巻頭言

名古屋市水道事業における施設整備
河 村 たかし名古屋市長【計画的な施設整備】

構築することを目指し、事業を進めているところです。

名古屋市の水道事業は、大正 3 年に給水を開始して典型的な装置型産業である水道事業においては、施以来、最も重要な基幹ライフラインとして市民生活と名設の更新を計画的に進めるにあたって、水道システム

古屋の都市活動を支えてきました。この間、必要な施設全体の最適化を見据えた長期的な将来像の検討と更新

整備と適切な維持管理を行いながら、継続的に経営努

需要の把握が重要となります。本市では、これまでの力に取り組み、今日では名古屋の水道水は「おいしい」

使用実績、調査研究結果、技術的知見及び施設の特性との評価も定着し、水道の本質的な使命である安心・などから、施設の更新時期の目安として目標耐用年数

安全でおいしい水道水の安定供給を実現しています。

を定めるとともに、劣化予測により将来的な施設の状

一方で、過去 20 年間において水道料金収入は減少

態を推測することで更新時期を把握しています。高度傾向にあり、また今後本市の人口が減少に転じること

経済成長期に施設の整備、増強を集中的に行ってきたも見込まれている中、昭和 40 年代から 50 年代にかけことから、更新時期も集中することが見込まれますが、て整備した水道基幹施設や膨大な管路施設を適切に更施設の更新時においても安定した水道サービスを提供

新していく必要があります。さらには、今後 30 年以するために必要な能力、機能の維持や事業費、事業量内の発生確率が 70 〜 80％とも言われている南海トラを考慮すると同時期に一斉に更新を行うことは困難で

フ巨大地震の切迫性の増大、気候変動に起因する風水す。そのため、長期的な視点に立ってアセットマネジ

害の激甚化や頻発化、新型コロナウイルス感染症の流メントの取り組みを進めながら事業費の抑制に努める

行など、本市の水道事業を取り巻く環境はかつて経験とともに、施設の耐震化などを考慮した更新時期の前したことのない局面を迎えています。

倒し、耐震補強及び予防保全の実施などによるさらなこうした中、本市では、中長期的な経営の基本計画とる長寿命化により更新事業の平準化を図っています。

して、令和 2 年 3 月に策定した「名古屋市上下水道経営

また、地震対策や環境保全への取り組みなどと整合をプラン 2028」に基づき、より長期的な展望に立ち、健図りながら更新を進めることで、効果的に機能向上に全な経営のもと持続可能で強靭な上下水道システムを取り組んでいます。

●水道基幹施設の更新事業費の見通し【事業費の抑制】

5 か年の
平均額
（億円）
300

・水道システム全体の最適化

目標耐用年数に基づく更新需要
施設更新の考え方に基づく更新需要【事業の平準化】

250

・健全度や重要度、災害対策、
水源リスクへの対応などを考慮した優先的な更新

200【事業の平準化】

・耐震補強など
健全度の向上による更新時期の見直し

150
100
50
0

R1~5

R6~10

R11~15

R16~20

R21~25

R26~30

R31~35

R36~40

R41~45

R46~50（2019-2023） （2024-2028） （2029-2033） （2034-2038） （2039-2043） （2044-2048） （2049-2053） （2054-2058） （2059-2063） （2064-2068）

4

ダクタイル鉄管 No.111

巻頭言●配水管の更新事業費の見通し【事業の平準化】

5 か年の平均額（億円）250

目標耐用年数に基づく更新需要

・老朽度などを考慮した
優先的な更新

施設更新の考え方に基づく更新需要

200
150
100
50
0

R1~5

R6~10

R11~15

R16~20

R21~25

R26~30

R31~35

R36~40

R41~45

R46~50（2019-2023） （2024-2028） （2029-2033） （2034-2038） （2039-2043） （2044-2048） （2049-2053） （2054-2058） （2059-2063） （2064-2068）

具体的な施策につきましては、
これまで犬山系導水を締結したところです。

路 A 管や東山配水場配水池の更新など、老朽化施設の更新にあわせた耐震化などを行ってきました。令和 4【なごや上下水道 110 周年】

年度は、引き続き災害に対する安全性の向上を図るた

最近のトピックスについても少しご紹介します。本

め、朝日系導水路 B 管や鳴海配水場などの更新にあわ市の上下水道事業は、令和 4 年度に下水道供用開始

せた耐震化、長時間停電時に備えた非常用発電設備の110 年、令和 6 年度に水道給水開始 110 年を迎えるこ整備などを進めています。さらに、春日井浄水場凝集とから、令和 4 年度から令和 6 年度の 3 カ年を「なご沈澱池の整備にあたっては、や上下水道 110 周年」と位置づけ、「職員の意識醸成」

本市水道事業において初め●犬山系導水路 A 管の更新工事と「重点的な広報」を大きな柱として取り組みを進めて PPP/PFI 手法を導入するています。また、本年 10 月には公益社団法人日本水こととし、配水管について

道協会の全国会議が本市で開催されます。全国から水は、老朽化した管路の計画

道関係者が集結し、最新の知見が共有されることと思的な更新及び耐震化、特にいますが、併せまして本市水道事業の施設や歴史に触指定避難所や地域防災活動

れていただく機会としていただければと考えていま

拠点などの防災拠点へ至る

す。ぜひ名古屋にお越しください。

配水管の耐震化を優先的に進めているところです。
●春日井浄水場における非常用発電設備用
燃料貯蔵槽の設置工事【今後に向けて】
これまで「断水のないなごやの水道」という伝統を築くことができているのも、水源地の皆様や水道事業に携わっていただいた関係の皆様のご尽力、市民の皆様のご理解とご協力によるものと思っています。また、
水道資機材メーカーの皆様による長年にわたる地震に強い材料の開発、資機材の機能強化に向けた継続的な取り組みは、本市水道施設の適切な資産管理の取り組
みや耐震化の向上に大きな役割を果たしています。これまでに積み重ねてきたこの給水サービスを将来にわたって持続していくため、引き続き長期的な視点に立
ちつつ、社会経済状況の変化に応じた取り組みを進めこうした施設整備に加え、名古屋のおいしい水道水ていかなくてはなりません。今後予定されているリニは、水源である木曽川の豊かできれいな水の恩恵を受

ア中央新幹線の開業に向けた名古屋駅周辺のまちづく

けていることから、木曽三川流域の水環境保全や地域りとも連携しながら施設整備を行うとともに、産学官振興を目的とした様々な連携や交流の取り組みも推進の連携やデジタルトランスフォーメーションの推進なしています。また、本年 6 月 14 日には、かねてからど、新たな業務のあり方や柔軟な働き方を構築し、経交流のある木曽川「源流の里」である長野県木祖村を営プランに掲げた施策を着実に実施して、安心・安全

訪れ、森林環境譲与税を充当する「ローカル SDGｓ推

でおいしい水道水の安定供給に一丸となって取り組ん進事業」を連携して実施していくため、木祖村と協定でいきます。
ダクタイル鉄管 No.111

5

特別寄稿
本年６月に開催された日本水道協会第 100回総会及び理事会において、理事長に選任い理 事 長 に 就 任 し てただきました青木です。今年は協会が昭和７年に設立されてから 90 周年という節目の年にあたり、伝統と歴史ある日本水道協会の理事長に選任いただいたことは、身に余る光栄であるとともに、その重責に改めて身の引き締まる思いです。
昨今、水道界を取り巻く環境は厳しさを増しており、とりわけ、人口減少社会にあって給水収益が減少に向かう一方、経年化が進む
施設の更新や、近年、激甚化・頻発化する地震・豪雨等をはじめとする災害への対応などについては、早急かつ継続的に取り組んでいかな
ければなりません。
こうした中、平成 30 年 12 月には改正水道法が成立し、事業の基礎的要素である「ヒト」「モノ」「カネ」という経営資源を手当てし、基盤強化を通じ、諸課題を乗り越えていくた
めのフレームが示されたところです。
私は、昭和 61 年に東京都に採用され、36年間の都庁人生のうち 30 年間を水道局の職員として勤めさせていただきましたが、当時も現在も、水道を支えるのは「ヒト」であるという想いは変わりません。
現在、日本全体として若年人口が減少傾向にあり、東京都水道局も技術職の志願者が減っています。全国の水道事業体も、また、（公益社団法人）日本水道協会
理事長

青木 秀幸

6

ダクタイル鉄管 No.111

民間企業においても同様の傾向にあるのではないでしょうか。
今夏も豪雨災害が発生し、各地に甚大な被特別寄稿

害をもたらしましたが、水道に精通した人材

しかし、これらの取組みを着実に、そして、の重要性は、平常時はもとより、災害時におより発展的に進めていくためには、水道界

いて特に顕著に表れるのではないかと感じてを担う人材が必要となります。

います。

そのためにも、次代を担う人のために「水東京都水道局時代、平成 16 年中越地震、

道ってここが面白い！」という明るいニュー平成 28 年熊本地震において、先遣調査隊やスや水道の魅力を、一つでも多く発信して復旧隊として、直接、被災地に伺う機会があ

いきたいと考えています。
“水と空気は意識りました。現地では、住民の方々から寄せらする機会がない”とされるまで、高度に整れる問い合わせへの対応や、各地から駆けつ備された我が国の水道が、高い技術と人々けた応援隊の受け入れなど、大変な混乱状況の不断の研鑽によって支えられていることにありました。また、“水道は毎日が危機管理”を、学生にも関心が高い SDGs への取組なとも言われます。日常的に発生する管路や設どを通して知ってもらい、水道の面白さに

備事故の際にも、昼夜を問わず、対応するこ

魅力を感じ、水道界を志していただきたいとが必要になります。

と思っています。そして、多くの優秀な人

災害や事故をはじめ緊急時の様態・形態は材が水道界に集まり、“水道愛”をもった職様々であり、一つとして同じ状況はありませ

員を育成していくことによって、新たな好んが、これまでの豊富な経験や知識などに循環が生まれ、諸課題の解決に継続して取よって、あらゆるケースを想定して最適解をり組んでいけるようになると考えています。

導き出し、迅速かつ的確に対応できる人材が日本水道協会は、産官学の垣根を越えて、不可欠です。

あらゆる関係者をつなげる存在です。

また、一方で、局を退職して外側から水道コロナ禍を経て、“顔の見えるつながり”

界を眺めた時、業界全体に明るさが少ないなの重要性が再認識される今、これまで長い…と感じました。人口が減って料金収入が減

歴史の中で培われてきた水道界の連携を大少傾向となる中、老朽化が進み、更新しなけ

切に…そして、これからは、関係者の距離ればならない施設がある。耐震化も必要だし、を一層縮め、さらなる飛躍への原動力に変そのために民間活用や広域連携を進めなけれ

えていければと考えています。そして、自ばならない…それらは水道界全体の課題でもらもその「使命感」を持ち続け、理事長としあるし、解決してきちんと事業が回るようなての職を精一杯全うして参ります。

仕組みを作りましょう、ということは改正水

どうぞ、日本ダクタイル鉄管協会の皆さ道法でも掲げられている基盤強化の根底にあまをはじめ、関係各位のご指導・ご鞭撻をります。

よろしくお願い申し上げます。

ダクタイル鉄管 No.111

7

理事長就任のご挨拶
ご挨拶（一般社団法人）
日本ダクタイル鉄管協会
理事長

木村 康則

協会活動においても、対面で行う技術説明・

本年６月、日本ダクタイル鉄管協会の理事長

継手接合講習会等は、大幅に減少し、協会セに就任することになりました木村康則です。日

ミナーは、開催中止や WEB 開催を余儀なくさ頃より、当協会の活動に対してのご理解、ご協

れ、一時は水道事業体の皆さんと交流がほとん

力を賜りまして、心より感謝いたします。

ど出来なくなる状況になりました。

コロナ感染症の蔓延による社会・経済活動の一方、水道事業においては、コロナ感染症が停滞、働き方の変化やウクライナへのロシアの蔓延の中でも、人口減少等による料金収入の侵攻による燃料費や原材料費の高騰などによ減少や職員の減少を踏まえた事業運営や施設

り、水道事業体、水道関係業界を取り巻く事業の老朽化への対応等、課題が山積しており、今環境は厳しい状況にあります。

後一層の取組みが求められています。また、切こうした状況の中、当協会の要職を務めるこ

迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都とになり身の引き締まる思いです。これまでの直下型地震の発生も危惧されており、近年にお水道事業体、日本水道協会そして日本ダクタイ

ける台風・集中豪雨等による自然災害の多発な

ル鉄管協会関東支部長としての協会活動など

ど、これまでにない災害リスクの高い状況にあの経験を活かして一層信頼される協会を目指ります。

すとともに、協会活動を通じて、水道事業体や水道界の持続・発展に、少しでもお役に立てればと思っています。引き続き、皆様のご支援・ご指導をお願いします。

環境変化に応じた協会の取組み
こうした厳しい環境の中、水道事業体では、「強靭で持続可能な水道システムの構築」に向け、経営基盤の強化の取組みや施設の更新・耐環境変化及び課題

8

震化の促進に取り組まれています。

新型コロナ感染症の流行は数年に及び、水道日本ダクタイル鉄管協会では、コロナ流行の事業における施設の維持・運転管理への対応、教訓も踏まえ取り巻く環境の変化や水道事業

産業界における生産・流通などへ様々な影響を体等の取組みを機敏にとらえ協会活動に取組及ぼしています。直接的な影響のほか在宅勤務んで行きたいと考えています。

の励行、WEB を活用した業務など、働き方、

基本活動である耐震継手管の技術説明会・継業務手法の変化などに対応せざるを得ないな

手接合講習会においては引き続き鋭意取り組

ど、水道事業体及び水道関係業界の皆様は大変むとともに、水道事業体や管工事業者の皆様のご苦労されてることと思います。

置かれている事業環境や職員・従業員の状況にダクタイル鉄管 No.111

応じた説明資料や開催方法などについて検討

当協会では、こうした状況を踏まえ事業体間し改善・見直し等を行いたいと思っています。

の情報交換や連携を促す機会を作ることが実

協会セミナーは、水道に関する研究や知見を務課題等の解決の一助になるのではないかとお持ちの大学教授や水道事業の課題に先進的考え「事業体間の交流の場」の提供について検に取り組まれている事業体の方々を講師にお討していきたいと思っています。

招きして開催していますが、参加の皆様と講演して頂いた大学教授や事業体の講師の方々、協会会員メーカー等と直接交流することで産学官の連携・協力が深められる機会でもあります。
今後も、会場に参加して頂くことを基本に、コ
ロナ対策を遵守し、水道事業体の皆様の実情に即したテーマを取り上げ、より充実した取り組
みを進めてまいります。
水道界では、今後の人口減少等に伴い、人材管路更新を促進する工事イノベーション研究会

確保及び労働者不足が深刻な問題となっています。当協会としても、水道事業体及び管工事「現場」を原点に、連携・協力で業者の皆様との新たな連携や支援等について「耐震継手ダクタイル鉄管」は、強靭な管体

課題は多いとは思いますが検討し取組んで行と優れた継手性能により地震に強いだけでなければと思っています。

く、近年増加する台風・豪雨などの自然災害に耐えた事例も多く、多くの水道事業体に信頼さ事業体間の情報交換と連携れ管路の更新・耐震化に採用頂いています。

現在、当協会では、水道事業体が抱える管路

こうした信頼に応えるためには、地震や台工事の設計・積算業務等の課題解決の参考とな

風・豪雨等の自然災害で得られる情報も含め水る取組みや事例等の議論、情報交換を行う場と道事業体や工事現場等から発信される様々なして「管路更新を促進する工事イノベーション

情報を把握し、検証・評価を行い技術開発や的研究会」を設置し 18 事業体に参加頂き活動を確な技術説明等に繋げていく「現場」の視点が行っています。事業体間での情報共有や様々な不可欠と思っています。水道事業体の皆様、工事例等を議論することが課題解決へのヒント

事関係業者等の皆様には、引き続き協会の諸活等になり今後の取り組みのきっかけにもなっ動へのご意見や助言を頂くとともに、様々な現ています。水道事業における様々な課題の解決

場情報の提供にご協力をお願いいたします。

においては事業体間の情報交換や連携が不可
欠だと強く思っているところです。

今後、協会活動も WEB による打合せ・会議、
技術説明、IT/IoT を活用した業務手法等、変しかし、中小事業体では、特に実務レベルの化は避けれませんが、こうした変化に対応しつ

情報交換の機会が、隣接する事業体同士でも少つ「現場」を原点に、当協会支部長・顧問及びない状況にあり、また職員数も限られるため課

会員メーカーの皆さんとより一層の連携・協力

題の解決事例等の情報収集も難しい状況にあを行い、協会活動に取り組んでまいりたいと思ります。一方では、管路工事などに関する実務います。今後とも、日本ダクタイル鉄管協会の面の様々な課題の解決について模索されてる諸活動への皆様のご支援・ご協力を重ねてお願事業体が多くあると感じています。

いしまして就任の挨拶とさせて頂きます。

ダクタイル鉄管 No.111

9─ 名古屋市の技術の継承と人材の育成について ─「水道マンを育てる土壌」

座
談会
平山准教授

コーディネーター
名古屋大学 減災連携研究センター 准教授

平山 修久氏座 談 会 出 席 者
名古屋市上下水道局
技術本部管路部 配水課長

早川 裕之氏技術本部管路部 管路工事統括室長

隅田 昌孝氏総務部 人材育成推進室長

忠 田 ゆかり氏

総務部 主幹（防災・危機管理の企画・調整）

堀口

茂

氏

全国の水道事業体では技術の継承、人材の育成は喫緊の課題となっている。事業体の人材育成とともに、工事業者の監督や配管工の技術力不足も大きな悩みとなっている。その状況下で名古屋市上下水道局では昭和59年から、研修センターを設置し、「水道一家」の精神を受け継ぎ技術の継承に力を注いでいる。
今回の座談会では名古屋市の人材育成について、名古屋大学の平山准教授をコーディネーターとして、上下水道局で取り組まれている事務部門・技術部門の人材育成、研修プログラムなどを話題にして、また実際の災害時にどういった応援活動を行い、研修等が活きた事例などについて語り合っていただいた。

10

ダクタイル鉄管 No.111

座談会

約 8,420㎞、名古屋からサンフランシスコまでの距離となります。配水管の割合としてダクタイル
鉄管は65.1％。100㎜以上はほぼダクタイル鉄管です。現在、令和元年から 5 年にかけて、第 5 次
配水管網整備事業を実施、年間 102㎞の配水管整備を行っており、管路の更新率は 1.29％です。
老朽化した配水管を更新する際には耐震管である
GX 形（口径 100 ～ 400mm）を使用しています。
南海トラフ地震に対して耐震性を有する管の割合は、一部 K 形も含まれますが、62％となって早川課長います。年間約 1％ずつ、数字を上げています。
課題としては、料金収入が伸び悩んでいる中で、事業費が高騰していることです。

─始めに平山准教授から現在の水道界の課題について、話題提供をお願いします。

─ では、忠田室長から、名古屋市の職員育成についてのプログラムを紹介いただけますか。

平山准教授 ： まず、全国の水道事業体では更新・耐震化を進めていくことが重要という認識は一忠田室長 ： 重要な経営資源でもある人材育成を致していると思うのですが、それが遅々として推進し、職員として必要な能力の維持向上を図る

進まないことがあります。水道界だけではないとともに高い士気をもって業務を行えるよう、ですが、職員数の減少による技術の継承、人材

また、風通しのよい活気ある職場づくりに寄与育成の問題があります。水道水がでないとなれすることを目的に職員研修計画を策定しています。

ば、市民生活や経済活動に多大な影響があり、研修の体系としては基本研修をベースに、業務

住民の皆さんや議会ともコミュニケーションを上必要な知識スキルを学ぶ実務研修を中心としとりながら、これらの課題を乗り越えるべく業務ながら、その他、視野拡大をめざすステップを遂行していく必要があるかと思います。

アップ研修、OJTを支援する OJT支援研修、専門的な知識技術を習得するための外部派遣

─ では、名古屋市の水道の概略をお話しください。

研修を行っています。
基本研修は、事業運営に必要な基礎的知識の早期習得や職務執行能力向上を図るとともに

早川課長： 名古屋市の水道は大正 3 年 9 月に給視野の拡大につなげることを目的として、対象は水を開始し、令和 2 年度末の数値ですが、給水新規採用職員、採用後2～3年目職員と、採用後人口は市外給水を含めて、約245万人となって3 年目までに必要な基本的知識や技術を習得するいます。１日最大給水量81万6,694㎥、１日平均内容とし若手職員の育成に力を注いでいます。

給水量は 75万9,915㎥、有収率が95.04％、漏水実務研修は、特定の業務を円滑に遂行する上率が 2.2％です。配水管の総延長は、口径 100㎜

で身につけることが求められる知識・スキルを

以上が 5,922㎞、100㎜未満が 2,498㎞、合計で養成することを目的としており、研修には事務、
ダクタイル鉄管 No.111

11

忠田室長

堀口主幹

工事監理、現場、防災、給排水部門、管路部門、進室で行なわれる研修でして、私から主に日常施設部門などを用意しています。工事監理研修

業務の職場で技術継承の取り組みを紹介します。

では、関係法令や契約制度など工事監理・監督

技術系の職員として、浄水場や管路センター、に必要な知識・ノウハウを習得します。現場研

営業所に技師（行政職）と業務技師（技能労務職）

修では計画的に現場に出向き、実践的な作業やがいます。配水部門として管路センターでは、学習の場を通じて、補職の枠組みを超えた組織

主に業務技師が現場における作業や請負業者のとしての技術力・現場対応力を確保するために、技術指導を行っていましたが、平成 24 年以降

机上から現場に至る業務の流れや関連性を理解

業務技師は退職不補充となり、将来技師が業務するとともに、非常時・緊急時の現場対応や技師の業務を担っていく必要があります。業務

現場の施工や保全に関する技術ノウハウを習得

技師の技術・技能を全て受け継ぐわけではなくします。管路部門研修は配水管、下水管及びて、業務の内容によって業務技師から技師に引き付属施設の施工や維持管理に必要な知識・技術

継がねばならない技術の継承を進めています。

の習得の研修を行っています。
その他、ステップアップ研修と位置付けて、

平山准教授 ： 例えばどんな業務ですか。

職種や通常の担当業務に関わらず、局職員として視野拡大に繋がる知識・スキルを養成する

早川課長 ： 名古屋市では工事の監督業務などための研修や、危機管理研修、上下水道施設

は職員が行うべきであると考えています。技術

体感研修、工事現場体感研修、ビジネススキル

継承は平成 25 年から約 10 年間取り組んでおり、向上研修、上下水道事業セミナーなどを実施

技師と業務技師の協働の取り組みで、徐々にしています。

技師もバルブ操作、通水作業、請負業者への技術指導ができるようになりつつあります。

─管路工事の関係の職員への技術継承について、より具体的な説明をお願いします。

平山准教授： コロナ禍では研修などは今まで通り行われたのですか。

早川課長 ： 今、忠田からの説明は人材育成推
12

ダクタイル鉄管 No.111

座談会

忠田室長 ： 令和 2 年度は研修の機会も減少し

平山准教授： 先ほどおっしゃったリストは、

ましたが、昨年度は集合研修であれば回数を分

職員一人一人の日常業務の蓄積や過去の職場

けて、密にならないことを心掛け人数を減らし経験を人事の所管する部局が分かっているからて実施するなど、工夫をして実施しています。

できることですね。また、コロナ禍は ICT など

また現在、本年度下期に向けて、時間や場所をを取り入れるための業務改善のチャンスでも選ばずに研修を受講することができる e- ラー

ありますね。

ニングシステムの導入ができるよう準備を進めているところです。

─ 堀口主幹から、災害時の受援や応援の際のデータ等をお教えいただけますでしょうか。

早川課長： どうしても現場作業は実際に触れて感覚的なものを覚えていただく必要があるので、

堀口主幹： 名古屋市では他都市からの受援の実地となります。

経験はありませんが、他事業体への応援活動については長い歴史があります。100 年史を紐解き

平山准教授： コロナ禍であっても、水道システム

ますと、東日本大震災、阪神淡路大震災に次ぐを止めることはできないわけで、課長がおっしゃ多くの犠牲者を出したといわれている昭和 23

るように水道事業は現場第一主義だと思うので（1948）年の福井地震（Ｍ 7.1）で名古屋市からすが、濃厚接触者やコロナ陽性者が出た場合に救援に行っています。その後も、昭和 39 年のはどう対応されたのかと思いまして・・・・。

新潟地震（Ｍ 7.5）の際には、発生後、約 12 時間
後にはすでに調査班を出発させていたと記録

堀口主幹 ： 当局においても、水道工事を所管されており、応急給水隊、復旧工作隊を派遣する事務所で、同時に多数の新型コロナウィルス

して約 1 カ月、現地で活動を行いました。

感染者が発生し、所属職員が濃厚接触者と指定

過去 20年余りの期間では、2004 年の新潟中越されたことがありました。局新型インフルエンザ

地震から能登半島地震、東日本大震災、熊本

対策事業継続計画を参考とした、局全体のバック

地震など全国各地で発生した大規模な地震災害

アップ体制をとることとなり、一時的に事務所のに応援に赴いています。また地震だけでなく、業務を優先実施業務に限定するとともに、事前

大寒波に伴い新潟市で発生した凍結による断水、に作成されている代替要員の職員名簿をもとに豪雨災害で広島市や岐阜県、また最近では和

緊急的な執務体制を確保し、お客さまへの安心、
安全な給水を継続することができました。
平山准教授： 8月末現在、累積の陽性者が 1,800万人になっていますので、コロナ陽性は致し方ないですが、組織内でのバックアップ連携の仕組みによる危機回避は素晴らしいですね。
早川課長： 過去の様々な経験もあり、組織としてある程度の余剰人員は必要であると考えています。
派遣（H28 熊本地震 応急復旧）
ダクタイル鉄管 No.111

13

マニュアルの中では、他都市応援隊の活動拠点として、4 方面に配置されている管路センターを指定し、応援隊の活動スペースの確保や活動時の指揮命令系統なども設定しています。
発災時の混乱をいかにして軽減するのか、政令都市間の相互応援や日本水道協会中部地方支部
内の相互応援に基づく応援都市など、それぞれ派遣（R3 和歌山市 応急給水）の役割を明確にした受援体制を整理しています。

歌山市の水管橋崩落事故に伴い送水ルートが平山准教授 ： 派遣隊の話などをお聞きしている

分断された断水区域への応急給水作業のためにと、局内の応援などもスムーズに図れることが調査隊、応援隊を派遣しています。水道に関するわかります。ただ、名古屋市の一番の課題は、応援派遣として、この 20 年間でのべ 348 名の自分たちが被災していないことです。応援の職員が災害派遣に従事しました。本市の災害ことは知っているが、いざ本当に自分たちが派遣活動は長い歴史、経験の中で積み上げられ、被災した時、どこまでどのように動けるのかが、受け継がれています。毎年、年度当初に派遣隊

想像だけでは分かりません。その部分をどのを登録します。

ように考えるのかが、難しいと思います。

平山准教授 ： ちなみに何名が登録されるので応援活動の経験をフィードバック

すか。

堀口主幹 ： 確かに大地震による被災の経験が近年はなく、本市が大規模に被災した際の想定

堀口主幹 ： 水道土木系の部門では、先遣隊とはしていますが、不安はあります。他都市のして 3 名、水道応援隊として、1 次隊、2 次隊

災害派遣として応援に行く際は、本市が中部をそれぞれ 11 名登録しています。登録された地方支部長都市として地方支部の準備体制を

職員は、誇りをもって、その重責に気を引き整えていくため、ある程度万全な体制で臨め

締めながら日々の業務に従事しています。

るのですが、想定されている南海トラフ巨大応援隊で派遣された職員からは、応援活動の地震のように本市が被災し、中部支部長として振り返りを行うために、被災地での活動についの機能を果たせない際には、他の都市に代理をて意見交換を行っています。その意見交換からお願いすることになります。そのような事態には、大規模な災害になればなるほど、被災状況

備えて情報交換や防災訓練は行っていますが、や応急活動状況に関する膨大な情報をいかに迅

引き続き、応援活動の経験をフィードバックし、速かつ正確に伝達できるかが重要であるという本市が被災した際の備えを重ねていきたいと意見を多く聞かされます。被災時に全国から考えます。

参集する多くの応援派遣隊を円滑に受入れ、

14

役割を分担して、指示するなどの受援体制を早川課長 ： 応援隊や派遣隊とは異なりますが、的確に構築できるよう平成 28 年に「他都市応援

配水管の整備に伴いまして濁りや管の破裂など

受入れマニュアル」を策定しています。

がなくなってきています。若手職員はこれらのダクタイル鉄管 No.111

座談会経験がありませんので、危機管理研修などを

─次に管路工事の業者の技術力不足は全国共通

通じて、地震などの災害発生時において大規模の悩みの種ですが、この点について、名古屋市

な断水の際にはどのような対応が必要かを、の取り組みをご紹介いただけますでしょうか。

机上でありますが研修を行っています。断水などの事故が起きないことはよいことなのですが、

隅田室長： 管路工事業者の技術力不足、まず一方では災害に対する経験値がない部分を補わ技術力と言うと管路を繋ぐ（接合する）配管工のねばなりません。

技術があります。接合そのものは、技術の向上もあり簡素化している面もありますが、接合要領

平山准教授 ： 早川課長がおっしゃることは、に準じた適切な接合は基本であり今も変わること

名古屋市だけではなく全国の事業体にも言えなく重要なことです。古くは、適切な配水管工事

ますね。また、私から被災していないことの問題の施工を担保することを目的として独自に昭和提起をしておきながら言うのもおかしいですが、47 年から配水管施工士制度を設け、平成 15 年

堀口主幹がおっしゃる応援活動の経験をフィード

からは日本水道協会の配水管工技能講習会とバックするなど、様々な想定をされており、最悪連携しています。加えて名古屋市オリジナルのの最悪をイメージングされている、その努力の技術もあり、配水管施工士登録講習を実施して積み重ねが重要です。

います。名古屋市では大口径管のフィールドがありますので、大口径管工事を受注した業者には、

─職員の育成プログラムを考える上で重視して希望があれば、工事着手前に局職員が指導するいるポイントについてコメントをいただけま機会も設けています。

すか。

現場研修をより重視

もう一つは現場を管理、監督する現場監督の技術力があります。現場を管理する技術、こ忠田室長 ： 課題として、料金収入の減少傾向、施設の老朽化、災害への備えなど、これまで以上に厳しい経営環境を迎えており、将来にわたって安定した経営基盤と確かな技術力により、地方公営企業としてお客さまの信頼が得られる安心・安全で安定した上下水道事業を持続する使命があります。このためには、経営の効率化や業務執行体制の見直しといった日常の取り組みに加え、これまでに培ってきた知識・技術の確実な継承など次世代を担う人材の育成に、より一層力を注いでいるところです。特にポイントとしては、「技術教育センター」や「山崎実習所」での実技の基礎、または OJT（現場研修）などのように、技術の継承を重視して、育成プログラムを考えております。
隅田室長
ダクタイル鉄管 No.111

15工事業者の研修

工事業者の研修

れは、目的物（配水管）を仕様に沿った品質で、現場代理人講習会を実施しております。対象は、現場の安全を確保し、決められた工期内に納め各管路センターで契約関係のある工事業者で、る、施工管理全般（品質管理、安全管理、工程

内容は最近の話題、留意点、地域特有の話題、管理）を行う総合的な技術が求められています。

事故事例、良い事例などとなっています。3 つ目

地域、特に地先の方との調整や他企業様とのは事故防止講習会です。年に 1 回、対象は過去

協議（調整力）、資材、材料の手配、管理、職人・２年で受注いただいた工事業者の現場代理人、作業員の管理（工事の段取り、手配）、安全管理

また会社を代表する安全管理責任者にもお越し（法令遵守）、品質管理（仕様）これらを取りまといただき、毎年約 100 名参加しています。内容

めたうえで納期を守り現場を完成させる総合的は事故の傾向、事故事例、他の占用企業様、工な技術となります。

事業者さんの安全対策の取り組みなどを紹介し特に昨今、都市部における現場監督の役割、ています。また過去の事故事例を題材に KYT

中でも調整関係で厳しさを増しています。こう（危険予知トレーニング）
をグループ討議で行っした中、技術者の高齢化、３K（きつい、汚い、ていただきます。

危険）職場ということもあり、新規の土木職に全く別の取り組みとして毎月、「管路センター

人気がありません。受注業者も人材確保、教育、だより」を発行して、事故事例、施工管理の留育成に苦慮しておられます。

意事項、良い例などを局で取りまとめて、工事

いろいろな場面、切り口で都度都度、指導、業者に情報を提供しております。

アドバイスを伝える必要があり、日々の現場
パトロールを通じて伝えるのが基本ではあり

─ 業者の育成についてのポイントはどの部分ますが、名古屋市の取り組みとして、3 点紹介にあるとお考えでしょうか。

します。1 つ目は、受注業者の初回打合せで16

現場代理人（監督員）と工事の内容について

隅田室長 ： 残念ではありますが毎年一定数のトラブル事例、最近の話題、トピックス、留意点、

公衆損害事故や請負関係者の事故が発生してい特に地域性がある場合などを正確に伝えています。原因の多くはこれまでにも注意喚起してます。その後、施工計画に反映していただき、いる内容が多く、繰り返しになりますが、いろ工事にあたります。2 つ目は、管路センターでいろな場面、切り口で都度都度、指導、アドバ

ダクタイル鉄管 No.111

座談会ŭřƂeqf9RTŋ!½



North of Water Distribution & Sewer Maintenance CenterręŻEñěèƀĄręŻEĵĲCÉ-8ÎŁ¹ƂřC=+ äÊ³ïE0K)

ƈ88Sľ´C/ŧÒ%89%8ñěèƀX/Ą2K4E?

ÊèÂćC(-UręŻEÛÌ@2>,90%ńƂÙC<%>

ŤÎï ëķðEŨCĦ2> ?+UÃT|BįÎ*?+UŜyEţX(%2K4

 ½E÷ĸÙ

8:.)!(5/ &" 7ƅ ŤÎï ëķðĦØC<%>
Ɔ ÊèÂćEręĦØĿEŻC<%>
Ƈ Ĕ×³

ĔÊ×ŝĿEŻC<%>

äÊ¹ýĿC=,×³òúįTEäÊOr
ęŻEĵĲBAM>ŉX(%2K4

ńƂĕŷ®§)SE(ĪS6ÊèŹđC<%>

¤¢ă¡

ļŽMF Ģþ Š¶ ŗĊ*B%)BAàŷĘEîBĸ¿X(%2K4

0$

#

2

ÿËóš©HĹËogEćÐ éŃC@;>-6

NW)TO4%ŤÎïįƂ@BUR&CĺMUůâFĤĐEÿË*$T įƂĆEÊèÂćFĤ

ĦąńƂ ėńƂśðėsĆEńƂƁ}Ŀ(Ű¡CŦÛTE8MÆįEÕÚ*ŵĞ0VUīvóšC(%>F ėńá­O(ŋ TCōž28ŤÎïįƂEĔĬ

Źđ¡ ſƄŋ!½ňų ſƄŋ!½ňŦ~,9394% 28:  .)!(5/ 1+ '*,EéŃ*įTK4 .EèƀXÛÌC ŅCËêƂC))WS5ÊèŹđX(%2K4 ħFİŋéŃCĦ2>NŞ)UŶ ĜuÊŖ4U
è? ÊèÂćEręţC<B*TK4 .EèƀńƂIV$%½XÛÌC W)TO4%ŤÎïįƂEĔĬXċ*-K

 ſƄŋ!½ň½ ſƄŋ!½ňď

2Q&

ŬÖõſƄŋ!½ň ſƄŋ"½ň½



Čµ`pi[ZocĖŬåĦØ½ĮøRT ęÓĳCČµ`pi[ZocĖïĐ*ªºCğĩ2>%K4 RTxĝEĖŬåĦØ*ŔŸ@BTK4* łêC.Eê¡FŊĮĂJEœ'NŔŸ?4 Ĉ²C38lc^EĭŷXĎT  ĖŬåCĺM>0% ¡E£ íĻ*Ï%Į?lc^Xĭŷ4U@ ŊĮĂEnc^*Ï,BU°V*$TK4.E8M ?č@öŞB¬żĀB,@N#sĆ*ţ?+UćÐCF ŊĮĂEn

!½EƂřEŴŕ ÞĚ»ũèÄEŬåāƄŋ!½ lqkoßēŢìņEÞ»èÄCRTľ´ĉyŲæŪ Ų÷ĥ@%&÷ĩÖ*ŎĒ2K28 èÄ)Sŋ*¸:K28* ¼2>.EèÄXūV>F%-K6Y ľ´?Fűŋ!½X÷ĩÖŬå½@2>%K4 ŇĻ@łŶEÜèX¥.0B%R&C ÊèÂćEŶ
N lqkoņOďņBAÞĚ»ũ*Ē3O4%ûF ÞĚŌĻEĠıBAEręĦØXî
Cîä2>%89+ ÔxĻÊèÂć?ÞĚ»ũĦØC<%>rę±wEîäX(%2K4 c^XÌž2 lc^XF54R&C2K2Q& lc^Xĭŷ2>%UćÐCF ¯%ŘE×³O{ŁFő- EA*%>%B,>N.K
MCďŞť«Xċ-UR&C2K2Q& K8 ótEč@E¬żXöŞC@VUćû?
Ĵ¦lc^XF52>¨·4U.@NŔŸ?4  

7EģE(%
űňü%Į ×³2>%89+$T*@&/1%K4 K9K9ü%ň*ġ+K4E? ŊĮĂĦØ

Xîä2>%89+ %<NRTĤME¨·@ďŞť«X(%2K4 sEşÀNÛÌC2>L>0% ¾Ĕ³C(-UČµ`pi[ZocĖŵŬĦØ]ZhmZq ÓÆă  aZg¾ĔÂćC(-UŊĮĂŵŬ@Čµ`pi[ZocĖŬå ÈĒƃŀă  aZg.V)SF ĨŚôźEbdqCB;>+K4 ĨŚsCN_nmÑzĿ ĶÇ*ªCÍVU.
@N$TK4 īŐEPUL?ŮĿãWDÁ*$UE? ĩzEĘÅF ÊèÂćEĸ¿ùçX2>%89+K4R&(%2K4 K8 ¯ŚCRT\m`qOŏBA*ķĽ ŒÝ2 èÄĿC<B*UÁ*$TK4E? ÷TOpj?,,T<-ŒGB%R&C4UBAĦØEîäX(%2K4 

管路センターだよりイスを伝えていく必要があります。お客さまか

平山准教授 ： 個人的にはとても面白く感じましらの苦情やお問い合わせも多数いただくが、もたし、工事業者様も職員も、管路センターのう少し配慮しておけば防止できたのではないか

研修を楽しく感じていただくといいですね。

と言うことも多くあります。新規参入業者は当然であるが、現場監督の入れ替わりもあるので、これまでに実績のある業者も含め、繰り返し
繰り返し粘り強く指導、注意喚起を促し、そのうえでタイムリーに情報提供を行う必要があります。また工事監督の多くは、日々悪戦苦闘の毎日で苦労しています。好事例などを取り上げて、共有し、それぞれの現場にあうようさらに工夫することで改善に繋がればと思います。
─事前に先生には研修センターを視察いただきましたが、平山准教授から、視察されての感想をいただけますか。
研修センター視察
ダクタイル鉄管 No.111

17

先輩の熱い気持ちの伝わる研修てきた感覚が頼りになり、現場で臨機に対応

隅田室長 ： 私は入庁時に 2 ヵ月、技術研修をできる人材が必要だと考えます。最近では、受けました。今、振り返ると、とても良い研修

業務の定例化・省力化で効率を重視するあまり、でした。自分で管の接合を行う機会は研修以外

仕事のやり方は継承できても、その仕事の意味、ではありませんが、その状況を経験したことが意義を伝えることが薄れてきています。した

今の仕事に活きています。当時の研修の講師

がって、災害復旧活動でも有効な感覚を養う（先輩）も技術を身につけさせたいという熱いためにも仕事の本質を理解し、想像力を持って、気持ちを持った人が多くて、雰囲気もよかった

日々の業務に向き合っていくことが大切です。

です。

また、局内に蓄積された知識・技術・経験は、局内に留めるだけではなく、広く発信していく

堀口主幹 ： 私も同様に入庁後に技術研修を受けことも本市の使命であると思います。そういうましたが、講師の先輩方は水道マンとしての点で、令和元年度から、名古屋大学減災連携

誇りをもって仕事に向き合ってみえるので、研究センターに当局職員を受託研究員として「技術・経験を伝え、引き継いでほしい」という派遣しており、防災・減災の強靭化に向けた

熱く強い気持ちを感じていたのを思い出します。

活動の中で調査研究を行っています。産官学の教えられる側と教える側のスタンスが近くて良人的ネットワークを活用して、幅広い視点でのい関係で研修期間を過ごした記憶があります。

知見を局の業務にフィードバックできればと考えています。

平山准教授 ： 実はその熱い部分が大切なんですよね。今の若手の技術者に魅力のある世界と周辺事業体と意見交換もして、新しい技術等も取り入れていかねばなり

早川課長 ： 名古屋市では周辺都市における技術ません。

職員不足による技術継承の課題解決に向けて、
少しでも何か支援できればと考えています。

─ では、堀口主幹から過去の地震や自然災害

本日、先生に視察いただいた技術教育センター

から受けた教訓、また求められる人材とはどん等を利用して、周辺事業体の研修も実施していなものとお考えでしょうか。

ます。他事業体向けには、名古屋市上下水道局の出資会社 NAWS（名古屋上下水道総合サービス

堀口主幹 ： 大規模な災害が発生した際に、災害株式会社）が技術研修を行っています。管路部の程度等にもよりますが、協定などに基づいでは、周辺事業体に声をかけて、配水管の工事て、本市の先遣隊は直ちに出動し現地に向かいや維持管理についての意見交換会も開催しています。時には、待機場所や執務環境も過酷なます。課題や議題をつのり、共有して名古屋市

状況で、通常の訓練や活動では経験できないの状況も報告させていただき、参考にしていた

想像を超えた状況が災害現場にはあります。

だいております。

そのような災害現場における復旧活動でどう18いったものが活きてくるかを考えると、知識─ 名古屋市の今までの取り組み等をお聞きにや技術も重要ですが、それまで日々の業務におなられて、人材育成・技術の継承について平山

いて、水道事業の技術屋、水道マンとして培っ准教授からまとめていただけますか。

ダクタイル鉄管 No.111

座談会

平山准教授 ： ここ20 年～ 30年、日本は間違っカルチャーを継承することが重要です。面白いとた方向に進んだのでしょうね。それは、人件費感じてもらえる世界にチャレンジする文化です。

の削減です。今回の話を聞いて、これからのマインドを醸成して、継承すべき部分と今後は名古屋市は「経費削減には人件費削減」という時代に合わせて、新たな分野の世界を構築する

社会通念と闘い、説得してほしいと思います。

のか、とても難しいことですが、人材育成も含

名古屋市のように人的に少し余裕があるからめて、トータルで自分たちの組織をどう考える

こそ、上下水道システムを止めずに事業の進捗、のか、熱いマインドを持って、取り組んでいた

人材育成、技術が継承されて、組織としては

だき、是非成功例として、他の事業体にも共有活性化されて好循環を生みだします。歴史を見してほしいですね。

ても明らかですが、人が存在しなくなると技術がなくなることを社会は知らねばなりません。

─ありがとうございました。

暮らしを支える水道事業は、蛇口から水が出ているだけが全てではありません。水道水を送り続けることは上下水道システムが地域の水環境を守り、市民生活、経済活動を支えることは間違いありません。その使命を明確にし、新水道ビジョン等に掲げる新たなミッションやビジョンを達成することによって組織としての文化、ダクタイル鉄管 No.111

19ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

01

名古屋市上下水道局における基幹管路の整備事例～犬山系導水路 A 管整備事業・
朝日系導水路 B 管整備事業・西部幹線整備工事～

名古屋市上下水道局

名古屋市上下水道局

建設部

建設部

主幹

工務課設計第一係長

多和田力

1. はじめに外狩

賢一

こうした状況を踏まえ、本市では「名古屋名古屋市の水道は、木曽川の清く豊かな流

市上下水道経営プラン 2028」を策定して、よれを水源として、1914 年（大正 3 年）に鍋屋

り長期的な展望に立ち、持続可能で強靭な上

上野浄水場から給水を開始した。その後、市下水道システムの構築を目指している。と域の拡大や都市の発展とともに８期にわたる

りわけ、水道基幹施設においては、その個拡張事業を経て、これまで 100 年以上にわた別事業として「第 5 次水道基幹施設整備事業

り、重要なライフラインの一つとして市民生（2019-2023）」に基づき、老朽度や重要度など

活や社会経済活動を支えてきた。現在では、から更新の優先順位を定め、バックアップ運

給水区域約 356km2、給水人口は 245 万人余に用を含めた施設規模を考慮しつつ、計画的な達している。

更新を進めている。

しかし近年では、高度経済成長期（昭和 40～ 50 年代）に集中的に建設された多くの施設

20

２．基幹管路の概要が一斉に耐用年数を迎えることに加え、切迫本市は、木曽川を水源として愛知県の犬山

度が増している南海トラフ地震への対応やリ市と一宮市にそれぞれ取水場を有している。

ニア中央新幹線の開通に伴って発展が見込ま取水場から浄水場への導水ルートは、市北部

れる名古屋駅周辺地区への安定給水の確保等の犬山取水口から春日井浄水場・鍋屋上野浄の課題に直面している。

水場に至る犬山系導水路と市北西部の朝日取ダクタイル鉄管 No.111

名古屋市上下水道局における基幹管路の整備事例～犬山系導水路 A 管整備事業・朝日系導水路 B 管整備事業・西部幹線整備工事～

水口から大治浄水場に至る朝日系導水路の２整備された老朽管で現在は運用を休止してお系統で構成されており、どちらの系統も３本り、他の３つの幹線もそれぞれ昭和 37 年との導水管で運用している（図 1）。

昭和 42 年の竣工から約 60 年経過している。

本市の大動脈である犬山系導水路と朝日

本稿では、基幹管路の整備事例として、「犬系導水路ではあるが、犬山系導水路 A 管（φ

山系導水路 A 管整備事業」
及び「朝日系導水1250mm）
は、1932 年（昭和７年）の竣工から

路 B 管整備事業」、「西部幹線整備工事」につ

約 90 年経過するなど老朽化が進んでいた。

いて報告する。

ま た、 朝 日 系 導 水 路 B 管（ φ1800mm）は、
1962 年（昭和 37 年）に整備され、一部の区間

３．基幹管路の整備事業についてに非耐震継手（印ろう継手、以下 DS 管）が残３－１ 犬山系導水路 A 管整備事業存している。そのため、大規模地震の発生時（１）事業概要には、犬山系導水路 A 管、朝日系導水路 B

犬山系導水路の３本の導水管について、そ管ともに被害を受けることが想定される。されぞれの口径は、A 管φ1250mm、B 管φ

らに、大治浄水場から名古屋駅を含む市域西

2000mm、C 管φ2000mm であり、そのうち、部には、一級河川庄内川及び新川を横断する

A 管の約 11.9km が昭和初期に整備された

大治水管橋（庄内幹線φ1500mm、荒子幹線

耐震性の乏しい普通鋳鉄管（以下、FC 管）で

φ1500mm）と河川下の配水幹線（西部幹線φあった。また、犬山系導水路は地盤の高低差

1200mm、臨港幹線φ1500mm）を通して配を利用して自然流下により浄水場まで導水し水している。しかしながら、河川下の配水幹ているが、老朽管であるため、ポンプ圧送時

線のうち、西部幹線は 1943 年（昭和 18 年）にの脆弱性に課題を有していた。そこで、犬山
系導水路の耐震性向上を図り、災害等で長時間停電となった場合においても自然流下で必要量を安定的に確保できるよう、口径をφ2000mm に増径して、「犬山系導水路 A 管整備事業」
を進めることとした（図 2）。
新 A 管の整備は、総事業費が約 170 億円の事業であり、全長約 13.1km を６工区に分割し、順次施工を進めた。また、犬山系導水
路は口径が大きく、延長が長い導水管である
ため、施工は長期に渡る工事に伴う周辺住民等への影響を考慮して、既設導水管の直下へ
シールド工法により新たにトンネル（セグメ
ント外径 2950mm）を築造し、そのトンネル
内に耐震性のあるダクタイル鉄管を配管する

図１

名古屋市水道施設配置図方法を採用した。

ダクタイル鉄管 No.111

21

ダクタイル鉄管

図2

22

ダクタイル鉄管 No.111

2022.10 第111号

工

法

シールド工法口径

管口径 2000mm（セグメント外径 2950mm）

管種

ダクタイル鋳鉄管（US 形継手）

犬山系導水路 A 管整備工事全体図

名古屋市上下水道局における基幹管路の整備事例～犬山系導水路 A 管整備事業・朝日系導水路 B 管整備事業・西部幹線整備工事～

あたっては、最大礫径 700mm 以上の巨礫が（２）トンネル築造工事
トンネル築造工事はすべての工区に共通し存在することから、この巨礫をいかにして排て、中折れ機能付の泥土圧式シールドを採用

出するかかが最大の課題であった（写真 1）。

した（図 3）。また、シールド機は玉石混じり

さらに、当初計画したビットの交換回数や交砂 礫 層（Dg1（N値：32 ～ 750）
、Dg2（N値：

換箇所が適切であるかも重要なポイントで40 ～ 900））を長距離掘進する
（図 4）
。掘進に

あった。
中折れジャッキ

図3

シールド機概要図（第２・３工区）

図4

土質推定断面図

写真 1

排出された玉石

ダクタイル鉄管 No.111

23

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

第４工区においては、巨礫への対応として、確実に排出できるよう、カッタービットを増シールド機のカッターヘッドを面盤タイプと設し配列に変更を加えた。また、摩耗検知型

し、礫をそのまま取り込むのではなく、破砕の先行ビットを設置して常時ビットの状況をしてから取り込む方式とした。しかしながら、確認するとともに、河川下など地上から掘削

全長の２割程度（約0.6km）
掘進したところで、が困難な箇所においては、その直前でビットシールド機が停止するトラブルが発生した。

交換やカッターヘッドの損傷状況を確認する

そこで、地上より土留めを施しながら掘削を

こととした
（表 1）
。

行って、カッターヘッドを確認したところ、掘進の再開後は、これら対策を講じて慎重

先行ビットなどに著しい摩耗が認められたたに掘り進めたことで、巨礫に対して大きなト

め、カッターヘッドの交換を行った。

ラブルを引き起こすことなく無事に到達する交換したカッターヘッドでは、巨礫をより
表1
項目

ことができた。

カッターヘッドの比較

変更前カッターヘッド

変更後カッターヘッド

ビット配置

ローラー
ビット

先行ビット

24

ダクタイル鉄管 No.111

シングル 3 個、ツイン 7 個

シングル 2 個、ツイン 10 個

数量：10 個数量：12 個配置：ローラービットより 10mm 後退

配置：ローラービットより 20mm 先行

数量：18 個数量：32 個摩耗検知ビット装備なし

摩耗検知ビット 6 箇所装備

名古屋市上下水道局における基幹管路の整備事例～犬山系導水路 A 管整備事業・朝日系導水路 B 管整備事業・西部幹線整備工事～

新 A 管の整備は、2010 年（平成 22 年）
６月（３）トンネル内配管工事
トンネル内での配管はダクタイル鉄管を採に着手し、11 年の歳月を経て 2021 年（令和

用し、耐震継手については US 形継手を採用

３年）に完了、現在は運用を開始している。

した。US形ダクタイル鉄管は、靭性や可とう性に優れている
ほか、管体の破損や抜け出しの恐れがなく、施工性もよい
ため工期を短縮できる特徴が
図5

ある。

写真 2

US 形継手構造図（LS 方式）

管挿入状況

写真 3

管据付完了

３－２ 朝日系導水路 B 管整備事業（１）事業概要
朝日系導水路の３本の導水管について、それぞれの口径はφ1800mm であり、その内 B 管の約７割（約 9.4km）に DS 管が残存している。そこで、朝日系導水路の耐震性向上を図るため、「朝日系導水路 B
管整備事業」として DS 管の改良を 2021
年
（令和３年）
度から進めている（図 6）。
B 管の工事では、大治浄水場で必要な導水量と経済性を考慮し、新設管の口径をφ1500mm に縮径した。本工事にあたりφ1800mm の既設管内に新設管を布設するパイプ・イン・パイプ工法（以下、
PIP 工法）を採用した。

図6

朝日系導水路 B 管整備工事全体図

ダクタイル鉄管 No.111

25

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

ドを取り付けることで、既設管内への挿入力（２）既設管内の配管工事
既設管内への配管は施工性、工期、経済性なを低減し、比較的小さな推力で長距離の施工どを検討した結果、PN 形ダクタイル鉄管（以が可能となった。さらに、既設管と PN 形と下、PN 形）を採用した。PIP 工法には発進立の隙間にエアミルクを充填する際に、挿入完

坑内で新管を接合して、さや管内に新管を順了後の管内に注入パイプを配管して充填する

次挿入する押込工法と、さや管内に新管を持ことができるよう、５本に１本の割合でグラち込んで順次接合する持込工法があるが、施ウト孔付管を配置することとした。

工箇所は既設管の大部分が直線であるため、2022 年（令和４年）８月現在、第１工区が坑内作業を低減できる押込工法を適用した。

施工中であり、進捗は約 18％となっている。

本整備においては、PN 形にキャスターバン

図7

写真 4

PN 形継手構造図

キャスターバンド取付状況

管挿入状況

３－３ 西部幹線整備工事

おり、南海トラフ地震において液状化による（１）事業概要

被害が懸念されている。

西部幹線は、大治浄水場を起点として名古

そこで、名古屋駅を含む市域西部の安定給屋駅を含む市域西部の給水を担う配水幹線で水の確保や災害時の市内配水幹線被害に対すあるが、耐震性に乏しい FC 管である。

るバックアップ機能を確保するため、西部幹

一方で、本市南西部は軟弱地盤が広がって

26

写真 5

ダクタイル鉄管 No.111

線をφ2000mm に増径して耐震化することと名古屋市上下水道局における基幹管路の整備事例～犬山系導水路 A 管整備事業・朝日系導水路 B 管整備事業・西部幹線整備工事～

図8

西部幹線整備図

した
（図 8）
。

（県管理）
の２つの河川を横過するため、河川設計にあたっては更新延長約 1.6km のう

区域内のトンネル掘進については、河川管理

ち、約 500m が二つの１級河川下を横過する

者から渇水期（庄内川：11 月から５月、新川：

ことから、さや管二重構造で耐震性を備えて11 月から３月）の施工を求められた。また、いることが求められる。そのため、泥土圧式掘進にあたっては、河川水がトンネルを介しシールド工法により河川下にトンネル（セグて堤内へ流入しない措置を求められた。

メント外径φ2950mm）を永久構造物として

そこで、河川管理者と協議を重ね、堤内地

構築し、そのトンネル内配管にはUS形ダクタとなる立坑内に仮設の制水ゲートを設置する

イル鉄管（φ2000mm）を採用した。US形ダク

こととした
（図 9）
。さらに、堤防下はセグメン

タイル鉄管は、靭性や可とう性に優れているほト外周の余掘りを密閉するために袋付きセグか、管体の破損や抜け出しの恐れがなく、施メントを設置することとした（図 10、写真 6）。

工性もよいため工期を短縮できる特徴がある。

さらに、縦断線形は、経済性を考慮し発進
立坑の深度を浅くしたため、シールド発進直（２）設計時の留意点
シールドトンネルは庄内川
（国管理）
、新川

後の区間が急勾配（５％）となった。急勾配区間においては、後方台車の逸走が懸念されるダクタイル鉄管 No.111

27

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

ため、受注者において坑口及び急勾配区間終本工事は 2022 年（令和４年）
２月に契約し、点、後続台車に逸走防止装置を設置すること

令和４年度には発進立坑の築造やシールド機とした（図 11、図 12）。

の製作などを予定している。

図9

仮設制水ゲートのイメージ図

シールド掘削外周

袋付セグメント

裏込注入材

テールパッキンセメント系材料注入

図 10

28

ダクタイル鉄管 No.111

袋付セグメントの概要

写真 6

袋付きセグメントの設置例

名古屋市上下水道局における基幹管路の整備事例～犬山系導水路 A 管整備事業・朝日系導水路 B 管整備事業・西部幹線整備工事～

到達立坑
発進立坑

新川

庄内川

急勾配

図 11

シールド通過断面

図 12４．おわりに

坑内縦断図

基幹管路の整備は多額の費用を要し、整備

犬山系導水路 A 管整備事業においては、
計

期間も長期間となるが、技術者としてこれら画立案から工事監督に至る各工程において多大規模工事に携われることは誇りであり、得くの関係者の協力と支援により無事に整備をられた経験や技術を後進の水道技術者に継承完了することができた。また、朝日系導水路 B

してくことが大切である。そのため本稿が、管整備事業の第１工区は 2023 年（令和５年）、

類似した施工の検討を必要とする関係各位に

西部幹線整備工事は 2026 年（令和８年）の完

対し、参考となれば幸いである。

了を目指して工事を進めている。

ダクタイル鉄管 No.111

29

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

02

小口径配水管布設替工事における
小規模簡易DB方式の試行について

氷見市建設部 上下水道課
上水道施設総括担当
課長補佐

角地

1. はじめにらの山並みを水源として、市内を下田川、宇（１）氷見市の概要

波川、阿尾川、余川川、上庄川、仏生寺川、本市は、富山県の北西部、能登半島の基部

泉川などの河川が富山湾に向けて東流し、下に位置し、東は有磯海と呼ばれる富山湾に面

流域には肥沃な沖積平野が広がっている。まし、南・西・北の三方には山並みが走り、北た、本市の東側に緩やかに弧を描きながら長から西にかけては石動山、碁石ヶ峰、臼が峰

く伸びる約 20km の海岸線一帯は、能登半島と続く宝達丘陵が高岡市と接している。これ国定公園に指定されており、白砂青松の松田

図1

30

公治

ダクタイル鉄管 No.111

氷見市の位置写真 1

富山湾に浮かぶ立山連峰

小口径配水管布設替工事における小規模簡易 DB 方式の試行について

江の長浜から断崖の連なる灘浦海岸まで変化

58,000 人、計画 1 日最大給水量 23,300㎥／日に富んだ海岸美が見られ、晴れた条件の良いに至った。その後、｢上中｣ ｢針木｣ ｢坪池 ･ 土

日には、富山湾に浮かぶようにそびえる立山

倉 ･ 赤毛｣ 等において給水を行ってきた簡易連峰の雄大なパノラマが眺望できる。

水道事業は、スケールメリットを生かして安定的な財政基盤を構築するため順次統合を進め、平成 28 年（2016 年）3 月からは 1 つの

（２）氷見市の上水道事業
本市の上水道事業は、昭和 26 年（1951 年）

上水道事業として給水を行っている。なお、に計画給水人口 30,000 人、計画 1 日最大給

令和 3 年（2021年）3 月末時点
（実績）
で、給水

水量 6,000㎥／日にて創設され、5 次の拡張

人口 39,820 人、1 日最大給水量 17,280㎥／

を経て平成 6 年（1994 年）には計画給水人口日となっている。

表１

氷見市上水道事業の沿革
計

事

業

認可年月日

給水人口
（人）

創

画

1人1日
最大給水量

1日
最大給水量
6,000

（L ／人 ／日）

備

考

（㎥／日）

設

昭和26年12月14日

30,000200

1 期拡張

昭和32年2月8日

30,000

200

6,000

2 期拡張

昭和37年12月25日

50,000200

10,0002 拡（変更）昭和40年2月16日

50,000200

10,0003 期拡張

昭和49年3月30日

55,000545

30,0004 期拡張

昭和61年3月25日

57,000439

25,0005 期拡張

平成6年3月31日

58,000401

23,300（変更届出） 平成21年3月31日

49,250427

21,050 上中統合

（変更届出） 平成24年5月16日

48,250417

20,130 針木統合

（変更届出） 平成28年3月17日

44,100431

19,020 坪池・土倉・赤毛統合（変更届出） 平成30年2月23日

44,100431

19,020表２

水道管の用途別延長と管種内訳（令和３年度末）

管種

ダクタイル鋳鉄管

本

管26,759鋼

管486

硬質塩化ビニル管
0

ポリエチレン管0

総延長（m）
27,244

支管

207,340

16,909

192,823

16,542433,614合計234,098

17,395

192,823

16,542

460,858

２．管路更新を取り巻く状況

管路総延長の内、管種別では、ダクタイル鋳（１）管路施設の状況

鉄管が最も多く約 51％を占めている。一方、本市の管路施設は、令和 3 年（2021 年）3

基幹管路（口径 400mm 以上）では、｢耐震管｣月時点で、｢耐震管｣と｢耐震適合性のある管｣が 3.7％、｢耐震適合性のある管｣ が 20.9％と、が管路全体（460.9km）の約 94% を占めてい全国や富山県内からみても低い水準にある。

るが、｢法定耐用年数を超えた管｣ が約 13％

また、アセットマネジメントを実施したとあり今後大幅な増加が見込まれている。なお、

ころ、法定耐用年数で更新する場合は 50 年

ダクタイル鉄管 No.111

31

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

間で約 612 億円（約 12.2 億円／年）必要なの

重要給水拠点への連絡や地盤状況等を考慮しに対し、本市独自の更新基準年数とすると約た耐震化の優先順位を設定し、今後の老朽管374 億円（約 7.5 億円／年）と大幅に圧縮でき更新および基幹管路の耐震化について、計画ることが分かったが、それでも近年の投資水的に更新を行っていく必要がある。

準（約 5 億円）に比べてかなり大きくなるため、
表3
管

種

管路の更新基準年数
法定耐用年数

ダクタイル鋳鉄管

更新基準年数80 年

ポリエチレン管

40 年

60 年

鋼管、塩化ビニル管

40 年

道事業に蓄積された技術・スキル・ノウハウ（２）職員の人材育成と技術継承
団塊世代職員の大量退職や行政組織の合理を次世代に継承する組織体制となるよう、現化に伴う人員削減の影響により、水道事業者

行体制の見直しや改善とともに、職員の人材の組織内で技術をどのように継承するかが、育成を図る必要がある。また、水道工事や維従前からの全国的な課題となっている。

持管理等に従事する工事業者に対し、技術力本市でも、職員 1 人当たりの受け持つ有収
水量が、類似団体や全国の平均より多いため、確保や人材育成をサポートできるような取り組みも必要である。

現在にも増して合理的な経営戦略の立案や水図２

32

職員 1 人当たりの有収水量の推移

3．小規模簡易DB方式の試行に向けた取り組み

重要給水拠点を連結する管路等に優先順位を（１）検討の経緯

つけて計画的に整備する方針としている。ま

本市では、前述の状況を踏まえ、平成 31

た、民間の技術・ノウハウを積極的に活用す年（2019 年）に
『氷見市水道ビジョン』
を改訂し、るため新たな官民連携手法の導入を検討してダクタイル鉄管 No.111

小口径配水管布設替工事における小規模簡易 DB 方式の試行について方式）の導入を検討することとした。なお、いる。
このような中、本市では、令和 2 年（2020

本市では、従来から設計業務を委託中心に実年）に日本ダクタイル鉄管協会が設置した「管施しているが、チェック等にも時間がかかっ

路更新を促進する工事イノベーション研究会ているため、同方式により職員の時間外業務（以下、研究会という。
）」に参画することとなの短縮と、委託費の圧縮も狙いとした。
（たり、職員の負担軽減と地元工事業者の育成をだし、従来の委託中心の業務体制は変えずに、目的として、小規模簡易 DB 方式（地元工事

その一部を同方式に切り替えることによる効業者を主体とした小規模な設計施工一括発注

率化の検討を進めている。
）（２）小規模簡易 DB 方式の特長
研究会が提案する小規模簡易DB方式の特長を以下に示す。
地元工事業者を主体とし、事業体との連携を深めることで管路工事を効率化する。
事業体職員が行っていた一部の設計業務を簡略化して発注し、契約後に受注者が詳細設計図を作成し、それに基づいて工事を施工する。
設計の合理化を図ることにより、工事の早期発注と発注時期の平準化を実現するとともに、受注者の経験を活かした施工で、工事品質の向上を目指す。
工事の規模は現在と変えず、これまでの入札方式を継承することで、地元工事業者の受注機会を損なわない。

図４
図３

業務フローの比較

小規模簡易 DB の位置づけ

ダクタイル鉄管 No.111

33

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

行制度における問題点の洗い出し等につい（３）試行実施までの取り組み
研究会に参画する各事業体では、それぞれて、契約担当部署などと協議を重ねた。

の事業背景に応じた形で同方式の導入を検討

また、設計積算システムの更新に伴い、工しており、本市では、過去に概算数量発注の事を受注した管工事業者にシステムを貸与す

実績がなかったため、
小規模簡易 DB 方式（概ることで詳細設計図（管割図等）の作図を効率

算数量発注方式）を実施するに当たっての現化できるかも視野に入れて検討を進めた。

表4
●

●

内部調整

試行実施までの取り組み

水道事業に係る契約は「氷見市契約規則」を準用できることを確認。
※監督員一般的な職務には、請負契約の仕様書や設計書に基づいて契約相手方が作成した書類の審査承認手続きも含むため、概算数量発注でも同様と考えた。
契約担当部署との調整により、以下の書面作成を行った。試行要綱､ 特記
仕様書､ 入札公告､ 予定価格（参加資格ランクの変更がないか確認）※工事と委託を一括発注しない（コンサルタントが下請しない）ため、契約約款の見直しは行わないこととした。

公共事業検討委員会で同方式を説明し試行の了解を得た。
（市長にも説明 ･ 報告）●●

設計期間として、現地調査、図面作成、数量計算分で 2 か月を通常工期にプラスして見込むこととした。

管工事組合の役員に小規模簡易 DB について説明した後、市内配管業者への聞き取りを行い、配管図作成は受注者が行う方向で進めていくこととした。
（コンサルタントが下請しない）

●

外部調整

●

●

設計・積算

●

●

入

札

●

●

34

ダクタイル鉄管 No.111

令和 4 年度（2022 年度）導入予定の「設計積算 CAD システム」について、
市内配管業者に対して本市の考えの説明とデモを実施し、発注者が貸与するシステムを使用して受注者が現地確認後に「管割図作成・数量計算」を行う方向で合意した。
※令和 3 年度（2021 年）の試行では当該システムは未導入。
概算数量は研究会で提案する数量表を基に作成した。
詳細設計費には、現地調査費（試掘等）及び図面作成費を厚労省実務必携歩
掛りに準じて採用し、共通仮設費の準備費に計上した。
※設計業務の工事評定への反映については、契約検査部門との調整により、当面は加点しない方向で合意した。
従来と同様、「条件付一般競争入札」で入札を行った。
工事件名は通常発注の工事と同様とし、特記仕様書に「氷見市水道工事における概算数量設計方式試行要領」による点を明記した。
公告期間中の工事業者からの質問は特になかった。

小口径配水管布設替工事における小規模簡易 DB 方式の試行について

4．小規模簡易 DB 方式の試行概要

今回の試行では、初めての小規模簡易ＤＢ方（１）試行工事の概要

式での発注のため、比較的単純な路線の老朽

本市では、同方式は国・県道には適用せず
市道での工事に適用する方針であり、また、

管更新工事を試行対象に選定した。工事諸元を以下に示す。

工事名：中谷内地内配水管布設替工事
目

的：市道下での老朽管（塩ビ管）布設替え工事

内

容：ダクタイル鉄管（NS 形 E 種）呼び径 75 × 212m

工期：令和 3 年（2021 年度）8 月 24 日～令和 4 年（2022 年度）1 月 14 日

備考：・地下埋照会は、事業体で実施して業者に情報を引継ぎ（従来同様）
・道路占用申請は、事業体で実施（工事業者の詳細設計完了後）

図５

試行工事路線（平面図）

ダクタイル鉄管 No.111

35

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

り、設計数量が概数であることを明記した。

（２）特記仕様書
工事名は概算数量設計方式等の記載はせず

また、受注者が現地調査の上、原則 CAD にに従来工事と同様としたが、特記仕様書に、て配管図を作成して監督員の承諾を得ること

概算数量設計試行要領による試行工事であで設計変更の対象とすることを記載した。

〜中 略〜

図6

特記仕様書

（３）設計書当初設計の数量は、研究会で提案する標準数量を用いて概算で算出した。
また、受注した工事業者が行う詳細設計費は、設計委託の積算基準に準じて積算（現地調査・図面作成を計上）し、共通仮設費の「準備費」に「管路設計費」として計上した。

〜中 略〜

〜後 略〜
36

ダクタイル鉄管 No.111

図7

設計書

小口径配水管布設替工事における小規模簡易 DB 方式の試行について

5．小規模簡易 DB 方式の試行を通じたものの発注前業務が大きく減少し、受注者側

効果の検証

では契約後の受注者業務が増加する結果であった。

（１）試行工事での業務量の変化
発注者および受注者の工事担当者への聞きまた、その他の業務は従来発注と大きく変取りを行い、従来方式と比較した業務量の変わらないが、「材料の返品が減る」、「設計変化を調査した。実施前の想定通り、発注者側

更の手間が減る」といったメリットがあるこ

では契約後の図面審査には少し手間がかかるとも分かった。

表６段

階

発注者および受注者における業務量の変化

業務内容

発注者
・
受注者

業務量の変化①増加 ②やや増加 ③変化なし ④やや減少 ⑤減少
←業務量増
①

発注前

発注・入札

契約後
～
施工開始

施工中

竣工 ･ 精算 ･
検査

業務量減→
②

③

現地踏査・地下埋設物調査

発注者

設計図面作成

発注者

工事費積算・設計書チェック

発注者

工事発注手続き・入札

発注者●

設計引継ぎ・地下埋設物調査

受注者

●

測量

受注者

試掘調査

受注者

詳細設計図面・数量表作成

受注者

施工計画書

受注者

設計審査（受注者作成の設計）

発注者

工事費積算（審査後数量）

発注者●

道路管理者協議

発注者●

施工中の協議

受注者

●

設計変更

受注者

●

材料の返品

受注者

完成図作成・検査準備

受注者

設計変更

発注者

契約変更・精算・検査

発注者

④

⑤

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

ダクタイル鉄管 No.111

37

ダクタイル鉄管（２）工事関係者の主な所感・意見
試行工事の実施に伴う、発注者および受注者としての所感および意見について、以下に2022.10 第111号※従来から道路占用申請に管割図を添付していたため、本試行でも詳細設計完了後の申請となったが、その後に市道路課と協議し、占用位置と管種 ･ 口径が分かれば管割図は不要であることを確認した。

整理した。
初めての試行による多少の手間取りや、同方式に関係しない予定外の変更による工期延長等はあったが、概ね問題なく、完了することができた。

【受注者の所感・意見】◆従来工事でも測量や試掘調査を行っている為、特に支障は感じなかった。
◆詳細設計について、ダクタイル鉄管では一体化長さや切管等で多少の注意が必要【発注者の所感・意見】◆初試行のため、手続きや確認作業等に時間を要したが、期待した効果は確認できた。

だが、特に問題なく実施できた。
（他業者
でも、程度の差はあっても図面作成自体は問題ないと思う。
）◆配管詳細図の省略や土工図等の標準化に◆道路占用申請の承認等、協議事項の返答

より、設計積算業務を効率化できた。

待ちにより予想よりも工事着手に期間を◆工事業者の詳細設計図作成は、土木断面要したが、施工自体は従来と変わらず問や給水引き込み関連で２回程度修正が必要だったが、本管配管には特に修正はな

題なかった。
◆概算数量設計のため設計変更が従来工事よりスムーズで、本方式のメリットと感かった。
◆詳細設計の審査承認後に、道路占用申請のじた。

承認待ち期間として約２週間程度を要した※。

◆自社で現場状況に合わせて図面作成 ･ 数◆概算数量設計は精算変更が前提のため、量作成をしたため、返品は減少した。

設計変更理由を詳しく書く必要がなく◆設計対応のためには、発注時期は年度初め（早期発注）がありがたい。

なった。

図8

工事業者が作成した
詳細設計図（抜粋）
写真 3

写真 2
38

ダクタイル鉄管 No.111

現場測量状況

配水管布設状況（市道）

小口径配水管布設替工事における小規模簡易 DB 方式の試行について（３）小規模簡易ＤＢ試行により確認できた効果① 詳細設計を省略し概算数量で発注することで、大幅に設計積算業務を軽減できた。
（直営設計での発注と比較した場合）② 地元工事業者による詳細設計について、概ね問題なく作成できることが確認でき、現場状況に合わせた設計により、材料の返品が減る効果があることも分かった。
③ 概算数量設計は精算変更が前提のため、概算数量設計であることが変更理由となり、設計変更の手間が減るメリットがあることも分かった。
④ 精算金額は、延長が延びたことと舗装復旧幅が広がったため想定よりも大きくなったが、それらを除けば１割以内※と許容範囲内であった。
※全体の精算変更は 3 割超（延長が約 115% 増、舗装工が約 220% 増となったことが主要因）。

6．おわりに初回の試行で得られた知見を踏まえ、令和

本市の水道事業をとりまく環境は、少子高

４年度以降も同方式での試行を継続していく

齢化の進展や人口減少による水道利用者の減こととしており、
令和４年度には工事規模を拡少に加え、節水型ライフスタイルの定着に伴大した呼び径 300 での試行工事を実施中であう水道使用量減少など大きく変化しており、る。また、新たな取り組みとして、工事を受注

水道料金収入は減少傾向にある。さらに、本稿した管工事業者に「設計積算 CADシステム」をでも述べたように老朽施設の更新や耐震化、貸与することで、詳細設計図（管割図等）の作

また技術職員の減少など多くの課題を抱えて図業務の効率化についても現在検討中である。

いる。こうした状況の中、将来を見据えて「氷最後に、本報告が管路更新業務の効率化を

見市水道ビジョン」を策定し、「おいしく・安検討する多くの事業体の参考となれば幸いで心で信頼される水道を未来に」との基本理念ある。

のもと、災害に強い水道を目指し計画的な管路更新に取り組んでいる。その実現のためには、限られた職員は元より地元工事業者の技術やノウハウも最大限に活用していく必要があり、その取り組みの一つとして本稿で報告した小規模簡易 DB 方式の試行を行っている
ところである。
【 参考文献 】
１）日本ダクタイル鉄管協会、「管路更新を促進する工事イノベーション 研究会（第２期）令和３年度研究経過報告書」、令和４年５月

ダクタイル鉄管 No.111

39

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

03

旧大井橋撤去に伴う他企業管との共同推進施工事例●長浜水道企業団

工務課長

中川

貴博

1. はじめに工務課担当課長

上田

厚志

浄水課参事

澤井

賢治

原市と、長浜市と虎姫町が近隣 7 町と合併し長浜水道企業団の給水区域は、長浜市全域

たことで、長浜市が合併したエリアの水道事と米原市の旧近江町区域で、この地方は、琵

業を段階的に企業団へ経営統合した。これに琶湖の北に位置することから湖北地方と呼ばより、現在は 5 水道事業、6 簡易水道事業をれ、古くから東海、北陸、近畿を結ぶ要衝の経営している。

地として、戦国時代には多くの武将が駆け巡

長浜水道企業団水道事業は、水源を琵琶湖り、豊臣秀吉が織田信長から拝領し大名とに求め、急速ろ過方式による浄水処理を行い、なったことから、何度も NHK 大河ドラマの浄水処理能力 48,000㎥／日、1 日最大給水能舞台として登場している。

力 44,100㎥／日で旧長浜地区、旧虎姫町、旧長浜城をはじめ姉川の合戦跡地や現存する
日本最古の駅舎などたくさんの歴史遺産や自然に恵まれ、毎年多くの観光客にお越しいた

近江町に供給している。
今後、びわ上水道事業、湖北小今賀簡易水道事業エリアの統合を予定している。

だいている。
当企業団は、昭和 39 年に滋賀県初の広域水道事業として、旧長浜市、近江町、虎姫町
区域への給水を開始した。
その後、平成の大合併により、近江町が米40

ダクタイル鉄管 No.111

２．共同施工の概要
今回の工事は旧大井橋の撤去に伴い配水管を移設するもので、推進区間は西日本電信電話株式会社様（以下「NTT」：敬称略）管路と旧大井橋撤去に伴う他企業管との共同推進施工事例

長浜水道企業団水道事業
びわ上水道事業
浅井上水道事業
湖北簡易水道事業
高月上水道事業
木之本上水道事業
余呉木之本簡易水道事業
西浅井簡易水道事業

図1

長浜水道企業団の供給エリア

ダクタイル鉄管 No.111

41

ダクタイル鉄管との情報共有の中から下記の 3 点について検の共同施工となった。
旧大井橋は旧虎姫町内にあり、約 70m の討を行った。

長さがある。この橋に添架されている水道管①新橋への添架による移設（φ 200mm 鋼管）は虎姫地区の主要幹線 3 路②単独橋による移設

線の 1 路線となっており、安定供給に必要不③ NTT 管路との共同管推進による移設

可欠な管路である。また、NTT 管路も重要検討の結果、①については、施設管理者より水道管の添架は不可であった。②について幹線として添架されている。
旧大井橋は、昭和 8 年に１級河川姉川に建は費用が高額となった。以上の検討から③の設された 1 車線の狭い老朽化した橋で、平成

NTT 管路との共同管推進による移設に決定

5 年には 100m 下流に新橋が完成している状した。
なお、NTT との施工に関しては、共同施況であった。
旧大井橋については、管理者である滋賀県
が廃橋を決め、占用物件の移転が必要になっ工に関する基本協定書を交わし、次の点を取り決めた。

た。そこで、NTT 管路については、現状の①共同で使用する設備は、発進立坑、共同配線ルート変更には多額の費用が見込まれる管、到達立坑とし、この部分の工事発注、ことから、現ルートにおいて推進管工事によ

設計、施工管理等の業務を NTT 側の工る移設を検討されていた。

事受託者に依頼する。

水道においては、基幹管路であることからこの配管に変わるものが必要であり、NTT

図２

422022.10 第111号

ダクタイル鉄管 No.111②水道管路の布設、NTT 管路の布設は、各々おこなうものとする。

共同管推進部概要

旧大井橋撤去に伴う他企業管との共同推進施工事例

3．共同管推進部における水道管路の設計

共同管推進工事で使用する推進用鋼管（差込み継手式鋼管）は、溶接を行わない継手形（１）使用管材の選定
当企業団では基幹管路のφ 75 以上はダク
タイル鉄管のGX形を採用しており、今回は基幹管路のφ200であることからGX形管とした。
GX 形継手構造を図３、性能を表１に示す。

口径は水道管、NTT 管路のスペースと管内作業を考慮して 800㎜とした。
立坑の大きさからGX形管の管長は 4mとしており、その場合の曲率半径 200m におけるロックリングホルダ
ロックリング

ゴム輪式の鋼管で、カーブ推進に対応できる。

継手の屈曲角度は（１）式から求めることができる。計算の結果、屈曲角度は 1.15°となり、許容の 1 ／ 2 以内で施工が可能と判断できる。
θℓ＝ 2Rtan 2 - - - - （１）
ここに、ℓ：管長（m）
Ｒ：曲率半径（m）
図３

GX 形継手の構造

表１

GX 形継手の性能項目

θ：継手の屈曲角度（°）
ℓ

性能

継手伸縮量

管長の±１%

離脱防止力

3D kN（D：呼び径㎜）

許容屈曲角度4°

地震時に曲がりうる
最大屈曲角度8°

図４

曲率半径と継手屈曲角度の関係（３）推力伝達リング
GX 形継手には伸縮性能が有り、推進時に継手が縮んでしまう。そのため、推力によっ（２）共同管推進部の線形推進部はダクタイル鉄管のパイプ・イン・
パイプ工法で対応可能な曲率半径 200m の Sて継手が縮むことを防止して伸縮代を確保できる推力伝達リングを採用した（図５）。

字カーブを含む延長約 200m の線形とした。

推力伝達リング

図５

推力伝達リング

ダクタイル鉄管 No.111

43

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号（４）共同管内の施工断面の検討
共同管内への推進時の施工断面は、当初は図６のように水道管を先に推進し、管上までグラウトを注入してから NTT 管路を推進する方法を検討した。
しかし、この方法ではグラウト注入後の出来形が計画のような水平にならない可能性があるため、図７に示す水道管と NTT 管路を同時に推進する方法とした。

図６

A − A 断面B − B 断面

A B

A B

図７

44

ダクタイル鉄管 No.111

当初計画案

水道管と NTT 管路の同時推進施工概要

旧大井橋撤去に伴う他企業管との共同推進施工事例

4．施工結果試験では GX 形継手が伸びないように両端施工状況を写真１～９に示す。

を鋼材で固定して1.0MPaの水圧を負荷した。

今回の工事では水道管の上に NTT 管 6 条

３時間後の水圧は 0.99MPa となり、基準値を取り付け推進するため、
ローリング防止とし内であり低下がなく合格した。

て共同管内の全長にガイドレールを設置した。

中詰めは延長が約 200m のため、NTT 管

水道管の推進完了後、中詰め注入前に両端路の上に取り付けた 3 条の塩化ビニル管を使に帽を接合して水圧試験を行った。

用して注入した。

写真１

発進立坑の状況

写真２ 共同管推進用掘進機（エースモール DL70N）

写真３

共同管推進状況

写真４

挿入設備設置状況

ダクタイル鉄管 No.111

45

ダクタイル鉄管

写真５

写真７

ガイドレール設置状況

推力伝達リング取り付け状況

写真９

46

ダクタイル鉄管 No.111

中詰め注入状況②

2022.10 第111号

写真６

写真８

共同管内への推進状況

中詰め注入状況①

旧大井橋撤去に伴う他企業管との共同推進施工事例

5．おわりに今回の施工は、旧橋の撤去に伴う移設工事となり、様々な検討から当企業団初めての他企業との共同施工となった。また、1 級河川
下の共同管推進工事で、推進距離も長いうえNTT 管路との同時施工となり、当初は施工できるか不安であったが関係者の創意工夫により無事施工することができた。
GX 形管の布設により耐震化が図れ、虎姫地区の安定供給に寄与できたと感じている。
今回の事例が、このような廃橋や水管橋の廃止時、また他企業との共同施工例として参考となれば幸いである。

ダクタイル鉄管 No.111

47

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

04

道路橋架け替え工事に伴う
FGX形水管橋設置工事について

川西市上下水道局
水道技術課

東田

1. はじめに

義輝口駅及び JR 川西池田駅を中心として市街地

川西市は兵庫県の東南部に位置し、東は大を形成しており、中部から北部にかけての丘

阪府池田市と箕面市に、西は宝塚市と猪名川

陵地には能勢電鉄が敷設され、大阪や神戸を町、南は伊丹市、北は大阪府能勢町と豊能町通勤圏とする自然環境に恵まれた住宅都市とに隣接している。地形は南北に細長く、一級して発展している。北部は山岳の起伏に富み、河川猪名川が市の中心部を通って大阪湾に流自然環境に恵まれている一庫ダム周辺地域は下している。

猪名川渓谷県立自然公園に指定されている。

南部は概ね平たん地で、阪急電鉄川西能勢

また、川西市は武士社会を築いた清和源氏発祥の地でもあり、市内には多田神社を中心に多くの源氏ゆかりの神社仏閣、伝説が残っている。武者姿の源満仲公をはじめとする源氏ゆかりの武将や姫君が華麗な時代絵巻を繰り広げる源氏まつりは、川西に春の訪れを告げる風物詩となっている。
２．川西市の水道事業

図148

川西市の位置ダクタイル鉄管 No.111

川西市の水道事業は、昭和 28 年 1 月から

道路橋架け替え工事に伴う FGX 形水管橋設置工事について給水を開始して以来、市勢の発展、人口増加、ら、道路橋施工期間中は水管橋を撤去するこ

市街地の拡大とともに、水需要に応えるためとが求められた。水運用の検討の結果、仮設

5 次にわたる拡張計画を進め、市民に安全安配管がなくとも運用上の問題はなかったこと

心な水道水を提供してきた。令和 2 年度末現から、水管橋前後のバルブを閉止し、道路橋

在、給水人口は 155,654 人で、令和 2 年度の完成を待ってから新設の水管橋を架設する方一年間の総配水量が 15,817,652 ㎥、一日最大法をとった。

配水量は 48,911 ㎥である。
給水人口は年々、減少しており、水需要がこれまで以上に減少が見込まれる厳しい状況にある中、川西市新水道ビジョンの基本理念

表1
工事名称

塩川橋水管橋設置工事

工事場所

川西市多田桜木 2 丁目

工事内容

道路橋架け替え工事に伴い撤去された既設φ 150 鋼製水管橋に代わり、道路橋架設完了後、道路橋上流側に同口径のダクタイル鉄管製
パイプビーム形式での水管橋を新設するもの。

水管橋支間長20.7m

配水管布設工

L=45.6m（水管橋部 21.7m、埋設部 23.9m）

側面足場工

N=1.0 式防凍工

L=21.7m「安全な水道水を安定して送りつづけるために－信頼されるライフラインを目指して－」の実現に向け、アセットマネジメント（資産管理）計画に基づいて、老朽化施設・管路などの更新事業を実施している。
3．水管橋設置工事の概要
今回実施した水管橋設置工事の概要を表 1に示す。本工事は、兵庫県宝塚土木事務所発
注の「塩川橋架け替え工事」の新橋架け替えに合わせて行うものであり、既設φ 150 鋼製
水管橋は昭和 48 年架設されたものであった

工事概要

地内

コンクリート
N=2.0 箇所
防護工
試掘工

N=4.0 箇所が、水管橋設置費は兵庫県が全額負担する補償工事となった。

4．水管橋の設計

水管橋の仕様は、兵庫県宝塚土木事務所お水管橋の設計は日本ダクタイル鉄管協会技

よび河川管理者との協議の結果、パイプビー

術資料「ダクタイル鉄管による水管橋の設計

ム形式の水管橋で進める方針となった。パイ

と施工」（ JDPA T 41）に基づいて行った。設

プビーム形式の水管橋として鋼製とダクタイ

計条件を以下に示す。

ル鉄管製とを比較の結果、経済性において優①管位であった FGX 形を用いるダクタイル鉄管②管

製水管橋を採用することで決定した。

③規

格

新橋への架け替えは、道路橋、水管橋の他④設に関西電力とＮＴＴも架け替えを行う計画で⑤設あり、作業工程は 4 者間で協議、調整しなが⑥水管橋の支間長

L=20.67m

ら決定した。道路橋施工の支障となることか⑦水管橋管体重量

WL=7.699kN（785.1kg）

種

1 種管（内面粉体塗装）

径

D₂=169.0mm

管厚T=7.5mm計

管厚

t=6.5mm計

水圧

P=1,000kN/m²

外ダクタイル鉄管 No.111

49

ダクタイル鉄管⑭ダクタイル鉄管の線膨張係数⑧空気弁

α =1.0 × 10 −5/℃1）種類φ 75 上水用2）重量 WA=0.314kN（32.0kg）⑨設計水平震度2022.10 第111号⑮キャンバ

αc = 支間長の 200 分の 1

Kh1=0.30⑩風荷重
Kh2=1.5kN/m²（風速 40m/s 相当）

道路橋完成後の現地測量の結果、水管橋の支間長を若干伸ばす必要があったことから、⑪管の温度変化Δ T=50℃（40℃～− 10℃）

請負業者に水管橋の再検討を依頼し、再検討⑫ダクタイル鉄管の弾性係数

結果による管製作を指示した。最終決定した
水管橋の管路図を図 2 に、キャンバ線図を図E=1.6 ×10⁸kN/m²

3 に示す。

⑬ダクタイル鉄管の許容引張応力

σa =1.4 ×10⁵kN/m²［単位mm］

図2

水管橋管路図［単位mm］

図3

キャンバ線図5．水管橋仮組み検査（1）検査内容

日本ダクタイル鉄管協会規格「ダクタイル

橋長分の管を組立てた状態（仮組み）で、形

鋳鉄製水管橋」（JDPA G 1043-2014）に基づき、状の確認は目視によって行い、寸法の測定は水管橋の仮組み検査が実施されたため、施工

適切な計測器を用いて、橋長、キャンバ及び業者とともに検査現場に立ち会った。

軸心と水管橋中心線とのずれ量を測定するものである。測定結果の許容差を表 2 に示す。
表2

支間長（m）

許容差（mm）
橋長

20 以下
± 50
20 を超え 25 以下

50

ダクタイル鉄管 No.111

水管橋の許容差

管自重時のキャンバ（管内空虚時）

軸心と水管橋中心線とのずれ量

＋ 30
− 10

± 30

＋ 40
− 13

± 40

道路橋架け替え工事に伴う FGX 形水管橋設置工事について（2）測定方法と測定位置
仮組み検査の測定方法は以下の通りであり、測定位置について図 4 に示す。水管橋中央の空気弁による荷重条件は、同等のウエイトを載荷した。

①橋長（水平）橋長（水平）を測定する。

②キャンバ

レベルによる高さ測定を行い、基準線に対する各測定位置（LA ～ LH）の高低差からキャンバを算出する。

③軸心と水管橋中心線とのずれ量

各測点位置（ a ～量を測定する。

σ σg ）での軸心と水管橋中心線とのずれ［単位mm］図4

写真 1

水管橋仮組み検査の測定位置

水管橋仮組み検査状況全景

写真 2

空気弁ウエイト設置状況

ダクタイル鉄管 No.111

51

ダクタイル鉄管（3）測定結果と照査

2022.10 第111号

定項目は全て許容差の範囲内であり、照査基

水管橋の仮組み検査結果を以下に示す。測①橋長（水平）表3

準を満たしていることが確認できた。

橋長（水平）の測定結果と照査

単位 mm

条件

設計値

測定値

差

許容差

照査

自重時

21982

21975

−7

± 50

合格

②キャンバ

表4

条件

キャンバ B

キャンバの測定結果と照査
キャンバ C

キャンバ D

単位 mm

キャンバ E

キャンバ F

キャンバ G

設計値

69

137

166

166

137

69

測定値

66.5

154.5

195.5

195.5

151.5

68.5

差

－ 2.5

17.5

29.5

29.5

14.5

－ 0.5

自重時

許容差

＋ 40 － 13

照査

合格③軸心と水管橋中心線とのずれ量
表5

σa

σb

設計値

0

0

0

0

測定値

5

9

10

15

差

5

9

10

15

17

条件

自重時

軸心と水管橋中心線とのずれ量の測定結果と照査

σd

許容差

± 40

照査

合格

σe

単位 mm

σf

σg

0

0

0

17

21

7

21

7

せ部分には継手毎にそれぞれ異なる打刻が施（4）組合せ記号の表示
水管橋の仮組み検査が合格判定されたことされた。実際の施工現場においても管とテーから、今回の管とテーパリングの組合せで施パリングの組合せに留意することを施工業者

工ができるよう、管及びテーパリングの組合とともに意思統一を図った。

図5

52

σc

ダクタイル鉄管 No.111

組合せ記号の表示例（合マーク）

道路橋架け替え工事に伴う FGX 形水管橋設置工事について

6．水管橋の施工（1）架設工法
水管橋の施工は、キャンバの調整や外面の現場塗装が容易に行える単管足場によるステージング工法を採用して実施した。
（2）吊込み据付工法
ステージングでの架設工法では一般に管を1 本ずつ架設する方法がとられるが、本工事は吊込み用重機の能力が一括吊込みの要件を満たすことと、道路橋工事と供用することで陸組み可能な施工ヤードが十分に確保できることから、接合後に伸縮・屈曲することのな
い FGX 形の継手は足場の整った施工ヤードで陸組みし、一括吊込みにより単管足場によ

写真 4

FGX 形一括吊込み状況（3）キャンバ調整

るステージ上へ据付けた。FGX形の接合時は、単管足場によるステージ上には、予め据付

組合せ記号の合マークが水管橋仮組み検査時高さに設定した管受台を設けることで所定のの通りとなっていることを確認した。次いで高さで据付けられるよう配慮した。FGX 形

水管橋両端の GX 形甲切管を 1 本ずつ吊込み

水管橋は出荷前に仮組みされていることか接合することで水管橋上部工の据付けが完了

ら、施工現場でのキャンバ調整は容易であり、した。なお、左岸側の GX 形継手には水管橋の管受台を撤去した際には設計通りの緩やかな回転を防止するための金具を取り付けた。

アーチ形状となった。

写真 3

水管橋陸組状況

写真 5

水管橋据付完了

ダクタイル鉄管 No.111

53

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

ペースに制約のある難易度の高い施工であっ（4）施工工期
張出し足場の設置から撤去に至るまで、水たが、天候の影響を受けなかったことも幸い

管橋および前後の埋設配管に係る工程表を表し、当初の計画通りに延べ日数 13 日間で施6 に示す。道路橋と関西電力との間で作業ス

工を終えることができた。

表6

水管橋設置工事工程表日数
工種

実働日数（日）1

張出し足場設置・撤去工

橋台部掘削・
埋め戻し工

2

3

4

5

6

7

8

9

10

水管橋塗装工

橋台コンクリート
防護工

水圧検査工

水管橋防凍工54

ダクタイル鉄管 No.111

12

設置

13
撤去

掘削

埋め戻し

水管橋架設工

埋設部配管工

11

右岸側
左岸側

中塗り
上塗り

型枠組み立て型枠脱型
生コン打設

道路橋架け替え工事に伴う FGX 形水管橋設置工事について

7．おわりに本工事は、兵庫県宝塚土木事務所発注の「塩川橋架け替え工事」の新橋架け替えに合わせて行う工事であり、工事期間があらかじめ決
められているものであった。また、架け替えに伴い、本工事のみでなく、関西電力、ＮＴ
Ｔも新橋への架け替え工事があり、当初予定
では、本工事を最初に施工する予定であったが、作業工程の変更により関西電力の施工完了後に施工を行うこととなった。そのため、新橋と関西電力のケーブルとの間での作業ということになり、作業スペース、工期ともに厳しいものとなった。
厳しい条件下での施工であったが、事前に工場で仮組み検査を行い、橋長、キャンバ及び軸心と水管橋中心線とのずれ量を測定し確認していたため、現地での組み立て設置が円滑に進み、工事を滞りなく完了することができ、監督員として満足のいく結果であった。
本工事において、ダクタイル鉄管製水管橋が性能、施工性ともに優れていたので、水管橋を検討する際には、今後も候補の一つとして FGX 形を用いるダクタイル鉄管製水管橋を検討していきたいと考える。

ダクタイル鉄管 No.111

55

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

05

那須町における
配水管路更新について

那須町上下水道課
水道施設係長大森

1. はじめに（那須町の概要）

悟

は、北西部に那須連山の主峰、茶臼岳（1,915m）

那須町は、栃木県の最北端に位置し、首都がそびえ、今なお煙を吐き続けている。その東京からは約 170㎞にあり、東京から仙台間

南斜面には、1390 年の歴史を持つ温泉があの中間に位置している。

り、日光国立公園「那須温泉郷」として観光

那須連山と八溝の山並みに広がるわが町の名所となっている。山麓地帯には別荘地やテーマパークがあり、高原地帯には傾斜地を利用した酪農が続き、中央部・東部地区は水田地帯が広がっている。

図1

56

ダクタイル鉄管 No.111

那須町の位置写真 1

那須連山の主峰茶臼岳

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

05

那須町における

那須町における配水管路更新について

また、南東部の伊王野・芦野地区には、源本地区に簡易水道を整備・給水を開始して以義経伝説や俳人松尾芭蕉に至るまで多くの史

来、地区ごとに随時整備を行い、統廃合を繰跡があるほか林業や石材業の町としても発展り返しながら、平成 24 年 3 月に現在の那須を続けている。

町水道事業を創設し現在に至っている。詳細は、表 1 のとおりである。

２．那須町水道事業の沿革

配水管路更新について

水源は、茶臼岳の南斜面を中心に 29 箇所

那須町の水道は昭和 3 年に温泉郷である湯表1

那須町上下水道課
水道施設係長大森悟

年 月
昭和3年1月昭和30年3月
昭和35年8月
昭和43年3月
昭和46年3月
昭和48年3月
昭和58年3月
平成10〜11年
平成12年3月
平成15年3月を有しており、種別は様々で、表流水、伏流水道事業の沿革

主なできごと湯本地区に給水開始
湯本地区簡易水道の完成（計画給水人口5,000人）
奥那須地区簡易水道の完成（計画給水人口1,200人）
黒田原地区簡易水道の完成（計画給水人口4,800人）
湯本上水道の誕生（計画給水人口6,250人）
黒田原上水道の誕生（計画給水人口6,000人）
那須北部地区簡易水道の完成（計画給水人口1,800人）
平成10年8月末の豪雨被災による、浄水施設、送水施設等の災害復旧
大畑・蓑沢簡易水道の完成（計画給水人口550人）
沼野井・稲沢簡易水道の完成（計画給水人口840人）

那須上下水道事業の誕生（計画給水人口26,600人）
平成22年3月 〈湯本上水道への黒田原上水道、及び奥那須、那須北部、沼野井・稲沢、大畑・蓑沢の各簡易水道の統合、並びに成沢・寄居及び横岡地区への拡張〉

1. はじめに（那須町の概要）

は、北西部に那須連山の主峰、茶臼岳（1,915m）

那須町は、栃木県の最北端に位置し、首都がそびえ、今なお煙を吐き続けている。その東京からは約 170㎞にあり、東京から仙台間

南斜面には、1390 年の歴史を持つ温泉があの中間に位置している。

り、日光国立公園「那須温泉郷」として観光

那須連山と八溝の山並みに広がるわが町

平成24年6月
平成29 年3月

那須町水道ビジョン
那須町新水道ビジョン（計画期間：平成24年〜令和 3 年）
（計画期間：平成29 年〜令和 8 年）の名所となっている。山麓地帯には別荘地やテーマパークがあり、高原地帯には傾斜地を利用した酪農が続き、中央部・東部地区は水田地帯が広がっている。

図1

56

ダクタイル鉄管 No.111

那須町の位置写真 1

那須連山の主峰茶臼岳

図2

給水区域と浄水場の位置

ダクタイル鉄管 No.111

57

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

なお、町営の水道普及率（専用水道、民営

水、地下水及び湧水等がある。
浄水場は、全部で 19 浄水場あり、原水のの上水道・簡易水道を除く）は、令和 3 年度

種類に応じて適切な浄水処理方法（緩速ろ過、末時点で 81.9％であり、専用水道等を含めた

膜ろ過など）が選定されている。

全体では 97.8％となっている。

配水方式は、高低差を利用した自然流下方式で管理しており、令和 3 年度における総配

3．那須町水道ビジョン

水量は約504万㎥（給水人口約 2 万人）である。

那須町では水道ビジョンを作成するにあた

配水管路の管種別延長は、ダクタイル鉄管

り、厚生労働省が示している「水道事業ビジョ

93㎞
（16％）
、硬質塩化ビニル管 411㎞
（71％）
、

ン作成の手引き」に基づいて、「持続・安全・

石綿セメント管 46㎞（8％）
、その他 32㎞（5％）

強靭」の 3 つの観点から分析・評価を行い、で構成されている。

課題問題点等を抽出した。
その結果、持続の観点から水道未普及地域

石綿セメント管

その他

46km
8％

5km
1％

への給水、漏水防止対策の促進や人材育成・
鋼管
8km
1％

ダクタイル
鉄管
93km
16％

鋳鉄管
19km
3％

硬質塩化ビニル管
411km、71％

業務の効率化など 9 項目、安全の観点から水道原水の保全、水安全計画の策定など 5 項目、強靭の観点から災害対策の取組など 3 項目の課題が抽出された。
これら 17 項目に及ぶ課題や、町の「第 7 次
那須町振興計画基本構想」で掲げる『みどり輝き活気と笑顔あふれるまち ふるさと那須』

図3を踏まえ、水道ビジョンの将来像を『安全な水道管の管種構成

水を暮らしに安定供給』とし、その将来像を支える柱として次の３つを目標とした。

将来のあるべき姿
将来像

なにを目指すのか

目標

なにを実現するのか

施策

なにに取組むのか
図4

58

ダクタイル鉄管 No.111

目標 1

いつまでも皆様の近くにありつづける水道
目標 2

いつ飲んでも安全な信頼される水道目標 3

災害に強く、
たくましい水道

那須町水道ビジョンの枠組み（イメージ）那須町における配水管路更新について

今回は、目標１に掲げる「計画的な管路更新」、

は大半が呼び径 150mm 以下の小口径である

目標３に掲げる「地震に強い管路の構築」にかことから、採用する耐震管の候補として GX

かる配水管路の更新に目を向けて記述する。

形ダクタイル鉄管と水道配水用ポリエチレン管が挙げられる。

那須町水道事業では、近年、管路延長の79％に相当する硬質塩化ビニル管及び石綿セ両者を比較検討した結果、布設費のイニ

メント管の漏水対応に苦慮している。特に供シャルコストでは水道配水用ポリエチレン管用40 年以上経過した管路で漏水が目立つことが優位であったが、長期耐久性を考慮したラから、更新優先度を最優先と位置付けている。

イフサイクルコストで優位となる GX 形ダク

また、耐震適合性がある管路は 18.2％に留タイル鉄管を採用すべきとの結論を得た。

まっていることから、今後、老朽管を GX 形

また、当町の水道では、前述のとおり硬質ダクタイル鉄管や配水用ポリエチレン管へ更塩化ビニル管の漏水に苦慮してきたことか

新することで、経年管対策と併せた耐震化対

ら、従来から採用している一般継手のダクタ策を行っていく計画である。

イル鉄管が、平常時の事故率が低かったことも GX 形ダクタイル鉄管の採用理由になって

4．ＧＸ形ダクタイル鉄管採用の経緯いる。

平成 20 年の水道施設の技術的基準を定め

もちろん、これまでの実績から、GX形ダク

る省令改正に伴い耐震管の採用が必須条件とタイル鉄管の耐震性も評価しての結論である。

なった。これを受けて、今後採用すべき耐震以上のことから、令和 3 年度から重要管路を管の管種検討を行った結果、当町の配水管路

中心に GX 形ダクタイル鉄管を採用している。

97.8

100
水道普及率（％）

90

14.7

80
70
60
50
40

78.9

30
20
10
0

H18

H19

H20

H21

私営の専用水道等
図5

H22

H23

H24

町営水道

H25

H26

H27

全国

那須町と全国の水道普及率の推移

ダクタイル鉄管 No.111

59ダクタイル鉄管

6．おわりに

5．直近の工事発注状況
令和 3 年度は、呼び径 250mm、施工延

那須町では、震度 3 以上の地震後、軟弱地

長 716.9 ｍの布設工事を実施した。本格的に盤の布設箇所や老朽管ルートにおいて、時間

GX 形ダクタイル鉄管を採用したのは、今回差で漏水が発生している現状がある。また近の現場が初めての採用であったが、着手前に年、台風などの影響により、傾斜地が多い那

技術講習会を行うなどして進めていたことか

須町は、小規模な河川も山間部で豪雨となれ

ら、施工性も良く、スムーズに施工でき、滞ば、瞬時に増水するなどの現象が頻繁に起きりなく工事を完了させることができた。

ていることから、豪雨による配水管路被害に

令和 4 年度も、国の生活基盤施設耐震化等
交付金を活用し、呼び径 250mm、施工延長も備える必要がある。
GX 形ダクタイル鉄管には、過去の大規模
地震や豪雨で被災がないことから、災害時に550m の発注を予定している。
なお、当町の更新すべき配水管路は、相当被害を出さないことに加えて、従来使用してな延長があるため、来年度以降も優先順位をいた一般継手ダクタイル鉄管以上の長寿命化つけて工事発注を継続する予定である。

を期待しているところである。

写真 2

60

2022.10 第111号

ダクタイル鉄管 No.111

工事の様子

那須町における配水管路更新について

また那須町水道は、一般に言われる小規模事業体であり、財政にゆとりがあるとは言えない立場であるが、小規模事業体であっても国の交付金制度等の活用により、今後も GX
形ダクタイル鉄管での管路更新が十分可能と思っている。
本報告が、全国の小規模事業体の管路更新についての参考になれば幸いである。

写真 3

着手前の技術講習の状況

ダクタイル鉄管 No.111

61

ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

06

熊野町における
ダクタイル鉄管管路更新について

熊野町公営企業部上下水道課
工務企画グループ主任主事

中村

1. はじめにである。

熊野町は広島県西部に位置し、広島市から

天保 9 年（1838）に毛筆製造技術がもたら東南へ約 12km の地点にあり、安芸郡に属されると、上方の職人の指導により技術普及している。町の南部は呉市に接し、東部は東が図られ、筆の生産が盛んに行われるように

広島市黒瀬町、北西部は広島市安芸区、北部

なり、熊野で製造された筆は芸州筆として、の一部が海田町に接している。町域面積は全国に販売されている。
「熊野筆」という名に33.76㎢、東西 7.4km、南北 8.4km である。

変わった今でも、熊野の筆作りは町の大きな地形は周囲を山に囲まれた標高約 220m の産業の一つで、その生産量は全国一である。

高原状の盆地であり、町の北東から南西にかまた近年では化粧筆も注目を集めており、

けては原山、洞所山、嵩山（城山）、金ヶ燈篭山高品質な熊野の化粧筆は愛など500 ～ 700mの山々が連なり、南部は石岳用者が多く、日本のみなら山など 400 ～ 500m の山地となっている。河ず世界の舞台や映画などの川は盆地の中央部を流れる熊野川、二河川とメイクアップにも使用され

平谷川の 3 本の二級河川が流れており、熊野ている。

川は分水嶺より北流、二河川は南流している。

歴史や文化の魅力を活か

本町は、江戸時代から伝わる筆の製造を産した自然豊かな町である。

業の中心として「筆の都」として栄えてきた町

62

和広

ダクタイル鉄管 No.111

熊野町におけるダクタイル鉄管管路更新について

庄原市

神石高原町

三次市

安芸高田町
北広島町

広島県

世羅町

安芸太田町

府中市
福山市

東広島市

広島市
府中町

廿日市市

尾道市

熊野町

海田町

三原市
竹原市

坂町

大竹市

呉市
大崎上島市

江田島市

図1

熊野町の位置２．熊野町水道事業の沿革

熊野町水道事業の管種別管路延長は、ダ

熊野町水道事業の事業計画は、以下のとおり。
創設

認

可：昭和 40 年 1 月 5 日

最 新 認 可（ 届 出 ）：昭和 61 年 9 月 30 日
（平成 26 年 12 月 9 日）
計 画 給 水 人 口：26,270人（21,820人）
計画一日最大給水量：9,000㎥（6,570㎥）

クタイル鉄管 52.1km、硬質塩化ビニル管
73.2km、ポリエチレン管 16.8km、その他
9.7km で構成されている。耐震管の割合は13.4％、耐震適合性のある管の割合は 57.7％である。
（令和３年度末時点）
給水普及率は令和３年度末時点 92.2％であ
る。

表1
時期

水道事業の沿革

水道事業の沿革

備考

昭和 34 年

熊野町簡易水道

通水開始

昭和 40 年

熊野町水道事業創設認可

昭和 48 年

第１期拡張事業変更認可

上水道と簡易水道の統合

昭和 52 年

第２期拡張事業変更認可

呉地浄水場の拡張

昭和 56 年

第３期拡張事業変更認可

広島水道用水供給事業からの浄水受水

昭和 61 年

第４期拡張事業変更認可

広島水道用水供給事業の受水量増加

平成 26 年

変更届

くまの産業団地の給水区域拡張

ダクタイル鉄管 No.111

63ダクタイル鉄管

2022.10 第111号

3．アセットマネジメントに基づく更新計画

はポリエチレン管、150㎜以上の管路は K 形

熊野町では、近年、管路延長の 48％に相ダクタイル鉄管を主に採用していた。平成 20

当する硬質塩化ビニル管の漏水対応に苦慮し年の水道施設の技術的基準を定める省令改正ている。特に供用 30 年以上経過した管路でに伴い耐震管の採用が必須条件となった。こ

漏水事故が目立つことから、更新を計画してれを受けて今後採用すべき耐震管の管種検討いる。

を行った。熊野町水道の管路は、殆どが 150

また、水需要予測により、給水人口及び給㎜以下の小口径であることから、採用する耐水量ともに減少傾向が示されており、今後の震管の候補として NS 形 E 種ダクタイル鉄管

少子化・高齢化により事業収入の増加を見込とポリエチレン管が挙げられた。両者を比較

むことが困難であることからも、計画内容に検討の結果、布設のイニシャルコストではポ

ついては、適宜見直しや適正化を図ることにリエチレン管が優位であったが、長期耐久性

よって、事業規模や新技術の導入などにより、を考えたライフサイクルコストで優位となるコストの縮減を図ることが必要とされる。

NS 形 E 種ダクタイル鉄管を採用すべきとの結論となり、平成 29 年度より主要幹線道路

4．NS 形 E 種ダクタイル鉄管採用の経緯
熊野町はこれまで、口径 100㎜以下の管路

写真 1等の重要管路を中心に NS 形 E 種管を採用している。

工事の様子①
写真 2

64

ダクタイル鉄管 No.111

工事の様子②

熊野町におけるダクタイル鉄管管路更新について

5．直近の工事発注状況

指導や講習会を経て無事に工事を完了するこ

平成 29 年度から令和 3 年度までの NS 形とが出来た。

E 種ダクタイル鉄管の施工実績は以下のとお

従来の K 形ダクタイル鉄管に比べて NS 形りである（表 2）。平成 29 年度より試験施工

E 種管は軽量であり、接合箇所の施工手間ので導入し、採用当初は業者も施工経験がなく、軽減が期待され、施工性及び経済性に優れて適切な施工及び管理が課題であったが、技術

いる。

表2
年

度

年度別施工実績

口径（㎜）

延長（ｍ）

平成 29 年度

呼び径 150331.3

主要地方道矢野安浦線

平成 30 年度

呼び径 150100.1

主要地方道矢野安浦線

令和２年度

呼び径 150356.6

主要地方道矢野安浦線

令和３年度

呼び径 15093.5

主要地方道矢野安浦線

6．おわりに路線

害を出さないことに加えて、長寿命化を期待

近年全国的に地震や豪雨災害等が多発してするところである。本報告が全国の小規模事いる状況にあり、水道施設や管路の維持管理

業体の管路更新について参考となれば幸いでを適切に行っていくことが重要であり、NSある。

形Ｅ種ダクタイル鉄管の採用は、災害時に被写真 3

工事の様子③

ダクタイル鉄管 No.11165ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS111号でご協力いただいた事業体

日本水道協会
北海道地方支部

秋田市上下水道局
豊田市上下水道局
福岡市水道局

三田市上下水道部
米子市水道局大島

東京都三宅村役場
企業課水道係66

ダクタイル鉄管 No.111

日本水道協会北海道地方支部「千島海溝沿い超巨大地震検討小委員会」の取組
組 織 体 制委 員 長 札幌市水道局
副委員長 旭川市水道局、
釧路市上下水道部
委
員 旭川市水道局、小樽市水道局、
釧路市上下水道部、苫小牧市上下水道部、
函館市企業局、室蘭市水道部
事 務 局 札幌市水道局
オブザーバー 北海道

平成 29 年 12 月、 政府の地震調査研究推進本部が、 今後 30
年以内に千島海溝沿いで超巨大地震（M8.8 程度以上）が発生する
確率が７～ 40% であることを公表しました。この公表を受け、日本水道協会北海道地方支部では、 平成 30 年５月、 超巨大地震により水道施設が被害を受けた際の受援・応援体制の構築に必要な調査及び検討を行うことを目的として「千島海溝沿い超巨大地震検討小委
員会」を立ち上げました。
この小委員会では、 令和元年５月に第１回検討会を開催してから、これまでに計７回の検討会（研修会を含む）を開催しており、 以下の取組を進めています。
検討事項

活動実績

想定される地震と水道施設の被害状況

被害想定に基づく水道施設の被害調査

被災事業体への応援態勢

受援モデルのイメージ作成

道内における給水車の応援可能状況

応援派遣が可能な給水タンク車の状況調査

備蓄物資に関する状況の確認

備蓄物資の状況調査

応急復旧資機材の確保・調達に関する 協定の締結（令和３年７月「災害時にお調査ける資機材の供給協力に関する協定」
一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会）
検討会の様子（令和元年 5 月）

応援活動に必要な情報の整理・準備

各地区の図面及びマニュアル類集約

給水基地・中継施設のリスト化

各リスト作成受援・応援マニュアルの作成

各種課題整理他地方支部からの応援可能状況

応援派遣が可能な人員や積雪寒冷地仕様の給水タンク車の状況調査

近年は、 新型コロナウイルスの感染状況を踏まえながら、 参集会議と WEB 会議を使い分けて検討会を開催しています。
令和４年度は、 津波災害警戒区域を有す
る市町を対象に実施した、 超巨大地震の被害想定に基づく水道施設の被害調査を取りまとめ、 受援・応援マニュアルの作成に向けた取組を実施する予定です。
また、 危機意識の共有や情報伝達経路等の確認、受援・応援体制の確立を目的とした、各地区との連携による災害対策訓練を実施するための準備を進めていきます。
北海道地方支部では引き続き、 超巨大地震の発災に備え、 地方支部内の更なる体制
地震調査研究推進本部事務局．“ 超巨大地震（17 世紀型）”．文部科学省

https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kaiko/rs_tokachi-etorofu_17th/

強化を図るとともに、 道内外の水道事業体
や関連団体との相互連携を深めていきます。

ダクタイル鉄管 No.11167ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

秋田市上下水道局
風力発電による停電時の電力確保に向けた取り組み
毎年のように大規模な自然災害が全国各地で起こっています。 水
道施設が被災し、 広範囲の断水が発生した場合、 市民生活に重大な影響を及ぼすことから、 その影響を最小限に抑える対策を進めていくことが、 水道事業者の使命と考えています。
秋田市上下水道局では、 災害等による停電時に、 風力発電による電力供給システムを確立しています。これは、２０１１年３月の東日
本大震災を教訓とした停電対策の一つです。震災当時、本市では長時間の停電により、 電気の復旧があと少し遅れたら配水池容量が空になるという、 断水寸前の事態を経験しました。この教訓から、 主力浄水場の一つである豊岩浄水場に非常用発電機を設置するとともに、 民間事業者が売電を目的に計画していた秋田国見山第二風力発
電事業に出資し、 停電時に風力発電から無償で受電できる体制を日本で初めて構築しました。 風力発電から供給される電力は、 場内に設置されている蓄電池を経由して送電され、 風速５．
０ｍ／秒以上であれば、 風力発電機４基によって、 豊岩浄水場の機能維持に必要な秋田国見山第二風力発電所

電力量が常に発電されることとなります。
人の生活に欠かせない水を、 いつでも使うことができる「あたりまえ」を、 今後
も市民の皆様に供給できるよう、 持続可
能な水道サービスの実現を目指し、 業務を遂行していきたいと考えています。

豊岩浄水場

秋田市上下水道局
マスコットキャラクター
「カンちゃん」

豊岩浄水場の場所

68

ダクタイル鉄管 No.111

東京都三宅村役場企業課水道係
東京都の南に浮かぶ火山島・三宅島
活火山地域で安定給水を確保
三宅島、ここは東京から南へ約 180㎞の位置にある、 東京の山手線内側とほぼ同じ大きさの島で、 給水人口は約 2,400 人、 保有
している管路延長は約 104km。富士火山帯に含まれる島の大部分
は、 富士箱根伊豆国立公園に指定されています。
ここ 100 年間に 4 回の噴火活動が起きており、 島内には度重なる噴火でできたジオスポットが多数存在しています。
島内の水源は、 過去の水蒸気爆発によって形成された火口湖、 大路池（たいろいけ）周辺の地下水を膜ろ過処理にて使用している他、10 カ所の井戸を利用しています。
工事写真

現在は管路の耐震化、 適切な流量の確保を目的に管路更新を進めており、φ50 については S50 形ダクタイル管を採用しています。
昨年度は阿古地区、 神着地区で布設工事を実施するなど、 島の安定給水確保のため、 計画的な更新を実施しています。
火山のイメージが強い三宅島ですが、 黒潮が直接あたる影響で近海では珊瑚の群生や大型回遊魚、 色鮮やかな熱帯魚など様々な生き物と出会え、 柱状節理や海中アーチなど火山島ならではの独特かつダイナミックな地形が海中に広がっております。また、 国の天然記念物である「アカコッコ」や「カラスバト」、「イイジマムシクイ」などの限られた地域でしか見る事の出来ない野鳥が観察できるなど、 火山
以外にも大自然の魅力がつまっています。 是非この記事をきっかけ

国の天然記念物「アカコッコ」に三宅村まで足を延ばしてはいかがでしょうか。

溶岩流の上に敷かれた「火山体験遊歩道」

大路池（およそ 2500 年前の噴火でできた火口湖）

ダクタイル鉄管 No.11169ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

豊田市上下水道局
水道管の秘密を 見て！さわって！体験して！
水道フェスタ in とよしば
豊田市上下水道局では水道週間に合わせ、 市民の皆様に水道事
業の現状等について理解を深めていただくことを目的として「水道フェスタｉｎとよしば」を開催しました。
普段見ることのできない水道管や耐震管などの展示や、 水道水を利用する皆さんに知ってもらいたい水道事業や料金のことが記載されたパネル展示のほかに、 音楽好きの市職員が集まって結成されたバンドの生演奏やぷかぷか人形すくいなど、子供から大人まで楽しめる内容に、 地元の小中学生や家族連れなど多くの方が訪れ賑わいました。
「水道フェスタ in とよしば」会場の様子

耐震体験管では思い切り引っ張っても抜けない耐震管の強さを体験してもらい、「私の地域には耐震管が入っているの？」と局職員に質問している方も見られ、 水道というインフラの関心度の高さが伺えました。
市民の皆様に水道事業の現状等について理解を深めていただくた
めにも、「水道週間」や「水の週間」などに合わせ、 市民への周知活動を引き続き実施していきたいと思っています。

耐震体験管展示

水道事業や料金に関するパネル展示

バンド演奏の様子

70

ダクタイル鉄管 No.111

三田市上下水道部
3 年ぶりの水道週間イベント開催
三田市上下水道部では、 水道週間に合わせ浄水場の見学会を開催しています。
近年はコロナ禍による感染状況に配慮し、 令和 2 年度から水道週間に関するイベントを中止していましたが、 令和 4 年度より再開する
ことといたしました。
イベントの再開に際しては、 少しでも市民の皆様に水道事業への関心を深めていただくため、新たな取り組みとして市役所本庁舎１階
ロビーに展示スペースを設け、耐震継手構造が分かるダクタイル鉄管（GX 形）のカットサンプル模型やパネルを使って、 管路耐震化の有パネル展示

効性を理解していただく展示を行いました。
また、 浄水場の見学会では、 模擬実験装置を使い河川から取水した原水に PAC を加えることにより、 凝集沈殿・ろ過していく様子や、活性炭による浄化能力を体験していただくと共に、 場内施設や中央監視室を見学していただきました。 参加者からは使用後の活性炭の再活用や、 三田市の水道水の性質（軟水）についての質問があり、環境に対する関心の高さがうかがえました。
2 年ぶりの開催でしたが、 水道週間のイベントを通してお客様と通じ合い職員一人ひとりが水道事業に向き合ういい機会になったと感じています。
今後も手作りながら心のこもったイベントを続けていくことで、 お監視室

客様と職員がつながる機会を大切にしていきたいと思います。

給水車展示

場内見学

ダクタイル鉄管 No.11171ʙ ಅ ˳ Ʃ Ǒ Ǔ

TOPICS

米子市水道局
未来への技術継承に向けて
米子市水道局では、 職員及び指定工事事業者を対象に配管技術の習得と現場における指揮レベルの向上を目的として、 平成 18 年から毎年、 配管講習会を開催しています。現場経験のある技術系職
員の退職に伴い技術の継承が難しくなる中、 職員の技術力を確保し日々の業務の質を高めるとともに、 近年多発する自然災害において被災地の復旧支援に赴く際、 迅速に復旧作業にあたることができる
よう研鑽を積んでいます。
今年度、 指定工事店に向けては、日本ダクタイル鉄管協会から講師を招き、「ダクタイル鉄管の施工と施工管理のポイント」について
座学 1

講習会を実施しました。一方、 職員に向けては、 数年かけて講習会を受講し、米子市水道局配管工資格の登録を目指します。講習会は、「労働安全対策」の座学に始まり、 鋳鉄管継手（フランジ形、Ｋ形、ＧＸ形）の施工、 各種配管材料の接合、 分水栓分岐からメーター取付け、漏水の修繕などの実技を行います。指導は技術系職員が行い、製品の特長や施工方法、 管理、 安全対策などの説明を受けながら、
事務系職員を含めた希望する職員全員が課題に取り組みます。
講習会を受講し、 定められた水準以上の技術を習得したと認められた職員には、 米子市水道局配管工の資格が与えられ、 次の講習
会では受講者の指導にあたります。 講習終了後には、 指導者、 受

座学 2

講者双方の意見をもとに講習内容の改善点などを総括し、 今後の講習会がより良いものとなるよう、 職員全体で講習会のレベルアップを図っています。また、 新たな取り組みとして今年度は、 近隣自治体
からの受講生も受け入れました。
米子市水道局では、 水道施設の強靭化というハード面での施策はもとより、 独自の配管工登録制度と配管技術講習会を通して職員及び指定工事事業者の自己啓発を促し、 人材を育成するというソフト面での取り組みにより、 将来にわたり安全で安心な水道水を持続的に供給するという水道事業の使命を果たしていきたいと考えます。

座学 3

講習会（実技）72

ダクタイル鉄管 No.111

福岡市水道局
福岡市水道創設 100 周年 ～未来へ、つなぐ。～
福岡市の水道事業は、 大正 12（1923）年に曲渕ダムと平尾浄水場の完成により始まり、 令和５（2023）年３月１日に 100 周年を迎えます。この節目を迎えるにあたり、 福岡市の水道を “ 未来へ、 つなぐ。” 決意のもと、 本年３月から「１００周年記念事業」を実施しています。
平尾浄水場跡（現・福岡市植物園）でのオープニングイベント、 曲
渕ダム水源祭での記念植樹、 国・県、 水源地域・流域など多くの関係者のご臨席のもと開催した記念式典をはじめ、 水道事業の歴史等を紹介する特設サイトの開設やマスメディアとのタイアップ事業など、広報事業を実施しています。 今後も子ども向け職業体験プログラム「Out of KidZania」など多彩なイベントや広報事業を予定しており、周年史の編纂も進めています。
これらの事業を通じて、これまで福岡市の水道事業を支えていた
だいた市民をはじめ水源地域・流域など、 全ての関係者の皆さまに「感謝」を伝えるとともに、 世界トップの低い漏水率など福岡市水道の「スゴイ！」を知っていただきたいと考えています。また、 今後も環境の変化に柔軟に対応し、 様々な課題の解決に果敢にチャレンジしながら、 持続可能な水道事業の実現を目指す「決意」を発信してまい「曲渕水源祭」（６月１日）

ります。

「100 周年記念式典」（８月２６日）海水淡水化水「飲む海水」リニューアル発表「Out of KidZania」

ダクタイル鉄管 No.111

73

広島市水道局
維持担当部長技術部

鬼村 和人
YouTube を 検 索 す る と、「 簡 単 〇 〇 術 」と か２．
ＵＶレジンとは「たった 3 つの材料で作る〇〇」など興味をそそら

UVレジンは、紫外線や LED ライトを照射するこれるタイトルの動画がたくさん見つかります。何かにとにより硬化する液体で、シリコン製のモールド（型）

挑戦しようとしたときに、大概のことは YouTubeを使えば、簡単に色々な形のものを作ることができを参考にできるので便利な世の中になったものだとます。紫外線の照射には市販の UVライトを使用し、感心しています。おかげでこれまで壁紙の貼替えや２分程度で硬化させることができます。

テーブルの塗装替え、チーズケーキ作りなど、いろ
いろなことに挑戦することができました。

また、硬化前に専用の着色剤を混ぜることで様々な色のものができますし、ドライフラワーや金箔など

そんな中、２年前に UVレジンを使ったアクセサリーを封入することもできます。硬化後には UVネイル

作りに出会い夢中になりましたので、下手の横好き

で表面を色付けすることができますし、ヤスリでではありますがその一端をご紹介したいと思います。

削ったり逆にUV レジンを追加して形を整えたりすることもできますので少々失敗しても修復できます。

１．
きっかけ
はじめからアクセサリーを作ろうと思っていたわけではありません。最初は重箱などに施される螺鈿（らでん）という技術に魅せられて、螺鈿漆器を作ってみたいと思い YouTube を検索しました。しかし、漆塗りは材料費が高いうえ製作に時間がかかることが分かったので、もっと手軽にできるものはないかと検索を続け、UVレジンを使った螺鈿風ペンダント作りを紹介しているチャンネルを見つけたのがきっかけです。

ドライフラワーのバレッタ

ただし、硬化前に着色剤を混ぜる場合は、できた気泡を硬化前にしっかり取り除くことや、黒など濃い
色は紫外線が透過しにくいので、何層にも分けて照射することが美しい仕上がりのためのコツとなります。

74

ダクタイル鉄管 No.111

私の好きな時間

３．
アクセサリー作り

４．
作る楽しさと使われる喜び

アクセサリーは、UV レジンで作った本体と、指輪

最初のころは面白くて土日で２～４個作っていたやイヤリングなどの金属パーツを組み合わせて作りのでかなりの数になりましたが、身に着けるものます。飾付けには、ドライフラワーやシェル、金箔、ですから好みが分かれ、全く使われない可哀そうな

パール、ストーンなどのデコレーションパーツをものもあります。妻や二人の娘たちが使ってくれて駆使することで、様々なパターンのものを作ることいますが、デザインや色味の好みはみんな違うことができます。デコレーションパーツやUVネイルなが改めて分かりました。

どは、ネットショップのほか専門店や100 均で購入

そんな中、ときどきします。パーツやネイル関連の商品をお店で買う場

娘が友人や先輩にイヤ

合は、ほぼ女性だけの中に突入することとなるのでリングを褒められたと

今でも勇気がいりますが、おどおどするとかえって言 っ て く れ ま す。
「父

怪しいおじさんになってしまいますので敢えて堂々が作った」と説明すると振舞っています。

と、「お父さんも着け
ターコイズ風イヤリング

るの？」とよく聞かれるそうです。私は着けませんけどね。そもそも私のようなおじさんがアクセサリーを作ると言ったら、「え？」という反応が多いです。想定外のことが起きて思考停止に陥る
ようです。
なんでもそうですが、自分で物を作るというのは達成感が得られるもの
シーグラス風ヘアクリップです。特にアクセサリー

アクセサリーの製作手順は様々ですが、主には UV

に関しては妻や娘が使っレジンで本体を作り、金属パーツとくっつけて仕上てくれるのが嬉しいです

げのデコレーションを追加して完成します。最初のし、リクエストが来たときはやる気が倍増します。

ころはひとつ作るのに 2 時間から長い時で 4 時間ほ

最近は近くを見るのに眼鏡を外さなければ焦点がどかかっていましたが、最近では簡単なものは 1 時

合いませんので、アクセサリーを作った後は目が間程度で製作できるようになりました。

とても疲れますが、今後はより手の込んだ豪華な指輪

これまで指輪やイヤリング、ピアス、バレッタ、

見た目のアクセサリーに挑戦してみようと思って

ヘアクリップ、ヘアゴム、ヘアピン、ペンダントなど、います。また、アクセサリー以外ではスマホケース

YouTube を見て気に入ったものを手当たり次第に真などのデコレーションや、魚釣りで使うルアー作り似して作ってきましたが、初めてイヤリングを作っな ど に も 挑 戦 し た い と 思 っ て い ま す。 イ メ ー ジ

たときはどういう構造か知らなかったので戸惑いまどおりにできたときの達成感と、自分で作ったもした。特に、ぶらぶらするタイプのイヤリングを作のが実際に使われる喜びをモチベーションに、これる場合、耳たぶの向きを考えて飾り面を正面に向け

からも UV レジンで色々なものを作っていきたいとるのか左右に向けるのかが分からず悩みました。

思います。

ダクタイル鉄管 No.111

752022 年度日本ダクタイル鉄管協会セミナー開催予定
支部

開催日・開催場所

１１月１日
札幌市

北海道

10 月 26 日
仙台市

講

師

テーマ

会津若松市上下水道局 副局長兼上水道施設課長
鈴木 勇人 氏会津若松市水道事業における水道わかまつ
アクションプランと水道 DX の取組

旭川工業高等専門学校 校長（北海道大学名誉教授）
五十嵐 敏文 氏

公共事業で発生する自然由来重金属等への対応～北海道新幹線建設を例として～

北海道大学大学院 工学研究院 環境工学部門 環境リスク工学研究室 教授
松井 佳彦 氏水道水質基準とレギュレトリーサイエンス

熊本市上下水道局 計画整備部 計画調整課 技術監理室 室長
本田 義晴 氏

熊本地震からの復旧～災害対応管路としての品質管理～

金沢大学 名誉教授
宮島 昌克 氏

上水道防災学のすすめ～耐震化から強靭化へ～

独立行政法人 水資源機構 理事
熊谷 和哉 氏水道第四世代の創生

横浜市水道局 配水部長
江夏 輝行 氏水道料金改定と管路整備

東京大学工学系研究科 社会専攻 教授
沖 大幹 氏

水と気候変動と持続可能な開発

八戸圏域水道企業団 工務課長
内宮 靖隆 氏ICT 技術を活用した耐震管布設工事

東京大学生産技術研究所 准教授
清田 隆 氏

液状化防災の高度化に関する研究紹介

石巻地方広域水道企業団 建設課 技術副参事兼建設課長補佐兼建設管理係長
佐々木 知洋 氏

東日本大震災に係る水道施設の復旧

筑波大学 システム情報系 教授
庄司 学 氏上下水道インフラの防災・減災技術

厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課長
名倉 良雄 氏

最近の水道行政と今後の水道について

東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科 教授
長岡 裕 氏

これからの水道技術の考えかた― 水源・浄水場・管路・ユーザーの直列システム全体をとらえることの重要性 ―新潟市水道局 秋葉事業所 所長
山本 真司 氏新潟市における「施設能力の適正化」の取り組み

京都大学大学院 工学研究科 教授
清野 純史 氏ライフライン地震防災と今後の展望

公益財団法人 給水工事技術振興財団 専務理事
石飛 博之 氏未定

東京都立大学 都市環境学部 特任教授 水道システム研究センター 所長
小泉 明 氏未定

東北2023 年 1 月 19 日
盛岡市

7 月 20 日
さいたま市
終了しました

9月6日
新潟市
終了しました

9 月 30 日
水戸市
終了しました関東
11 月 7 日
長野市

12 月 1 日
静岡市

2023 年 1 月 25 日
千葉市

76

ダクタイル鉄管 No.111

支部

中部

開催日・開催場所

11 月 28 日
名古屋市

9 月 13 日
大阪市
終了しました講

師

テーマ

呉市上下水道局 技術部 副部長
増木 誠治 氏

豪雨災害後の災害に強いまちづくりの推進について

東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科 教授
長岡 裕 氏

これからの水道技術の考えかた― 水源・浄水場・管路・ユーザーの直列システム全体をとらえることの重要性 ―千葉大学大学院 工学研究院 融合理工学府 地球環境科学専攻 都市環境システムコース 教授
丸山 喜久 氏

近年の自然災害時におけるライフライン施設の機能支障

東海国立大学機構 名古屋大学 減災連携研究センター 共創社会連携領域 准教授
平山 修久 氏水道文明と水道文化からレジリエントな水道を考える

京都大学大学院 工学研究科 都市環境工学専攻 環境システム工学講座 教授
伊藤 禎彦 氏水道料金値上げに対する容認度を高めるためのコミュニケーション技術

石巻地方広域水道企業団 建設課 技術副参事兼建設課長補佐兼建設管理係長
佐々木 知洋 氏

東日本大震災に係る水道施設の復旧

関西
11 月 15 日
京都市

関西大学 環境都市工学部 都市システム工学科 教授
飛田 哲男 氏関西・2023 年 1 月 17 日
中国四国
高知市
共催
熊本市上下水道局 計画整備部 計画調整課 技術監理室 室長
本田 義晴 氏中国
四国

11 月 17 日
広島市

10 月 13 日
福岡市
終了しました未定
熊本地震からの復旧～災害対応管路としての品質管理～

東京都立大学 都市環境学部 都市基盤環境学科 准教授
荒井 康裕 氏未定

公益財団法人 水道技術研究センター 常務理事
清塚 雅彦 氏水道の事故とアセットマネージメント

近畿大学経営学部経営学科商学研究科 教授
浦上 拓也 氏水道事業の持続可能性について

公益財団法人 水道技術研究センター 常務理事
清塚 雅彦 氏水道の事故とアセットマネージメント

千葉大学大学院 工学研究院 融合理工学府 地球環境科学専攻 都市環境システムコース 教授
丸山 喜久 氏

近年の自然災害時におけるライフライン施設の機能支障

福岡市水道局 整備推進課長
田中 辰夫 氏福岡市における配水管の更新・耐震化の取り組みについて九州
11 月 29 日
那覇市

埼玉会場【 7 月 20 日】

横浜市水道局 配水部長

江夏 輝行 氏東京大学工学系研究科 教授

沖 大幹 氏

ロビーではパネル展示等もダクタイル鉄管 No.111

77

暮らしをつくる。未来をつくる。―「下水道展’22東京」に出展
8月2日～5日の4日間、東京ビッグサイトで「下水道展’22東京」が開催され、日本ダクタイル鉄管協
会も「下水道・暮らしの未来を支えるダクタイル鉄管」をテーマとして出展しました。
ブースでは強靭で持続可能なライフラインを構築するダクタイル鉄管を表現し、メイン展示を円形で構成しました。通路を行き交う来場者に向けて、デザインマンホール蓋や大型モニターでブースをアピールするほか、GX形管やNS形E種管のカットサンプルをパネルとともに紹介し、耐震手動模型やGX
形伸縮手動模型などを触って構造を理解していただきました。ブースには1日約100人前後が来場し、来場者からは、ダクタイル鉄管の設計についての質問なども寄せられ盛況を呈しました。

78

ダクタイル鉄管 No.111

規格ニュース
JWWA G 113,114（水道用ダクタイル鋳鉄管 , 異形管）
JWWA G 120,121（水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 , 異形管）
下記の表の内容を主な改正点として、令和 4 年 7 月 15 日付けで改正された。
表
規格

接合形式

改正前（2015 年版）（改正点なし）

S形（改正点なし）SB 方式､ VT 方式､ LS 方式（LS 方式のみとなり方式の規定なし）（規定あり。呼び径300〜1350）（規定なし）

PⅡ形①セットボルトのある継手構造②異形管は、受挿し短管（呼び径300 〜1100）のみ

改正内容【理由】−−
SB･VT 方式を削除【出荷実績がなくなり LS 方式に集約】
PⅡ形を削除【出荷実績がなくなった（PN 形に移行）】①セットボルトの無い継手構造 JDPA G 1046 の PN 形に変更
②異形管は、受挿し短管（呼び径 【改正前の継手構造の管の出荷実
300 〜1100）、曲管（400 〜 績がほとんどなくなり、
改正後の
1500）
ものに置き換わった】③直管は、通常の直管とDGタイ ①継手構造を下記の図に示す
プの 2 種類③【直管の押込み配管で施工延長（更に、解説で溶接リング付き、 を伸長等できるラインアップがフランジ ･ リブ付きが記載）追加された】

PN形

UF形（改正点なし）−T 頭ボルト･ナットはダクタイル T 頭ボルト･ナットはダクタイル T 頭ボルト･ナットの材料にステ
鋳鉄製
鋳鉄製又はステンレス鋼製
ンレス鋼を追加【耐食性向上】

K形

直 管 : 呼び径75 〜2000
異形管 : 呼び径75 〜250

T形

JWWA
G
120
・
121

改正後（2022 年版）

NS形

US形

JWWA
G
113
・
114

主な改正点

直 管 : 呼び径75〜250
異形管 : 呼び径75 〜250

呼び径 300 〜 2000 の直管を削除【前回改正以降の出荷実績がほ
とんどない】

U形（改正点なし）−フランジ形（改正点なし）−GX形①対象呼び径75 〜 300･400①対象呼び径75〜400①呼び径350を追加（400と同様②75〜300の各呼び径で1種類 ②75〜300の各呼び径で2種類にP-Link、
G-Linkの規定なし）の G-LinkのG-Link②新しい形状 ･ 寸法のG-Link追③〔呼び径 75 〜250 ゴム輪（直 ③〔呼び径 75 〜250 ゴム輪（直加（離脱防止性等の性能及び施管用､ P-Link用）〕
管用､ P-Link用）〕
工方法に差異はなく､使い分けはない）③形状 ･ 寸法、物性を変更【呼び径300･400のゴム輪の形状･物性を取り入れて改良】（呼び径 300 ～ 800）
B 部詳細

注記
B部

押輪及びボルトは呼び径 700･800 で使用。

押輪 ボルト

改正前のＰＮ形受口
ロックリングゴム輪（モルタルライニング）（呼び径 900 ～ 1500）

ロックリング挿入用長穴なし（継手接合時のロックリング挿入なし）

C 部詳細
C部

スプリング

ロックリング

押輪 ボルト

ゴム輪

セットボルト用
タップ穴

ロックリング
挿入用長穴（モルタルライニング）

図

ＰＮ形の継手構造

ダクタイル鉄管 No.111

79

編集後記●巻頭言には 3 年ぶりに開催となった全業体との意見交換など、多くの水道事

国会議（水道研究発表会）の開催地名

業体が参考にすべき意見を頂戴しまし

古屋市の河村市長に「名古屋市水道事た。先生からも貴重な提言も頂きました

業における施設整備」と題して長期的なので、ぜひご一読ください。

視点に立ったアセットマネジメントによる●技術レポートでは大口径管の更新、小規

名古屋市の計画的な更新事業の取り組

模簡易 DB 方式による配水管布設替、みに関して原稿をいただきました。

他企業管との共同推進工事、道路架●座談会は、「水道マンを育てる土壌 ～名け替え工事に伴う水管橋 設 置 工事、古屋市の技術の継承と人材育成につい

GX 形、ＮＳ形Ｅ種を採用した事業体かて～」と題して、新型コロナウイルス感染

らの報告など、他事業体の参考となる症対策を行い、107 号以来の対面で実6 本のレポートを掲載しています。

施しました。全国の水道事業体の悩み●新型コロナウイルス対策として、マスクのは遅々として進まない更新・耐震化、そ着用、手洗い、うがいが欠かすことがして技術の継承・人材育成にあります。

できません。手洗い、うがいをするため

名古屋大学の平山准教授をお招きして、には水道水が必要です。あらためて安名古屋市における人材育成プログラムの全で安心な水道水を持続的に供給され紹介、職員に対する技術継承の取り組ている全国の水道事業体職員に感謝申

み、工事業者の育成・ポイント、周辺事し上げます。

ダクタイル鉄管第111号〈非売品〉
編集兼発行人発

82

ダクタイル鉄管 No.111

行所

本部・関東支部〒102-0074

関 西 支 部〒542-0081

北 海 道 支 部

〒060-0002

東 北 支 部

〒980-0014

中 部 支 部〒450-0002

中国 四 国 支 部〒730-0032

九 州 支 部

〒810-0001

木

村康

2022年10月15日発行

則

一般社団法人

日本ダクタイル 鉄 管 協 会(https://www.jdpa.gr.jp)

東京都千代田区九段南4丁目8番9号（日本水道会館 ）電話03（3264）
6655（代） ＦＡＸ03（3264）
5075
大阪市中央区南船場4丁目12番12号（ニッセイ心斎橋ウェスト）
電話06（6245）
0401
ＦＡＸ06（6245）
0300
札 幌 市 中 央 区 北 2 条 西 2 丁目4 1 番 地（ 札 幌 2・2ビル ）ＦＡＸ011
（522）
電話011
（251）
8710
5310
仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 丁目5 番 1 号（ オーク仙 台ビル ）
電話022
（261）
0462
ＦＡＸ022（399）
6590
名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 丁目2 2 番 8 号（ 大 東 海ビル ）
電話052
（561）
3075
ＦＡＸ052（433）8338
広 島 市中区 立 町 2 番 2 3 号（ 野 村 不 動 産 広 島ビル8 階 ）
3586
電話082
（545）
3596
ＦＡＸ082（545）
福 岡 市 中 央 区 天 神 2 丁目1 4 番 2 号（ 福 岡 証 券ビル ）
電話092
（771）
8928
ＦＡＸ092（406）
2256