取付・設置説明書 安全上のご注意●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法を説明してください。また、この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
●取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。

この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

注意
水栓を取付ける前に、配管内のゴミ等を完全に取り除いてください。

取付・設置完了後は、配管接続部および器具から水漏れが無いことを確認してください。

水漏れが発生し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

漏水で、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

湯水を逆に配管しないでください。

取付け後に、給水・給湯ホースを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

湯湯水

水

接続部分に負荷がかかり、漏水して家財等を濡らす財産損害の恐れがあります。

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。
1

水栓を固定する配管はしっかり固定してください。
グラ

グラ

凍結が予想される際は、室温を下げないようにして水栓を布等の保温効果があるもので包んでください。

グラ

接続部分がゆるみ、漏水して家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯を使用中に湯温が急上昇することがあります。

カチ

カチ

ホカ

ホカ

アツイ
やけどの恐れがありますので、やけどの恐れが無いところまで水圧変動を押さえた配管設備にしてください。

凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

仕様

給水・給湯圧力

推奨操作圧力０．１〜０．５ＭＰａ

給水・給湯圧力差

最大０．１５ＭＰａ

最高給湯温度

８０℃以下

推奨給湯温度

５０〜６０℃

使用可能水質水道水および飲用可能な井戸水

用

一般住宅用

途

取付け前のご注意
・給水圧力が０．５ＭＰａを超える場合は、市販の減圧弁を設置して推奨操作圧力に減圧してください。
・給水圧力は給湯圧力より高くするか同等になるようにしてください。
・誤作動などによるやけどを防止するため、５０〜６０℃給湯をお奨めします。
・給湯配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。

2

外観寸法図
平面図

18028

100

給湯Ｇ１／２［設備工事］
給水Ｇ１／２［設備工事］

52

Min.33226

232

6Max.53

4022

正面図

側面図

210232

180226

Ｇ１／２
給湯Ｇ１／２［設備工事］

吐水口
40

6

給水Ｇ１／２［設備工事］

344225290100442815Max.53Min.33分解図・万一故障等で分解する時は、下記の要領で行ってください。

壁埋め込み部品

前パネル
Ｏリング

給湯口キャップ

締付キャップスペーサー
化粧キャップ
固定ネジ

給水口キャップ
給水ノズル

吐水パイプ

レバーハンドル■壁埋め込み部品

壁埋め込み部品本体
カートリッジカバー
カートリッジ
締付部品

給湯口キャップ
カートリッジキャップ

給水口キャップ

カバー
カバー取付ネジ4

水栓の取付け■損傷を避けるため、接続前に通水してください。
■取付け順に従って確実に取付けてください。
■取付け後は本管止水栓を開き、締め付け各部から水濡れが無いことを確認し、実用テストを必ず実施してください。
■水漏れ試験の後、通水を十分に行ってください。配管内のゴミが詰まり、故障の原因になります。
注意：壁面点検口および止水栓設置は建築側の設備工事ですので、あらかじめ工事を行ってください。
注意：先付工事終了後、後付工事で使用する部品を取付・設置業者または、営業担当者が責任を持って保管してください。

【先付工事】（図１）１．壁埋め込み部品を壁面固定用取付穴より＋ナベタッピンネジ５×４０（市販品：４本）にて取付けます。
（図１）※ 壁埋め込み部品は、水平垂直になるように必ずレベル調整を行い、取付けてください。
２．壁埋め込み部品下側の給水口・給湯口キャップを外し（図２）、給水・給湯ホースを接続します。（図３）
上部キャップは外さないでください。
※ 給水・給湯ホースのゆるみが無いことを必ず確認してください。
３．カートリッジキャップをつけたまま壁を仕上げます。（図４）
図１

上部キャップ

図２

壁埋め込み部品

G 1/2＋ナベタッピンネジ
５×４０（市販品）

給湯口キャップ

図３

G 1/2

給水口キャップ

図４

壁仕上げ面

給水給湯シール
テープ
カートリッジキャップ5【後付工事】
１．カートリッジキャップを外します。（図５）２．給水ノズル（六角ナット側）にて壁埋め込み部品のカバー取付ネジをゆるめて外し、カバーを取り外します。（図５）３．壁埋め込み部品に給水ノズルをねじ込んで取付けます。（図６）
４．前パネルの裏面にパッキンを貼り、給水ノズルに差し込みながら、壁に貼り付けます。（図６）５．給水ノズルに吐水パイプを差し込みます。（図７）
６．カートリッジに化粧カバーをねじ込み、スペーサーを差し込みます。（図７）
７．カートリッジにレバーハンドルを差し込み、固定ネジにて固定し、キャップを取付けます。（図７）

図５カートリッジ
キャップ

カバー取付ネジ

カバー
給水ノズル

図６
パッキン

前パネル裏面

スペーサー
化粧カバー

図７

カートリッジ
キャップ固定ネジ

給水ノズル
給水ノズル
吐水パイプ
前パネル

6レバーハンドル

配管図
平面図

180
28100

52

給湯Ｇ１／２［設備工事］
給水Ｇ１／２［設備工事］
下地桟３０×９０［建築工事］

40

Min.52

Max.72

Min.33

6Max.5330※先付工事

226232

壁仕上がり
開口１６０×６０※後付工事

側面図

210

壁仕上がり
開口１６０×６０

180
28100

232

52

給湯Ｇ１／２［設備工事］

給水Ｇ１／２［設備工事］＋ナベタッピンネジ
５×４０（市販品）

一次配管接続［設備工事］
止水栓［設備工事］

給湯給水30

Min.52

壁仕上がり
開口１６０×６０

Max.53
Min.33

下地桟３０×９０［建築工事］
4490

44

下地桟３０×９０［建築工事］※後付工事

Max.72

壁面点検口※サイズはユニット点検口による［建築工事］

90

正面図

※先付工事
給水／給湯
Ｇ１／２
［設備工事］
一次配管接続［設備工事］

止水栓［設備工事］
壁面点検口※サイズはユニット点検口による［建築工事］
一次配管［設備工事］

一次配管［設備工事］

150

7トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。
お問い合わせ先

スマートフォンからでもＴＥＬ

050 - 3852 - 2392〈受付時間 平日9 : 00〜18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

修理／メンテナンスのメール

tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

依頼ができます。

ＦＡＸ

0575 - 23 - 1262

アクセスはこちらから→

P9WP-TRS362
www.toyokitchen.co.jp〒107-0062

東京都港区南青山3-16-3

23.11