徳島市上下水道事業管理者
局長― これまでの経歴を振り返って。

久米 好雄― その頃のエピソードはありますか。

昭和43年に徳島市水道局工務課に採用後、第 3 期拡張事業の際に、現場担当として、水道一筋に歩み、維持課長や拡張事務所長、水応神町高良水源と川内町榎瀬水源を連絡する

道技術管理者、次長などを経験して、平成 21

工事を担当していました。当時は石綿セメント

年4月から8年間、水道事業管理者を務めまし

管を使用しており、ようやく通水という時にた。その後、一度退任し、再び令和2年5月25

水圧でジョイントが抜け出すことがあり、一日に上下水道事業管理者に就任しました。

晩中かけて苦労して繋いだ管工事が、全く無

私が水道局に採用された昭和43年当時は、になったことを経験しました。

高度経済成長の真最中で徳島市では未普及解消事業に重点を置き、配水管で言えば総延長― その経験でどういった想いで、再度、取りの30％は石綿管で有収率は65％でありました。

組まれたのですか。

徳島は川の町といわれており、市内には138

水を住民の皆さんに届けなければ、やり遂げ

本もの川が流れています。当時は、川の濁り

なければならない責任感です。住民の皆さんがひどく、市内の中心を流れている新町川もが待っているわけです。ご承知のように、水

七色の川と言われているほど、家庭や上流の道法第 3 条には「水道とは、導管及びその他の工場から排出される汚水で、悪臭がし、汚染工作物により水を人の飲用に適する水としてされ、ひどい環境でした。

供給する施設の総体をいう」と定義されているのですから。諸先輩に徹底的に叩き込まれましたよ。
― 責任感ですか。
もちろん、現在の職員も責任感を持って仕事に取り組んでいると思います。ただ、状況が異なるのは、当時は設計も職員が行い、現場

若かりし頃の久米管理者
30

ダクタイル鉄管 No.110

この人に聞く ～明るい未来に向けて～も抱えていました。
「設計を行うこと」は、簡明に際し、給水装置について、個人の財産と単に言うと現場がうまくいかなければ自分の水道局の所有物の区分も住民に理解してもら

設計が未熟で現場にすべて、迷惑をかけます。

わなければなりません。自分の勉強にもなり仕事への執着心・現場への愛着にもつながり、ます。住民の皆さんは何もご存知ありません

責任という言葉以上に重責を担っていたのか

ので、どんな質問がでてくるかも分かりません。

と思いますよ。信じられないと思いますが、この仕事を通じて、地域住民に理解を求める

私の入局時は職員が配水池を造るために、毎ためには、費用面も分かりやすく、水道局と日、山に登って、測量していました。そしてして、国の補助制度を活用して皆さんの負担

上司の指示に従って、カットラインを決めてを抑えて、地域の暮らしがより豊かになると土量の計算等をしたものです。

ともに消火栓を設置することで防災面での役割についても誠実に伝え、何度も繰り返し出向― 今、お聞きしているだけでももの凄い時代

くことでの信頼を勝ちとれる教訓を得ました。

ですね。
その頃を経て、平成 2 年から平成 21年まで― 住民の説明に対しては色々あったのでは。

の 20 年間におよぶ第 4 期拡張事業で、簡易水1 地区で約80人が集まります。地元の市会

道を統合し、給水区域が 47.32㎢増えました。

議員や地区委員や区長にも協力いただきます

簡易水道の統合では、私は 3 年間、広報宣伝が、一筋縄ではまいりません。ただし、何度を担っていました。具体的には、地域住民にかの交渉の後、局から概要図を持参して、仕様

水道に統合する旨を伝える役割です。同意しや形式を話し、費用を抑える説明を行います。

てくれない地区も多々あり、根気強く説明をその説明に際しては、自分が実施した過去の繰り返し、こぎつけることができました。説

経験が活きていますね。
― 交渉や問題を解決するための話の進め方が上手いですね。
そんなことはありませんが、
ただ、地域の方もこちらが足繁く通い、情熱を持ち、地域の皆様のための提案であることをストレートに問いかけ、回数を重ねれば味方になってくれます。

平成 18 年
拡張事業の基幹施設建設現場にてダクタイル鉄管 No.110

31

― 次に仕事の進め方についてはいかがですか。

に考えて自分が率先して汗をかいて、その課題

現場が第一です。一つとして同じ現場はの解決に向けて何が可能かを考えることです。

ありません。現場ごとに何をすればスムーズに工事が進捗するかを考えることです。また、局の通例で仕事量が多いにもかかわらず、職員が一人１工事１監督とし、早朝から工事― 時間が足りなくないですか。
時間は自分でつくるものですよ。足りないなどというのは言い訳する人の考えです。

現場の監督をしていました。ここで、皆さんも少し、徳島市のデータについて紹介させて想像してみてください、夏の炎天下や冬の寒いください。平成 2 年〜 21年までの配水管整備

日に、現場で一日中、監督をした後、庁舎に事業と、平成 21年までの第 4 期拡張事業による戻って設計が可能でしょうか。年齢が若くて管網整備によって、現在の配水管のダクタイル

も、職員が疲弊し、予算の執行が順調に進む

鉄管率は90％を占め、有収率は95％を超えまわけがありません。その際に私が現場においした。また、耐震継手ダクタイル鉄管の採用て、ポイント監督という仕事の手法、いわゆるについても、平成 11年から耐震継手管を全面的効率化を提案しました。

に使用しており、現在の配水管の耐震継手管率は37％で、φ300mm 以上の基幹配水管の― そういった提案を係員の頃にされたので
すか。
そうです。

耐震継手管率は 56％となっております。
ただ、全国各地で頻発する地震災害を目の当たりにして、徳島市の水道でも一刻も早く
ブロック化を進めなくてはと感じていました。

― そういった提案は普通しないのでは。
若い時代に、自分で設計し監督してきた中で経験が活かされました。常にルーティンワーク
に対して、疑問を持つ事、自分が精一杯取り組んでいるかを考えることです。その精神力がなければ、新しい方法の提案なども生まれもしないし、考えもしないでしょうね。
― アイデアはどのように生まれるのですか。
私は団塊世代で、妥協をしないことです。
また、業界新聞などを読み、常に勉強しアン
テナをはって考えることです。また、これも言えるのですが様々な課に在職し、課ごとに課題や問題があるわけで、置かれた立場で常上下水道事業管理者室にて
32

ダクタイル鉄管 No.110

この人に聞く ～明るい未来に向けて～はい、住民の生活を守るための水道の水を送り届ける必要な費用です。何も水道局が私腹を肥やすために料金改定を行うわけではありません。先ほど申し上げた住民への説明と同様に議員の皆さんに納得してもらうまで、説明を続ければ、よほど無茶なことを提案し
高効率天日乾燥施設を有する第十浄水場

そこで給水区域を9つの配水ブロックに分けて、ない限り、理解してくれます。また、職員に対しては、技術だけでなく、財政を理解しな
いといけないと伝えています。

ブロック間のバックアップ体制の整備が完了した際には、入局時と比べ隔世の感がありました。

― 徳島市のアピールポイントは？
今後はカーボンニュートラルです。いかに― その後はいかがですか。
平成 16 年に導入した高効率天日乾燥も私が考えました。試行錯誤しながら、何か良い解決

動力費を抑えて、電気使用量を抑制して、自然流下で水を送ることができるか、その部分を追求します。

策がないかを考えて、実現できました。少し、話は変わりますが、ダウンサイジングすること― 水道業界への一言。

も重要ですが、水道事業の役割として命を守繰り返しになりますが、現場力が重要です。

る消火用水という考え方もあることを再度申

水道は、電気を使う業種。今後は、多くの事業し上げておきたいですね。全国的に給水量が体で自然流下が可能であるかを考えることで減少しており、配水管の口径を小さくしがち

CO2 の削減に結びつくと考えています。そしてですが、本当の意味で良いかどうか、考える

今後も、Vision and work hard（しっかりした必要があります。

目標を持ち、一生懸命働けば心配ない）の信念に基づき、事業を推進してまいります。

― 参考にされている書物や言葉などありますか。
特にありませんが、業界紙などで情報を入手― インタビューの間も、大量の資料をご用意して、徳島市に置き換えて考えるようにしていただき、徳島市の水道のこれまでとこれかいます。いいニュースも悪いニュースも必ず、らをご説明いただきました。あらためて、久その結果に導かれるプロセスがあり、そのプロ

米管理者は水道愛にあふれた情熱の人であセスを想像することでしょうか。

ると感じました。今後も徳島、中国四国地方、
日本の水道界を元気づけてくれるリーダーと― 1 期目の管理者に就任されてすぐに、料金言えます。

値上げをされていますが・・・

ダクタイル鉄管 No.110

33

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

01

国営かんがい排水事業「芽室川西地区」におけるダクタイル鉄管の採用事例
国土交通省

北海道開発局
帯広開発建設部帯広農業事務所所長

高橋
1. はじめにんがい排水事業芽室地区（昭和56年度～平

芽室川西地区は、北海道東部に位置する

成19年度）」（表１参照）において整備された十勝総合振興局管内の帯広市及び河西郡芽用水施設により一部区域へ配水されている。

室町に位置する約 2 万 ha の農業地帯である。

しかし、近年では営農状況の変化に伴い水標高60ｍ～ 320ｍ、傾斜 3°未満が大部分を需要に変化が生じているとともに、取水源

占め、火山性土及び低地土が広く分布するである美生ダムでは管理施設に経年的な劣平坦な農地において、畑作物を中心に野菜類化が生じるなど施設の維持管理に苦慮してを組み合わせた農業経営が展開されている。

いる。また、
本地区のかんがい期（4 月～ 9 月）

てんさい、ばれいしょ、スイートコーンはの平均降水量は614mm（年平均 969mm）と全国 1 位の生産量を誇るとともに、地域ブ

少なく、用水施設が未整備で農業用水を降ランド「十勝川西長いも」は平成 11 年から雨に依存している区域においては、恒常的海外（台湾、アメリカ、シンガポール）へのな用水不足が農作物の生産や営農上の支障輸出を開始し、その輸出額は年々増加傾向となっている。

にあるなど、本地区は我が国の食料供給のこのような地域状況を踏まえ、平成 29 年

一翼を担う重要な地域として今後さらに発から「国営かんがい排水事業芽室川西地区」

展していくことが期待されている。

（表２参照）を実施しており、地域の農業生

本地区の農業用水は、前歴事業「国営か34

俊博

ダクタイル鉄管 No.110

産性の向上および維持管理の軽減、農業経国営かんがい排水事業「芽室川西地区」におけるダクタイル鉄管の採用事例

営の安定を目的として、現在、水需要の変２．用水再編計画化に対応した用水再編、用水路・美生ダム

前歴事業で整備された用水施設は芽室町

管理施設の整備及び関連事業における支線

単独の区域（以下「芽室区域」という）を受用水路の整備を進めているところである。

益としていたため、帯広市の区域（以下「帯広区域」という）では十分な農業用水を確

表１

前歴事業「芽室地区」の概要

事業名

国営かんがい排水事業芽室地区

受益面積12,140ha（うち排水単独 350ha）

事業工期

昭和 56 年度～平成 19 年度

主要工事○美生ダム 1 箇所
○用水路
42 条 L=249km○排水路
2 条 L=21km

保できず、耕作面積の拡大による作物の増収や品質向上、あるいは、新たな高収穫作
物を導入した『攻めの農業』の推進が困難な状況となっていた。
これらを改善するため、本事業では、水需要に変化が生じている芽室区域内のかんがい用水の見直しに伴い、新たに帯広区域
を畑地かんがいの受益地とする用水再編を

表 2 「芽室川西地区」事業計画概要

計画したものである。また、本地区の水源は美生川に設けた美生ダムに求め、貯留した

事業名

国営かんがい排水事業
芽室川西地区

用水を取水し利用することから、美生ダム

受益面積20,623ha（畑 20,623ha）

ことで、前歴事業により整備された「伏美関係市町

北海道帯広市、河西郡芽室町

導水路」に加え、帯広区域へと配水する「帯事業工期

平成 29 年度～

広かわにし導水路」を併設する計画とした。

主要工事

○美生ダム
（管理機器改修、天端道路改修、
小水力発電施設）○用水路（新設） 27条 140.5km

事業費
（百万円）

42,000（平成 27 年度単価）

下流に設ける減勢工に分水機能を付加する

あわせて、維持管理費の低減に資する小水力発電施設の新規整備も行うこととした。
新設する「帯広かわにし導水路」は、帯広市内と芽室町内の 2 行政区域内にまたがり配置される。このため、芽室町内に配置される起点から約8kmの区間は、前歴事業で整備された用水施設と近接する路線線形とし、芽室町内および帯広市内に配置される
残りの約11kmの区間は、単独配管として計画した。
なお、路線の配置にあっては、維持管理を考慮し道路沿いの配置を基本とした。

ダクタイル鉄管 No.110

35

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

芽室区域

帯広区域
伏美導水路

帯広かわにし導水路

図1

事業計画一般図

3．水路システムの特徴

大きいという課題を踏まえ、地形・地質、施美生ダムから取水した用水をほ場まで送設規模、操作特性および経済性などにもと配水する水路システムは、主としてパイプづき総合的に検討した結果、末端の水利用のラインで構成している。かんがい用水を水源

自由度が確保しやすいセミクローズドパイプ

からかんがいブロック起点のファームポンド

ラインを採用することとした（表３参照）。

（以下「FP」という）まで流送する送水系と、FP以降の配水系に大別される。

なお、送水方式は、芽室区域と帯広区域のいずれも自然圧式（自然流下式）であるが、供給主導型と需要主導型とした２つの水理（ 1 ）送水系の水路システム

ユニットを併せ持つ形式となっている。

既存の芽室区域のパイプライン形式はオープンタイプパイプラインであるが、新設の帯広区域は長距離圧送かつ管路高低差が36

ダクタイル鉄管 No.110（２）配水系の水路システム
FP以降の配水系水路は、芽室区域および

国営かんがい排水事業「芽室川西地区」におけるダクタイル鉄管の採用事例

表3

パイプラインの水理諸元一覧

項目

伏美導水路（既存設備）

帯広かわにし導水路（新規設備）

形式

オープンタイプ（供給主導型）

セミクローズドタイプ（需要主導型）

始点分水工～西伏美 FP（L=1.9km）

始点分水工～南かわにし FP（L=19.4km)

下流：堰による水位制御
上流：越流堰（ゲート）による流量制御

下流：ディスクバルブによる流量制御（越流堰併用水位制御）
上流：越流堰（ゲート）による流量制御

水理ユニット境界区分

計画流量

Ｑmax ＝ 3.040m3/s※現況Ｑmax ＝ 3.939m3/s

Ｑmax ＝ 1.478m3/s

帯広区域ともにクローズドタイプパイプラ

鉄管（以下「Ｔ形管」という）が主として採インである。配管方式は、樹枝状配管と管網用されてきており、当初の事業計画もＴ形

配管があり、配水方式は、いずれも自然圧式管であった。

（自然流下式）である。

しかし、平成 27 年 2 月、内面塗装として一般的であったセメントモルタルライニング

４．ダクタイル鉄管の採用に替えて、新たにシリカエポキシ樹脂塗装

管材には、当初の事業計画を踏襲しダクが開発され、摩擦損失水頭の低減により通タイル鉄管を採用するものとした。ダクタイル

水能力を向上するとともに、管路コストの鉄管は、国営造成パイプラインの50% 以上

削減効果も期待できる新たな管として、表４で採用され、古くから多くの実績を積み重に示す JDPA G 1053「ALW形ダクタイル

ねてきた管材である。鉄系材料としての強鋳鉄管（以下「ALW形管」という）」が制定

靭性と鋳鉄特有の耐食性を兼ね備えており、された。

近隣地区の樹脂系管材で経験した突発事故

ALW形管は、設計基準「パイプライン」１）の発生が非常に少ない特長を有している。

等の指針基準類には未掲載（令和 3 年 6 月

完成後の維持管理の容易さを考慮すると、に改定された設計基準「パイプライン」２）に同一水路系のパイプラインでは同一の管種掲載）であったものの、平成 27年度に関東を選定することが望ましいことから、本事農政局で初採用されて以降、本事業を開始

業では高圧から低圧までの全路線にダクタした平成 29 年度には、国営事業では東海農

イル鉄管を採用した。

政局や九州農政局、県営事業では鳥取県やダクタイル鉄管は用途に応じて多くの種類が存在するが、農業用ではＴ形ダクタイル

熊本県などで採用され、全国的に急速に普及拡大しているところであった。

ダクタイル鉄管 No.110

37

ダクタイル鉄管

このような状況に加えて、NETIS（新技５．設計のポイント

術情報提供システム）および NNTD（農業

新 設 の 帯 広 区 域 へ の パ イ プ ラ イ ン は、

農村整備民間技術情報データベース）に新

美生ダムから南かわにし FPまで「帯広かわ技術として登録されていたことや、平成 29にし導水路」により送水し、それ以降は張り

年 12 月には北海道開発局農業水産部農業設巡らされた複数の用水路により、西かわにし計課から「ALW形管を検討管種に加えるこ

FP、東かわにし FP、南かわにし FP を経由とを可能とする」との通達が発せられたことしながら帯広市内のほ場へと効率的に配水から、本事業においても ALW形管の適用可される。

否について検討を行うこととした。シリカ

幹線水路系ごとの口径と延長の概略は図１

エポキシ樹脂塗装による水理性能の向上と、

および表５に示すとおり、総延長 140.5km

管路コストの削減効果が得られたことから、（27 条）の樹枝状パイプラインである。

本事業では当初事業計画で選定されていたＴ形管に替えて、呼び径 300以上で設計水圧
1.0MPa 以下の条件については ALW形管を採用することとした。

図２
表4

ALW 形ダクタイル鉄管
ALW 形管と T 形管
ALW形管

Ｔ形管
（従来品）

規格

JDPA G 1053

JIS G 5526
JDPA G 1027

呼び径

300 ～ 1500

75 ～ 2000

設計水圧

1.0MPa 以下

水圧制限なし管種（管厚）AL1 種または
AL2 種

１～４種、
Ａ～Ｄ種

シリカエポキシ樹脂塗装

モルタルライニングまたはエポキシ樹脂
粉体塗装

内面塗装

38

2022.04 第110 号

ダクタイル鉄管 No.110

表5

芽室川西地区のパイプラインの概略

管水路

口径

延長

帯広かわにし導水路

φ1000～φ1100 19.4 km

八千代送水幹線用水路

φ450 ～φ800

7.4 km

清川第 1 幹線用水路系

φ200 ～φ800

26.3 km

東美栄幹線
用水路系

φ150 ～φ700

28.5 km

稲田幹線
用水路系

φ150 ～φ80028.9 km

岩内幹線
用水路系

φ150 ～φ800

30.0 km

これらのパイプラインの構造設計にあたり、留意した点は下記のとおりである。
１）帯広かわにし導水路
帯広かわにし導水路では、内圧スラスト対策として広く用いられる離脱防止金具の許容水圧を超える高圧区間が存在するため、

国営かんがい排水事業「芽室川西地区」におけるダクタイル鉄管の採用事例

その適用が困難であり、非常に大きなスラや基礎材の決定については、設計基準「パイストブロックの設置が課題となった。そこプライン」１）を参考に設定した。

で、当該区間においては直線部を T 形継手、

① 管布設位置は軟弱地盤であることから、

異形管部は NS 形（離脱防止）継手を用いた管を均等に支持できるよう普通地盤にお一体化によるスラスト対策を実施した。

ける基床厚以上を確保した。
② 管と管との間隔は、管周辺の締固め作業

２）帯広区域の用水路が可能な幅を確保した。

（ 1 ）並列配管③ 北海道胆振東部地震のような大規模地震

東かわにしFP下流付近の一部区間などでが発生した際には、管周辺地盤が液状化

は、4 条あるいは 5 条の用水施設を配する必

し、管路が被災する事例も見受けられて要が生じたため、このような区間では、図 3いることから、基礎材には液状化防止効のとおり、同一掘削断面内に複数の配管を果が期待できる砕石（切込砂利 40mm級）

並列にならべることとした。標準断面寸法を採用した。

東美栄幹線用水路
DCIPφ700
八千代送水幹線用水路
DCIPφ450

清川第 幹線用水路
DCIPφ700
南広野幹線用水路
DCIPφ200

埋戻材
現地発生土

埋戻材
切込砂利

級

基礎材
切込砂利

級

図3

標準断面図（４条配管区間、素掘施工）

ダクタイル鉄管 No.110

39

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

通常、水平曲管に離脱防止金具を使用する（２）スラスト対策
並列配管された管路の屈曲点において、場合は、曲管に隣接した直管 1 本分の管背内圧スラスト力が作用する場合のスラスト

面の受働土圧と一体化長さ分の周面摩擦力対策の考え方は、地点ごとにスラストブロッが作用すると考える。しかし、図４に示す

クと離脱防止金具とを経済比較により決定

ような並列配管（３条配管）の場合、曲率最することとした。

外側の管路については直管背面の受働土圧

その判定は、基礎地盤の良否、地下水位、を考慮できるが、より内側の管路では外側

埋戻し土の材質、口径等を指標とすると、に管があるため背面土圧は考慮せず、周面

一般的な傾向として離脱防止金具が経済的

摩擦力のみを考慮することとした。その上に有利となる条件は以下のとおりであった。

で管路ごとに異なる設計水圧に応じた一体・軟弱地盤である

化長さを算出している。
経済比較の結果、図４の地点の工事費は・地下水位が低い
・埋戻し重量が大きい

スラストブロックと比較して安価となった・口径が小さいため、離脱防止金具によるスラスト対策を

また、一体化長さ計算時の注意点としては、
背面土圧の考慮の有無があげられる。

採用することとし、これにより施工性と維持管理性の向上も図っている。

管背面の受働土圧
周面摩擦力
φ450
φ700
φ300

注）管路のグレー着色部分は離脱防止金具で一体化された範囲を示す。

呼び径

設計水圧

一体化長さ

図4

40

ダクタイル鉄管 No.110

周面摩擦力

背面土圧

考慮する

考慮する

考慮する

考慮しない

考慮する

考慮しない

屈曲点のスラスト対策例（３条配管区間）

離脱防止金具国営かんがい排水事業「芽室川西地区」におけるダクタイル鉄管の採用事例

7．おわりに

6．施工状況
現在、南かわにし FP周辺の布設工事は完

ここに紹介した芽室川西地区のかんがい了している。
「帯広かわにし導水路」につい排水事業は、用水再編に伴う新たな管理ては FPから上流（減勢工側）へ、ほ場へつ

主体の加入、既存施設と新規施設での水路

ながる用水路については下流（帯広区域側）

システムの違いなど、様々な課題がある中へと、順調に工事範囲を広げているところで事業を進めている。強靭で事故の少ないである。

ダクタイル鉄管による用水施設の整備を通帯広区域における管路布設工事の状況を
写真１、写真２に示す。
並列配管の施工については、管と管の間のじて、作物の安定生産や新たな高収益作物の産地形成に寄与する農業生産基盤の強化を図れるものと期待している。

締固め作業に配慮を要するが、掘削・埋戻し

今後は適正な用水管理の実現に向け、ICT

工程の効率化、用地節約などの点でメリット

技術も活用した水管理システムの構築にもが大きい。

取り組んでいく予定である。
本地区の食と農の持つ魅力が国内外に輝きを放ち続けられるよう、今後も、関係各位のご協力を得ながら、次世代に誇れる農業水利施設の整備に取り組む所存である。

写真 1

工事全景

参考文献
１）農林水産省農村振興局整備部設計課：土地改良事業計画
設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」付録技術書、
平成 21 年 3 月
２）農林水産省農村振興局整備部設計課：土地改良事業計画
設計基準及び運用・解説 設計「パイプライン」付録技術書、
令和 3 年 6 月

写真 2 布設状況
左から、八千代送水管用水路（呼び径 450）
、東美瑛幹線用水路（呼び径 700）
、清川第１幹線用水路（呼び径700）、東広野幹線用水路（呼び径 200）

ダクタイル鉄管 No.110

41

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

02

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事
佐世保市水道局

佐世保市水道局

事業部 水道施設課

事業部 水道施設課

基幹施設建設室 主査

基幹施設建設室 主任技師

府川

栄治

宮原

裕享

1. はじめにが置かれたことから、まちの所々には軍港（１）佐世保市の概要

にまつわる歴史や文化を見ることができる。

佐世保市は九州の北西端、長崎県の北部

また、日本最大級のテーマパーク「ハウスに位置し、人口 24万人余りの中核市である。

テンボス」や、国際 NGO「世界で最も美しい

明治初期までは４千人程の半農半漁の村落

湾クラブ」へも加盟認定された大小 208 のであったが、明治 19 年に旧海軍の佐世保鎮

島々からなる西海国立公園「九十九島」、

守府が設置されることが決まると、これを世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン機に急速に発展した。明治 35 年には人口が関連遺産」を構成する「黒島の集落」などを５万人を超え、市制施行により一挙に村か有し、自然、歴史、文化などの魅力に富んだら市となった。以降、軍港と造船のまちと観光都市である。

して栄え、戦後も米海軍基地と自衛隊基地

写真 1
42

ダクタイル鉄管 No.110

弓張岳展望台より望む市中心部

写真 2

西海国立公園「九十九島」の景色

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事（２）佐世保市の水道
本市は明治 22年、横浜、函館に次ぐ国内３番目の早さで海軍により近代水道が建設され、佐世保鎮守府への給水を開始した。
しかし、市内は鎮守府開庁からの急激な人口増加で発展する一方、インフラの整備が追いつかず、コレラや赤痢などの伝染病の流行が頻発していた。そのため市内の水需要が急速に増加するものの、市制を施行し写真 3たばかりであった当時は税収が安定せず財源が乏しいため、市単独での独自の水道建設は困難な状況であった。

吉村

長策

えられている。
その後吉村は、明治 24年に建設された海軍においても、日清・日露戦争で艦船

日本初の上水道専用ダムである本河内高部への給水能力不足が問題となっていた。しダム（長崎市）を手掛け、その後も大阪、広かしそれに反して、所属艦艇や兵員の増強

島、神戸など西日本各地の水道創設にも携による水需要増加など、海軍水道の水事情わった。明治 32 年には、佐世保海軍経理部は逼迫した状況で、佐世保市と海軍の双方

建築科の海軍技師として佐世保に戻り、海軍で水道の建設と拡張が課題であった。そこ

水道第１次拡張（岡本水源地、矢岳浄水場）、

で、水源と浄水場を海軍が建設し、配水管

海軍水道第２次拡張（山の田貯水池、山の田を佐世保市が整備するよう計画し、明治38

浄水場）及び、佐世保市創設水道の配水管布年にこの事業に着手した。佐世保市と海軍設計画など、本市水道の礎を築いた。このが協力し、山の田貯水池と山の田浄水場をほか、門司、小倉、福岡、長野などの水道建設し、総延長 36kmに及ぶ配水管が市内に創設や鎮守府施設の建設に尽力し、臨時海布設され、明治 40 年６月に給水を開始した。

軍建築部工務監、海軍建築本部長などを務

ここからは余談になるが、当時の水道施設

めた後、大正 12 年海軍中将で退官した。今整備については“近代水道の父”と呼ばれるは「佐世保の海が見えるところに骨を埋め

吉村長策（1860 年～ 1928 年）の功績によるてほしい」との彼の遺言を受け、水道局庁舎

ところが大きい。吉村は万延元年に大阪での傍らにある佐世保港を臨む西方寺に眠っ

生まれ、工部大学校土木工学科（現：東京大学）ている。

を卒業後、工部大学校助教授を経て、明治

吉村長策らによって礎が築かれた海軍水19 年に長崎県技師となった。明治 22 年、吉村

道はその後、昭和 19 年まで５次に亘る拡張

は鎮守府建築主幹であった森川範一と共に、事業が実施され、終戦後の昭和 25年に旧軍

矢岳貯水所を中心とする海軍水道を完成さ

港市転換法により佐世保市へ無償譲渡された。

せた。この海軍水道は、日本人のみで設計

これらの水道施設は、本市水道の主要な施から施工まで行った最初期の水道施設と考設として 110 年余りを経過した現在も現役

ダクタイル鉄管 No.110

43

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

で給水をつづけており、未だに佐世保市民

２．山の田水系配水本管布設工事についての生活をはじめ、産業や基地機能などを支（１）事業の目的

えつづけていることは、その設計・施工の優秀さを物語っている。

佐世保市水道事業（合併町を除く旧佐世保市地区）は、北部水系（山の田浄水場、大野

平成 19 年に水道創設 100 周年という節目

浄水場、柚木浄水場）と南部水系（広田浄水を迎えた本市では、100 年ぶりとなる基幹管場）の４浄水場が市内への給水を行ってきた。

路の更新を実施している。平成 22 年度より、

そのうち、北部水系の主要浄水場である山浄水場、配水池を順次更新し、平成 29 年度の田浄水場及び大野浄水場については施設

からは配水本管の更新に着手した。配水本の老朽化により平成 22 年から 26 年にかけて管の整備ではシールド工法を採用するなど、浄水施設を統合し、「新山の田浄水場」へ更

市民生活への影響にも配慮しながら耐震管新する事業を行った。この新山の田浄水場

路の構築を進めている。

では、高度浄水処理技術（膜ろ過）を導入し本稿では、浄水場敷地を起終点として、たことから、浄水施設としての機能が向上

ループ状（半時計回り）に掘進する珍しい

し、安定給水への信頼度が大幅に向上した。

シールド線形とすることで、１スパンのシー

しかし、新山の田浄水場から市内各所を結ルド掘進で系統の二重化を図った山の田水

ぶ配水池や配水管等の送配水施設は最も古系配水本管布設工事について報告する。

く、水道創設時から未だに現役で活躍している。このような老朽化した施設が残存している状況であることから、新山の田浄水場の機能を十分に発揮するためにも送配水施設の更新が喫緊の課題であった。この為、平成 27 年より老朽化した送配水施設の更新に着手し、平成 30 年３月には、北部水系の基幹施設である山の田第一配水池（6,750㎥）が竣工し、同年７月から供用を開始した。山の田水系配水本管布設工事は、新たに完成したこの山の田配水池から市街地方面へ配水する、最も重要な幹線である配水本管を更新するものである。

44

ダクタイル鉄管 No.110

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事（２）工事の概要
工 事 名：山の田水系配水本管布設（φ700 mm シールド工区）工事
契約工期：平成 29 年 12 月 26 日～令和４年２月 28 日
事 業 費：2,132,592,540 円（税込）
国庫補助：あり（防衛省国庫補助事業）
工事内容：配水本管布設 DIP‐PN φ700 L ＝ 1576.3 ｍ
配水本管布設 DIP‐NS φ700 L ＝
		

95.9 ｍ

計 Ｌ＝ 1672.2 ｍ

水道用鞘管シールド工法（泥土圧式） 鞘管呼び径φ1000
・シールド工路線延長＝ 1589.5 ｍ

・セグメント組立延長＝ 1575.8 ｍ

・切羽作業工延長＝ 1581.8 ｍ

・シールド最大土被り ＝

14.3 ｍ・立坑築造工 N = ４箇所
		No.１ 発進立坑 小判型ライナープレート φ 4.0 × 12.792 × H8.038 ｍ

			No.２ 中間立坑 円形ライナープレート

φ 5.0 × H10.642 ｍ

			No.３ 中間立坑 小判型ライナープレート φ 5.0 × 8.14 × H15.353 ｍ

			No.４ 到達立坑 円形ライナープレート

φ 2.5 × H13.467 ｍ

・弁室築造工 N = ２箇所（No.2、No.3 立坑）

表１
工
準

種
備

H29年度
工

シ ー ル ド 工 一次 覆工

H30年度

実施工程表
R1年度

R2年度

防音ハウス･設備工 シールド工

段取替

坑

築

造

工

防音ハウス･設備撤去工
ＰＮ形シールド内布設

シ ー ル ド 内 管布 設工
立

R3年度

準備工

No.1掘削No.3掘削No.4掘削 No.2掘削

各立坑埋戻

配 水 本 管 布 設 工
不

断

水

工

マ ン ホ ー ル 築 造 工
付

帯

工

復旧工

ダクタイル鉄管 No.110

45

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

区と既設配水本管へ接続することで、１ス（３）工事の特徴

パンのシールド掘進で系統の二重化を図る

本工事区域は道路幅員が狭く、既設の配計画（図２）とした。

水本管の他に下水道管やガス管、通信ケー
ブル等も多く埋設されている。また、国道
横断（２箇所）、佐世保川横断（２箇所）、松浦鉄道横断（２箇所）もあることから、一般
的な開削工法での施工が困難であった。そのため、非開削で長距離・急曲線施工が可能なシールド機を用いてトンネルを掘削し、そのトンネル内に PN 形ダクタイル鉄管を持込工法にて布設することで、耐震性能を有する水道管路を構築する計画とした。また、２箇所の中間立坑で分岐を設け開削工

図1

図2

工事区間断面のイメージ

シールド線形平面図

発進立坑

到達立坑

小判形ライナープレート
φ ×
×

円形ライナープレート
φ
×

佐世保川

縄手橋
松浦鉄道

中間立坑

中間立坑

円形ライナープレート
φ×

小判形ライナープレート
φ ×
×

埋土
砂礫

炭質頁岩

高低差 約２８ｍ

松浦鉄道
頁岩

砂岩

水道用鞘管シールド工法（泥土圧式） セグメント呼び径φ

図346

ダクタイル鉄管 No.110

頁岩

砂質頁岩

山の田橋
佐世保川

（外径φ

シールド線形縦断図

鋼製セグメント

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事

3．シールド内配水本管の設計
３．
１

配水本管材料の選定④ 直管継手と同様の構造・性能を有する曲管（11 1/4°、
5 5/8°、
3°）が規格化されている。

施工性、工期、経済性などを総合的に検⑤ シールドの曲率や施工精度に誤差等が討した結果、呼び径 1000 のシールド内に配生じた場合でも、継手を許容曲げ角度以水本管として呼び径 700PN形ダクタイル鉄管

内で屈曲させて接合できるため現場調整［JDPA G 1046-2019］を持込配管する工法をが可能である。
⑥ シールド内での溶接や塗装が不要なため、選定した。
シールド内に配管するPN形ダクタイル鉄管の特長を以下に示す。

大掛かりな換気設備や動力が不要である。
⑦ 継手は、水道用として多くの実績があり、高い水密性を有する。

① シールド内でもスピーディに接合を行う⑧ PN形ダクタイル鉄管は、「管路の耐震化にことができ、工事期間の短縮を可能にする。

関する検討報告書（平成25年度管路の耐震② 管の定尺長さは 6mあるいは 4mで、必要化に関する検討会、平成 26年 6月）」にに応じて切管可能である。
③ ダクタイル鉄管は、工場で品質管理された管や付属品を用いて接合するため、シー

おいて、基幹管路がレベル２地震動に対して備えるべき耐震性能を有する管種・継手として区分されている。

ルド内の高い湿度の影響を受けにくく、品質管理が容易である。

継手性能（呼び径 700の例）
・継手伸び量：45 mm
・許容屈曲角：3°00′
・離脱防止力：2100 kN

図4

PN 形継手（呼び径 700）構造と性能

図5

シールド内配管の施工断面

ダクタイル鉄管 No.110

47

ダクタイル鉄管

３．
２PN 形ダクタイル鉄管の管割

１）直線区間の管割PN形ダクタイル鉄管の運搬はシールド内

2022.04 第110 号（１）直管のみで配管可能な場合
直管継手の曲げ接合のみで配管可能な曲率半径Ｒは式（１）による。

に軌条を設置し、専用の運搬台車を使用した。
呼び径 1000 のシールド内径はφ1104 である

Ｒ＝が、運搬に専用台車を使用することにより、
途中２箇所ある最も急な曲線区間（R20）に

ここに、

Ｌ

( )

θd
2sin
2

‥‥‥‥‥‥‥（１）

ついても６m 直管の通過を可能にすること

Ｒ ：シールドの曲率半径（ｍ）ができた。このことにより、到達立坑に至Ｌ ：ＰＮ形直管の有効長（ｍ）

るまでの全区間の直線部で６ｍ直管による

θd ：継手の設計曲げ角度

配管が行えた。

（＝θa ／ 2 ＝ 1.50°）
θa ：継手の許容曲げ角度（＝ 3°）２）曲線区間の管割曲線区間の管割設計の手順を以下に示す。
① 継手部の曲げ角度は、許容曲げ角度の１/ ２以下とする。
② 直管のみでの配管について検討する。

式（１）より、設計曲げ角度以内の継手の曲げだけで配管可能な曲率半径は６ｍ直管の場合は230ｍ以上、４ｍ直管の場合は153ｍ以上となる。

優先度高：６ｍ直管による配管

よって、曲率半径 153ｍよりも急曲線区間

優先度低：４ｍ直管による配管

では曲管を組み合わせた配管が必要となる。

③ 直管のみでの配管が不可の場合、直管と曲管の組合せ配管について検討する。
優先度高：６ｍ直管と曲管の組合せ配管
優先度低：４ｍ直管と曲管の組合せ配管④ 直管と曲管の組合せ配管が不可の場合、切管と曲管の組合せ配管について検討する。

（２）直管（切管）と曲管を組み合わせた配管が必要な場合
直管（切管）と曲管を組み合わせで配管可
能な曲率半径Ｒは式（２）による。
曲管を組み合わせた配管では曲げ角度の大きな曲管を使用する方が曲管の配置間隔を大きくすることができる反面、管とシールドの隙間が小さくなることにより施工性の低下が懸念される。
したがって、使用する曲管の選定に際しては、角度の小さい曲管の採用を優先した。

48

ダクタイル鉄管 No.110

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事

Ｒ＝Ｌ

2sin θ
2‥‥‥‥‥‥‥（２）

ここに、
Ｒ ：シールドの曲率半径（ｍ）
Ｎ ：曲管の配置間隔（＝Ｌ＋Ｌ1 ＋Ｌ2）（ｍ）
Ｌ ：直管（切管）の有効長（ｍ）
Ｌ1：曲管のＬ1 寸法（ｍ）
Ｌ2：曲管のＬ2 寸法（ｍ）
θ ：曲管 1 個当たりの曲げ角度（φ－ 2θd ≦ θ ≦ φ＋ 2θd）（°）
（曲管角度±両側に位置する継手の設計曲げ角度）
φ ：曲管角度（°）
θd ：継手の設計曲げ角度（＝θa ／ 2 ＝ 1.50°）
θa ：継手の許容曲げ角度（＝ 3°）

図6直管（切管）と曲管の併用配管

図7

配管可能な曲率半径検討結果

ダクタイル鉄管 No.110

49

ダクタイル鉄管

表２

山の田水系配水本管シールドの線形と PN 形管の配管組合せ

図8

50

ダクタイル鉄管 No.110

急曲線部の管割（Ｒ20 曲線区間の例）

2022.04 第110 号

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事

３．
４ 中間立坑部の配管

３．
３ 不平均力に対する安全性
シールドの曲線部で曲管を用いた配管をシールド途中には中間立坑として No.２

行う場合、曲管には水圧による不平均力が及び No.３中間立坑を配置した。各立坑部作用する。シールドセグメントとPN形ダク

ではシールド内の PN形ダクタイル鉄管から

タイル鉄管の間には、エアモルタルを充填

PN-NS形受挿し短管を介して NS形ダクタイ

するため、曲管に作用する不平均力は曲管

ル鉄管に変換し、φ700 ×φ700 の分岐及び背面のエアモルタルを介してシールドセグ

二重構造弁体離脱型バタフライ弁を設置しメントおよび地山に伝達されることになる。

ている。No.２中間立坑では、不断水工法を

本管路中の不平均力としては、シールド用いて既設配水本管に接続した。No.３中間の曲率半径が30ｍより急曲線となる区間の立坑より下流側については、今後、開削工配管に使用するφ700 × 11 1/4°曲管に作用法により布設し延伸する計画である。また、するものが最大となり、その大きさは式（３）No.３中間立坑は配水本管が全線中で最も深より、Ｐ＝58.4kNと求められる。この不平

くなる場所に配置していることから、バタ

均力Ｐは曲管背面（投影長さ×投影高さ）のフライ弁を挟んだ両側に排泥管を設けている。

エアモルタルが有する圧縮強度で十分保持されることから、不平均力に対して安全であると判断した。
Ｐ＝ 2pＡ 0 sin＝ 58.4 kN

φ2‥‥‥‥‥‥‥（3）

ここに、Ｐ ：曲管部に作用する不平均力（kN）
ｐ ：設計水圧（＝ 750 kN/ｍ 3）
Ａ 0 ：管の断面積（＝π/4・ｄ22 ＝ 0.3973 ｍ２）
ｄ2 ：管外径（＝ 0.7112 ｍ）
φ ：曲管角度（＝ 11 1/4°）
曲管背面部分のエアモルタル

Ｐ
Ｐ

Ｐ
曲管

甲切管

セグメント

図9

曲管

甲切管

曲管

エアモルタル

曲管部の配管と不平均力

ダクタイル鉄管 No.110

51

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

φ

φ
×
受
二

φ

字
Ｔ

φ

φ
管
受

形

管
短
挿

形

直

φ
管

形

φ

ル
ブ
ー
ケ
設
埋

鞘管：鋼製セグメント 呼び径φ外径φ

本管：ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管

Ａ

方式 φ

Ａ

管
直
形
挿
受

φ

構
重

短

号
１
管

φ

形

形

二

φ

管
短

弁
造

離
体

型
脱

タ
バ

ラ
フ

弁
イ

φ
短

形

号
２
管
受
両

°

φ

管
曲

×
φ

形

図 10 - １

No.2 中間立坑平面図

埋設ケーブル

φ

伸

縮
可

形
と
う

両
管
φ

防護コンクリート

形
両

受
充

水
バ

タ
フ

挿

ラ
イ

φ

鞘管：鋼製セグメント 呼び径φ
本管：ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管

防護コンクリート
立坑配管
配水本管布設φ

立坑内

φ

図 10 - 2

52

ダクタイル鉄管 No.110

No.2 中間立坑（Ａ - Ａ）断面図

外径φ
方式 φ

弁
φ

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事

鞘管：鋼製セグメント 呼び径φ
本管：ＰＮ形ダクタイル鋳鉄管

外径φ
方式 φ

Ｂ

Ｂ

立坑配管 配水本管布設図 11 - １

図 11 - 2

φ

立坑内

No.3 中間立坑平面図

No.3 中間立坑（Ｂ - Ｂ）断面図

ダクタイル鉄管 No.110

53

ダクタイル鉄管

2022.04 第110 号

4．施工結果で、岩盤の破砕作業効率を改善し施工日数

４．
１

施工時に生じた課題とその対策の短縮を図った。また、これにより破砕作

本工事の一次覆工であるシールド工法は、業量が削減できるため、騒音の低減へも寄横断する軌道への影響やマシントラブル等

与できたものと考えている。

も発生する事無く、計画通り途中４回のカッ

この他、立坑の埋め戻しについても改善

タビット交換を行い無事に完了した。また、を図った。当初は再生砕石を用いて埋め戻二次覆工である PN 形ダクタイル鉄管の布設す計画であったが、道路管理者の変更承諾

では、一次覆工で生じた施工誤差に対してを得て流動化処理土での埋め戻し（写真 18、も継手の許容曲げ角度以内での屈曲と切管19）に変更した。これにより埋め戻しの転圧調整により柔軟に対応でき、計画通り配管作業が不要となり、作業日数が大幅に短縮を完了することができた。

されると共に、転圧作業時に発生する騒音

一方、No.２及び No.３の中間立坑築造工が解消された。これらの対策を実施するこでは、課題となったことが２点あった。まずとにより、立坑築造工を無事に完了できた。

１点目は、騒音対策である。立坑周辺では作業に伴う騒音の影響が想定され、交通量

施工結果の多い国道上に築造する No.２中間立坑は

今回の配水本管布設工事は非開削工事を

夜間での施工に限られたため、立坑周辺の主体とするため、地上部での工事は立坑周住民への配慮が特に求められた。

辺に限られ、交通規制や工事騒音等の影響

２点目は、立坑掘削の主体である岩盤へを最小限に抑えることができた。また、シーの対応である。岩質は砂岩（最大で qu ＝

ルド内配管に用いた PN 形ダクタイル鉄管は19.6MPa 程度）であり軟岩に区分されるも施工性に優れていたため計画通り配管が完のの、想定以上に新鮮で亀裂が少なかった。

了し、令和３年度内に工事を竣工することそのため、立坑掘削の進捗率が著しく低下ができた。

し、多くの施工日数を要することとなった。
そこで、施工業者と協議を行い以下の対策を実施することとした。まず騒音対策として、立坑周囲を防音シートで囲い、必要な換気を確保しつつ覆工板の上面も防音シートで被う対策（写真 12）を行った。これにより、立坑外へ漏れる作業音を効果的に抑えることができ現場環境の改善が図れた。
次に岩盤への対策として、立坑掘削の進捗率低下が生じた段階で、先行ボーリングによる補助削孔（写真 13、14）を行った。掘削面を50cm 間隔の格子状に削孔すること

54

４．２

ダクタイル鉄管 No.110

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事

写真４

シールドマシン搬入（平成30年10月）

写真５

シールド掘進開始（平成 30 年12月）

写真６

シールドマシン到達（令和 2 年5月）

写真７

シールド内配管開始（令和 2 年7月）

写真９

シールド内配管完了（令和3 年1月）

写真８

PN 形継手の接合状況

ダクタイル鉄管 No.110

55

ダクタイル鉄管

写真１０56No.2 中間立坑掘削状況

2022.04 第110 号

写真１１

No.3 中間立坑掘削状況

写真１２

No.2 中間立坑防音対策状況

写真１３ No.2 中間立坑補助削孔状況

写真１４

No.3 中間立坑補助削孔状況

写真１５

ダクタイル鉄管 No.110

No.2 中間立坑部配管状況

PN形ダクタイル鉄管のシールド内持込工法による配水本管布設工事

写真１６

No.3 中間立坑部配管状況

写真１７ No.3 弁室築造状況

写真１８

No.2 中間立坑埋戻状況

写真１９ 流動化処理土埋戻状況

５．おわりに削等の従来工法での施工が困難な路線にお本市では、50年後、100 年後も市民に安全・ける老朽管の更新を課題としてきた。今回、安心な水を安定して届けられるよう「未来にシールド工法及び PN形ダクタイル鉄管を用つなぐ信頼される佐世保の水道」という将来いた持込工法を採用したことで、これまで像を掲げ、その実現に向け取り組んでいる。

課題であった路線の配水本管を無事に更新

本稿で紹介した配水本管の更新事業もそのすることができた。長期間に亘り無災害で一環である。吉村長策らによって築かれた工事に当たった施工業者をはじめ、これら

本市水道の礎が 100 年以上経過した今日もの技術開発に取り組んでこられた関係各位

佐世保市民の命の水を届け続けているようの皆様に感謝を申し上げると共に、更なるに、次の 100 年につながる水道施設を構築

技術の進展にも期待したい。今後もこのよするための本事業に携われたことに誇りをうな非開削工法を活用し、配水本管等の更感じるとともに、今後も不断に対峙してい新を図っていきたいと考えている。本市のみかなければならない老朽管の更新に対してならず全国的にも非開削工法に対するニーズ

気が引き締まる思いである。

は高まる一方であることと思う。本稿が、斜面都市でもある本市にとっては、地形

非開削工法の検討を必要とする関係各位に的に施工条件が厳しくなる場合も多く、開とって少しでも参考となれば幸いである。

ダクタイル鉄管 No.110

57ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS110号でご協力いただいた事業体

北海道環境生活部

青森市企業局水道部(独)水資源機構 愛知用水総合管理所

佐賀市上下水道局
群馬東部水道企業団

かずさ水道広域連合企業団

京都市上下水道局
宇部市上下水道局

58

ダクタイル鉄管 No.110

北海道環境生活部「Hokkaido Water パワーアップ推進会議」の取組
北 海 道 では、 道 内 水 道 関 係 団 体と連 携し、 北 海 道 の 水 道 全
体で課題解決に向けた方策を検討・推進するため、平成 20 年に「Hokkaido Water パワーアップ推進会議」を設立し、 道内水道事業者等の「技術力の確保」、「危機管理の充実」、「運営基盤の強化」に取り組んでいます。

Hokkaido Water パワーアップ推進会議委員会【構成】北海道、日本水道協会北海道地方支部
北海道簡易水道等環境整備協議会
全国水道企業団協議会北海道地区協議会（座長：北海道環境生活部 副座長：札幌市水道局）
この取組は、 平成 21 年４月、 厚生労働大臣認可であった道内
23 水道事業者等に係る水道法に基づく認可等の権限が、 道州制特区推進法に基づき、 国から道に移譲されたことを契機としてスタートしたものです。
推進会議では取組の一環として毎年「北海道水道技術管理者研修会」を開催しており、 令和３年 11 月の研修会では、「危機管理の充実」として、
・新型コロナウイルス感染症対策

北海道水道技術管理者研修会

・浄水場更新事業における災害等への対策「運営基盤の強化」として、
・豪雪・寒冷地におけるスマートメーター導入
・管路更新を促進する工事イノベーション研究会の活動について、 事業者等から御講演いただき、 北海道からは、・最近の水道行政の動向
・水道広域化推進プラン策定に向けた取組の説明を行いました。
また、 令和２年度の研修会では、 平成
30 年の水道法改正により令和４年９月末

北海道水道の抱える課題は多種多様までの整備が義務づけられた水道施設台

北海道水道全体で課題解決に向けた方策の検討・推進
必要性、緊急性、実効性、効率性、経済性等を考慮した取組

（課 題）

課題の設定

帳に関し、「簡易水道等小規模水道における水道施設台帳作成の手引き」（R1.11
全国簡易水道協議会）の作成に携わられた方を外部講師として御講演いただくな

危機管理の充実

運営基盤の強化

ど、 適切な資産管理、 基盤強化などに繫

研修の実施

災害対策

経営対策

技術力確保に係る研修会の企画と開催

災害時の連絡体制の整
備と地域連携の強化

広域化等の事例発表と経営対策に係る手引き等の普及啓発活動などを通じて、道内水道事業者等の抱技術力の確保（方策と具体的取組例）

がるような内容としております。
北海道としては、今後とも、推進会議のえる課題の解決に向けた取組を進めていく考えです。

ダクタイル鉄管 No.11059ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

青森市企業局水道部
水質管理センターの完成
青森市の水質検査は、 水源から末端給水栓まですべて自己検査で対応し、 令和 2 年度からは周辺町村の水質検査業務を受託する広域的な検査体制としています。
旧水質試験室は、 昭和 53 年に横内浄水場管理棟内に整備され、39 年が経過し老朽化と使用薬品の影響による室内の給排水設備等の腐食及び空調関係の不具合が顕著となり、 分析値と分析者への悪影響が懸念されていました。
そこで水質試験室の更新について検討した結果、 浄水場敷地内に新たに水質管理センターを建設することを決定し、 約 2 か年をかけた建設工事を経て、令和 2 年 12 月に完成、令和 3 年 2 月より本格稼働を開始しました。
当センターは、 今後の分析動向を見据えた分析精度管理及び作業安全管理が可能な分析施設構築を基本とし設計・施工しました。
特に各分析作業過程における使用薬剤拡散防止のため、 使用薬剤の気化挙動・腐食性、 機器廃熱を想定した給排気設備を取り入れ
日本一おいしい水の源「横内川」た結果、 各部屋相互の影響を最小にする室圧ブロックと維持費低減を目的とした給排気可変風量制御システムの併用化が実現しました。
当センターの完成により、 検査業務の効率化及び分析精度の更なる向上に加え、 適正な検査環境の確保が図られることにより、 将来
にわたり年々強化される水質基準と市民ニーズの高まり・多様化に迅速に対応することが可能となります。

水質管理センター外観

水中の硬度等イオン類を測定します（イオンクロマトグラフ装置）

60

ダクタイル鉄管 No.110

水中の有機物の量を測定します（全有機炭素計）

群馬東部水道企業団
車の町で駅伝快挙群馬東部水道企業団の取り組みをさらに後押し
群馬東部水道企業団は、 県の東部に位置する太田市、 館林市、みどり市、 板倉町、 明和町、 千代田町、 大泉町、 邑楽町の３市５町の水道事業を統合した比較的新しい団体で、 今年で７年目を迎えています。
当企業団では、これまで「官民連携」を重視し事業を運営してきました。企業団を設立した翌年には、 官民が出資した㈱群馬東部水道
サービスを設立し、 今ではこの会社に水道料金の徴収や浄水場の施設管理、 老朽化や広域化による管路再構築の事業など多くの業務を委託しています。
老朽化した管路更新は水道事業の大きな課題となっていますが、GX 形ダクタイル鉄管も使用

企業団を設立した当初、広域化で増加した業務を担う職員の増員は、技術職員が不足するなかで困難なことでした。そのため、 広域化による管路の再構築や施設を更新する事業はＤＢ方式を採用し、 設計と施工を一括して官民出資会社に発注することにしました。
また、 老朽化した既設管路の更新はＣＭ方式を導入しました。 設計や発注支援、 施工監理は官民出資会社が行い、 施工業者は地元工事店の育成や技術力の向上を目的に、 企業団が入札を実施し決定
しています。
現在、 水道事業では「官から民への」潮流が大きな議論となってい老朽化した浄水場を配水場化

ますが、より良い「官民連携」のあり方を模索しながら、 将来も安定した水道水の供給ができたらと考えています。
最後に、 新型コロナウイルスは出口の見えない状況が続いていま

群馬東部水道企業団のあゆみ

すが、 地元ではうれしい出来事もありました。 今年の元旦に開催さ平成21年（2009年） 10月 両毛地域水道事業管理者協議会において広域化の議論開始
平成24年（2012年）5月 首長会議において水道事業統合の合意
7月 群馬東部水道広域研究会設立
7月 群馬東部水道広域化基本構想策定

平成25年（2013年）9月 群馬東部水道広域化基本計画策定
10月 群馬東部水道事業の統合に関する基本協定締結
11月 群馬東部広域水道事業統合協議会設立

平成26年（2014年）

４月

れた実業団ニューイヤー駅伝で、 地元企業のスバルが準優勝に輝きました。この駅伝は、群馬県内を会場に行われる新春恒例のイベン
トですが、 来年こそスバルが優勝できるのではないかと今から期待しています。

水道統合準備室設置

6月 群馬東部水道企業団の設置について構成市町議会で議決
平成27年（2015年） 10月 企業団設立申請について群馬県知事より許可
10月 群馬東部水道企業団設立

群馬県

みどり市

3月 厚生労働省より創設事業認可
平成28年（2016年）4月 群馬東部水道企業団事業運営開始
11月

公益社団法人日本水道協会主催「水道イノベーション賞特別賞」受賞

12月 官民出資会社㈱群馬東部水道サービス設立
平成30年（2018年） 12月 群馬県企業局と事業統合（垂直統合）に関する覚書締結
令和元年（2019年）
令和 2 年（2020年）

7月 群馬県と事業統合（垂直統合）に向けた基本協定締結
4月 群馬県と事業統合（垂直統合）により 2 浄水場の運営開始
8月 水道料金の統一化に向け、水道料金審議会設立

邑楽町
太田市

板倉町
館林市

大泉町
千代田町

明和町

構成団体位置図

ダクタイル鉄管 No.11061ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

かずさ水道広域連合企業団～地域に密着した水道事業体を目指して～
かずさ水道広域連合企業団は、 木更津市、 君津市、 富津市、 袖ケ浦市の水道事業と君津広域水道企業団の水道用水供給事業を同一の事業体で行うことを目的に創設し、 平成３１年４月１日から事業を開始しました。事業開始から３年が経過し、ホームページ、ツイッ
ター、広報紙等を通じて、より多くのお客様に認識していただくため、幅広い広報活動に努めています。
その一環として、 令和３年１２月５日の日曜日にイオンモール木更津で開催された木更津市主催の「きさらづ防災フェスタ２０２１」に、
当広域連合企業団も出展しました。このイベントは、
「自助」、
「共助」、
「手動模型」で耐震管の仕組みを説明「公助」の総合的向上を目的とした防災訓練であり、 陸上自衛隊、警察、 消防、ＮＴＴ東日本、 東京ガスなど３０団体が参加しました。
当広域連合企業団では、 耐震管の模型や給水車等の応急給水資機材を展示するとともに、 当広域連合企業団の紹介パネルを掲示し広報活動を実施しました。 来場されたお客様には、 模型を使用した
耐震管の挙動体験や、 災害時の対応等の質疑を通じて、 当広域連
合企業団に関心を持っていただくことができたと思います。
今後も、 地域に密着した水道事業体を目指して、 様々な媒体で広報活動を実施してまいります。

「耐震体験管」で耐震管の挙動を体験「応急給水資機材」の展示

かずさ水道広域連合企業団の給水区域

62

ダクタイル鉄管 No.110

(独)水資源機構 愛知用水総合管理所
愛知用水通水 60 周年記念
2021 年 9 月 30 日をもって、 愛知用水は全面通水から 60 周年を迎えました。
同年 9 月 25 日には、十分な新型コロナ感染症対策を講じた上で、60 周年記念イベントが開催されました。60 周年記念事業実行委員長の大村愛知県知事より挨拶があり、 愛知用水の通水により、 給水
人口が 6.7 倍、 農業産出額が 3.2 倍、 工業製品出荷額に至っては17 倍に増加したことに触れ、「愛知用水が知多半島を中心に愛知を潤し、 愛知県の発展に大きな役割を果たした」と謝意を述べられ、次世代に引き継ぐことを表明されました。
その他、 WEB 博物館の開館、 通水 60 周年絵画コンクールおよびフォトコンクールの入賞者表彰、 水源地と受益者との WEB 交流会なども実施されました。
最後に、 副実行委員長の坪井中部支社長より、 水源地、 受益地、関係機関の皆様への謝意を示す閉会のお言葉があり、 本イベントは終了となりました。
なお、 その他の取り組みとして、「愛知用水を知ろう」60 周年記
念パンフレットの発行、 60 周年記念ロゴマークの作成、 60 周年記
念カードや愛知用水カードの発行も行っています。
今後も、 皆様から親しまれる愛知用水を作っていけるよう、 取り組
みを進めてまいります。

60 周年記念イベントの風景
60 周年記念ロゴマーク

愛知用水カード

60 周年記念パンフレット

60 周年記念カード

ダクタイル鉄管 No.110

63ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

京都市上下水道局
若手職員チーム「WATER SAVE」の結成
京都市上下水道局では、 大規模な事故や災害等に備え、 防災・危機管理体制の拡充・強化を図るため、 様々な取組みを実施しています。その取組みの一つとして、 平成 30 年度に防災に係る技術力の向上や適切な初動体制の構築を目的として、 南部配水管理課の若手職員を中心としたプロジェクトチーム「WATER SAVE」を結成しました。
チームメンバーは、 普段、 水道管路の維持管理や漏水修繕対応等の業務に従事していますが、大規模な事故や災害が発生した時に、現場の最前線で、 迅速かつ的確な対応にあたることができるよう、
給水タンクにおける残留塩素濃度の測定実験

水道技術職員としての責任と使命感を持って、 本プロジェクトに参加
しています。
これまでの活動として、 初動体制に必要な資料の作成、 関係部署と連携した防災訓練、 給水タンクにおける残留塩素の測定実験、 災害派遣活動の報告会等を実施しました。災害派遣活動の報告会では、緊急業務を対応する部署以外に対しても実施し、 局全体の防災意識の向上を図ることができました。
また、 現在は、 防災・危機管理の分野にとどまらず、 技術職員の人材育成・技術継承に係る活動も取り組んでいます。月１回、 定例会を実施し、 各々が担当した洗管放水作業や配水ルート切替作業等

配水管に係る勉強会の開催のフィードバックなどを行っています。また、 配水管の適切な維持管理に必要となる知識を習得するため、 鉄管メーカーのご協力のもと勉強会を開催するなど、 幅広い知識を得る機会を展開しています。
今後もこのような活動を継続し、 災害に強い水道を目指していくとともに、 未来の京都市上下水道局をしっかり担うことのできる人材の育成に励んでいきたいと考えています。

防災訓練（仮設給水槽への給水作業）

配水ルート切替作業のフィードバック

64

ダクタイル鉄管 No.110

宇部市上下水道局
祝！宇部市 100 年記念に「アルミボトル水」つくりました！
市街地を少し歩けば、ほら、 そこに彫刻がある。
そんなアートな街「宇部市」は、 山口県の南西部に位置し、 市の北部は豊かな自然にあふれ、 南部は瀬戸内海に面し、 市街地や工業地帯となっている、 人口約 16 万人の都市です。
宇部市と彫刻のつながりは長く、 1961
（昭和 36）年に、 市民憩
いの場所である、ときわ公園を舞台に行われた、日本初の大規模な野外彫刻展にはじまり、 現在は「UBE ビエンナーレ（現代日本彫刻展）」となり、 世界で最も歴史ある野外彫刻の国際コンクールとして開催を続けています。
60 年という歴史のなかで、 市内に設置された野外彫刻は 200 点
以上。市街地や公園、 道路など市内のいたるところで多彩な芸術作品に出会うことができます。是非、 一度お越し下さい。
宇部市は、 昨年 11 月に、 市制施行 100 周年を迎えました。
上下水道局では、100 周年を盛り上げるため、2004（平成 16）年から製造していたボトル水「宇部の水」のラベルを一新。 容器も、プラスチックごみ削減のためにペッ
トボトルからアルミボトルへ変更した「宇部の水」≪ 100
周年記念ボトル≫を 2 万本製造しました。
山口県央、 秋吉台から注ぐ、 程よくミネラルを含んだ
厚東川の水を、 緩速ろ過方式で、 ゆっくりと製造した、ろ過水を原料として使用し、まろやかで美味しく仕上がりました。
販売は行わず、 災害時の非常用飲料水として備蓄するほか、 市制施行 100 周年記念事業等で配布し、 水道
水の安全性と美味しさを PR するために活用しています。
ラベルデザインは市内中学校に通う生徒に公募し、194点もの多数の応募から、最優秀賞作品をボトルラベ
ルとして採用しました。そのデザインは、宇部市の代表的な彫刻「蟻の城」をモチーフにした作品で、 彫刻が幅広
い世代の市民に親しまれていると感じられるものです。

アルミボトル水「宇部の水」≪100 周年記念ボトル≫
原料／中山浄水場緩速ろ過水
内 容 量／ 490ml
保存年限／ 10 年
製造本数／ 2 万本（非売品）

彫刻展ロゴマークダクタイル鉄管 No.11065ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

佐賀市上下水道局
たいしん か佐賀市の水道管路 大進化中‼
佐賀市上下水道局では、 将来に渡って水道事業の更なる安全、安心を図りながら、 安定的に事業を継続していくためには、 新たな投資と財源確保のためのより具体的な経営計画が必要であると考え、
平成 29 年３月に中長期的な経営的視点に立った経営方針として、
佐賀市水道事業経営戦略を策定しました。
この経営戦略では「耐震化の推進」を柱の一つとして掲げており、
現在、 その実施プランである「管路耐震化 30 年プラン」に基づき、重要管路及びそれ以外の管路のうちで耐震性能を有していない管路
NS 形ダクタイル鉄管（φ600mm）布設状況

を耐震管に更新しています。
特に、 災害時の活動拠点となる避難所、 学校、 病院等へ繋がる
防災上優先度の高い重要管路については、 積極的に入替え工事を行い、 耐震化を進めています。併せて、 管路の埋設状況に応じて、NS 形 E 種管等の低コスト耐震管を採用するなど、 管種のベストミッ
クス化による更新コストの縮減を図っています。
このように、 管路耐震化 30 年プランの実施によって、 重要管路の耐震化状況は、 実施前の平成 28 年度末で 17％であったものが、
令和２年度末では 37.7％となり、４年間で約 2.2 倍に向上するなど、佐賀市内の水道管路網は、 着実に大進化を遂げています。
今後も経営戦略に基づき、 水道施設の強靭化を進めていくととも

GX 形ダクタイル鉄管（φ300mm）布設状況に、 将来にわたって安全で安心な水道水を持続的に供給していくという水道事業の使命を果たしていきます。

GX 形ダクタイル鉄管（φ300mm）布設状況

管路耐震化 30 年プランポスター

66

ダクタイル鉄管 No.110

募集中！
事業体だよりでは、 今後も皆様の事業活動の参考になるべく、 ユニークな取り組み、
新しい取り組みなどを紹介していきたいと思います。１ページを自由に使って、自慢の取り組み事例をご紹介してみませんか、 各支部へ原稿をお寄せください。
お待ちしております。

事業体名

掲載
事項

タイトル：1 行（20 字）※最大 2 行まで
紹介文 500 文字程度
写真スペース：掲載点数によってレイアウトで調整します。

ダクタイル鉄管 No.110

67名古屋市上下水道局
部長

技術本部

管路部

粟田 政一
これを書いている時はまだ定年退職前ですが、このきっかけです。
）そんな時、地域活動の一つで参加

雑誌に掲載されている時は新しい仕事に取り組んでしていた消防団の新年会で少林寺拳法をやっている

いるのでしょうか？誰しも定年退職を迎える時期が人がおり、面白そうですねと話をしているうちに、

近づくと、少しはその後のことを考えるのではない

興味がありそうだから見学してみたらと誘われまでしょうか。そんな時に始めたことを紹介したいとした。格闘技の観戦には多少興味を持っていました

思います。

が、やるとなると話は別です。しかし見学に行くと、

１．少林寺拳法との出会い

もう入門することが前提みたいな雰囲気があり、次は試しにやってみましょう。次は道衣も用意する

60歳を目前にして、今後も社会に少しは役に立ので入門ですねとあっという間の出来事でした。無てることはないかと思うこともあり地域活動に参加

差別に人を傷つけるような事件も発生しており、自するなどもしています。しかし、良く考えると休みに分の身は自分で守るべきだとの思いもあったため、何をしているのと聞かれて自信をもってこれをして健康増進にも良いかと考え60歳まであと少しといういますと人に話をできるものがないことに気づき時期に始めてしまったという感じです。

ました。（今回この原稿を書くことになったのは、その質問を受け、少林寺拳法ですと言えたことが２．初めて知った少林寺拳法は修行法
少林寺拳法のイメージはあるでしょうか。私は映画の「少林寺」でみた中国の拳法である少林拳を想像しましたが別物でした。少林寺拳法は、突き・蹴り・切り・かわしなどの「剛法」や守法・抜き・逆技などの「柔法」そして整脉などの「整法」の三法があり、開祖である宋道臣が日本で創始した精神修養・
護身練胆・健康増進の三徳を兼備した人づくりの行です。私にはまだまだ遠い道のりですが、技の修錬を通じて、自信と勇気と行動力を身に着け慈悲心と正義感を養っているのです。技術修錬には「基本」
名東道院（養心殿）

68

ダクタイル鉄管 No.110

私の好きな時間「法形」「乱捕り」「演武」があります。年をとると４．継続は力頭と体は別物ということを実感します。法形や演武

道院長はじめ先輩方は非常に暖かく指導をしてでは、相手にあわせた動きは、頭では理解できた

くれます。また、同じ年代で同じころに始めた楽しい

つもりでも、いざやるとなると、動けないことが仲間にも出会えました。お互いに覚えが悪いことを多いのです。心得には手数をかけるというものも自覚しながら、徐々に習得するよう励ましあっていあります。人、十度、我、百度といわれますが、私のます。さらに、大学生などとも共に修錬に励むと、

場合は、それ以上に手数をかけないとだめで、人よ

自分との違いも分かり、寂しさを感じる反面、何とり時間がかかります。家で動画などを見て、動きをか相手になるようにと意気込みも感じます。少林寺

確認したりしますが、こんなに美しく理にかなった拳法の特徴に「組手主体」があります。鍛え合い、動きができるようになれたら良いなと憧れています。

共に成長する修錬のシステムです。技を掛け合うと当然お互いに痛い思いをしますが、 一 人 で は 学 べ な い 攻 防 の間合いなどをつかみお互いに技のコツを習得していくのです。
こんな状況は普通には無いので、道院の仲間との出会いを大切に思いますし、道院で過ごす時間
はわたしの大切な時間になりました。体力に応じた修行と永続して行うという技術修錬の心得もあります。年寄りの冷や水と練習風景

３．初段に挑戦

思われないように、まずは２段を目指しあきらめないで修錬に楽しく励みたいと思います。

60歳の誕生日を目前にして、初段の考試に挑戦しました。当日は、高校生ばかりのなかに、同じ道院のおやじ二人で参加しました。直前の１か月は、
道院の仲間にも内緒で、二人でけいこ場を確保して練習をして、なんとか実技科目を身に着けました。
前日の稽古では、道院長になんとか合格できるかなと言われたもののまったく自信はない状態で臨みました。また、当日は、なんと防具を忘れるというおまけのハプニングもあり、不安だらけの挑戦でした。
課題は何とかクリアしましたが、若者との出来を比べると、益々自信がなくなりました。しかし、年寄りに気を使ってくれたのでしょうか、なんとか合格しました。60歳までに初段になれたので当初の目標は達成できたと思います。

名東道院の仲間（2022 新春法会）

ダクタイル鉄管 No.110

69

自然災害に強いハザードレジリエントダクタイル鉄管！！
地震に強いだけでなく、津波や液状化などの二次災害、近年増加している台
風・豪雨などの災害にも強靭な管体と優れた継手性能によって、有効性を発揮しています。GX形、NS形E種管、S50形管の2021年12月末までの出荷実績
等は下記の通りです。

中口径GX形管の累計出荷実績

小口径GX形管の累計出荷実績

27,85930,00020,000

累計出荷実績

累計出荷実績

25,00022,08920,000GX形

18,904

12,615

10,000

377

519

5,000

3,487
17

1,062
776

（㎞）

6,393

5,000

1,493

10,000

9,164

（㎞）

1,751

15,00015,80915,0000

2,063

25,00025,2201,480
02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12月
年 度

299
120

20
2013

2014

2015

2016

2017
年 度

2018

2019

2020

累計出荷実績29,900km突破 !

2021
12月

NS形E種ダクタイル鉄管の累計出荷実績と採用事業体数の推移

530

600

（㎞）

500

採用事業体数

累計出荷実績

NS形
E種

439
400
328
300
203

200

283
258

250

215

200
150

132

100
100

100
0

299

350
300

1
2015

2016

2017

56

50

34
2018
年 度

2019

2020

0

2021
12月

3
2015

2016

2017

2018
年 度

2019

2020

累計出荷実績530km、採用事業体数290突破 !

2021
12月

S50形ダクタイル鉄管の累計出荷実績と採用事業体数の推移
400
350

（㎞）

250

306

200

300
253

250

228

200

176

150

135

100

88

50
0

採用事業体数

累計出荷実績

S50形

367

4
2013

2015

150
122
106
100

81

50

2016

2017
年 度

2018

2019

2020

2021
12月

186

173
154

21
2014

201

0

39
2
2012

10
2013

2014

2015

2016 2017
年 度

2018

2019

2020

累計出荷実績360km、採用事業体数200突破 !
70

ダクタイル鉄管 No.110

2021
12月

展示品・パネル貸し出しのご案内
日本ダクタイル鉄管協会では、水道週間や各種イベント等でご利用できる展示物・パネルをご用意しております。水道管路の耐震化、そこに使用されている耐震管について、説明しやすく理解していただきやすい展示物です。みなさまからはご好評いただいており、イベントでのリピート使用も多くなっています。ぜひお気軽にご相談下さい。このランキングは2021年4月から12月末までの集計となります。

展示品編

人気ランキング1

手動模型
貸出し 18 回

2

GX形φ75
耐震体験管
貸出し 5 回3

GX形φ150
カットサンプル
貸出し 4 回

（説明用パネルとイーゼル付き）・地震が起きた時の、耐震管と一般管の違いを説明しやすい。
・便利な宅急便サイズ

・思いっきり引っぱっても抜けない事を体験できる。
・地震等で抜けない事を説明しやすい。

・ＧＸ形φ150 の現物を見たり触ったりできる。
・継手の構造を見ることが出来る。

サイズ（梱包時）
W760*H660*D350 約 25 キロ

サイズ（梱包時）W1170*H600*D340 約 70 キロ

サイズ（梱包時）
W700*H280*D260 約 30 キロ

パネル編

1

震度 7 津波・台風・豪雨にも耐えたダクタイル管
貸出し 17 回

2

耐震継手の特性と地震時の挙動貸出し 15 回

地震に強い
ダクタイル鉄管

4 （NS形吊り上げ）
貸出し

8回

3

5

強くしなやかに！
(GX形吊り上げ )
貸出し

10 回

東日本大震災でも実証された耐震管
貸出し 5 回

ダクタイル鉄管 No.110

712021 年度日本ダクタイル鉄管協会セミナーを開催しました
新型コロナウイルスで各種イベントや展示会等が中止、延期となる中で、当協会では下記
セミナーを人数制限と万全の感染防止対策を行い、また会場によってはオンライン配信と併用して開催しました。講演いただいた講師の方々にお礼申し上げます。
2021 年度
支部

ダクタイル鉄管協会セミナー 一覧表《全10 会場》

開催日・開催場所

2 月 18 日
仙台市

東北

9 月 15 日
さいたま市

10 月 26 日
オンライン配信

11 月 1 日
松本市

関東

11 月 17 日
千葉市

1 月 25 日
平塚市

講

師

テーマ

八戸圏域水道企業団 配水課 配水管理グループリーダー 副参事
上野 光弘 氏

水理解析技術の能力が求められている背景～管網再構築＝水運用（水理解析技術）～名古屋大学 減災連携研究センター 准教授
平山 修久 氏3.11 の経験を活かし、これからの水道文化を考える

全国管工事業協同組合連合会 専務理事
粕谷 明博 氏管工事業界の現状と課題

東京都立大学 都市環境学部 都市基盤環境学科 准教授
荒井 康裕 氏水道管路システムの維持管理とIoT や AI 技術の活用

豊中市上下水道局 技術部次長
牟田 義次 氏豊中市における施設整備と維持管理

千歳科学技術大学 理工学部 応用化学生物学科 教授
下村 政嗣 氏バイオミメティクス：
人新世におけるパラダイムシフト

名古屋市上下水道局 技術本部 管路部長
粟田 政一 氏名古屋市上下水道局の施設整備計画

京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 教授
伊藤 禎彦 氏水道料金値上げに対する容認度を高めるためのコミュニケーション手法

横浜市水道局 配水部長
鈴木 雅彦 氏水道料金改定と管路更新

東京大学大学院 工学系研究科 社会基盤学専攻 教授
沖
大幹 氏

水と気候変動と持続可能な開発

独立行政法人 水資源機構 理事
熊谷 和哉 氏水道第四世代の創生～事業環境の変化と水道事業の経緯と将来

東京大学 生産技術研究所 基礎系部門 准教授
清田隆氏

液状化防災の高度化に関する研究紹介〈74 頁へつづく〉

仙台会場

会場 8 名、オンライン配信は 30 団体より申込

八戸圏域水道企業団

72

ダクタイル鉄管 No.110

上野副参事

名古屋大学平山准教授はリモートで参加

埼玉会場

会場 25 名、オンライン配信は 32 団体より申込

全国管工事業協同組合連合会 粕谷専務理事

オンライン配信

千歳科学技術大学

下村教授

粟田部長

京都大学大学院

伊藤教授

会場 80 名、オンライン配信は 54 団体より申込

横浜市水道局

平塚会場

牟田次長

水道事業体 21 名が参加

名古屋市上下水道局

千葉会場

荒井准教授

26 団体より申込

豊中市上下水道局

松本会場

東京都立大学鈴木部長

東京大学大学院

沖教授

会場 18 名、オンライン配信は 31 団体より申込
埼玉・千葉・平塚会場の司会進行は2020ミス日本「水の天使」中村真優さん

水資源機構

熊谷理事

東京大学

清田准教授

ダクタイル鉄管 No.110

732021 年度
支部

ダクタイル鉄管協会セミナー 一覧表《全10 会場》

開催日・開催場所

講

11 月 24 日
大阪市

関西

関西・
中国四国
共催

12 月 22 日
徳島市

中国
四国

10 月 28 日
広島市

テーマ

京都市上下水道局 水道部長
伊木 聖児 氏京都市水道事業における強靭化に向けた取組について

岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授
能島 暢呂 氏激甚災害に対する水道システムの信頼性向上を目指して

公益財団法人 水道技術研究センター 常務理事
清塚 雅彦 氏水道の事故とアセットマネージメント

東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 都市環境工学講座 教授
滝沢智氏

水道管路更新の課題と推進方策

11 月 25 日
名古屋市

中部

師

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤系地震工学講座 教授
宮島 昌克 氏～強震動、液状化、津波に水道システムはどのように備えるか～

呉市上下水道局 経営企画課 課長
増木 誠治 氏

豪雨災害後の災害に強いまちづくりの推進について鳥取大学 工学部 社会システム土木系学科 教授
小野 祐輔 氏地震により生じる地盤変状を予測する
最新技術

福岡市水道局 配水部 整備推進課長
田中 辰夫 氏福岡市における配水管の更新・耐震化の取り組みについて

南海トラフ地震を考える※ 10 月26 日の新潟会場のセミナーは新型コロナウイルス感染拡大の影響によりオンライン配信に変更しました。
※ 2月8日の福岡会場及び 2月22日の茨城会場のセミナーは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となりました。

名古屋会場

水道事業体 33 名が参加

京都市上下水道局

大阪会場

ダクタイル鉄管 No.110

岐阜大学

能島教授

会場 55 名、オンライン配信は 31 団体より申込

水道技術研究センター

74

伊木部長

清塚常務理事東京大学大学院

滝沢教授

徳島会場

会場 44 名、オンライン配信は 18 団体より申込

金沢大学

広島会場

宮島教授

呉市上下水道局

増木課長

会場 57 名、オンライン配信は 51 団体より申込

鳥取大学

小野教授

福岡市水道局

田中課長

水道産業新聞でも取り上げられました

ダクタイル鉄管 No.110

75

編集後記●コロナ禍においても、本誌「ダクタイル
鉄 管」110 号は多くの皆 様にご協力をいただき、発刊することができました。
● 巻 頭 言は、昨 年 の 10 月 1 日に厚生
労 働 省医 薬・生 活 衛 生 局 水 道 課 長に就任された名倉課 長に執筆いただきました。3 月に開 催され た 全 国 水
道 関 係 担 当者 会 議 で の資 料 等もご紹介いただき、更 新の前倒しや場 合
によっては長 寿 命化して更 新を先 延ばしする提案もされています。
● 3 月末に金 沢大 学を定年退職された
宮島教 授に最 終講 義と題して、執筆
いただきました。宮島 教 授には、地震調査団として技 術レポートの執筆、
過去には座談 会への出席など、協会誌の編集にご尽力いただきました。

● 今 号では、徳 島市の久 米 管 理 者に特別インタビューを実 施しました。久
米 管 理 者の水 道 界への 熱い 想いを感じる誌 面 構 成となっておりますので、是非ご一読ください。
●上下水道事業体の住民向け PR の方法などを 紹 介 する事 業 体 だよりは、
今回８つの事業体に寄稿いただきました。各地 域では、新 型コロナウイ
ルス感 染 症の影 響でイベントを実 施することが困難な中でも、住 民の皆さんに水道事業の理 解を深めてもらう取 組みが行われています。今回の事業体だよりでは、住民広報の取 組
みだけでなく、広域化や運営基 盤の強化策、若手職員の人材育成なども掲載されていますので 参 考にしていただけると幸いです。

ダクタイル鉄管第110号〈非売品〉
編集兼発行人発

78

ダクタイル鉄管 No.110

行所

本部・関東支部〒102-0074

関 西 支 部〒542-0081

北 海 道 支 部

〒060-0002

東 北 支 部

〒980-0014

中 部 支 部〒450-0002

中国 四 国 支 部〒730-0032

九 州 支 部

〒810-0001

久保俊

2022年4月15日発行

裕

一般社団法人

日本ダクタイル 鉄 管 協 会(https://www.jdpa.gr.jp)

東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館 ）電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075
大阪市中央区南船場4丁目12番12号（ニッセイ心斎橋ウェスト）
電話06（6245）
0401
ＦＡＸ06（6245）
0300
札 幌 市 中 央 区 北 2 条 西 2 丁目4 1 番 地（ 札 幌 2・2ビル ）
電話011
（251）
8710
ＦＡＸ011（522）
5310
仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）8338
広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）
3586
福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092（406）
2256