

11時間４５分

3

2月18日

7

30

210

0

45

0

3時間30分

1

2月26日

15

30

450

2

45

90

9時間00分

2

2月28日

7

30

210

0

45

0

3時間30分

1

3月5日

7

30

210

0

45

0

3時間30分

1

3月8日

2

30

60

4

45

180

4時間00分

1

雨天による遅延
合

計

1
54

1620

11

495

10

備考）水道配水用ポリエチレン管の施工日数は、継手の作業時間を片受直管など接合が１か所のものが30分、EFソケットのように接合が2ヶ所のものが44分かかるとして、1日の実作業時間を4.5時間(図6)として推定した。

ダクタイル鉄管

32

平成30.4 第102号

4）結果

3）施工業者の感想
試験施工を実施した施工業者はこれまで試験施工の結果、NS 形 E 種は施工性に優

水道配水用ポリエチレン管の施工が主だっれる管であると判断できた。また、ダクタ

たが、GX形やK形ダクタイル鉄管の施工経

イル鉄管の耐震性能は平成 28年に改正され験もあった。そこで施工終了後にこの業者

た水道事業ガイドラインでも高い評価を得の協力を得て、当現場の主任技術者にアンていた。そこで NS 形 E 種の全国での採用

ケートを依頼した。

実績も参考に、現在計画中の呼び径 150 とその回答によれば接合の容易さはNS形 E
種と水道配水用ポリエチレン管は同等との

呼び径 100 延長 360ｍの配水管に、継続して NS 形 E 種の採用を決定した。
本市は配水管の埋戻しに購入土の使用を評価であった。
雨天時や地下水がある場合の施工性は標準としている。しかし、ダクタイル鉄管
は管体強度が高いので、良質な発生土で埋NS 形 E 種が高評価であった。
施工速度も NS 形 E 種の方が速いと評価

戻しが十分可能と判断できる。本試験施工の竣工図をもとに、発生土で埋戻した場合された。
当初、厳しい評価を予想していた防食用
ポリエチレンスリーブの施工は、NS 形 Eの工事費を試算したところ、11％程度の工事費の削減効果が期待できた。（図 7）
そこで、今後 NS 形 E 種の継続的な採用

種が軽量であり思っていたより簡単である

では、現地発生土での埋戻しも視野に入れとの評価を得た。

てコスト削減につとめたいと考えている。

（単位：円/m）
50,000■ 材料費■ 配管工事費■ 土木工事費■ 諸経費

施工費を11%削減できる

40,00030,00020,00010,0000NS形E種（購入土）

NS形E種（発生土）

図7

施工費用の比較NS形ダクタイル鉄管（E種管）本格採用に向けての検証

５.

おわりに

本試験施工では厳しい条件のなかで NS形 E 種の優れた施工性が証明された。また、工期短縮が図れることも確認できた。わず
かな工事費の増加で NS 形 E 種を用いた水道管路の耐震化が図れることも確認できた。さらに、ダクタイル鉄管の高い管体強度を活かして良質な発生土で埋戻しした場
合に、約 11％の工事費の削減につながる試算も得た。
NS 形 E 種は、本市の財政が今後逼迫する
中で老朽管の更新や配水管の耐震化を推進していかなければならないという、相反する課題を解決できる製品であると考える。
今後、本試験施工で採用が間に合わなかった NS形E 種の異形管や呼び径100 の 5m 管の検証も行い、積極的に NS 形 E 種を採用していきたい。

33

ダクタイル鉄管

34

平成30.4 第102号

Technical Report 03

技術レポート

笛吹市公営企業部におけるダクタイル鉄管による管路耐震化

笛吹市公営企業部
水道課長

渡辺

一彦

笛吹市公営企業部
水道課

工務担当リーダー

志村一仁

1. はじめに笛吹市は、明治時代の初めは百近くの村

本市の土壌は肥沃で排水がよく、日照時から構成されていた。その後、明治・昭和

間が長いことに加え昼夜の気温差が大きいの大合併など幾多の変遷を経て、平成16 年など、果樹栽培に適した土地である。桃・10 月 12 日に 6 つの町村（石和町、御坂町、

ぶどうは栽培面積、収穫量、出荷量のいず

一宮町、八代町、境川村、春日居町）が合れも全国市町村ランキング 1 位を誇ってい併して誕生し、さらに平成 18 年 8 月1日にる。歴史ある日本の果樹栽培を先導してき芦川村を編入合併した。本市の総面積はた先人の偉業をたたえ、全国に誇れるすば

201.92 ㎢で、現在の人口は約 70,000 人でらしい果樹郷を守り、さらに発展させるこある。

とを誓い、平成 17 年 10 月に「桃・ぶどう

図 1 に笛吹市の位置図を示す。本市は甲府盆地の東寄りに位置し、笛吹川に沿って日本一の郷」を、平成 25 年 4 月には「日本一桃源郷」を宣言している。

広がる平坦地を中心に、南に広がる緩やか

また、本市では、ハートフルタウン笛吹

な丘陵地、北側の秩父山系から連なる大蔵～優しさあふれるまち～を目指し、上下水

経寺山や兜山、南側の御坂山地に囲まれた道対策をはじめとするインフラ整備や、災まとまりのある盆地地形となっている。

害に強い安全な備えづくりとしての防災・

笛吹市公営企業部におけるダクタイル鉄管による管路耐震化

35

防犯対策など、「100 年続くまちづくり」を推進している。

図1

笛吹市の位置図
図22. 水道事業の沿革

送水運用ルート

３．採用管種の見直し

本市の水道事業は地域毎に整備を進めて本市における管路の大部分は塩化ビニル

きた簡易水道事業を統合し、さらに町村合管で布設されているため、基幹管路の耐震併による上水道事業などの統合によって、化率が 10.2％と低く、大規模な地震が発生

平成 20 年度に創設した。平成 20 年 4 月かした場合には多数の漏水が避けられない。

らは峡東地域広域水道企業団の用水供給を

この老朽管路を計画的に更新すること受ける一方、広瀬ダムを原水とする境川浄で、管路の耐震化率を向上させたい。更新

水場、御坂浄水場を建設し、送水系統の統の際、採用する管種としては、平成 24 年

合や配水区域の見直しを推進してきた。統度から呼び径 15 0 以上は耐震型 GX 形ダク

廃合に伴う現在の送水運用ルートを図 2 にタイル鉄管（以下、GX 形管）を、呼び径示す。送水運用ルートの送水管路整備は大10 0はＧＸ形管と PE管の使い分け、呼び径部分が終了し、あと 1～2 年での完成を目指

75 以下は PE 管としていた。

している。

しかし、厚生労働省の「平成 25 年管路のなお、本市給水人口の変動は現在、若干

耐震化に関する検討会」による『管路の耐の減少で推移しており、コストの面から配震化に関する検討報告書』（平成 2 6 年 6 月発

水用ポリエチレン管（以下、ＰＥ管）での更行）では、PE 管は使用期間が短く、被災経新を主としていた。

験が十分でないことから、十分に耐震性能

ダクタイル鉄管

36

平成30.4 第102号

４．NS 形ダクタイル鉄管（E 種管）の採用が検証されるには、なお時間を要するとさ

今後、給水人口の増加が見込めない中、れており、管路の耐震管率の算出において更新対象の管路は増加していく。そのため、は＊（アスタリスク）を付けて区別して計限られた財政の中で管路の耐震化率を向上

上する必要がある。そのため、公営企業部させるためにもNS形ダクタイル鉄管（E 種管）

内での検討の結果、材質劣化が無く長期耐（以下、NS 形 E 種管）の採用で施工量を伸久性が実証されている耐震型ダクタイル鉄

ばしていく必要があると考え、平成 28 年

管をメイン管材として採用していくことと度に呼び径 75 の 3 工区について試験施工をした。

実施した。写真１～４に、NS 形 E 種管の施表 1 に、呼び径別採用管種の一覧を示す。

工状況を示す。直管、異形管ともに重量がなお、基本的には呼び径 75 以上をダクタイ軽くなったこともあり、現場での取り回し

ル鉄管とした。また、重要幹線、地盤の悪がしやすく施工性が良くなった。

い地域については呼び径によらず GX 形管を採用している。

平成 29 年度には、NS 形 E 種管の呼び径75および呼び径 10 0の施工を予定している。
特に、呼び径 10 0 については新たに直管定
尺長 5ｍ管がラインアップされており、5ｍ直管の使用による経済性および施工性の確認をすることにしている。

表1

呼び径
75

呼び径別採用管種の一覧

変更前

変更後

PE 管

GX 形管

GX 形管

GX 形管

100
150
200
250
300

笛吹市公営企業部におけるダクタイル鉄管による管路耐震化

37

５．おわりに耐震型ダクタイル鉄管は、過去の大地震
で被害がなく、複数回の地震においても耐震性が検証されており、安全で安心できる
強靭な管路構築を実現できる。さらに、将来の更新を念頭においた場合、イニシャル
コストだけで考えるのではなく、長期耐久性が検証され、長寿命の実現により、ライ
フサイクルコストを低くすることができる
耐震型ダクタイル鉄管は、本市で推進している災害に強い安全なインフラ整備による
写真1「10 0 年続くまちづくり」の実現に大きく貢献できるものと考える。
今後は、呼び径 75 および呼び径 100 の一部で使用していた PE 管を NS 形 E 種管に変更する予定であり、その中でも、主要幹線や重要路線については GX 形を使用していく。
最後に、分譲地区等の取り込み部においては呼び径 5 0 を開発行為で使用することがあるため、NS 形 E 種管の呼び径 5 0 がライ

写真2

写真3

ンアップされることを期待する。

写真4

ダクタイル鉄管

38

平成30.4 第102号

Technical Report 04

技術レポート

S50 形ダクタイル鉄管の施工について静岡県企業局
東部事務所

しずく姫

紙パくん

工務課

主査

大川 美佐代１．はじめに静岡県企業局では工業用水道事業、水道事業、地域振興整備事業を行っている。

の布設替工事を行っている。一方で、新規ユーザーの確保にも努めている。

工業用水道事業は７事業展開しており、今回、新規ユーザーへの給水を行うため

その１つである静清工業用水道は、昭和 16の配水管路の一部に S50 形ダクタイル鉄管

年に給水を開始した静岡県で最も古い工業を採用した。S50 形ダクタイル鉄管採用の用水道である。

経緯と施工について紹介する。

静清工業用水道は新東名高速道路新静岡
インター付近（静岡市葵区門屋）の安倍川の伏流水を水源とし、安倍川以東の静岡市
葵区・駿河区、清水区三保までの静清地区に自然流下方式により送水している。水質は水温15.7℃、濁度0.2 度、PH7.3（平成 24～ 28 年度平均）である。
平成 22 年に発生した漏水事故をきっかけに、昭和 20 ～ 30 年代に布設した老朽管路

S50形ダクタイル鉄管の施工について

39

な被害が生じても、その機能保持が可能である」と区分されるのは、ダクタイル鉄管（NS 形継手等）および鋼管（溶接継手）である。
従って、現在のところ静岡県企業局で耐震管と認められるものはダクタイル鉄管
施工箇所（NS 形継手等）および鋼管（溶接継手）となる。
このため、これまで企業局管路の最小口
径は配水量に関わらず、ダクタイル鉄管（NS 形継手等）の呼び径 75 または水道用鋼
管 80Ａを採用していた。
今回対象ユーザーの計画使用水量は

図１ 静清工業用水道概要図

２．採用の経緯

2 0 0㎥/日であり、これを基に水理計算により求めた必要口径は 50 ㎜であった。
従来であれば、コスト比較の上前述した

企業局では管路の新設および更新に当たいずれかの管を採用するが、平成 25 年８月

り地震をはじめとする災害時においても安に S50 形ダクタイル鉄管が規格化されたこ

定した給水を維持するため、耐震管を使用とにより、呼び径 50 の耐震管の使用が可能している。

となった。これにより、材料・施工ともに企業局の水道施設は、「水道施設耐震工

コストの低減が図れた。

法指針・解説 2009 版」（社団法人日本水道協会）で規定される、重要な水道施設であ

３．工事概要ると位置づけ、管理する管路の重要度区分

平成 29 年度 堀込支線 配水管布設工事

はランクＡ１とし、保持すべき耐震性能は施工延長 L＝554.4ｍ「レベル１地震動に対しては耐震性能１」［共有区間］

かつ「レベル２地震動に対しては耐震性能

管２」としている。

呼び径：15 0、布設延長 L＝299.7ｍ「管路の耐震化に関する検討会報告書（平種：GX 形ダクタイル鉄管 S 種管［単独区間］

成 19 年３月）（厚生労働省）」によれば、管種・

管

継手ごとの耐震適合性では「管路基幹管路

呼び径：50、布設延長 L＝259.2ｍが備えるべき耐震性能」として、「レベル種：S50 形ダクタイル鉄管［その他施設］

２地震動に対しては耐震性能２」に相当す

空気弁室：５箇所

る「レベル２地震動に対して、個々に軽微

制水弁筐：４箇所

ダクタイル鉄管

40

平成30.4 第102号

４．S50 形ダクタイル鉄管の施工
今回の工事では GX 形と S50 形の施工を実施したため、GX 形との比較を交えながら、S5 0 形の施工について現場の声を紹介する。なお S50 形について、事前に現地にて技術講習を受けた後、実施工とした。

写真２ GX形接合作業状況

写真１ 技術講習の様子（1）「GX 形の直管は、管挿口を受口に預けた後、レバーホイスト１本で管を引き込むことができるので、接合は非常に容易である。S50 形直管は、人力により管を挿入した後、ボルト締め付け作

写真３ S50形接合作業状況

業のみで接合が即時にできるため、接合作業時間は短く、GX 形同様、容易

ロックリングホルダ

受口に作業ができた。」
直管の接合方法が、GX 形はプッシュオ
ンタイプに対し、S50 形はメカニカルタイ
プと異なるが、接合作業はどちらも容易で

ゴム輪（Twin Bulb）

挿し口

挿し口突部

図２ プッシュオンタイプ（GX形直管）あった。
T 頭ボルト・ナット
メタルタッチ接合
押輪

ゴム輪

ロックリングロックリング（出荷時にセット済み）

図３ メカニカルタイプ（S50形）

S50形ダクタイル鉄管の施工について

41

S50 形は、直管はロックリングを内蔵したメカニカル継手により、異形管および切管部はすべて抜け止め押輪を使用すること
により、離脱防止性を確保している。いずれもメタルタッチ接合によりトルク管理が不要。

写真4 メタルタッチ確認状況
押輪
メタルタッチ接合
ロックリング

異形管
P-Link

直管受口

P-Link
G-Link

押しボルト
メタルタッチ接合
異形管受口

切管挿し口

爪

G-Link

ゴム輪（異形管用）

図４ 離脱防止構造（GX形）

抜け止め押輪メタルタッチ接合

ゴム輪

図５ 離脱防止構造（S50 形）

ダクタイル鉄管

42

平成30.4 第102号（2）「小口径のため、管内の清掃が困難なの（3）「呼び径 50 用のポリエチレンスリーブがで材料の保管には、注意が必要。
」

無いため、施工に手間がかかる。
」

接合要領「管の清掃」では、「受口溝の異物

本工事では、呼び径 75 用のポリエチレンを取り除き、挿し口外面の端面から約 30cm

スリーブを使用した。あらかじめ管にポリの間および受口内面に付着している油、砂、

エチレンスリーブを設置することで、掘削滑剤、その他の異物をきれいに取り除く」

箇所内での作業を最小とした。

と記載されている。本工事では材料の保管時、管材出荷時のキャップを布設直前までつけたままにし、管内に汚れが入らないよう対策を行った。

写真６ ポリエチレンスリーブ施工状況（4）「異形管の種類が少ない。
」
GX 形に比べ、異形管の種類が少なく、特に両受曲管がないため、乙切管（受口無し）の使用に苦慮した。

写真５ 接合前清掃状況

写真７ 異形管ほか使用材料

S50形ダクタイル鉄管の施工について

表1

異形管の種類
接合形式43（5）その他
直管 1 本当たりの重量が 40kg なので作業

GX 形

S50 形

二受 T 字管

○

○

片落管

○

※

90°
曲管

○

○

などの水がある場合でも施工が可能であった。

異形管員二人で人力での運搬布設が可能である。
メカニカル継手であるため、湧水や降雨

45°
曲管

○

○

22°1/2 曲管○○11°1/4 曲管○○

5°5/8 曲管

○

ー

45°
両受曲管

○

ー

22°1/2 両受曲管○ーとにより、最小口径 50mm について耐震管

フランジ付 T 字管○○での施工が可能となり、材料・施工ともに浅層埋設用フランジ付 T 字管○ー

コストの低減を図ることができた。

うず巻式
フランジ付 T 字管○ー

排水 T 字管

○

ー

継ぎ輪

○

○

短管（1 号、2 号）

※

※

両受短管

○

○

わったことにより、維持管理のための備蓄

乙字管

○

ー

資材の整備も検討していかなければならな

栓

ー

○

帽

○

ー

い。

※はメーカー規格あり

５．おわりに
S50 形ダクタイル鉄管が規格化されたこ

Ｓ50 形の施工は非常に簡単であるため、Ｇ
Ｘ形の施工経験があれば配管作業は問題なく可能であると判断できる。
一方で、新たに呼び径 50 の配水管路が加今後も計画的に安心で強靱な施設の更新と効率的な維持管理により、良質な工業用
水の安定供給に努めたい。

ダクタイル鉄管

44

平成30.4 第102号

Technical Report 05

技術レポート県域水道ファシリティマネジメントの取り組みについて

奈良県水道局
業務課

係長

丸山

稿造

１．はじめに
奈良県では、水道事業を取り巻く経営環

県域全体で水道資産を最適化する「県域水境の悪化、具体的には「水需要の減少」「施道ファシリティマネジメント」に取り組む

設更新需要の増大」「技術力の低下」といものである。

う３つの課題に対処するための方策につい水道事業は水道法上、市町村が行うことて取りまとめた「県域水道ビジョン」を平が原則とされているが、県営水道に相当大成 23 年 12 月に策定した。

きな水道資産が存在することから、県が県域水道ビジョンでは、県域を地勢や自然

リーダーシップを発揮して県営水道の水道条件から、県営水道が水道用水供給を行う

資産の有効活用を図り、県と市町村の連携、「県営水道エリア」、市町村の水源のみで水市町村間の連携など広域的な観点から県域道事業を行う「五條・吉野エリア」、簡易

水道の効率化を進めている。

水道事業のみを運営する「簡易水道エリア」

本稿では、『県営水道エリア』におけるの３つのエリアに分類し、それぞれのエリ

以下の３つの取組について紹介する。

アで広域化のモデル案を提案している。

・県水転換による水源の適正化

ここでいう「県域水道」とは、県営水道と市町村水道を一体と捉えたものであり、・直結配水による配水システムの効率化
・広域化の推進県域水道ファシリティマネジメントの取り組みについて45

県営水道エリア

五條吉野エリア

簡易水道エリア

図１ 県域水道の３つのエリア

２．県水転換による水源の適正化
まず、市町村が浄水場を更新した場合と、町村もあったが、県としては市町村が最も浄水場を廃止し県営水道に水源を 10 0％ 転

メリットの出る方策を提案するというスタ換した場合での経営シミュレーションを県ンスで協議に臨んだ。

独自で実施し、いわば水道事業基盤強化に

また、平成 25 年度に県水転換を推進する向けた「処方箋」を作成して、受水 24 市

ために、県営水道の料金を従来の 140 円 /㎥

町村に提案し協議を行った。当然ながら、から 10 円 / ㎥値下げして 13 0 円 / ㎥とし、自己水維持が有利という分析結果が出る市

さらに市町村毎に設定した基準水量以上のダクタイル鉄管

50

平成30.4 第102号

５．広域化の推進（その２）
上牧町・王寺町・河合町では、配水池のることとしている。配水池を活用させた町

老朽化を契機に、県が中心となり３町と共では、その対価を県から毎年受け取ることに、配水池を共同活用する検討を行ってきができる。また、配水池の更新時期を迎えた。具体的には県が３町の緊急貯留容量をている町では、配水池容量をダウンサイジ

確保することとし、配水池を３町で共同活ングして更新することが可能となり、投資用する施設共同化の合意が成立し、平成 29

費用が抑制できる。

年 10月に３町および県で覚書を締結した。

このように、両ケースとも町間の調整を

施設共同化では、配水池の必要容量 12 時

県が行うことによって、各町共にメリット

間 分 の 内、６ 時 間 分 を 県 が 確 保 し、配水のある施設共同化が実現した。

池に余裕がある町の余裕容量を県が活用す河合町西大和配水池（第 1 受水地）
・更新（ダウンサイジング）
・配水池併用型直結配水を導入

浄水場廃止

河合町

王寺町
浄水場廃止

王寺町配水池河合町第一配水池
・耐震化（更新）・受水地点に追加（第 2 受水地）

県水送水管の効率化（更新区間の見直し）

上牧町配水池管路更新計画
の中で整備
上牧町

御所
浄水場

桜井
浄水場
：更新しない県営水道
送水管：県営水道送水管

図６ 上牧町、王寺町および河合町における施設共同化

県域水道ファシリティマネジメントの取り組みについて

６．今後の展望
これまでの県域水道ファシリティマネジ
メントでは、県水転換や直結配水といった県と個別市町村との１対１の取組や、地域単位の広域化を進めてきたが、県域全体での更なる水道事業の基盤強化に向け、昨年10 月に『県域水道一体化構想』を打ち出した。構想では県域水道一体化の方向性として以下の６項目を掲げた。
《県域水道一体化の方向性》①

県営水道と市町村上水道の統合検討②

浄水場・配水池の統廃合による更なる集約③

管路のダウンサイジング④

広域監視の検討や各種システムの共同化⑤

水質管理の統合⑥

簡易水道の受皿組織検討

今後は、県と県営水道および市町村が互いに協力しながら、この構想の実現に取り組んでいきたい。

51

ダクタイル鉄管

52

平成30.4 第102号

Technical Report 06

技術レポート

安心して、いつでも、いつまでも使える上水道を目指して～呼び径７５NS 形ダクタイル鉄管（E 種管）の施工～

高松市上下水道局
水道整備課

改良第一係長小林弘幸

1. はじめに高松市の上水道事業は全国で 40 番目とな

本市では、これらの状況を踏まえ、平成

る大正10 年に給水を開始し、その後の人口

42 年度を目標年次として水道施設整備事業

増加や生活水準の向上等による水需要の増を進めている。

大に適切に対処していくために、8 期に及ぶ拡張事業を経て、新たな水源の確保と施設整備の推進等を行ってきた。

● 御殿浄水場

また、平成 17 年度には 1 市 6 町が合併し、● 川添配水場

平成2 3 年度の塩江簡易水道事業の統合を経て、● 御厩配水場

現在の給水人口は約 41. 8 万人となっている。
しかし、近年は、お客様の節水意識の向上や人口減少等により将来的な水需要は減● 岡本配水場● 浅野浄水場
旧高松
香川町
国分寺町

少傾向にあることから、施設の拡張ではな

香南町

く、老朽施設の更新、管路の耐震化やダウ

牟礼町

ンサイジングなど、施設を適切に維持管理していくことが求められている。

庵治町
塩江町
導水管
送水管

図１ 高松市の管網概要図● 植田配水場

安心して、
いつでも、いつまでも使える上水道を目指して

53

表１ 水道施設整備事業の概要（平成 27 年変更認可）( ア ) 目標年次

平成 42 年( イ ) 計画給水人口

417,500 人( ウ ) 計画給水量（1 日最大給水量）

154,500 ㎥( エ ) 施工予定年次

平成 27 年～平成 42 年度（15 年間）

年間給水量
（千㎥）

年間給水量

給水人口

給水人口
（人）

50,000500,000

45,000450,000

40,000400,000

35,000350,000

30,000300,000

25,000250,000

20,000200,000

15,000150,000

10,000100,000

5,000

50,0000（年度）

昭和元年 6年

11年 16年

21年 26年 31年 36年 41年 46年 51年 56年 61年 平成3年 8年

図2

13年 18年 23年 24年 25年

26年 27年

0

年間給水量および給水人口の推移

総延長（㎞）

布設延長（㎞）

2,500

160
140

塩江簡易水道統合

2,000

120

布設延長

合併町統合

1,500

100

総延長
80

1,000

60
40

500
20

年度

0

0
S30 S34 S38 S42 S46 S50 S54 S58 S62

H3

H8 H12 H16 H20 H24 H28 H32 H36 H40

図３ 年度別 配水管布設延長と総延長

表２ 平成 28 年度末現在
使用区分
配水支管
基幹管路

高松市上下水道局耐震化率算出表（良質地盤の K 形継手管を含む）

耐震管路延長（ｍ）

全管路延長（ｍ）

耐震化率（％）

196,706

2,056,975

9.56

88,171

224,96539.19

2,281,940

12.48（内 ,K 形継手 41,200）
全体

284,877ダクタイル鉄管

56

平成30.4 第102号

５．
ＮＳ形Ｅ種管の試験施工（２）施工性評価（１）工事概要
工 事 名 ： 牟礼町口径 75mm 配水管布設工事
管NS 形 E 種管は、GX 形の施工性の良さを継承しつつ、更に軽量化されており、NS 形

種 ： ＮＳ形Ｅ種管

呼 び 径 ： 75 ㎜

E 種管を初めて施工する作業者でも問題なく

施工延長 ： 110 m

施工を完了することができた。また、当該特記事項 ： 水路下越し工（2ｍ）

現場の水路下越し箇所については、想定以上に湧水が多く、作業環境がよくなかったが、異形管のショートボディー化と大幅な軽量化により施工時の負担が軽減され、作業者の感想も「作業時の負担が軽減された」と、大変好評であった。

写真１ NS 形 E 種管の施工状況

安心して、
いつでも、いつまでも使える上水道を目指して

57

水路

写真２ 下越し箇所の施工状況

６．まとめ
今回実施した試験施工箇所における経済

今後は、現場条件が異なる他の工事箇所

比較では、ＮＳ形Ｅ種管がライフサイクルコ

でも試験施工を実施し、更に施工性等につストの面で配水用ポリエチレン管よりも安いての検証を継続して行うことで、最適な価であり、長期的な視点で考えた場合にメ

管種選定を行い、効率的な老朽管の更新・リットがある結果となった。

耐震化を図りたい。

ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

札幌市水道局『ミニさっぽろ』で水道局の仕事を体験！
札幌市水道局では、小学３・４年生向けの職業体験イ
ベント「ミニさっぽろ」に出展しています。
水道局ブースは毎回満員の大盛況で、子どもたちは水道局の仕事紹介に熱心に耳を傾け、漏水修理や水道
メーター検針の仕事体験にも一生懸命取り組んでいました。
今回は日本ダクタイル鉄管協会からお借りした模型等も展示して配水管の耐震化を紹介するコーナーを設け、保護者の方々にも水道事業への理解・関心を深めて頂きました。

会津若松市水道部
戊辰150周年、先人の思い受け継ぐ會津水援隊は水道事業の応援隊です。水道ＰＲ隊士としての活動のほか、まちなかの異変（漏水）を発見したら通報するまちなか見廻り隊士としての役割を担っていただいています。平成29年６月には結成式が行われ、隊士を代表して大学
結成式で隊士証を受け取る隊士

生が水援隊宣言を行い、水道事業管理者から隊士証が交付されました。加入いただいている隊士は２００名を超え、「水援隊通信」による様々な情報提供・発信のほか水道教室や防災訓練などを開催し、まずは水道への関心、知識を深めていただく取り組みを行っているところです。また、隊士それぞれが気軽に活動できるよう、コミュニケーションサイトや通報シ

市総合防災訓練

ステムなどＩＣＴを活用した環境も整えています。

水道の防災情報

今年は戊辰150周年です。義を尊ぶ会津の人々の心意気は
會津水援隊をとおして水道事業にも生かされようとしています。本市では戊辰150周年記念事業が様々予定されておりま
すが、４月22日には会津若松市水道事業90年・新滝沢浄水場完成記念イベント「水道の祭典～次世代への『膜』明け～」も開催しますので、ぜひお越しください。ご来場をお待ちして

水道教室

58

ろ過装置づくりおります。

滝沢市上下水道部
青森県

秋田県

岩手県
山形県

「納得」もらえる広報を

滝沢市

宮城県

日本最長の山脈、奥羽山脈。この最高峰であり日本百名山の一つとして知られる秀峰岩手山の、豊かな地下水を水源としているのがわがまち滝沢市です。当市はこの優れた水質の水道水と、これを未来に渡って安定供給していくための水道事業の重要性を、機会を捉えてＰＲしております。主な事業は次のとおりです。

①「読んでもらえる広報」をめざす
読んでもらってなんぼの広報誌。若者や子供にも興味をもってもらうため、４コマ漫
画や読み物的な記事で目を惹く工夫をしています。
（※年2回、8月と12月に発行）②市のまつりに参加、利用者と直接触れ合う
市のイベントである「産業まつり」に上
下水道ブースを出展。日本ダクタイル鉄管
協会のご協力による耐震管の簡易手動模型やパネルを展示。展示内容をもとに出題する「宝探しクイズ」や、「水の工作コーナー」などを通して、利用者と直接ふれあ
いながら水道事業をＰＲしました。

4 コママンガやクイズなどでイラストを多用。若年者も楽しめる工夫を

耐震管模型と説明パネル
宝探しクイズの答えを知るには水道事業の勉強が必要③目で見て学ぶ！施設見学会
平成29年度は「水循環の旅」をテーマに、水道水源から下水の終末処理場まで、一連の水循環の仕組
みを利用者に見学していただきました。
毎年、テーマを選んで利用者に施設等の見学会を開催しており、実際に足で歩き目で見ていただくこと
で、水道事業に理解を深めていただいています。昨年の「岩手山麓湧水地めぐり」も大好評でした。

滝沢市の誇る水源・大湧口（岩手山の地下水湧水地）
岩手山麓湧水地めぐりより
岩手山麓の清らかな湧水で育ったイワ
ナを試食！

59

ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

茨城県下水道課「いばらき 水の天使」「いばらき 水の天使」は、茨城県における下水道のイメージアップや普及促進を図るために活動をする協力員です。
茨城県の下水道は、普及率・接続率ともに全国平均を大幅に下回っています。このため普及促進・接続率向上の新たな取り組みの一環として、全国で活躍するミス日本「水の天使」に着目し、ネーミ
ングの使用に了解をいただき平成27年１月に誕生しました。
現在は２代目となる二人が、県民の皆さんに下水道の重要な役割などを知ってもらうきっかけとな
るよう、県内各地の市民祭といったイベントで下水道のＰＲを元気に行っています。
「いばらき 水の天使」は次の３団体連名で委嘱しています。
・茨城県下水道協会
・全国町村下水道推進協議会茨城県支部
・茨城県下水道整備促進協議会

2 代目「いばらき 水の天使」
左：志賀春香さん 右：平野瑞季さん

60

瀬戸市水道課
瀬戸市総合防災訓練
平成29年８月 27日（日）午前９時から、愛知県瀬戸市の中学校グラウンドにて、市民向けの総合防災訓練が行われました。自衛隊、警察、消防などの指導の下、実際の災害現場さながらに、市民の方々が真剣に訓練を受けていらっしゃいました。
そんな中、水道分野でも災害への備えが非常に重要であることをご理解いただくために、瀬戸市管工事業協同組合や日本ダクタイル鉄管協会、継手メー
カーにご協力いただき、災害に強い水道管（耐震型
ダクタイル鉄管）や、不断水管内調査カメラなどの展示を行いました。
今後も、水道施設更新の重要性を積極的に訴えていき、市民の方々とともに、災害に強い瀬戸市を作っていければと考えております。

高槻市水道部「第29回水道書道展」を開催しました
高槻市水道部では、毎年、市内在住の小中学生を対象に、水道にまつわる課題字を設定した「水道書道展」を開催しています。
今回は、日頃意識することが少ない水道管のことを考える機会となるよう、「管網整備」・「耐震管路」等を課題字とし、日本ダクタイル鉄管協会のご協力により耐震管模型や手動模型の展示を行う
ことで、管路の耐震化、更新工事の必要性、それに伴う工事協力についてPRし市民の皆様に理解を深めていただきました。

61ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

富田林市上下水道部
水道事業防災訓練を実施
富田林市上下水道部では、平成29年11月26日(日)初の試みとして住民参加型の水道事業による防災訓練を実施しました。訓練の概要として、水道管の老朽化等に伴う漏水事故が発生したと想定し、富田林市
南部の蒲地区23世帯を対象に実際に断水作業を行いました。水道事業危機管理対策本部を立ち上げ、蒲地区にある公園にて拠点給水所を設けて実際に住民に足を運んでもらい、そこで応急給水活動や、水道への知識と理解をもっていただくための啓発活動を実施しました。
拠点給水所では、日本ダクタイル鉄管協会の協力のもと、現在の水道管のカットサンプル、耐震体験管、水道管の手動模型等を展示していただきました。また
職員による簡易ろ過装置の実演や、富田林市が現在運用している3水源の水の飲み比べを行いました。職員もより実践に近い訓練ができ、また多数の住民に参加していただき、水道について知ってもらういい機会になりました。

62

福山市上下水道局～災害に備えて～「ライフライン防災教室」の実施
福山市上下水道局では、災害時に役立つ知識を蓄え、防災意識を高めることを目的とした出前授業『ライフライン防災教室』を市内小学校で実施しました。
この取組は、ライフラインを担う上下水道局・中国電力㈱・福山ガス㈱・西日本電信電話㈱の４事
業者が合同で実施したもので、広島県内では初めての開催となります。
授業では児童を４つの班に分け、それぞれの班が各事業者のブースを巡っていく方法で行い、上下水道局では水道管の耐震化や災害用備蓄水、マン
ホールトイレなどの災害対策を体験を交えて説明するとともに、家族の人に防災対策の必要性について伝えるようお願いしました。

鹿児島市水道局
２９年度第１回ＯＢアドバイザー制度の実施
鹿児島市水道局では、平成27年度から世代間の技術継承を充実させることを目的にＯＢ職員を講師とした研修を実施しています。今年度は、１１月１４日に土木職のＯＢ職員を講師に、「水道管路等の維持管理等」と題して、２５人の参加者のもと実施しました。
当日は、ＯＢ職員の災害時の体験談や水道への熱い想いなど貴重なお話を研修室で聞いた後、水道管の切断位置の確認やスコップの使い方などＯＢならではの実技研修を行いました。
参加者からは、「水道局の職員として誇りを持って仕事をされているのを強く感じた。維持管理の職場で従事する自分にとってとてもいい研修だった。」などの感想があり、改めて水道技術を継承していくことの大切さを認識することができた一日となりました。

63誌上講座

各種パターンによる一体化長さの考え方について

鎖構造管路では、異形管前後の管を離脱防止継手で一体化し、管と土との摩擦力や管背面の地盤反力、あるいは離脱防止継手の曲げ剛性で不平均力を保持する方法が採用されています。この一体化長さの設計については、小口径耐
震管路では煩雑な計算を極力減らし、設計を従来よりも簡略化するために早見表が導入されており、日々の設計業務にご活用頂いております。
しかしながら、この早見表も配管パターンによる一体化長さの考え方が様々あり、分かりづらいという声も多く寄せられてきました。そこで、より簡単に一体化長さの考え方を理解して頂くため、モデル管路を用いた検討事例を
Q&A 形式で下記の資料にまとめました。協会ホームページにも掲載しています。

曲管部および T 字管部の早見表

各種パターンによる一体化長さの考え方【GX 形】
呼び径 75 〜 300

モデル管路の検討条件
呼び径
設計水圧
土被り
土の単位体積重量
管と土の摩擦係数

7150
0.75MPa
0.8m
16kN/㎥0.3

Q： 既設管との連絡部の一体化長さはどう考えればいいですか？

単位:m

曲管部1）
T字管部2）
22.5°を超え
45°を超え22.5°以下
45°以下
90°以下
呼び径
設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa）
0.75
1.3
0.75
1.3
0.75
1.3
0.75
1.3
75
4
1
1
100
5
1
1
150
6
1
4
6
1
1
200
8
250
2
6
11
2
7
300
2
7
7
16
7
13
注)

1．単独曲管部では曲管の両側に一体化長さを確保する。
2．枝管の呼び径で判断し、枝管側に表中の一体化長さを確保する。
なお、本管側の一体化長さは呼び径によらず両側とも1mとする。
備考) 1．適用条件は以下の通りである。
①設計水圧： 1.3MPa以下②土被り： 0.6m以上③埋戻し条件：一般的な埋戻し土でN値5程度以上の締固め
2 ．表 中 の 設 計 水 圧 は 、0 .7 5 M P a は 0 .7 5 M P a 以 下 の 場 合 、
1.3MPaは0.75MPaを超え1.3MPa以下の場合に適用する。なお、設計水圧は静水圧と水撃圧を加えたものとする。
3．曲管が2個以上の複合曲管部で90°を超え112.5°以下の角度であれば表の45°を超え90°以下の曲管部の一体化長さをそのま
ま適用出来る。ただし、112.5°を超える角度については管端部の一体化長さを用いる。

5

A： K形等の一般継手管路の既設管との連絡部においては、曲管から連絡部までの距離が、a)早見表の2倍の長さ もしくは b)計算による従来の長さ を確保出来ていれば、早見表の一体化長さを確保して下さい。
※a)もしくはb)の距離が確保出来ていない場合は、曲管部に防護コンクリー
トを打設して下さい。

5

Q：曲管が異方向に連結している場合、一体化長さはどう考えればいいですか？
A：曲管が異方向に連 結している場合は、それぞれの曲管の角度で一体化長さを確保して下さい。

76
6

66

Q：T 字管の枝 管 側にバルブが連 結されている場合、バルブの一体化長さを確保するのでしょうか？
A：T字管の枝管とバルブの間が一体化されている場合は、T字管の早見表の一体化長さを適用して下さい。

片落管部の早見表（計算値）
呼び径
大管
100
150
200
250
300
300
300
300

小管
75
100
150
200
100
150
200
250

土被りh＝0.6m
水圧（MPa）
0.75
1.3
3.5
6.0
6.5
11.0
6.5
11.0
6.5
11.0
18.0
31.5
15.5
26.5
11.5
19.5
6.5
10.5

単位:m

土被りh＝0.8m
水圧（MPa）
0.75
1.3
3.0
4.5
5.0
8.5
5.0
8.5
5.0
8.5
14.5
25.0
12.0
21.0
9.0
15.5
5.0
8.5

土被りh＝1.0m
水圧（MPa）
0.75
1.3
2.5
4.0
4.0
7.0
4.0
7.0
4.5
7.0
12.0
20.5
10.0
17.5
7.5
13.0
4.0
7.0

土被りh＝1.2m
水圧（MPa）
0.75
1.3
2.0
3.5
3.5
6.0
3.5
6.0
3.5
6.0
10.5
17.5
8.5
15.0
6.5
11.0
3.5
6.0

土被りh＝1.4m
水圧（MPa）
0.75
1.3
1.5
3.0
3.0
5.0
3.0
5.5
3.0
5.5
9.0
15.5
7.5
13.0
5.5
9.5
3.0
5.5

大管側

小管側

備考) 1．計算条件は以下の通りとした。
①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.3
2．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．一体化長さは大管側のみで確保する長さである。
4．土被りは大管側の土被りとした。

管端部および仕切弁部の早見表（計算値）
呼び径
75
100
150
200
250
300

土被りh＝0.6m
水圧（MPa）
0.75
1.3
7.5
12.5
9.0
15.5
12.5
21.0
15.5
26.5
18.5
31.5
21.0
36.0

土被りh＝0.8m
水圧（MPa）
0.75
1.3
5.5
9.5
7.0
12.0
9.5
16.5
12.0
20.5
14.5
25.0
16.5
28.5

土被りh＝1.0m
水圧（MPa）
0.75
1.3
4.5
8.0
5.5
9.5
8.0
13.5
10.0
17.0
12.0
20.5
14.0
24.0

単位:m

土被りh＝1.2m
水圧（MPa）
0.75
1.3
4.0
6.5
5.0
8.0
6.5
11.5
8.5
14.5
10.0
17.5
12.0
20.5

土被りh＝1.4m
水圧（MPa）
0.75
1.3
3.5
5.5
4.0
7.0
6.0
10.0
7.0
12.0
9.0
15.0
10.5
17.5

管端部

仕切弁部

備考) 1．計算条件は以下の通りとした。
①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.3
2．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．仕切弁部の一体化長さを確保する位置は片側のみで確保する場合である。

1
3

Q：曲管が連続する場合、一体化長さはどう考えればいいですか？

1

Q：管路末端部の近傍に曲管がある場
合、一 体化 長さはどのように確 保すればいいですか？

A：曲管が連続している場合は、連続している一 番 最 後 の曲 管 の角 度の 一
体化長さを確保して下さい。

A：曲管の一体化長さを適用するのではなく、管 端 部の一 体化長さを確保します。また、曲管の両側に管端部の一体化長さを分けて確保しても 構 いません。（一 体化 長さに異形管の長さは含めない）

2

Q：複数曲管が同方向で連結している場
合、一体化長さはどう考えればいいですか？

3

A：複数曲管が同方向に連結している場
合は、全ての角度を足し合わせて曲管の角度とし、一体化長さを確保して
下さい。

2

4

4

Q：バルブが一体化長さの範囲に複数ある場合、それぞれの一体化長さを確保するように考えないといけないのでしょうか？
A：バルブが複数ある場合は、バルブひとつ分の一体化長さを確保して下さい。
（一体化長さに異形管（仕切弁等含む）の長さは含めない）

67

誌上講座

各種パターンによる一体化長さの考え方について
曲管部および T 字管部の早見表

各種パターンによる一体化長さの考え方【NS 形（E 種管）】

注)

1．単独曲管部では曲管の両側に一体化長さを確保する。
2．枝管の呼び径で判断し、枝管側に表中の一体化長さを確保する。
なお、本管側の一体化長さは呼び径によらず両側とも1mとする。
備考) 1．適用条件は以下の通りである。
①設計水圧 ： 1.3MPa以下②土被り： 0.6m以上③埋戻し条件 ：一般的な埋戻し土でN値5程度以上の締固め
2．表中の設計水圧は、0.75MPaは0.75MPa以下の場合、1.3MPa
は0.75MPaを超え1.3MPa以下の場合に適用する。なお、設計
水圧は静水圧と水撃圧を加えたものとする。
3．曲管が2個以上の複合曲管部で90°を超え112.5°以下の角度であれば表の45°を超え90°以下の曲管部の一体化長さをそのま
ま適用出来る。ただし、112.5°を超える角度については管端部の一体化長さを用いる。
4．管には必ずポリエチレンスリーブを施工する。

呼び径 75 〜 150

5150
0.75MPa
0.8m
16kN/㎥
0.3

67

Q： 既設 管との 連 絡 部の 一 体
化 長さはどう考えればいいですか？
A： K 形 等 の 一 般 継 手管 路 の既設 管との連 絡部においては、曲 管から連 絡 部までの
距 離 が、a) 早見 表 の2 倍 の長さ もしくは b)計算による従来の長さ を確保出来ていれば、早見 表 の 一 体化 長さを確保して下さい。
※a)もしくはb)の距離が 確
保 出 来ていない 場合は、曲管 部に防 護コンクリートを打設して下さい。

68

Q：曲管が異 方向に連 結している場合、一 体
化長さはどう考えればいいですか？
A：曲管が異方向に連結している場合は、それぞれの曲管の角度で一体化長さを確保して下さい。

モデル管路の検討条件
呼び径
設計水圧
土被り
土の単位体積重量
管と土の摩擦係数

単位:m

曲管部1）
T字管部2）
22.5°を超え
45°を超え22.5°以下
45°以下
90°以下
呼び径
設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa） 設計水圧（MPa）
0.75
1.3
0.75
1.3
0.75
1.3
0.75
1.3
75
1
4
1
100
1
1
1
1
1
150
4
6
6

5

Q：T字管の枝管側にバルブが連結されている場合、バルブの一 体化長さを確保するのでしょうか？
A：T字管の枝 管とバルブの間が一 体化されている場合は、早見表の一体化長さを適用して下さい。

7

6

片落管部の早見表（計算値）
呼び径
大管
100
150

小管
75
100

土被りh＝0.6m
水圧（MPa）
0.75
1.3
3.5
6.0
6.5
11.0

土被りh＝0.8m
水圧（MPa）
0.75
1.3
3.0
4.5
5.0
8.5

土被りh＝1.0m
水圧（MPa）
0.75
1.3
2.5
4.0
4.0
7.0

土被りh＝1.2m
水圧（MPa）
0.75
1.3
2.0
3.5
3.5
6.0

単位:m
土被りh＝1.4m
水圧（MPa）
0.75
1.3
1.5
3.0
3.0
5.0

大管側

小管側

備考) 1．計算条件は以下の通りとした。
①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.3
2．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．一体化長さは大管側のみで確保する長さである。
4．土被りは大管側の土被りとした。

管端部および仕切弁部の早見表（計算値）
呼び径
75
100
150

土被りh＝0.6m
水圧（MPa）
0.75
1.3
7.5
12.5
9.0
15.5
12.5
21.0

土被りh＝0.8m
水圧（MPa）
0.75
1.3
5.5
9.5
7.0
12.0
9.5
16.5

土被りh＝1.0m
水圧（MPa）
0.75
1.3
4.5
8.0
5.5
9.5
8.0
13.5

土被りh＝1.2m
水圧（MPa）
0.75
1.3
4.0
6.5
5.0
8.0
6.5
11.5

単位:m
土被りh＝1.4m
水圧（MPa）
0.75
1.3
3.5
5.5
4.0
7.0
6.0
10.0

備考) 1．計算条件は以下の通りとした。
①土の単位体積重量：16kN/㎥ ②管と土の摩擦係数：0.3
2．計算結果は0.5m単位で切り上げた。
3．仕切弁部の一体化長さを確保する位置は片側のみで確保する場合である。

1
3

仕切弁部

Q：管路末端部の近傍に曲管がある場合、一体化
長さはどのように確保すればいいですか？

Q：曲管が連続する場合、一体化長さはどう考えればいいですか？

A：曲管の一体化長さを適用するのではなく、管端部の一 体化長さを確保します。また、曲管の両側に管端部の一体化長さを分けて確保しても構いません。（一体化長さに異形管の長さは含めない）A：曲管が連 続している場合は、連続している一番最後の曲管の角度の一体化長さを確保して下さい。

3

管端部

2

1

Q：複数曲管が同方向で連結している場合、一体化長さはどう考えればいいですか？
A：複数曲管が同方向に連結している場合は、全ての角度を足し合わせて曲管の角度とし、一体化長さを確保して下さい。

2

4

4

Q：バルブが一体化長さの範囲に複数ある場合、それぞれの一体化長さを確保するように考えないといけないのでしょうか？
A：バルブが複数ある場合は、バルブひとつ分の一体化長さを確保して下さい。
（一体化長さに異形管（仕切弁等含む）の長さは含めない）

69

ダクタイル鉄管

70

平成 30.4 第 102 号

規格ニュースJDPA Ｇ 1046（ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管）
この規格は、既設あるいは新設のさや管内に呼び径の小式及びＣＰ方式)〕と統合し、継手に抜け出し力が働いた場

さい新管を押し込み、又は持ち込んで配管するパイプ・イ

合にロックリングが管外面に絞られる継手構造に変更、直管

ン・パイプ工法に用いる呼び径300～1500 ＰＮ形ダクタ（ＤＧタイプ）及び曲管を追加、施工部品のキャスタバンド

イル鋳鉄管について規定したものである。

を追加するなどして平成29年10月5日付けで改正した。

今回、JDPA Ｇ 1051〔ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管(ＪＰ方【従来】

従来と現在の比較を以下に示す。

規格

JDPA Ｇ 1046

適用
( 対さや管 )押込工法

押込工法（ＪＰ方式）

JDPA Ｇ 1051
持込工法（ＣＰ方式）

1 呼び径ダウン以上

2 呼び径ダウン以上

3 呼び径ダウン以上

1 種管

Ｐ種管 (3 種管及び4 種管相当 )呼び径

300 ～ 1500
1 種管 ( すべての呼び径 )3 種管 ( 呼び径 500 以上 )直管の管厚

700 ～ 1500

2 種管 ( 呼び径 400 以上 )4 種管 ( 呼び径 600 以上 )セットボルト

あり

なし

スプリング

なし

呼び径 900 以上

タイプ

直管〔溶接リング付き〕

直管

直管〔フランジ・リブ付き〕

直管
直管＋( ＤＧタイプ )キャスタバンド＋( スペーサ ) キャスタバンド

直管

直管

直管の
継手構造
・呼び径 700・800 の継手構造を示す。
・ロックリングは受口外面から挿入する。

異形管の種類・呼び径 700・800 の継手構造を示す。
受挿し短管 (JP 方式及び CP 方式 )､ 曲管 (CP 方式 )､フランジ付きＴ字管 (JP 方式及び CP 方式 )､ 継ぎ輪 (JP 方式及び CP 方式 )､ 両フランジ短管 (JP 方式及び CP 方式 )､両フランジ片落管 (JP 方式及び CP 方式 )受挿し短管、フランジ付きＴ字管、継ぎ輪、両フランジ短管、両フランジ片落管【現在】
JDPA Ｇ 1046

規格

押込工法

適用 ( 対さや管 )2 呼び径ダウン以上
300 ～ 1500

呼び径
直管の管厚

持込工法

1 呼び径ダウン以上

700 ～ 1500

1 種管 ( すべての呼び径 )、2 種管 ( 呼び径 400 以上 )、3 種管 ( 呼び径 500 以上 )、4 種管 ( 呼び径 600 以上 ) 注 1）

セットボルトなし

スプリング

呼び径 900 以上

タイプ

直管

1 種管

直管

直管 ( ＤＧタイプ )( ＳＴタイプ )( ＤＧタイプ )1 種管、2 種管
3 種管、4 種管

直管
＋
＋
直管
〔溶接リング付き〕〔フランジ・リブ付き〕 キャスタバンド注 2） キャスタバンド注 2）

直管

呼び径 700・800 の継手構造を示す（従来のJDPA Ｇ 1051 と同じ）。

直管の継手構造

異形管の種類

3 呼び径ダウン以上

受挿し短管、曲管 注 3）
、フランジ付きＴ字管、継ぎ輪、両フランジ短管、両フランジ片落管

注１） 4 種管は、管路の線形及び施工延長に制限が設けられている。
注２） キャスタバンドは参考であり、当規格には含まない。
注３） 曲管は持込工法に用いる。
※ 詳細は、JDPA T 36（ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・パイプ工法

設計と施工）による。

規格ニュース

71

JDPA Ｚ 2004（ダクタイル鋳鉄管類の表示）
この規格は、JIS、JWWA、JSWAS、JDPA規格又はそれらに準じて製作する呼び径50～2600のダクタイル鋳
鉄管、ダクタイル鋳鉄異形管、
ソフトシール仕切弁（ＧＸ形

3.2

挿し口部白線表示

挿し口部白線表示は、接合状況を外面から確認できるよ

うにしている。

のみ）、接合部品、塗覆装などに行う表示を規定している。

図2に示すように、
ＧＸ形Ｐ-Ｌｉｎｋの挿し口部白線表示の

今回、適用管種の追加、直管の挿し口部白線表示に文字

線の幅は、他の対象製品に合わせて5mmから10mmに変などの情報の表示を追加するなどして平成29年10月5日

更した。
単位 ㎜

付けで改正した。
主な内容を以下に示す。

1

適用管種

この規格の適用管種にＧＸ形管、ＮＳ形管(Ｅ種管)、
Ｓ５０形管、ＡＬＷ形管を追加した。

2

直管の挿し口部白線表示

図1に示すように、直管の挿し口部白線表示には、文字などの情報を表示してもよいこととした。

JDPA Z 2004

図2

3.3

ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋの挿し口部白線表示

挿し口部赤線表示

図3に示すように、ライナを装着した直管の受口に挿入する異形管などの挿し口の挿入量を確認するために5mm幅の赤線を追加した。
単位 ㎜

図 1 文字などの情報を表示した挿し口部白線表示（例）

3 異形管などの挿し口部白線、赤線、黄線表示
3.1 対象製品

異形管などの挿し口部白線、赤線、黄線表示を行う対象

製品を表1に示す。

表 1 挿し口部白線､ 赤線､ 黄線表示を行う対象製品
表示
呼び径
対象製品
75 ～ 300
ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋ
75 ～ 150
ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )
100
白線
ロング
75 ～ 600
Ｋ形異形管75 ～ 250
Ｔ形異形管
ＧＸ形異形管75 ～ 300・400
ＧＸ形ソフトシール仕切弁
75 ～ 300
ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋ
300 ～ 450 ＮＳ形異形管
赤線
ＮＳ形異形管 ( Ｅ種管 )75 ～ 150
ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 )
100
ロング
黄線
500 ～ 1000 ＮＳ形異形管

注記 ＧＸ形Ｐ - Ｌｉｎｋ、ＮＳ形受挿し短管 ( Ｅ種管 ) 及びＮＳ
形受挿し短管(Ｅ種管 )ロングは、白線と赤線を表示する。

図3

3.4

ＧＸ形異形管などの挿し口部赤線表示

挿し口部黄線表示

挿し口部黄線表示は、接合時の異形管の挿し口と受口との曲がりの状態を確認できるようにしている。
なお､従来､ＧＸ形異形管、呼び径300～450 ＮＳ形異形管にも行っていたが、挿し口部赤線表示に変更したことから削除した。

ダクタイル鉄管

72

高松水道展に出展！！

～雨にも負けず

平成 30.4 第 102 号

風にも負けず～超大型の台風21号の襲来を受け、高松水道展は当初の3日間から2日間に開催日程を変更し、「耐震化・更新を実行し、続けよう水道の信頼を！！」をテーマにサンポート高松シンボルタワー北側広場にて開催。127社・団体が出展し、最新の水道技術や製品のＰＲを行いました。
日本ダクタイル鉄管協会も『管路の末端から幹線まであらゆるニーズに応えるダクタイル鉄管～ユーザーと共に歩んだ70年～』をコンセプトに出展しました。展示ブースでは、90インチモニ
ターを使ったプレゼンテーションを実施し、協会の歴史や継手開発の歴史、様々な管路構築に対応できる製品ラインアップ、お客様と共に様々な課題に取り組む協会活動など広く紹介し、好評を得ました。また、ブースの壁面には4枚のＬＥＤパネルを設置し、パネル前面の展示台にはＳ50形
管、ＧＸ形管（呼び径300）、ＮＳ形Ｅ種管のカットサンプルを展示することにより、実際に見て・触れてもらいながら、多くのお客様にダクタイル鉄管の良さをＰＲすることができました。

協会ニュース

平成29年度もダクタイル鉄管協会セミナー

73

全国23会場で開催

日本ダクタイル鉄管協会では平成29年度、管路に限定することなく、水道事業に関する最新の情報や先進事業体の実例を学識者や事業体職員を講師に招き、セミナーを全国23会場で実施しまし
た。

北海道支部

東北支部

関東支部

中部支部

関西支部

中国四国支部

九州支部

会場によっては展示コーナーも設置しましたダクタイル鉄管

76

平成30.4 第102号

編集後記●巻頭言は、全国簡易水道協議会会長のとができず、理屈だけを知っていて

京 極町の山崎町長に簡易水道の課も、相当な部分、その地域で実際に水題、水道事業の基盤強化について原を運用した経験があるプロパー職員

稿を執筆いただきました。

だけが知るノウハウが必要」と述べ●今号の対談では、東京大学大学院の滝られています。群馬東部水道企業団

沢教授と群馬東部水道企業団の鈴木は広域化という難しい課題を乗り越局長に広域化と官民連携をテーマにえられて、その後、官民連携、そして語り合っていただきました。群馬東次に県の用水供給事業との統合の協部水道企業団は平成 28 年に 3 市 5

議を進められていることをお聞きし

町の水道事業を統合した水道企業団

ました。地域の未来の水道を考えるです。その翌年の 4 月からは群馬東

群馬東部水道企業団の職員の皆さん

部水道サービスと官民連携事業を開の姿に敬服しました。

始されています。
滝沢教授からは、水●技術レポートは、豪雨災害によるダク

道事業における官民連携の難しさを

タイル鉄管を用いた復旧、ＮＳ形（Ｅ

語られています。滝沢教授の言葉と種管）の採用について、ダクタイル鉄

して、「水道事業は管路の維持管理一管によるインフラ整備、
Ｓ50 形の採つを見ても、例えば地域固有の土壌用、奈良県の広域化など、6 つの事業環境があり、経験でしか理解するこ

体に執筆いただきました。

5日印刷
ダクタイル鉄管第102号〈非売品〉 平成30年4月
平成30年4月13日発行
編集兼発行人長発一般社団法人
日本ダクタイル 鉄 管 協 会(http://www.jdpa.gr.jp)

本部・関東支部
関 西 支 部
北 海 道 支 部
東 北 支 部中 部 支 部
中国 四 国 支 部
九 州 支 部

行

所

岡

敏

和

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館 ）電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075（ニッセイ心斎橋ウェスト）〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目12番12号
電話06（6245）
0401
ＦＡＸ06（6245）
0300〒060-0002 札 幌 市 中 央 区 北 2 条 西 2 丁目4 1 番 地（ 札 幌 2・2ビル ）
電話011
（251）
8710
ＦＡＸ011（522）
5310〒980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590〒450-0002 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）
8338〒730-0032 広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）
3586〒810-0001 福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092（406）
2256

ISSNISSN 0386
0386 ーー 295X
295X

No.102
No.102102

No.
Ductile Iron Pipes
DUCTILE IRON
IRON PIPES
PIPES ／／ 2018
2018
DUCTILE
Japan
Japan Ductile
Ductile Pipes
Pipes Association
Association