TS250/TS400/TS700/TS1000高効率 (140ℓm/W 以上）で大幅な省エネ、ランニングコスト削減

シリーズ
抜群の省エネ性能で高い導入効果
高天井用 LED 照明で国内導入実績トップクラスの Neo Venus を生み出したティーネットジャパンが新たに開発した高効率高輝度
LED 照明 “Terasave”（テラセイブ）。
明るさと省エネ性能の相反するニーズを国内最高クラスの領域で両立を実現し、しかも導入しやすい価格帯でご提供。
高効率仕様により大幅な省エネ、ランニングコスト削減、CO 2 削減を実現し、各種施設の経営課題解決に貢献します。

電力・ランニングコスト

Cost
Down

安心の3年保証

ラインアップ

水銀灯 1000W〜メタルハライドランプ 700W 相当タイプ

削減率

229

33000

144(単位：kWh/年）

27,480約 57.7約 264.6

削減

3.0kg

外形寸法図

重量：3.0kg

98,520ダミー
206.9 万円

126,000

点灯時間：3,000ｈ/ 年 電気料金：21 円 /kWh（税抜）（（社）日本照明工業会 技術資料 114-1996 による）比較条件：一般的な水銀ランプ 1000W 形（消費電力 1050W）とテラセイブ 1000（TS1000W-SC）（消費電力 229W） 40 台、200V 時の比較です。

水銀灯 1000W

重量：6.0kg

78%(単位：万円/年）

TS1000照度分布

高さ15m／20灯（8mピッチ）削減

水銀灯 1000W

350
300

TS1000

重量：3.1kg

重量：5.0kg

削減率

137

19500

143(単位：kWh/年）

点灯時間：3,000ｈ/ 年 電気料金：21 円 /kWh（税抜）（（社）日本照明工業会 技術資料 114-1996 による）比較条件：一般的な水銀ランプ 700W 形（消費電力 745W）とテラセイブ 700（TS700W-SC）（消費電力 137W） 40 台、200V 時の比較です。

外形寸法図

重量：2.3kg

約 187.7

72,960153.2 万円

16,440約 34.5削減2.3kg( ソケット型 )重量：5.2kg

水銀灯 700W

82%(単位：万円/年）

89,400TS700

重量：4.1kg

照度分布

高さ10m／25灯（7mピッチ）

削減

水銀灯 700W

TS700

重量：2.4kg

350300

削減率

12300

(単位：kWh/年）(単位：万円/年）
約削減

削減

141万円

約

点灯時間：3,000ｈ/ 年 電気料金：21 円 /kWh（税抜）（（社）日本照明工業会 技術資料 114-1996 による）比較条件：一般的な水銀ランプ 400W 形（消費電力 415W）とテラセイブ 400（TS400W-SC）（消費電力 87W） 40 台、200V 時の比較です。

外形寸法図
水銀灯 250W/300W〜メタルハライドランプ 150W 相当タイプ

削減率689550(単位：kWh/年）

31,200

1.2kg

外形寸法図

重量：1.2kg

約 65.548.4 万円

削減

点灯時間：3,000ｈ/ 年 電気料金：21 円 /kWh（税抜）（（社）日本照明工業会 技術資料 114-1996 による）比較条件：一般的な水銀ランプ 250W 形（消費電力 260W）とテラセイブ 250（TS250W-SC）（消費電力 68W） 40 台、200V 時の比較です。

重量：3.8kg削減

8,160
水銀灯 250W74%(単位：万円/年）

ダミー
23,040TS250

重量：2.8kg

約 17.1
水銀灯 250W

TS250

重量：1.3kg

350
300
250

推奨用途例
天井高 15m 以下の工場、倉庫をはじめ、商業施設・ホール、体育館、看板・投光照明に適しています。
眩しさが気になる場合は LED のギラつきを軽減するフロストカバータイプを推奨いたします。

Terasave の導入効果シミュレーション
1)Terasave400 を導入した場合の費用対効果試算表
契約種別

高圧電力 A

契約電力
基本料金

50kW 以上 500kW 未満 使用電力料金
1,269 円／ kW

平 均：約 21 円 /kWh

既存照明の使用電力量と電気料金
器具名

消費電力計

415W

水銀灯 400W
安定器（AC200V）

数

400W
15W

器具名

営業日数

点灯時間

260 日
260 日

10 時間
10 時間

消費電力数

87W量

260 日

4,333kWh
163kWh4,496kWh

年間使用電力量
52,000kWh
1,950kWh

53,950kWh

1,132,950 円

点灯時間

月間使用電力量

年間使用電力量

使用電力料金19,803 円

237,510 円

営業日数

50 灯

月間使用電力量

94,416 円

使用電力料金Terasave(TS400) の使用電力量と電気料金
TS400量

50 灯
50 台

10 時間

943kWh11,310kWh

トータルコスト比較¥14,000,000¥12,000,000

累計（LED イニシャル＋ランニングコスト）
累計（既設照明ランニングコスト）

既設水銀灯¥10,000,000

電力料金削減効果

設備償却¥8,000,000

約¥6,000,000

2.2年

5 年間で約 281万円
ダウンLED 照明¥4,000,000¥2,000,000（金額） ¥012（年）3456789※消費電力は AC200V 時の値。電気料金は平均単価 21 円 /kWh（税抜）。
年間点灯時間 2,600 時間で算出（10 時間 / 日）
トータルコスト電力料金と水銀灯・安定器の交換器具代が含まれます。

10２)CO2 削減効果（Terasave400 の場合）※東京電力 CO 排出係数：0.53kg-CO
22

LED 照明は水銀灯に比べ CO2 の排出量が少なく、環境負荷の低減に大きな効果が得られます。
既存照明（水銀灯 400W）
LED 照明（TS400）415W 50 灯 0.001 2,600h 0.53kg=28,594kg-CO2

28,594 kg-CO2
5,994 kg-CO2

10 年間で約 787 万円
ダウン

CO2 削減87W 50 灯 0.001 2,600h 0.53kg=5,994kg-CO2＝

年間 CO2 排出量 を 22,600kg-CO2 削減可能。
杉の木 約 1,600 本分の吸収量に相当。
(50 年生育の杉で 14kg/ 本）の効果。

■仕様
機 種

TS1000

TS700

TS400

口 金

TS250

E3933,000 ℓm

19,500 ℓm

12,300 ℓm

9,550 ℓm

消費電力 (電源含む )229W （AC200V） / 234W （AC100V）

137W （AC200V） / 140W （AC100V）

87W （AC200V） / 89W （AC100V）

68W （AC200V） / 70W （AC100V）

発光効率 （AC200V 時）

144 ℓm/W

143 ℓm/W

141 ℓm/W

140 ℓm/W

器具光束※1

本 体

白色 5,000K、 電球色 2,700K （オプション）

色温度
定格寿命

50,000h （50℃）

演色性Ra 70( 白色 5,000K）、 Ra 80 （電球色 2,700K）−30℃〜＋50℃ ※放熱が阻害されない条件下

使用環境温度
重 量

約 3.0kg （ソケット型）

約 2.3kg （ソケット型）

約 1.7kg （ソケット型）

約 1.2kg （ソケット型）

IP67 ※ソケット型除く

防塵 ・ 防水性

PSE （電気用品安全法技術基準） ※ソケット型は PSE 対象外

適合規格※1 発光色：白色、クリアカバー装着品にて、自社配光測定による実測値。

入力電圧AC100V〜AC254V ( 許容範囲 AC90V〜AC279V)

周波数50/60Hz

入力電流

電 源

2.34A±10％ (AC100V)

1.39A±10％ (AC100V)

0.89A±10％ (AC100V)

0.70A±10％ (AC100V)

1.17A±10％ (AC200V)

0.72A±10％ (AC200V)

0.44A±10％ (AC200V)

0.36A±10％ (AC200V))−30℃〜＋50℃ ※放熱が阻害されない条件下

使用環境温度重 量

約 1.94kg

約 1.52kg

約 1.35kg

約 1.35kg

IP67

防塵 ・ 防水性

PSE （電気用品安全法技術基準）

適合規格

2015 年 6 月

201506-100-1