ＴＨＩＮオンウォールフード
TRTH - B120D

給気連動対応オンウォールフード
TRTH - B120DJ

取付・設置説明書
もくじ・安全上のご注意

・・・・・・・・・・・・・・・

・取付・設置上のご注意
・取付・設置前の準備・別売部品

１〜２

・・・・・・・・・・・・

２〜３

・・・・・・・・・・・・・・・

３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

・排気ダクトの取付け・・・・・・・・・・・・・・・

・フード本体、フードカバー、フード幕板取付位置
・製品の取付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・フード幕板の取付け

・・・・

５

６〜９・・・・・・・・・・・・・・

・製品寸法図／取付・設置後の点検・清掃

４１０裏表紙安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。
■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告
仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造物に金属製ダクトを貫通させる場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と電気的に接触させないように取付けてください。

本体とダクトは、可燃物との間を１０ｃｍ以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

火災などの原因となります。
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください。

Ｄ種接地工事を行ってください。

交流１００Ｖ以外で使用しないでください。

故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
アース線は工事側で手配してください。
1

取付壁面が金属板張りの場合は、フード本体および、換気扇と金属板とを電気的に接触させないように取付けてください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

AC 100Vのみ

注意
配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って確実に行ってください。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

落下により、ケガをする恐れがあります。

本体は十分強度のあるところにしっかり取付けてください。

製品を取り扱う時は、必ず保護手袋をしてください。

取付注意

手袋着用

落下により、ケガをする恐れがあります。

切断面に触ると、ケガをする恐れがあります。

取付・設置上のご注意
１．建築基準法（同施工令）および消防法等の関連法規に従って取付けてください。

７．ダクトは室外側を若干下げて配管してください。

２．本体の壁への埋め込みは絶対におやめください。

８．ダクトと排気口の隙間は、付属のソフトテープを使用して塞いでください。

４．加熱機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
加熱機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
正面

前面

９. レンジフードは加 熱機 器 の 真 上 に取付けてください 。
なお、製 品の取 付け
高 さ は、整流板の下端が加熱機器の真上８０cm以上になるようにしてください。

正面

下端80cm以上

３．周囲温度が４０℃以上になる場所には取付けないでください。
火災・感電の原因となります。

W1

W２W1W２≧(レンジフードの幅)(加熱機器の幅)

１０．レンジフードの下には、絶対に湯沸器を取付けないでください。また、湯沸器を横に取付ける場合には、５０ｃｍ以上離して取付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因となります。
加熱機器はレンジフードの前面からはみ出さないように設置してください。

50cm以上５． 屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ
またはパイプフードの通気抵 抗 は４００ ㎥/h時
４０Pa以下のものを使用してください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
６．指定サイズ（φ１５０）以外のダクトや非常に長いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

１１. 部屋の中央で料理する場合は油煙が捕集しきれない場合がありますので、全体換気のために他の換気扇と併用すると、より優れた換気ができます。
また、突発的に発生した油煙は漏れる事があります。
2１２．効率よく換気させるため、排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。とくに自然排気型のストーブをご使用のときは、排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがありますので、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をしてください。

１３．リモコンホルダーの取付けに関しては、本体に同梱されていますリモコンセットの取付説明書をお読みください。

排気リモコンスイッチ

リモコンホルダー※リモコンセット給気

リモコンスイッチ：１個
リモコンホルダー：１個※排気用ダクトの大きさ以上の給気口を排気口と対称の壁に設けると有効です。

レンジフードを運転するのに使います。

取付・設置前の準備
１．取付桟の確認
・取付位置に取付桟があるかを確認してください。（取付位置は「フード本体、フードカバー、フード幕板取付位置」を参照ください。）
壁面の取付板厚が２０ｍｍ以上の場合は直接壁面に取付けてください。
壁面の取付板厚が２０ｍｍ以下の場合は取付桟で補強してください。
【製品質量】

約２９ｋｇ

２．天井高さの確認
・製品上面から天井まで、上方排気の場合１００ｍｍ以上、後方排気および左右側方排気の場合２１０ｍｍ以上のクリアランスが必要です。（「排気ダクトの取付け」を参照ください。）

３．別売部品の準備・排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。（別売部品は下記等がございます。）

４．電源コンセント
・電源コンセントは専用のものを設置してください。（交流 単相１００Ｖ）
・「アースターミナル付」アース線は、工事側で手配してください。

５．給気シャッター［給気連動対応の場合のみ］・給気シャッターは出力容量ＡＣ１００Ｖ５０Ｗのものを設置してください。

別売部品
換気フード

芯ずれ補正ダクト ジャバラダクト フード幕板

屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャッ フード本体の排気位置 直接排気の中間 上方、後方排気の幕板※左右側方排気にはありません。
プ またはパイプフード。通気抵抗は４0０㎥/ を３０mm以内でずら ダクト
h時４0Pa以下のものを使用してください。 して補正する事が出来
TRBM-FSB2526 TRBM-FSB3526
TRBM-FSB2546Z TRBM-FSB3546Zます。
丸形フード（FUJIOH製品）
TR-TJD15
FJ-15
VC-15H ※メーカー品番
TR-AD
VC-15DH ※メーカー品番3

排気ダクトの取付け
１．下図を参考にして壁面および天井面に、ダクト用の穴開けをしてください。
２．φ150のダクトを下図の位置にセットして周囲を仕上げてください。

377

100 以上上方排気ダクト■上方排気の場合

30〜50

377

排気ダクト（Φ１５０）

排気口

62.5

排気ダクト
（Φ１５０）

排気ダクト（Φ１５０）

377
10〜30

105

10〜30

377

■後方排気の場合

後方排気ダクト

210 以上後方排気ダクト

排気口62.5■左右側方排気の場合
排気ダクト（Φ１５０）
10〜30

10〜30

排気口

左右側方
排気ダクト
排気ダクト
（Φ１５０）

377

210 以上377
左側方排気ダクト

105

105

105

排気ダクト
（Φ１５０）

右側方排気ダクト
62.54フード本体、フードカバー、フード幕板取付位置
フード本体、フードカバー取付位置
1200
456.5

287（フード本体固定位置）

456.5

フード本体固定位置（４ヶ所）(41.5)

415370（フードカバー固定位置）

438(287)(47)(41.5)

53376（フード本体固定位置）

100329（フードカバー固定位置）

99

フードカバー固定位置
（４ヶ所）

415

フード幕板（オプション）取付位置■TRBM-FSB2526
TRBM-FSB2546Z の場合

166
454.5
579.5
（フード幕板用金具取付位置）

467
266
467
（フード幕板用金具取付位置）番

金具取付位置（２ヶ所）

438
H（フード外寸）（幕板）

H
438（フード外寸）（幕板）品

271200（フード外寸）271200（フード外寸）金具取付位置（２ヶ所）

5■TRBM-FSB3526
TRBM-FSB3546Z の場合

H品番H

TRBM-FSB2526

260

TRBM-FSB3526

260

TRBM-FSB2546Z

60〜460

TRBM-FSB3546Z

60〜460製品の取付け１

整流板の取り外し・中央の整流板を持ち上げながら左右どちらかに押し込み、もう一方を下へ引いて取り外します。
左右にツメがついていますので、左右の整流板の切り欠き部分から取り外します。
※左右の整流板は取り外さないでください。
ツメ

①②

①

③

整流板

②
整流板

③２

排気用部品の準備＋バインドタッピンネジ
４．０×１２・シロッコファンを固定しているネジ（＋バインドタッピンネジ４．０×１２）を外します。
・排気口にソフトテープを貼ります。
・さきほど外したネジ（＋バインドタッピンネジ４．０×１２）にて、排気口を取付けます。
※排気口に付属の説明書に従い、シャッターの開閉方向に注意して取付けてください。
前面

排気口＋バインドタッピンネジ
４．０×１２
シャッター開閉方向

ソフトテープ前面

6

３

フード本体の取付け・フード本体取付位置の上部固定位置（２ヶ所）に＋バインドタッピンネジ３．５×４５を２、３ｍｍ開けた状態までねじ込みます。
・フード本体の上部固定穴を＋バインドタッピンネジ３．５×４５に引っ掛けながら壁に押し付けます。
・フード本体の下部固定穴より、＋バインドタッピンネジ３．５×４５にて固定します。
・フード本体の上部固定穴より、＋バインドタッピンネジ３．５×４５を本固定します。
フード本体＋バインドタッピンネジ 3．５×４５

フード本体固定位置
CL
1200
287456.5
9456.5376

上部固定穴（２ヶ所）

53

下部固定穴（２ヶ所）

４

排気ダクトの接続

排気ダクト（Φ１５０）

注意：テクスネジ等で排気口を固定する場合は、シャッターにネジが当たらないように固定してください。
・排気ダクトを排気口に取付けます。
・風漏れ防止のため、排気口と排気ダクトをアルミテープにてテーピングします。

アルミテープ

排気口7５

フードカバーの取付け
・フードカバー固定位置（４ヶ所）に＋バインドタッピンネジ３．５×４５を２、３ｍｍ開けた状態までねじ込みます。
・フードカバーを＋バインドタッピンネジ３．５×４５に引っ掛けます。
・フードカバー下部のクリンプナットの穴とフード本体の固定穴の位置を合わせ、ローレットネジにて固定します。

フードカバー

落とし込む＋バインドタッピンネジ
3．５×４５

フードカバー

クリンプナット

フード本体

固定穴

ローレットネジ

フードカバー固定位置
CL
1200
370

415

100

＋バインドタッピンネジ 3．５×４５（４ヶ所）

329

9415

8

６

オイルトレーの取付け・フード本体内側の切り欠き部分に合わせて、オイルトレーを取付けます。

オイルトレー
オイルトレー
切り欠きに差し込む

切り欠き

７

整流板の取付け・１で取り外した逆の手順で整流板を取付けます。

８

電源プラグの差し込み

給気シャッター連動用コード［給気連動対応の場合のみ］

・電源プラグをコンセントに差し込みます。
※必ず分電盤のブレーカーを「切」にしてから行ってください。
※アース（Ｄ種接地工事）を取付けます。

※

結線［給気連動対応の場合のみ］
・フード本体から出ている給気シャッター連動用コードと給気シャッターのコードを速決端子等で結線します。

9電源プラグフード幕板の取付け（オプション）※※

上方、後方排気用です。
左右側方排気には取付けできません。
イラストはTRBM-FSB25＊＊＊の場合を示し、TRBM-FSB35＊＊＊の場合は形状が異なります。

１
２
３

壁面の指定位置に＋トラスタッピンネジ３．５×２０にて金具を取付けます。
フード幕板を左右に広げて、金具と壁のすき間に差し込みます。
フード幕板をいっぱいまで下げて、フード本体上面に当てます。

図１

図２

図３

金具
フード幕板

＋トラスタッピンネジ
３．５×２０

フード本体上面取付位置［単位：ｍｍ］

62.5
250
42番

H（幕板）

500

75

金具取付位置品

フード幕板
H−27 27〃〃H（幕板）

42H

TRBM-FSB2526

260

TRBM-FSB2546Z

60〜460350

番

HTRBM-FSB3526

260

TRBM-FSB3546Z

60〜460

フード幕板

555
H（幕板）

4275

品

〃

H−27 27

金具取付位置〃H（幕板）

4210製品寸法図※給気シャッター連動用コードは、TRTH - B120DJの場合のみ。
CL
電源コード
給気シャッター
連動用コード

120077

アース接続端子※アース線は工事側手配

377

213

Ａ部詳細図

750

Ａ部

ダクト位置

PE

62.5
750
400

1755752513400

400

438

1200
400

取付・設置後の点検・清掃
・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
・スイッチを入れて動作を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。
お問い合わせ先

スマートフォンからでもＴＥＬ

050 - 3852 - 2392〈受付時間 平日9 : 00〜18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

修理／メンテナンスのメール

tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

依頼ができます。

ＦＡＸ

0575 - 23 - 1262

アクセスはこちらから→

P9WP-TRS176
www.toyokitchen.co.jp〒107-0062

東京都港区南青山3-16-3

23.12