吹付け用高靭性ポリマーセメントモルタル

フィックスＦＤ
フィックスＦＤは、高強力ポリエチレン繊維とアクリル系特殊粉末樹脂を配合した、プレミックスタイプの吹付け用高靭性ポリマーセメントモルタルです。高強力ポリエチレン繊維配合により、靭性、曲げ強度、引張強度などを向上させ、ひび割れの低減とひずみ分散作用により、有害なひび割れに対しての抑制効果が得られます。

特 長
靭性補強効果短繊維の高強力ポリエチレン繊維が、モルタル内で分散し、絡み合い一体化することで高い靭性補強効果が得られます。

ひびわれの抑制・分散効果

繊維高配合により引張強度向上にて応力集中を防ぎ、ひび割れ幅を小さく分散し、有害なひび割れに対しての抑制効果が得られます。

作業

性

ダレ、ズレがなく吹付け性は良好、粉末樹脂のベタツキを抑えたことで、仕上げのコテ離れも優れており、左官での施工も可能です。

接着性

接着性に優れた特殊粉末樹脂の適正添加により、液体樹脂と変わらぬ接着力が得られます。

用 途

コンクリート構造物の欠損部断面修復

配合及び材料使用量●フィックス FD5mm
10mm
り20mm
厚30mm
40mm
別50mm
（ｋg/㎡)
積算比重
練上り量

15ｋｇ80ｇ
2.8〜3.2ｋｇ
8.60
17.19
34.38
51.57
68.76
85.95
1.719
8.77ℓ

1㎥使用量

1,719ｋｇ（114セット）

配合及び材料使用量● ERシーラー

荷姿
（配合）
材料
使用量

粉体

FDファイバー
水

塗

配合
プライマー

仕上げ助剤

養生剤

ＥＲシーラー

水18ｋｇ（1）27ｋｇ（1.5）

水利構造物の補修・補強

荷 姿（15.08ｋｇセット）
・粉体
15ｋｇ
・ＦＤファイバー 80ｇ● 施工図
コンクリートERシーラー

フィックスFD

荷姿㎡使用量

標準施工面積225㎡

4ｋｇ（1）

0.2ｋｇ(積算0.08ｋｇ)
6ｋｇ（1.5）18ｋｇ（1）27ｋｇ（1.5）450㎡

4ｋｇ（1）

0.1ｋｇ
6ｋｇ（1.5） (積算0.04ｋｇ)18ｋｇ（1）27ｋｇ（1.5）

300㎡

4ｋｇ（1）

壁・床面全面補修

0.15ｋｇ6ｋｇ（1.5） (積算0.06ｋｇ)

50㎡

100㎡

66.7㎡

※必要に応じて仕上げ助剤、養生剤をご使用下さい。現場状況等により配合、塗布量が変わることがあります。

・18ｋｇ缶・4ｋｇポリ容器入り

施工要領

吹付け装置一例① 下地処理脆弱部や付着物の除去、亀裂処理等断面修復材の性能が低下しないように充分な下地処理を行う。
② プライマー塗布
下地とフィックスFDとの接着を高めるため、ERシーラーを塗布する。
指触乾燥するまで養生する。
③ 混練
粉体と水を規定量計量し、モルタルミキサーで混練する。攪拌開始から2分程度を目安に、FDファイバーを散らせながら投入し、さらに2分程度攪拌する。材料が均一になったら過度の攪拌はしない。
④ 吹付け
プライマー養生後、フィックスFDを施工する。吹付け前にはセメントノロ、フィックスFDの順に圧送し、セメントノロが出尽くしフィックスFDが完全に出始めたタイミングで吹付けを開始する。吹付けを開始する際、あらかじめエアを出しておき圧送する。壁面など横向き施工で20ｍｍ、天井面など上向きで施工で10ｍｍを推奨する。2層目以降は、前層が十分に締まったことを確認し吹付ける。最終仕上げは、フィックスFDが締まった後に、適宜金ゴテを用いて表面を平滑で緻密に仕上げる。
※左官施工の場合は、プライマー養生後、１層目シゴキ塗りした後、所定の厚みに塗り付ける。モルタルの締まり状態を確認し、適宜金ゴテを用いて表面を平滑で緻密に仕上げる。
※必要に応じ鏝仕上げで仕上げ助剤(ERシーラー)を使用する。
⑤ 養生
雨水や直射日光を避けて１日以上養生する。
※必要に応じ、フィックスFD硬化後に養生剤(ERシーラー)を塗布する。

耐圧デリバリー
ホース

リングガン

エアホース

インダスオーパホース

コンプレッサー（20馬力以上）

モルタルポンプ（1.5㎥/h以上）

ホッパー

モルタルミキサー■ 使用上の注意
・ご使用に際してはSDS(安全データシート)をよく読んで下さい。SDSの入手は購入先にご依頼下さい。
・製品は直射日光、湿気を避け5〜35℃で保管して下さい。
・防錆仕様の場合は、1セットにつき400ｇのアルカード（亜硝酸リチウム水溶液）を配合して下さい。
・低温時、施工、養生中に5℃以下が考えられる場合は凍害防止のため採暖を行って下さい。
・施工環境が直射日光下で気温が35℃を超える場合は、施工を避けて下さい。ホースやホース内が熱せられ圧送性が著しく低下します。施工環境が直射日光下ではない場合、練り上がり温度は35℃以下（望ましくは30℃以下）になるように冷水等で調整して下さい。
・長時間の直射日光が当たる場合や強風の場合はシート養生を行って下さい。
・練り水は水道水水質と同等のものを使用して下さい。

性 能

不純物が硬化時間等に影響することがあります。
・一度練った材料の練り返しはしないで下さい。

●一般物性項目

材齢試験結果試験方法

圧縮強度(Ｎ/ｍ㎡)

7日
28日

38.963.8JIS A 1171
(ポリマーセメントモルタルの試験方法)

曲げ強度(Ｎ/ｍ㎡)

7日
28日

7.4
17.9

接着強度※(Ｎ/ｍ㎡)

7日
28日

2.63.1JIS A 1171
(ポリマーセメントモルタルの試験方法)
建研式

温度20℃-3JIS A 1129 (ダイヤルゲージ法)

長さ変化率(％)

28日

熱膨張係数
(ｘ10-5/℃)

28日

1.37

JIS K 6911(熱硬化性プラスチック一般試験方法）
温度範囲（-20〜60℃）

静弾性係数(kＮ/ｍ㎡)

28日

24.2

JIS A 1149
（コンクリートの静弾性係数試験方法）

曲げ靭性係数(Ｎ/ｍ㎡)

28日

7.3

JSCE Ｇ 552（鋼繊維補強コンクリートのタフネス試験方法）

割裂引張強度(Ｎ/ｍ㎡)

28日

6.5

JIS A 1113
（コンクリートの割裂引張試験方法）

透水量（ｇ）

28日

1.5

JIS A 1404（建築用セメント防水材試験方法）
水圧及び時間：0.3Mpa×１時間

摩耗量（ｇ）

28日

1.9

JIS Ｋ 7204（摩耗輪による摩耗試験方法）
輪荷重：1ｋｇ 摩耗輪：Ｈ-22 1000回転

表面水分量（％）

3日
7日

7.96.3高周波容量式水分計
塗り厚20ｍｍ：温度20℃-0.041

モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法

・ホース長は30ｍ以内までを推奨します。
・開封した製品は、即日中に使い切るか、余った場合は、ビニール袋等に密封し、開封後一週間以内に使用して下さい。
性能低下の恐れがあります。
・廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

● 本資料について
・本資料の技術情報は、当社の試験 ・研究に基づいたもので、信頼しうる情報と考えられます。
しかし、記載の諸性能および特性などは、施工条件などにより本資料と異なる結果を生じることがあります。
・本資料の記載事項は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

※ ERシーラー使用注)上記は当社実験室で試験を行った結果であり、品質保証値ではありません。

●本 社 ・ 工 場●い わ き 工 場
●大阪支店
●福岡支店
●関東支店
●仙台支店
●名 古 屋 支 店●札 幌 営 業 所●新 潟 営 業 所●静 岡 営 業 所●北 陸 営 業 所●広 島 営 業 所●熊 本 営 業 所●鹿 児 島 営 業 所● ㈱エレホン・技研本社● ㈱エレホン・技研松山営業所〒870-0141〒979-3112〒532-0003〒814-0151〒224-0003〒984-0012〒463-0048〒007-0805〒950-0963〒422-8058〒920-0027〒739-1731〒861-8045〒890-0082〒781-0270〒791-8042

大分県大分市三川新町 1‐2‐23
福島県いわき市小川町上平字中平 30‐3大阪府大阪市淀川区宮原 5‐1‐3
福岡県福岡市城南区堤 1‐9‐10
神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-13-3F
宮城県仙台市若林区六丁の目中町 6‐2
愛知県名古屋市守山区小幡南 3‐5‐21
北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3‐2‐32
新潟県新潟市中央区南出来島 1‐10‐23静岡県静岡市駿河区中原 743‐1‐1F
石川県金沢市駅西新町 2‐11‐25
広島県広島市安佐北区落合 2‐41‐22
熊本県熊本市東区小山 2‐14‐47鹿児島県鹿児島市紫原 1‐51‐25
高 知 県 高 知 市 長 浜 5 2 2 6 ‐ 1 3
愛 媛 県 松 山 市 南 吉 田 町 1 4 5 0 ‐ 6

TEL（097）552-2251
TEL（0246）83-2600
TEL（06）6842-7500
TEL（092）874-6990
TEL（045）534-9656
TEL（022）287-7221
TEL（052）758-1889
TEL（011）786-6051
TEL（025）280-9282
TEL（054）270-9380
TEL（076）204-9417
TEL（082）841-2350
TEL 050-3399-7419
TEL（099）284-0533
TEL（088）805-2332
TEL（089）974-8225

FAX（097）552-2213
FAX（0246）83-2677
FAX（06）6842-7544
FAX（092）862-6398
FAX（045）534-9657
FAX（022）287-7222
FAX（052）758-1890
FAX（011）786-6052
FAX（025）283-6262
FAX（054）270-9381
FAX（076）204-9418
FAX（082）841-2360
FAX（096）388-6227
FAX（099）284-0535
FAX（088）841-2322
FAX（089）974-8230

R5.4