水 栓 柱リベルタ

施工・取扱い説明【お客 様窓口】
品質保証部

このたびは水 栓 柱リベルタをお求めいただきましてまことにありがとうございます。

〒5 01- 210 4

ご 使用の前にこの説明書をよくお読 みのうえ、正しくご 使用ください。

岐阜県山県市東深 瀬 9 4 - 2

TE L：0 581- 2 3 - 0 57 0

●お客 様 へ

受付時間9：0 0～17：0 （0 土・日・祝日は除く）

お読 みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所にURL

必ず 保管してください。

ht tp:/ / w w w / mizsei.c o.jp /●工事店様 へ施工後、この説明書をお客 様 へお渡しください。

【施工について】

施工手順① 設 置場所の確認

施工に関する安全上のご 注 意

給 水配管の位置を確認 する。

参考 施工図（ m m）●ここに示した注 意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結びつく可能 性があります。

注意
127 0

いず れも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず 守ってください。

説明書に沿ってお客 様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

位置を基準にして下さい。

コンクリート

中間部分のハンドル位置を確認してか

給 水配管

給 水接 続 部（R1/ 2 )「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じる事が想定されます。」

給 水エルボ・・・・・・・

けると、後の施工が容易に行えます。

基 礎面②エルボの接 続・位置決め・配管の接 続「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が発生する危険な状態が生じる事が想定されます。」

注意

製品の設置方向は、中間分部のハンドル

ら、先に「エルボ」を接続継手に取りつ用語および 記 号の説明

警告

上部水栓と中間の水栓が回転するため、仕上げ 面

10 0以上●施工完了後、試 験 運 転を行い異常がない事を確認 すると共に、工事店様はφ4 3●工具を使ってしっかりと締め付け、接続してください。

・・・・・・・●先に「エルボ」を接続すると、後の施工が容易になります。

「注意しなさい！」（上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。
・・・・・・・
必ずお読みになり、記載事項を守って下さい。）●仮固定・位置決めは、「エルボ」を接続した後に行ってください。
●配管種類に合わせて、継手等を手配してください。

「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

・・・・・・・「エルボ」接続後、給水配管を施工位置と方向を確認し、①「エルボ」を本体に接続する。 ② 接続する。

「分解してはいけません！」

・・・・・・・「指示した場所に触れてはいけません！」

エルボ・・・・・・・

給水配管接続部

接続継手
R1/2

エルボ

エルボ

給水配管

給水配管

「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

・・・・・・・③ 通 水点検注意

水栓柱の施工後に水が流れるか、止水できているかどうかを点検します。

修理技術者以外の人は、水栓柱本体内部を分解しないで下さい。

このとき、蛇口を全開し、管内のゴミを取り除く為に、約 30 ～ 60 秒間勢いよく故障や水漏れの原因になります。

通水を行ってください。

凍結が予想される地域では必ず水抜き栓を設置して下さい。凍結破損で水漏れし、水がでない・止まらないといった症状の一番の原因が、『蛇口の施工時に発生し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

たゴミ等が止水部に詰まる為』ですので、蛇口止水部のゴミを、ピンセット等を用いて、丁寧に取り除いてください。

本製品に強い力や衝撃を与えないでください。

注意●取付け前に必ず 通 水し、配管内のゴミを洗い流してください。

必ず垂直に設置して下さい。

●接 続の際は、接 続 継手が回らないように、スパナ等の工具で掴んで接 続してください。
配管の深さは各自治体ごとに決まり（凍結深度）がございます。100mmより深い●シール 剤が 本 体内部に入らないように注 意してください。

場合、指示に従って下さい。浅いと凍結による管破損などの可能性があります。

●接 続 継手以 外には工具をかけないでください。
●水 栓 柱は 住宅の基 礎面上に設 置してください。
●P C 板などの十分強固な上に設 置してください。

適切な使用条 件●配管は必ず10 0 m m以上埋設してください。
〔水圧について〕●給 水圧力が 0.75 M P aを超える場合は、市販の減 圧弁などで0.2～0.3 M P a 程度に減 圧してください。
最 低必 要水圧（流動時）

最高使用圧力（静 止時）

水 栓 柱のグラつき防 止のため、3 0 0 m m 埋設をオススメします。
凍 結が予想される地 域では、各自治 体ごとに決まり（凍 結深 度）がございますので、指示に従ってください。
●水 栓 柱は必ずコンクリートで根 巻きを行ってください。

給 水圧力
0.0 5 M P a

0.75 M P a

器 具のグラつき・転 倒が 発生する恐 れがあります。
●凍 結が予想される地 域では必ず 水抜き栓を設 置してください。

〔水質・用途について〕

凍 結 破損で水 漏れし、家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

使用可能 水質水道 水および 飲 用可能な井戸水

用途

一般 住宅用【ご 使用について】
ご 使用に関する安全上のご 注 意
ここに示した注 意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び 付く可能 性があります。
いず れも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず 守って下さい。

警告
小さいお子様だけのご使用は、避けて下さい。
けがをするおそれがあります。

【定期的な点検】注意
製品に強い力や衝撃を与えないで下さい。

可動部分の点検故障や水漏れの原因になります。

●可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤滑剤切れです。

吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないで下さい。

放置すると故障の原因になりますので、工事店様に修理をご依頼下さい。

磨耗、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に吐水口部から微少の●吐水口を長期間回さずに使用すると水あかなどが付着し、無理に回そうとすると、水漏れ・異音の発生の原因になります。

水がにじみ出るおそれがあります。

●日頃から、ときどき吐水口を回して下さい。（月1回を目安）吐水口が回解氷機やアースを水栓に通電しないで下さい。

らなくなった場合は、工事店様に修理をご依頼下さい。

水栓が発熱で破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
配管回りの水 漏れ･器 具のガタツキの点検
分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないで下さい。
器具が破損し、けがをしたり、水漏れで家財などを濡らす財産損害発生の●定期的に、配管周りの水漏れがないか確認して下さい。
（年2回を目安）

おそれがあります。

●定期的に、器具のガタツキがないか確認して下さい。
凍 結予防（年2回を目安）

凍 結のおそれがある場合は、次の処置によって凍 結を予防

劣化・磨耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れできる場合があります。

して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

●蛇口より少量の水を出してください。

確認（目安として1分間に牛乳ビン1本 程度）

水漏れなし※凍 結による破損は、保証期間内でも有料 修 理となります。

【メンテナンスについて】
お手入れ

消耗部品交換 手順

注意

製品についた汚 れを放 置しておくと、汚 れが 落ちにくくなることがあります。
快 適にご 使用いただくために、日頃のお手入れをおすすめします。

可動部が回りにくい、水漏れ等が見つかっ●柔らかい布で水 拭きして、よくしぼった布で汚 れを拭き取ってください。

た場合、下記の手順に従って、部品の交●汚 れが目立つときは、中性 洗 剤を柔らかい布にふくませて拭き取った後水 拭きして、換を行ってください。

※必ず元栓が閉まっているか確認してから行ってください。
※取り付け完了後、水漏れ等がないか必ず確認してください。

よくしぼった布で汚 れを拭き取ってください。

注意
次のものは 使用しないでください。
変色や 傷みのおそれがあります。
●酸 性・アルカリ性および 塩素系の洗 剤類

面幅 2ｍｍの「六角レンチ」を使用を取り外して下さい。

※特に酸 性 洗 剤はメッキを侵します。

●ナイロンたわしなど※レンチは付属しておりません。

行えます。
ハンドル

ホーロービス【本製品の構 造】

ハンドル

構 造を表したイラストです。
本製品の構 造をご 理 解いただくのにご 使用ください。
ハンドル
抜け防止金具ノンライジングミニバルブ
ＪＦ-Ｖ４ ※消耗部品

ノンライジング
ミニバルブ②「抜け防止金具」を工具を使用して取り「上部金具」⑤「上部金具」を工具で回し、外して下さい。と「化粧管」を一緒に取り外して下さい。

※可動部整流器

ホーロービス M4×８( とがり先）

る
け開ストレーナ網抜け防止金具

る
け閉め る

閉め る

③｢水栓本体｣を上に引き抜いてください。

上部金具
NMY パッキン 30

上部金具

化粧管

開

リベルタ水栓本体

して取りして下さい。

※「ノンライジングミニバルブ」の交換が●ベンジン・シンナー・ラッカー・アルコールなどの溶 剤や油類
●クレンザ ーなどの粒子の粗い洗 剤「ハンドル」 ④後に設けてある「ホーロービス」を、①「ハンドル」を強く引っ張り、⑥「回転金具」を上に引き抜いてください。

※「上部金具」のパッキン交換が行えます。 ※「中間水栓本体」のパッキン交換が行え

化粧管

ＰＫＮ１６０※消耗部品

下図を参考に、パッキンの向きに注意します。下図を参考に、パッキンの向きにてください。

注意して下さい。
回転金具

回転金具

※可動部

水栓本体

中間水栓本体ノンライジングミニバルブ
ＪＦ-Ｖ４ ※消耗部品
ハンドル

上部金具

中間水栓本体※パッキンの取付向きは、上記の※パッキンの取付向きは、上記の図の向き通りにお取付け下さい。

図の向き通りにお取付け下さい。

NMY パッキン 30
ＰＫＮ１６０※消耗部品【お客 様窓口】
品質保証部
TE L：0 581- 2 3 - 0 57 0
水栓柱締付ナット

URL〒5 01- 210 4

岐阜県山県市東深 瀬 9 4 - 2

受付時間9：0 0～17：0 （0 土・日・祝日は除く）

ht tp:/ / w w w / mizsei.c o.jp /