Ｂｉｔｕｒｂｏ

Ｈ

給気連動対応センターフード
TRBT - L240CJ

取付・設置説明書
もくじ
・安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・

・取付・設置上のご注意
・取付・設置前の準備・同梱品の確認・・・・・・・・・・・・

２〜３・・・・・・・・・・・・・

３〜４・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・別売部品／トラスフレーム計算式
・排気ダクトの穴あけ位置
・製品の取付け・製品寸法図

１〜２・・・・・・・・・

５６・・・・・・・・・・・・・ ７・・・・・・・・・・・・・・・ ８〜１５・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６・取付・設置後の点検・清掃・・・・・・・・・・ 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。
■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告
仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造物に金属製ダクトを貫通させる場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と電気的に接触させないように取付けてください。

本体とダクトは、可燃物との間を１０ｃｍ以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

火災などの原因となります。
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください。

Ｄ種接地工事を行ってください。

交流１００Ｖ以外で使用しないでください。

故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
アース線は工事側で手配してください。
1

取付壁面が金属板張りの場合は、フード本体および、換気扇と金属板とを電気的に接触させないように取付けてください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

AC 100Vのみ

注意
配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って確実に行ってください。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

落下により、ケガをする恐れがあります。

本体は十分強度のあるところにしっかり取付けてください。

製品を取り扱う時は、必ず保護手袋をしてください。

取付注意

手袋着用

落下により、ケガをする恐れがあります。

切断面に触ると、ケガをする恐れがあります。

取付・設置上のご注意
１．建築基準法（同施工令）および消防法等の関連法規に従って取付けてください。

７．ダクトは室外側を若干下げて配管してください。

２．本体の壁への埋め込みは絶対におやめください。

８．ダクトと排気口の隙間は、付属のソフトテープを使用して塞いでください。

４．加熱機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
加熱機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
正面

前面

９. レンジフードは加 熱機 器 の 真 上 に取付けてください 。
なお、製 品の取 付け
高 さ は、整流板の下端が加熱機器の真上８０cm以上になるようにしてください。

正面
下端80cm以上３．周囲温度が４０℃以上になる場所には取付けないでください。
火災・感電の原因となります。

W1W２W1W２≧(レンジフードの幅)(加熱機器の幅)

加熱機器はレンジフードの前面からはみ出さないように設置してください。

１０．レンジフードの下には、絶対に湯沸器を取付けないでください。また、湯沸器を横に取付ける場合には、５０ｃｍ以上離して取付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因となります。
50cm以上５． 屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ
またはパイプフードの通気抵 抗 は４００ ㎥/h時
４０Pa以下のものを使用してください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
６．指定サイズ（φ１５０）以外のダクトや非常に長いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

１１. 部屋の中央で料理する場合は油煙が捕集しきれない場合がありますので、全体換気のために他の換気扇と併用すると、より優れた換気ができます。
また、突発的に発生した油煙は漏れる事があります。
2１０．効率よく換気させるため、排気口は２ヶ所設け、排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。とくに自然排気型のストーブをご使用のときは、排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがありますので、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をしてください。

１１．リモコンホルダーの取付けに関しては、本体に同梱されていますリモコンセットの取付説明書をお読みください。

排気口
排気口

排気給気口

給気

リモコンスイッチ

リモコンホルダー※リモコンセット※外部への排気口はまとめずに必ず２ヶ所設けてください。途中で２つのダクトを１つに繋げたりすると給気効率が悪くなります。
※排気用ダクトの大きさ以上の給気口を排気口と対称の壁に設けると有効です。

リモコンスイッチ：１個
リモコンホルダー：１個

リモコン１個でレンジフードを運転するのに使います。

取付・設置前の準備
１．取付桟の確認
・トラスフレームの取付位置に取付桟があるかを確認してください。
・ワイヤーフックの取付位置（４ヶ所）に取付桟があるかを確認してください。
・フード前面がキッチン前面に合うように設置してください。
■トラスフレーム取付位置（平面図）

230

232

トラスフレーム取付位置■ワイヤーフック取付位置（平面図）

1500

300

ワイヤーフック（４ヶ所）

3

２．吊りボルトの取付け・トラスフレームのターンバックル取付位置に合わせて、吊りボルトを垂らしてください。
※吊りボルトはＭ８を用いてください。
※吊りボルトの長さは天井から１５〜２０ｍｍの範囲としてください。
※吊りボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。
必要となる強度は、建物の条件、耐震クラスなどにより異なります。
■製品質量□フード本体約８３ｋｇ□トラスフレームの質量は別売部品を参照ください。

吊りボルト（４ヶ所）

15〜20

天井

３．天井高さの確認
・製品下面から天井まで、４５０ｍｍ〜２０５０ｍｍの範囲で取付可能です。
（詳細については、「排気ダクトの穴あけ位置」を参照ください。）

４．別売部品の準備・排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。（詳細については、「別売部品」を参照ください。）

５．電源コンセント
・電源コンセントは専用のものを設置してください。（交流 単相１００Ｖ）
・「アースターミナル付」アース線は、工事側で手配してください。

６．給気シャッター
・給気シャッターは出力容量ＡＣ１００Ｖ５０Ｗのものを設置してください。（２ヶ所）

4同梱品の確認
下記の部品が同梱されています。取付けを始める前に不足していないか確認してください。
部品名

形状

数量

ワイヤーフック（＋バインドタッピンネジ
３．５×４５ ８本付属）

４個

排気シャッター（ソフトテープ付属）

２個

ルーバー

２個

整流板

４枚

グリスフィルター

２枚

備考

リモコンスイッチ：１個１セット リモコンホルダー：１個

リモコンセット

１台

本体別途手配してください。
・吊りボルト5８本・六角ナット３２個・ワッシャー

２４個

・スプリングワッシャー

３２個

別売部品
換気フード

芯ずれ補正ダクト

ジャバラダクト

屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ またはパイプフード。通気抵抗は４００㎥/h時４0Pa以下のものを使用してください。

フード本体の排気位置を３０mm以内でずらして補正する事が出来ます。

直接排気の中間ダクト

丸形フード（FUJIOH製品）
VC-15H ※メーカー品番
VC-15DH ※メーカー品番

TR-TJD15

FJ-15
TR-AD

トラスフレーム
TR-HF75Z〜200Z□質量：約４〜６．５ｋｇ（長さによって変動）□付属品
・十字穴付トラス小ネジＭ４×２０ １６本
・十字穴付トラス小ネジＭ４×８４本

トラスフレーム計算式※トラスフレームは、Ｌ＝４００〜２０００mmまでフリーサイズ対応となります。
・使用部材：トラスフレーム
・トラスフレーム計算式
トラスフレーム全長 ＝ 全体高さ − ５０mm・取付可能範囲
フード下から天井までの距離・・・４５０ｍｍ ≦ ２０５０ｍｍ

トラスフレーム全長 400〜2000mm

フード下から天井までの距離 450〜2050mm

天井トラス
フレーム
下

フード
下CL6排気ダクトの穴あけ位置□天井穴あけ（１）製品を取付ける天井面の指定位置に穴を開けてください。
（２）穴部周辺を補強桟で補強してください。
※ 天井補強桟は、野縁・野縁受け等に固定してください。
CL500

コンセント（２ヶ所）

115115

補強桟

232

210

吊りボルト用穴φ１０（４ヶ所）

90 90

電源コード取入口用穴φ２８（２ヶ所）

排気ダクト用穴（２ヶ所）※注 使用する排気ダクトの径に合わせて、穴を開けてください。

□排気ダクト計算式
排気ダクト高さ ＝ 全体高さ −１６８.５mm

排気ダクト中心

排気シャッター取付面

フード下から天井までの距離
450〜2050mm

306.5③306.5

319

ダク
ト中心

排気ダクト中心から天井までの距離
全体高さ − 168.5mm

天井①

排気ダクト用穴（２ヶ所）②【ステンレスダクト使用の場合】（以下はあくまでも参考値となります。）
参考メーカー：栗本鐵工所
型式：クリモトステンレスダクト①ストレートシームダクト型（φ１５０）＝ １５０ｍｍ②９０°ベンド管（φ１５０）③ストレートシームダクト型（φ１５０）＝ フード下から天井までの距離 − ３１９ｍｍ□排気ダクトの取り出し
・φ１５０の排気ダクトを、指定位置（「天井穴あけ」参照）に取り出してください。

□電気工事
・補強桟または野縁等に、専用コンセントを２ヶ所設置してください。（交流7単相１００Ｖ）

フード
下

製品の取付け
ワイヤーフックの取付け※あらかじめワイヤーフックの取付位置に取付桟があるかを確認してください。
・＋バインドタッピンネジ３．５×４５（各２ヶ所）にて天井の指定位置にワイヤーフックを４ヶ所取付けます。
※必要な場合は、アンカーなどを使用してください。

ワイヤーフック＋バインドタッピンネジ
３．５×４５■ワイヤーフック取付位置（平面図）
2400
1500

450

300

300

450

300

１8

２

トラスフレームをフード本体へ取付け・トラスフレームを本体中央部へ合わせ、付属の＋トラス小ネジＭ４×２０（１６本）、＋トラス小ネジ
Ｍ４×８（４本）にて固定します。
※最初から本体に取付いているネジは仮のネジですので、取り外した後に付属のネジにて固定してください。
※搬送用補強は取り外さず、フード本体を吊り下げてから取り外ししてください。

＋トラス小ネジＭ４×２０

搬送用補強＋トラス小ネジＭ４×８

３

排気用部品の準備
・シロッコファンを固定している＋バインドタッピンネジ４．０×１２（４ヶ所）を外します。
・排気口に付属のソフトテープを貼ります。
・さきほど外した＋バインドタッピンネジ４．０×１２にて、排気口を取付けます。
※参考のステンレスダクトを使用する場合はステンレスダクト管を90°ベンド管まで先に排気口へ取付け、風漏れ防止処理を行ってから、排気口を本体へ取付けます。
※排気口に付属の説明書に従い、シャッターの開閉方向に注意して取付けてください。

ソフトテープ
排気口＋バインドタッピンネジ
４．０×１２

ストレートシームダクト型
90°ベンド管

シャッター開閉方向

9

４

フード本体の取付け、ターンバックルナット固定
・トラスフレームに付属しているターンバックルナットを使用してフード本体を天井へ固定します。
※ターンバックルナットには右ネジと左ネジがあります。
左ネジ側をトラスフレーム側、右ネジ側が天井から垂れている吊りボルト側となります。
・トラスフレームへターンバックルナットを４ヶ所締め込みます。（左ネジ側）(①)※トラスフレームへの締め込み量は４本共５ｍｍとしてください。（ネジ全長２５ｍｍ）
・フード本体を持ち上げ、天井から垂れている吊りボルトへターンバックルナットを締め込みます。(②)※フード本体は重量があるため、最低５人以上で作業をしてください。
※ターンバックルナットを締める方向は左回しとなります。
※ターンバックルナットを締める際は、４本均等に締めてください。

吊りボルト［建築側］
ターンバックルナット

トラスフレーム

作業１

ターンバックルナット

作業２

吊りボルト［建築側］

トラスフレーム10

５ ワイヤーの取付け、レベル調整
・天井に取付けたワイヤーフックにフード本体から出ているワイヤーを通します。
・ワイヤーの長さを調整し、フード本体のレベルを調整します。

ワイヤーフック

ワイヤーを通すワイヤー

ワイヤーの長さ調整

ワイヤー
フック

先を押す
長さ調整
ワイヤー

・ワイヤーフックの先を押しながらワイヤーの長さを調整します。
11

６

排気ダクトの接続
・90°ベンド管から天井までのステンレスダクト管（ストレート）を取付けます。

フランジなど［設備工事］

ステンレスダクト管（ストレート）12

７

搬送用補強の取り外し
１．フード本体に取付いている搬送用補強を取り外します。
十字穴付き小ネジ（１２ヶ所）を外し、搬送用補強を取り外します。

十字穴付き小ネジ
搬送用補強

８

グリスフィルターの取付け
１．フード本体下側よりグリスフィルター取付開口部のバネとグリスフィルターの穴を合わせます。
２．１の穴へ合わせた状態でグリスフィルターを矢印方向②へと押し込みます。
作業１

作業２

①

②

13

９ルーバーの取付け
１．ルーバーをルーバー引掛穴へ差し込みます。
２．ルーバーをルーバー引掛穴を支点に矢印方向②へ回転させます。
３．ルーバー固定ネジにてルーバーを本体へ固定します。

ルーバー引掛穴

作業２

作業１

②

①
作業３
ルーバー固定ネジ①14

１０整流板の取付け

１．整流板を抜き差しヒンジの受部に合わせて矢印方向①へスライドさせ、取付けます。
２．整流板を矢印方向②へ押し上げます。
３．整流板が固定金具へはまったことを確認してから手をゆっくりと離します。（③④）
作業１

①

作業２②②

①
作業３③④
１１

電源プラグの差し込み・電源プラグを天井内に取付けられたコンセントに差し込みます。
※必ず分電盤のブレーカーを「切」にしてから行ってください。
※アース（Ｄ種接地工事）を取付けます。
※もう片面も同様に行ってください。

※

電源プラグ

トラスフレームに這わせて配線結線［給気連動対応の場合のみ］
・フード本体から出ている給気シャッター連動用コードと給気シャッターのコードを速決端子等で結線します。
※もう片面も同様に行ってください。

15※電源プラグを差し込み後、配線孔キャップなどでふさいでください。

給気シャッター連動用コード

製品寸法図
CL

300
900

2400

1500

電源コード［機外長さ１．３ｍ］
（２ヶ所）

292

158〜1758

ワイヤー［長さ３m］
（４ヶ所）

排気口

ＬＥＤ照明（８ヶ所）

16

取付・設置後の点検・清掃
・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
・スイッチを入れて動作を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
・製品が変形しないよう、ゆっくり養生を剥がしてください。
・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。
※シンナー・みがき粉・アルカリ性洗剤等は使用しないでください。
表面塗装の剥がれ、変質、変色の恐れがあります。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。
お問い合わせ先

スマートフォンからでもＴＥＬ

050 - 3852 - 2392〈受付時間 平日9 : 00〜18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

修理／メンテナンスのメール

tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

依頼ができます。

ＦＡＸ

0575 - 23 - 1262

アクセスはこちらから→

P9WP-TRS535
www.toyokitchen.co.jp〒107-0062

東京都港区南青山3-16-3

22.12