BA01987S/33/JA/05.24-00
71662191
2024-03-01

Products

Solutions

Services

取扱説明書
FieldPort SWA50
HART フィールド機器用高性能 Bluetooth® アダプタ

改訂履歴

FieldPort SWA50

改訂履歴

2

製品バージ 取扱説明書
ョン

変更

コメント

1.00.XX

BA01987S/04/EN/02.20–

初期バージョン

1.00.XX

BA01987S/04/EN/03.21

電源電圧

修正

1.00.XX

BA01987S/04/EN/04.21

位置合せ
範囲
ステータス信号に関する注意事項
注記および参照情報「診断」セクション

修正および変更

1.01.XX

BA01987S/04/EN/05.24

以下のセクション：
以下に基づく追加および変更• 範囲• 新規 SWA50 ファームウェ
• 操作オプション
ア（MSD など）
• 設定
• MSD から DTM への Field• SWA50 用の SmartBlue アプリの説明
Xpert 操作の変更• SWA50 用の DTM の説明• ファームウェアの更新• 診断• メニュー概要

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

目次

目次
1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1
1.2

本説明書の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 安全シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 特定情報に関するシンボル . . . . . . . . 5
1.2.3 図中のシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.4 電気シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.5 SmartBlue アプリのアイコン . . . . . . . 6
用語および略語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
有効バージョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.1
6.2
6.3
6.4

6.9

電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
端子の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
シールドケーブル用ケーブルグランドを使用する場合のストリッピング . . . . . . . . . . . . 29
パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィー
ルド機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィー
ルド機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィ
ールド機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）（リピーター） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
配線状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7

操作オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

操作オプションの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . .
SmartBlue アプリ経由の操作 . . . . . . . . . . . .
Field Xpert による操作 . . . . . . . . . . . . . . . . .
FieldCare による操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Field Xpert または FieldCare による現場操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3
1.4
1.5
1.6

2

安全上の基本注意事項 . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

作業員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
機器固有の IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7.1 Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.5
6.6
6.7
6.8

33
33
33
33
33

3

製品説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.1
3.2

機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FieldPort SWA50 Bluetooth バージョンのシ
ステム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8.1
8.2

4

受入検査および製品識別表示 . . . . . . . 12

4.1
4.2
4.3

受入検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
製品識別表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2.1 銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2.2 製造者データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12保管および輸送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

操作オプションの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2.1 FieldPort SWA50 の要件 . . . . . . . . . 35
8.2.2 設定に必要な情報 . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2.3 設定前の確認事項 . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2.4 初期パスワード . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FieldPort SWA50 の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.3.1 SmartBlue アプリを使用した設定 . . 36
8.3.2 Field Xpert を使用した設定 . . . . . . . 39
8.3.3 FieldCare を使用した設定 . . . . . . . . 41

5

取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1
5.2
5.3

取付方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
通信範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
取付オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3.1 「直接取付け」バージョン . . . . . . . . 14
5.3.2 「分離型取付け」バージョン . . . . . . 15
「直接取付け」バージョンの取付け . . . . . . . 15
「分離型取付け」バージョンの取付け . . . . . . 20
取付ブラケットを使用した FieldPort
SWA50 の取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.6.1 取付けおよび位置合せのオプシ
ョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.6.2 寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.6.3 取付金具と FieldPort SWA50 の取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.4
5.5
5.6

5.7

Endress+Hauser

8.3

9操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

9.1
9.2

ハードウェアのロック . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

10.1 メニュー概要（ナビゲーション） . . . . . . . .
10.2 「Device information」ページ . . . . . . . . . . . .
10.3 「Diagnostics：FieldPort SWA50」ページ . . .
10.4 「Diagnostics：Field device」ページ . . . . . . .
10.5 「Application：FieldPort SWA50」ページ . . .
10.5.1 「Measured values」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5.2 「HART info」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43
43
46
46
48
48
48

3

目次

FieldPort SWA50

10.6 「Application：Field device」ページ . . . . . . . 49
10.6.1 「Measured values」ページ（Field
device） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10.6.2 「HART info」ページ（Field device） 49
10.7 「System：FieldPort SWA50」ページ . . . . . . 50
10.7.1 「Device management」ページ（FieldPort SWA50） . . . . . . . . . . . . 50
10.7.2 「Connectivity」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10.7.3 「Geolocation」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.7.4 「Information」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.8 「System：Field device」ページ . . . . . . . . . . 51
10.8.1 「Device management」ページ（Field
device） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10.8.2 「Information」ページ（Field device） 52

11

SWA50 用の DTM の説明 . . . . . . . . . . . 53

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Wireless Communication . . . . . . . . . . . . . . . 54
Wired Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Device Variable Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Event Notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

12

診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

12.1
12.2
12.3
12.4

診断機能の呼び出し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Wired Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Health Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12.4.1 NAMUR NE 107 . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12.4.2 ASM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12.4.3 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

13

その他の DTM 機能 . . . . . . . . . . . . . . . . 62

19

付録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

19.1 メニュー一覧（SmartBlue アプリのナビゲー
ション） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
19.1.1 FieldPort SWA50（Bluetooth バージョン） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

13.1 Lock / Unlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

14

診断およびトラブルシューティン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

14.1 診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
14.2 トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . 65

15

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

15.1 一般的なメンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
15.2 ファームウェアアップデート . . . . . . . . . . . . 66

16

修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

16.1 一般的注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
16.2 廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

17

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

18

技術データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

本説明書について

1

本説明書について

1.1

本説明書の目的

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2

シンボル

1.2.1

安全シンボル!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。
!"

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2

特定情報に関するシンボル

シンボル

意味
許可
許可された手順、プロセス、動作
推奨
推奨の手順、プロセス、動作禁止
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料参照

A

ページ参照
図参照
注意すべき注記または個々のステップ

1. , 2. , 3. …

一連のステップ
操作・設定の結果問題が発生した場合のヘルプ
目視確認

Endress+Hauser5本説明書についてFieldPort SWA50

1.2.3

図中のシンボル

シンボル

意味

シンボル

意味

1, 2, 3,...

項目番号

1. , 2. , 3. …

一連のステップ

A, B, C, ...

図
危険場所

1.2.4

A-A, B-B, C-C, ...

.

断面図
安全場所（非危険場所）

電気シンボル

シンボル

意味
直流
交流
直流および交流
接地接続
オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
電位平衡接続（PE：保護接地）
その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。
接地端子は機器の内側と外側にあります。
• 内側の接地端子：電位平衡を電源ネットワークに接続します。
• 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.5

SmartBlue アプリのアイコン

アイコン

意味
SmartBlue
アクセス可能なフィールド機器
ホーム
メニュー
設定

6

1.3

用語および略語

用語説明

DeviceCare

Endress+Hauser HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Ethernet フィールド機器用の汎用設定ソフトウェア

DTM

デバイスタイプマネージャ

FieldCare

デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセット
マネジメントツール

ループ電源式アダプ
タ

ループ電源式アダプタ

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

本説明書について

1.4

有効バージョン

コンポーネントバージョン

ソフトウェアV1.01.xx

ハードウェアV1.00.xx

1.5

関連資料

本製品に対する取扱説明書、合格証と認証などの最新資料は、www.endress.com の関連する製品ページから入手できます。
1.

フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。

2.

製品ページを開きます。

3. 「ダウンロード」を選択します。
防爆説明書
すべての防爆データは、防爆関連資料（別冊）に記載されています。防爆関連資料は、防爆機器に標準で付属します。
機器バージョンに対応する追加資料がある場合は、補足資料の資料番号が銘板に明記されています。

1.6

登録商標

HART®
FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。
Bluetooth®
Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser
は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。
Apple®
Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Android®
Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

Endress+Hauser

7安全上の基本注意事項

FieldPort SWA50

2

安全上の基本注意事項

2.1

作業員の要件設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 訓練を受け、資格を有する専門作業員：特定の任務や作業を行うための適切な資格を有し、Endress+Hauser が提供する訓練を受ける必要があります。弊社サービス部
門の専門スタッフ。
‣ 施設責任者の許可を得ている作業員であること。
‣ 各地域/各国の法規を熟知していること。
‣ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
‣ 本書の説明に従い、基本的な方針に従うこと。
オペレータ要員は、以下の要件を満たす必要があります。

‣ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
‣ 本書の説明に従うこと。

2.2

用途

FieldPort SWA50 はループ電源式のアダプタであり、接続された HART フィールド機器の HART 信号を信頼性の高い Bluetooth 暗号化信号に変換します。FieldPort SWA50
は、すべての 2 線式/4 線式 HART フィールド機器への追加設置が可能です。
制御機能を使用する安全アプリケーションの場合、有線通信の代替として Bluetooth 信号を使用しないでください。
不適切な用途
指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

2.3

労働安全

機器で作業する場合：‣ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

2.4

操作上の安全性

けがに注意！
‣ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
‣ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。
機器の改造
機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招く恐れがあり、認められません。
‣ 変更が必要な場合は、Endress+Hauser 営業所もしくは販売代理店にお問い合わせく
ださい。

2.5

製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。
本機器、一般的な安全要件および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU/EC 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。
8

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

安全上の基本注意事項

2.6

IT セキュリティ

当社が保証を提供するのは、取扱説明書の指示に従って機器を設置および使用した場合に限られます。本機器は、機器設定が意図せずに変更されることを防止するセキュリテ
ィ機構を備えています。
事業者が定める IT セキュリティ規格への適合、および機器と機器データの伝送に関する追加的な保護を目的とした IT セキュリティ対策については、事業者自身が実施する必要があります。
詳細については、セキュリティマニュアル（SD02984S）を参照してください（www.endress.com/SWA50）。

2.7

機器固有の IT セキュリティ

2.7.1

Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所（AISEC）
で試験された暗号化技術が使用されます。
• Bluetooth® 経由の接続を行うには、対応する Endress+Hauser 製機器またはSmartBlue アプリが必要となります。
• 1 台の FieldPort SWA50 機器と 1 台 のスマートフォン/タブレット端末間に、1 つのポイントツーポイント接続のみが確立されます。
• ハードウェアロックを使用することにより、Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェ
イスの保護を強化できます。→  42
• 操作ツールを使用して、ハードウェアロックを無効化/回避することはできません。

Endress+Hauser

9

製品説明

FieldPort SWA50

3

製品説明

3.1

機能

FieldPort SWA50 は、接続された HART フィールド機器の HART 信号を信頼性が高く暗号化された Bluetooth® または WirelessHART 信号に変換します。FieldPort SWA50 は、すべての 2 線式/4 線式 HART フィールド機器への追加取付が可能です。
FieldPort SWA50 では、以下の操作ツールを使用できます。
• Endress+Hauser SmartBlue アプリ（モバイル機器用）• Endress+Hauser Field Xpert SMTxx タブレット PC• Endress+Hauser FieldCare SFE500 フィールド機器設定ツール
操作ツールに応じて、以下の機能を使用できます。
• FieldPort SWA50 の設定• 接続された HART フィールド機器の測定値の可視化• FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器の現在のステータスの可視化• 接続された HART フィールド機器の設定
FieldPort SWA50 と FieldEdge 機器を使用して、HART フィールド機器を
Netilion クラウドに接続できます。
Netilion クラウドの詳細情報：https://netilion.endress.com
注記
機能安全を備えた制御アプリケーションにおける Bluetooth 信号の使用
安全アプリケーションの非推奨事項‣ 機能安全を備えた制御アプリケーションでは、Bluetooth などの無線信号を使用しな
いでください。

10

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

製品説明

3.2

FieldPort SWA50 Bluetooth バージョンのシステム構
成
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Netilion

A0040482

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Endress+Hauser

SWA50 Bluetooth バージョンのシステム構成
HART フィールド機器および FieldPort SWA50、分離型取付け
Bluetooth® 経由の暗号化された無線接続
HART フィールド機器および FieldPort SWA50、直接取付け
FieldEdge SGC200
LTE 接続Netilion クラウド
Application Programming Interface（API）
https インターネット接続
インターネットブラウザベースの Netilion サービスアプリまたはユーザーアプリケーション
Endress+Hauser SmartBlue アプリ
Endress+Hauser Field Xpert（SMTxx など）

11

受入検査および製品識別表示

FieldPort SWA50

4

受入検査および製品識別表示

4.1

受入検査

• 輸送時の梱包の損傷がないかどうかを点検する• 梱包を丁寧に開封する• 各納入品目に損傷がないかどうかを点検する• すべての納入品目が揃っており、欠品がないことを確認する• すべての付属資料を保管する
納入品目の損傷が事前に確認された場合、機器を稼働しないでください。この場合、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください：
www.addresses.endress.com
可能な場合は納入時の梱包を使用して、機器を Endress+Hauser まで返却してくだ
さい。
納入範囲• FieldPort SWA50• ご注文のバージョンに対応したケーブルグランド• オプション：取付ブラケット
納入範囲に含まれる関連資料• 簡易取扱説明書• ご注文のバージョンが該当する場合：安全上の注意事項

4.2

製品識別表示4.2.1

銘板

機器の銘板はハウジングにレーザー刻印されています。
その他の機器情報については、以下から入手できます。
• 銘板に記載されたシリアル番号を デバイスビューワーに入力します（www.endress.com → 製品ツール → 機器固有情報を入手 → デバイスビューワー（シリアル番号から機器情報や関連資料にアクセスできます）→ オプションを選択 → シ
リアル番号を入力）：機器の関連情報がすべて表示されます。
• 銘板に記載されたシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力します：
機器の関連情報がすべて表示されます。

4.2.2

製造者データEndress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 179689 Maulburg
Germany
www.endress.com

4.3

保管および輸送• 機器は、保管および輸送時に衝撃から完全に保護されるように梱包されています。
• 許容保管温度は –40～+85 °C (–40～185 °F) です。
• 納入時の梱包材を使用して、機器を乾燥した場所に保管してください。
• 可能な場合は、必ず納入時の梱包材を使用して機器を輸送してください。

12

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

5

取付け

5.1

取付方法

• 位置合せと通信範囲に注意してください。→  13
• 壁面およびパイプから 6 cm 以上の間隔を確保してください。フレネルゾーンの広がりにご注意ください。
• 高電圧機器の近くに取り付けないでください。
• 良好な接続状態を確保するために、FieldPort SWA50 を FieldEdge SGC200 の視界内に取り付けてください。
• 取付位置での振動の影響に注意してください。
FieldPort SWA50 を降雨や直射日光から保護することをお勧めします。信号品質が低下するため、金属製のカバーは使用しないでください。
耐振動性の詳細については、FieldPort SWA50 の技術仕様書（TI01468S）を参照してください。

5.2

通信範囲

通信範囲は FieldPort SWA50 の位置合せ、取付位置、環境条件に応じて異なります。
WirelessHART ゲートウェイのアンテナは垂直に位置合せされるため、FieldPort
SWA50 の最適な取付方向も垂直となります。機器と異なる方向にアンテナを位置合せすると、アンテナ範囲が大幅に縮小してしまう可能性があります。

60°
40°
30°

120°
80°

100°

80°
30°
40°
30°

30°
80°
A0043409

2

伝送窓の位置による範囲の違い

Bluetooth
最大 30 m (98 ft)（障害物なし、FieldPort SWA50 が最適に位置合せされている場合）

Endress+Hauser

13

取付け

FieldPort SWA50

5.3

取付オプション

5.3.1「直接取付け」バージョン
1

4
5

2

6
7

3

A0043241

3
1
2
3
4
5
6
7

直接取付けの例
ケーブル
FieldPort SWA50「直接取付け」バージョン
HART フィールド機器
ハウジング下部
伝送窓
構成リング
ハウジング上部「直接取付け」バージョンの取付手順：→  15

14

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

5.3.2

「分離型取付け」バージョン
1

2

4
5

3

6
7

A0043240

4
1
2
3
4
5
6
7

分離型取付けの例
HART フィールド機器
ケーブル
FieldPort SWA50「分離型取付け」バージョン
ハウジングベース
伝送窓
構成リング
ハウジング上部

分離型取付けの場合、取付ブラケット（オプション）の使用をお勧めします→  24。あるいは、パイプクリップを使用して分離型バージョンを固定することもできます。
「分離型取付け」バージョンの取付手順：→  20

5.4

「直接取付け」バージョンの取付け

注記
破損したシール
IP 保護等級の保証が失われます。
‣ 破損したシールを使用しないでください。
注記
取付時の電源電圧の印加
機器が損傷する可能性があります。
‣ 取付作業を実施する前に、電源をオフにしてください。
‣ 機器の電源がオフになっていることを確認してください。
‣ 電源がオンに切り替わらないようにスイッチを保護してください。
電気接続：→  28
必要な工具
• スパナ：二面幅 24 mm• スパナ：二面幅 36 mm

Endress+Hauser

15

取付け

FieldPort SWA50

FieldPort SWA50 の取付け
1.

1.

2.

A0040564

2.

1.

2.
A0040565

3.

A0041512

4.

A0040500

16

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

5.

A0040502

6.

A00405017.
7 (0.28)
+ IN

+ IN

28 (1.10)+ OUT –+ IN -

7 (0.28)

A0041551

フィールド機器を接続するための十分な長さの芯線を確保してください。フィールド機器を接続する前に、芯線を必要な長さに切断しないでください。
シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する場合は、ケーブルのストリッピ
ングに関する指示（→  29）に従ってください。
• パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  31
• FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の電気接続：→  32

Endress+Hauser

17

取付け

FieldPort SWA50

8.

A0041552

ストレインリリーフ用のネジを締め付けます。トルク：0.4 Nm ± 0.04 Nm
9.

A0041553

エレクトロニックインサートをスライドさせて、ハウジング内部のガイドに挿入
します。
10.
2.

1.

A0040506

トルクについては、フィールド機器の関連資料を参照してください。

18

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

11.

A0041554

フィールド機器を接続するための十分な長さの芯線を確保してください。フィー
ルド機器の芯線を必要な長さに切断します。
12.

2.

1.

A0040566

まだハウジング上部の締付けを行わずに、ハウジング下部の回転が可能な状態を保持します。
13.

A0040568

ネットワークアーキテクチャに基づいて、ハウジング下部と伝送窓の位置合せを行います →  13。
断線を防止するため、ハウジング下部を ± 180° 以上の角度で回転させないでください。

Endress+Hauser

19

取付け

FieldPort SWA50

14.

A0040569

ハウジング上部を締め付けます。ただし、青色の構成リングの回転が可能な状態を保持します。トルク：5 Nm ± 0.05 Nm
15.

A0040567

16. 設定を行います →  35。

5.5「分離型取付け」バージョンの取付け

注記
破損したシール
IP 保護等級の保証が失われます。
‣ 破損したシールを使用しないでください。
注記
取付時の電源電圧の印加
機器が損傷する可能性があります。
‣ 取付作業を実施する前に、電源をオフにしてください。
‣ 機器の電源がオフになっていることを確認してください。
‣ 電源がオンに切り替わらないようにスイッチを保護してください。
分離型取付けの場合、取付ブラケット（オプション）の使用をお勧めします。あるいは、パイプクリップを使用して分離型バージョンを固定することもできます。
電気接続：→  28
必要な工具
• スパナ：二面幅 27 mm• スパナ：二面幅 36 mm

20Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

FieldPort SWA50 の取付け
1.

A0040498

2.

1.

2.
A0040499

3.

A0041512

4.

A0040500

5.

Endress+Hauser

取付ブラケット（オプション）を使用して FieldPort SWA50 を取り付ける場合、「取付ブラケットと FieldPort SWA50 の取付け」セクション（→  26）の説明に従ってください。

21

取付け

FieldPort SWA50

6.

A0041513

7.

A0040503

8.

A0040501

22

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

9.
7 (0.22)
+ IN

+ IN

28 (1.10)+ OUT –+ IN -

7 (0.22)

A0040504

シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する場合は、ケーブルのストリッピ
ングに関する指示（→  29）に従ってください。
• パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  31
• FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の電気接続：→  32
10.

A0040507

ストレインリリーフ用のネジを締め付けます。トルク：0.4 Nm ± 0.04 Nm
11.

A0040508

エレクトロニックインサートをスライドさせて、ハウジング内部のガイドに挿入します。
Endress+Hauser

23

取付け

FieldPort SWA50

12.

2.

1.
A0040509

ハウジング上部を締め付けます。ただし、青色の構成リングの回転が可能な状態を保持します。トルク：5 Nm ± 0.05 Nm
13.

A0040510

14. 設定を行います →  35。

5.6

取付ブラケットを使用した FieldPort SWA50 の取付け

5.6.1

取付けおよび位置合せのオプション

取付ブラケットは、以下に取り付けることができます。
• 最大径 65 mm のパイプ
• 壁面
FieldPort は、支持ブラケットを使用して以下の方法で位置合せできます。
• 取付ブラケット上の各取付位置の使用• 支持ブラケットの回転
位置合せと通信範囲に注意してください →  13。

24

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

1

2

A0043411

51
2

支持ブラケットによる位置合せオプション
支持ブラケット上の各取付位置
支持ブラケットの回転

5.6.2

寸法
165 (6.50)
87 (3.43)

Ø 65(Ø 2.56)

52 (2.05)

81 (3.19)

A0043313

6

Endress+Hauser

取付金具の寸法 - パイプ取付け25

40(1.75)

18 (0.71)

FieldPort SWA50

28 (1.10)

取付け

4.75 (0.19)
18 (0.71)

33(1.30)

78 (3.07)

103 (4.06)
A0043410

7

固定ブラケットの寸法 - 壁面取付け

5.6.3

取付金具と FieldPort SWA50 の取付け
1 2

3

4

A0043312

8
1
2
3
4

取付金具（オプション）を使用した FieldPort SWA50 の取付け固定および接地用六角頭ボルト
支持ブラケット
取付金具
円形ブラケット

取付金具を使用して FieldPort SWA50 を取り付ける場合、ハウジングの上部と下部の間にある構成リングを取り外す必要があります。
必要な工具• スパナ：二面幅 10 mm• 六角レンチ：サイズ 4
パイプへの取付金具の取付け‣ 取付金具をパイプの目的の位置に固定します。トルク：最小 5 Nm
取付金具上の支持ブラケットの位置を変更する場合は、4 本の六角頭ボルトを 4～
5 Nm のトルクで締め付けます。

26

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

壁面への取付金具の取付け‣ 支持ブラケットを壁面の目的の位置に固定します。壁面に適したネジを使用する必要があります。

FieldPort SWA50 の取付け「「分離型取付けバージョン」の取付け」セクション（→  20）の説明に従ってください。
1.

FieldPort SWA50 のケーブルグランドのネジを緩めて取り外します。

2.

ハウジング上部のネジを緩めて取り外します。

3.

ハウジングから電子回路インサートを取り出します。

4.

ハウジング下部の構成リングを取り外します。

5.

ハウジング下部をスライドさせて、支持ブラケットのアイレットに挿入します。

6.

FieldPort SWA50 の電気接続を行います。

7.

電子回路インサートをスライドさせて、ハウジング下部に挿入します。

8.

ハウジング上部のネジを緩く締め付けます。

9.

ネットワークアーキテクチャに基づいて、ハウジング下部と FieldPort SWA50 の伝送窓の位置合せを行います。伝送窓は黒色のプラスチックシールの下にあります。

10. ハウジング上部のネジを締め付けます。トルク：5 Nm ± 0.05 Nm
11. 保護接地を六角頭ボルトに接続します。
12. 六角頭ボルトを締め付けて、FieldPort SWA50 を取付金具に固定します。

5.7

設置状況の確認

機器は損傷していないか？（外観検査）



機器が必要な仕様を満たしているか？



例：• 周囲温度• 湿度• 防爆

Endress+Hauser

電子回路インサートのストレインリリーフ用のネジが適正なトルクで締め付けられているか？



ハウジング上部が適正なトルクで締め付けられているか？



すべての固定ネジ（取付金具（オプション）の固定ネジなど）がしっかりと締め付けられているか？



測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？



アンテナ範囲に関して、機器の位置合せが適切に行われているか？→  13



27

電気接続

FieldPort SWA50

6

電気接続

注記
OUT+/OUT– 端子における短絡
機器が損傷する恐れがあります。
‣ アプリケーションに応じて、フィールド機器、PLC、変換器、または抵抗器を OUT+/OUT– 端子に接続してください。
‣ OUT+/OUT– 端子で短絡が発生しないようにしてください。

6.1

電源電圧

• ループ電源 4～20 mA• DC 24 V（最小 DC 4 V、最大 DC 30 V ）：スタートアップには 3.6 mA 以上のループ電流が必要です• 電源電圧または電源ユニットをテストして、安全要件および SELV、PELV、またはクラス 2 の要件を満たしていることを確認する必要があります。
電圧降下• 内部 HART 通信用抵抗器が無効化されている場合• 3.2 V（運転中）• < 3.8 V（スタートアップ時）• 内部 HART 通信用抵抗器が有効化されている場合（270 Ohm）
• < 4.2 V（ループ電流 3.6 mA 時）• < 9.3 V（ループ電流 22.5 mA 時）
電源電圧を選択する場合、FieldPort SWA50 による電圧降下に注意してください。
HART フィールド機器の起動時と稼働を確実に実行できる十分な電圧が必要です。

6.2

ケーブル仕様想定される最低/最高温度に適したケーブルを使用してください。
プラントの接地コンセプトに従ってください。
2 x 0.25～2 x 1.5 mm²
非シールドケーブル（端子台接続あり/なし）およびシールドケーブル（端子台接続あり/なし）を使用できます。
「直接取付け」バージョンおよび「アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィール
ド機器および PLC または変換器」電気接続バージョンを選択した場合、使用可能な芯線断面は最大 0.75 mm² です。これよりも大きい芯線断面が必要な場合は、分離型取付けをお勧めします。

28

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

電気接続

6.3

端子の割当て1+ IN -+ OUT –

21234

+ OUT –+ IN –

ON
OFF

A0040495

912

FieldPort SWA50 の端子の割当て
入力端子 IN
出力端子 OUT

アプリケーション

入力端子 IN

出力端子 OUT

2 線式 HART フィールド機器→  11,  30

電源電圧、アクティブ電流出力付き PLC、 2 線式 HART フィールド機
またはアクティブ電流出力付き変換器
器へのケーブルからのケーブル

パッシブ電流出力付き 4 線式
HART フィールド機器→  12,  31

電源電圧、アクティブ電流出力付き PLC、 4 線式 HART フィールド機
またはアクティブ電流出力付き変換器
器へのケーブルからのケーブル

アクティブ電流出力付き 4 線式
HART フィールド機器→  314～20 mA HART アクティブ出力付き 4線式フィールド機器からのケーブル

パッシブ電流出力付き PLC
または変換器（オプション）、あるいは OUT+ とOUT– 端子間の配線ブリッジ

FieldPort SWA50（フィールド機器 FieldPort SWA50 用電源電圧からのケー OUT+ と OUT– 端子間の抵
なし）
ブル
抗器
→  15,  32

6.4

シールドケーブル用ケーブルグランドを使用する場合のストリッピング

シールドケーブルを使用し、ケーブルシールドを FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。
ケーブルグランドの「シールドケーブル用真鍮製 M20」オプションをご注文の場合、以下のケーブルグランドが納入されます。
•「直接取付け」バージョン：1 x シールドケーブル用ケーブルグランド•「分離型取付け」バージョン：2 x シールドケーブル用ケーブルグランド
シールドケーブル用のケーブルグランドを取り付ける場合、以下の寸法でストリッピン
グを行うことをお勧めします。入力端子 IN と出力端子 OUT の寸法は異なります。

Endress+Hauser

29

電気接続

FieldPort SWA50

IN

5.5 (0.22)

OUT

7 (0.28)13(0.51)

7 (0.28)

28 (1.10)

28 (1.10)

5.5 (0.22)
18(0.71)
A0043665 10入力端子 IN と出力端子 OUT のシールドケーブル用ケーブルグランドを使用する場合に推奨される
ストリッピング寸法• シール領域（被覆）： 4～6.5 mm (0.16～0.25 in)• シールド：2.5～6 mm (0.1～0.23 in)

6.5

パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器

一部の接地ではシールドケーブルが必要となります。ケーブルシールドを
FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。注文情報を参照してください。

1

–

IN–

OUT–

–

+

IN+

OUT+

+

2

3
A0040494

 11
1
2
3

パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）

電源（SELV、PELV、またはクラス 2）、アクティブ電流入力付き PLC、またはアクティブ電流入力付き変換器
電子回路インサート SWA50
2 線式フィールド機器、4～20 mA HART

6.6

パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器

一部の接地ではシールドケーブルが必要となります。ケーブルシールドを
FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。注文情報を参照してください。

30

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

電気接続

–

IN–

OUT–

–

–

–

+

IN+

OUT+

+

+

+

1

3

2

4
A0040491

 12
1
2
3
4

パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）

電源（SELV、PELV、またはクラス 2）、アクティブ電流入力付き PLC、またはアクティブ電流入力付き変換器
電子回路インサート SWA50
4～20 mA HART パッシブ出力付き 4 線式フィールド機器
4 線式フィールド機器用電源

6.7

アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器

一部の接地方法ではシールドケーブルが必要となります。ケーブルのシールドを
FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。注文情報を参照してください。

1

–

–

–

IN–

OUT–

–

+

+

+

IN+

OUT+

+

2

3

4
A0040492

 13
1
2
3
4

Endress+Hauser

アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）- PLC または変換器：OUT 端子

4 線式 HART フィールド機器用電源電圧（SELV、PELV、またはクラス 2）
アクティブ 4～20 mA HART 出力付き 4 線式フィールド機器
電子回路インサート SWA50
パッシブ電流入力付き PLC または変換器

31

電気接続

FieldPort SWA50

–

–

–

IN–

OUT–

+

+

+

IN+

OUT+

2

1

4

3

A0045101

 14
1
2
3
4

アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）- 抵抗器：OUT 端子

4 線式 HART フィールド機器用電源電圧（SELV、PELV、またはクラス 2）
アクティブ 4～20 mA HART 出力付き 4 線式フィールド機器
電子回路インサート SWA50
抵抗 250～500 Ohm、最小 250 mW（OUT+ と OUT– 端子間）

「直接取付け」バージョンと「アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機
器および PLC または変換器」電気接続バージョンを選択した場合、使用可能な芯
線断面は最大 0.75 mm² となります。短い方のハウジング上部に挿入する配線を反対側の IN 端子に接続し、長い方のハウジング下部に挿入する配線を反対側のOUT 端子に接続する必要があります。これよりも大きい芯線断面が必要な場合
は、分離型取付けをお勧めします。

6.8

FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）（リピーター）

この接続バージョンでは、FieldPort SWA50 の事前設定、またはそれをリピーターとして使用することが可能です。

–

IN–

OUT–

+

IN+

OUT+

1

2

3
A0040493

 15
1
2
3

電源 FieldPort SWA50、20～30 VDC（SELV、PELV、またはクラス 2）
電子回路インサート SWA50
抵抗 1.5 kOhm、最小 0.5 W（OUT+ と OUT– 端子間）

6.9

32

FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）（オプションの接地は図示されていません）

配線状況の確認

機器およびケーブルは損傷していないか？（外観検査）



ケーブルの仕様は正しいか？



端子割当ては正しいか？



ケーブルの接続において配線、絶縁材、ケーブルシールドなどの詰込みが生じていないか？



電源電圧は正しいか？



FieldPort SWA50 は接地されているか（必要な場合）？



Endress+Hauser

FieldPort SWA50

操作オプション

7

操作オプション

7.1

操作オプションの概要

FieldPort SWA50 には、以下の操作オプションがあります。
• Endress+Hauser SmartBlue アプリ（モバイル機器用）• Endress+Hauser Field Xpert SMTxx タブレット PC• Endress+Hauser FieldCare SFE500 フィールド機器設定ツール

7.2

SmartBlue アプリ経由の操作

モバイル機器用 SmartBlue アプリは、Google Play ストアおよび Apple App Store から入手できます。
FieldPort SWA50 とモバイル機器間に 1 つの暗号化されたポイント・トゥー・ポイント
接続が確立されます。SmartBlue アプリでは、Bluetooth を介した FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器の接続のみを行うことができます。SmartBlue アプ
リを使用して、接続された HART フィールド機器の設定を行うことはできません。

7.3

Field Xpert による操作

Field Xpert SMTxx には、以下の操作オプションがあります。
• Bluetooth を使用した暗号化されたポイント・トゥー・ポイント接続経由の設定• モデムおよび FieldPort SWA50 用 DTM を使用したローカル設定
HART フィールド機器用の DTM を使用できる場合は、Field Xpert SMT から設定することもできます。Bluetooth 接続の場合、HART コマンドはトンネリングされます。

7.4

FieldCare による操作

FieldCare SFE500 には、以下の操作オプションがあります。
モデムおよび FieldPort SWA50 用 DTM を使用したローカル設定
HART フィールド機器用の DTM を使用できる場合は、FieldCare から設定することもで
きます。

7.5

Field Xpert または FieldCare による現場操作

Field Xpert または FieldCare による現場操作は、Commubox FXA195 などのモデムを使用して行います。

Endress+Hauser

33操作オプション

FieldPort SWA50

1

2

3

+

IN+

OUT+

+

–

IN–

OUT–

–

4

6
5
A0055103

 16
1
2
3
4
5
6

34

Field Xpert SMTxx または FieldCare SFE500 による現場操作用モデムの接続例

電源電圧、アクティブ電流入力付き PLC、またはアクティブ電流入力付き変換器
エレクトロニックインサート SWA50（内部通信抵抗器が有効）2 線式フィールド機器、4～20 mA HART
Endress+Hauser 製 Commubox FXA195 USB/HART モデム
FieldCare SFE500 をインストールした PC
Field Xpert SMT タブレット PC

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

8

設定

8.1

操作オプションの概要

FieldPort SWA50 を設定する場合、以下の操作オプションがあります。
• Endress+Hauser SmartBlue アプリ（モバイル機器用）および →  36
• Endress+Hauser Field Xpert SMTxx タブレット PC →  39
• Endress+Hauser FieldCare SFE500 フィールド機器設定ツール →  41
設定の要件を遵守してください：→  35

8.2

要件

8.2.1

FieldPort SWA50 の要件• FieldPort SWA50 の電気接続を行います。
• 設置状況の確認を行います →  27。
• 配線状況の確認を行います →  32。
• Bluetooth 通信用の DIP スイッチ 1 をオンに設定する必要があります →  42。
（DIP スイッチ 1 の工場設定：オン）

8.2.2

設定に必要な情報

設定には以下の情報が必要です。
• HART フィールド機器の HART 機器アドレス• Bluetooth ネットワークの HART フィールド機器の機器タグ• HART-6 または HART-7 フィールド機器のロングタグ• HART-5 フィールド機器の（ショート）タグ

8.2.3

設定前の確認事項

HART マスター
FieldPort SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスターのみです。この HART マスターと FieldPort SWA50 に、同じマスタータイプを使用することはできません。マスタータイプの設定には、「HART master type」パラメータまたは「Master Type」パラメータを使用します。
HART 通信抵抗
HART 通信では、4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の内部または外部に HART 通
信抵抗が必要です。
「内部 HART 通信抵抗」の要件：「Communication resistor」パラメータを「Internal」に設定します。
「FieldPort SWA50 の外部 HART 通信抵抗」の要件：• 4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の外部に HART 通信抵抗 ≥ 250 Ohm を配置します。
• HART 通信抵抗を FieldPort SWA50 の「IN+」端子と電源（PLC、アクティブバリアなど）間に直列に接続する必要があります。
•「Communication resistor」パラメータを「External」に設定します。

8.2.4

初期パスワード

初期パスワードは銘板に明記されています。

Endress+Hauser

35

設定

FieldPort SWA50

8.3

FieldPort SWA50 の操作

8.3.1

SmartBlue アプリを使用した設定

SmartBlue アプリのインストール
SmartBlue アプリ は、Google Play ストア（Android モバイル機器の場合）および AppleApp Store（iOS 機器の場合）からダウンロードできます。

‣

QR コードをスキャンします。
 SmartBlue アプリをダウンロードできる Google Play ストアまたは App Store のページが表示されます。
システム要件
SmartBlue アプリのシステム要件については、Google Play ストアまたは App Storeのページを参照してください。
SmartBlue アプリの起動とログイン
1.

36

FieldPort SWA50 の電源をオンにします。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

2.

スマートフォンまたはタブレット端末で SmartBlue アプリを起動します。
 アクセス可能な機器の概要が表示されます。

 17
1
2
3
4

Endress+Hauser

Reachable devices（ライブリスト）

FieldPort SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の例（SmartBlue アプリに接続済み）
FieldPort SWA50 および他の製造者製の HART フィールド機器の例（SmartBlue アプリに接続済み）
FieldPort SWA50 の例（SmartBlue アプリには未接続）
FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の例（SmartBlue アプリに接続済み）

37

設定

FieldPort SWA50

3.

リストから機器を選択します。
 「Login to device」ページが表示されます。

 18

ログイン

1 台の FieldPort SWA50 と 1 台 のスマートフォン/タブレット端末間に、1 つのポ
イント・トゥー・ポイント接続のみを確立できます。

‣ ログインします。ユーザー名に admin と入力し、初期パスワードを入力します。このパスワードは銘板に明記されています。
 接続が正常に確立されると、選択した機器の「Device information」ページが表示されます。→  43
初回のログイン後にパスワードを変更してください。
HART 設定の確認および調整
FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器間の良好な通信状態を確保するために、以下の手順を実行してください。
• このセクションに記載されるパラメータは、「HART Configuration」ページに表示されます。
• ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART
configuration
1. 「HART address field device」パラメータを使用して、HART フィールド機器のHART アドレスを確認し、必要に応じてアドレスを設定します。HART フィールド
機器と FieldPort SWA50 では、同じ HART アドレスを使用する必要があります。
2. 「Communication resistor」パラメータを使用して、HART 通信抵抗の設定を確認します。4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の外部に HART 通信抵抗が存在しない場合、内部の HART 通信抵抗を有効にする必要があります。
3. 「HART master type」パラメータを使用して、HART ループ内の追加の HART マス
ターの設定を確認します。FieldPort SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスターのみです。この HART マスターと FieldPort SWA50に、同じマスタータイプを使用することはできません。

38

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

8.3.2

Field Xpert を使用した設定• Field Xpert SMT50 の操作方法については、取扱説明書（BA02053S）を参照してください。
• Field Xpert SMT70 の操作方法については、取扱説明書（BA01709S）を参照してください。
• Field Xpert SMT77 の操作方法については、取扱説明書（BA01923S）を参照してください。
Field Xpert の起動とログイン
1.

FieldPort SWA50 の電源をオンにします。

2.

Field Xpert タブレット PC を起動します。これを行うには、スタート画面でField Xpert をダブルクリックします。
 以下の画面が表示されます。

3.

アイコンをタップします。
 利用可能なすべての WIFI および Bluetooth 機器のリストが表示されます。

4.

アイコンが有効であるかどうかを確認します。アイコンが無効になっている場
合は、 アイコンをタップします。
 利用可能なすべての Bluetooth 機器のリストが表示されます。

 19
1
2
3

Endress+Hauser

アクセス可能な機器（ライブリスト）

FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の例（Field Xpert に接続済み）
FieldPort SWA50 の例（Field Xpert には未接続）
FieldPort SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の例（Field Xpert に接続済
み）

39

設定

FieldPort SWA50

5.

設定する機器の横の アイコンをタップします。
 ログインダイアログボックスが表示されます。

6.

ログインします。ユーザー名に admin と入力し、初期パスワードを入力します。
初期パスワードは銘板に明記されています。
 SWA50 DTM の「Online Parameterization」ページが表示されます。

アイコンを使用して、接続された HART フィールド機器の DTM を表示します。
初回のログイン後にパスワードを変更してください。
HART 設定の確認および調整
FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器間の良好な通信状態を確保するために、以下の手順を実行してください。
• このセクションに記載されるパラメータは、「Wired Communication」ページに表示されます。
• ナビゲーション：Online Parametrization > Wired Communication
1. 「HART address field device」パラメータを使用して、HART フィールド機器のHART アドレスを確認し、必要に応じてアドレスを設定します。HART フィールド
機器と FieldPort SWA50 では、同じ HART アドレスを使用する必要があります。
2. 「Communication Resistor」パラメータを使用して、HART 通信抵抗の設定を確認します。4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の外部に HART 通信抵抗が存在しない場合、内部の HART 通信抵抗を有効にする必要があります。
3. 「Master Type」パラメータを使用して、HART ループ内の追加の HART マスターの設定を確認します。FieldPort SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスターのみです。この HART マスターと FieldPort SWA50 に、同じマスタータイプを使用することはできません。

40

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

8.3.3

FieldCare を使用した設定

1.

FieldCare で「Prefer FDT1.2.1 scanning」オプションを有効にします。パス：
FieldCare > Extras > Options >「Scanning」タブ >「Scan Result」セクション

2.

FieldCare の取扱説明書に従って、FieldPort SWA50 を FieldCare プロジェクトに統
合します。

3.

FieldPort SWA50 を設定します →  53。
FieldCare の操作方法については、取扱説明書（BA00065S）を参照してください。

Endress+Hauser

41

操作

FieldPort SWA50

9

操作

9.1

ハードウェアのロック

ハードウェアロック用の DIP スイッチは電子回路インサートに配置されています。
1234
ON
OFF

1234

+ OUT –+ IN –

ON
OFF

A0041784

 20

ハードウェアロック機能の DIP スイッチ

DIP スイッチ

機能

説明

1

Bluetooth 通信• ON：Bluetooth 経由の通信が可能です ON（SmartBlue アプリ、Field Xpert、
FieldEdge SGC200 などを使用）。
• OFF：Bluetooth 経由で通信することはできません。

2

ファームウェアア
ップデート• ON：ファームウェアアップデートを実 ON
行できます。
• OFF：ファームウェアアップデートを実行できません。

3

Bluetooth 経由の設定

• ON：Bluetooth 経由の設定が可能です ON（SmartBlue アプリ、Field Xpert などを使用）。
• OFF：Bluetooth 経由で設定を行うことはできません。FieldPort SWA50 とNetilion Cloud 間の FieldEdge SGC200による接続設定はアクティブのままで
す。

4

未使用

–

9.2

初期設定

–

LED

2 x LED• 緑色：スタートアップ時に 4 回点滅して、機器が動作可能であることを示します• オレンジ色：2 秒ごとに点滅し、スクウォーク機能が有効になっていることを示します。
「Identification」パラメータを使用して、SmartBlue アプリでスクウォーク機能を有効にします。→  42
LED はエレクトロニックインサート上に配置されており、外側からは見えません。

42

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

10

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

10.1

メニュー概要（ナビゲーション）

メニュー概要（ナビゲーション）：→  72

10.2 「Device information」ページ「Device information」ページでは、以下の表示オプションを使用できます。
• FieldPort SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器• FieldPort SWA50 および他の製造者製の HART フィールド機器• FieldPort SWA50（接続済みまたはアクセス可能な HART フィールド機器なし）
表示されるシリアル番号に関する情報
Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 および HART 7）の場合、実際のシリアル番号が表示されます。他の製造者製フィールド機器および Endress+Hauser
製フィールド機器（HART 5）の場合、固有のシリアル番号が算出されます。算出
されたシリアル番号は、フィールド機器の実際のシリアル番号とは一致しません。
最上部の行に表示されるステータス信号に関する情報
Endress+Hauser 製のフィールド機器を接続した場合、接続した HART フィールド
機器と FieldPort SWA50 の各ステータス信号に基づいた総合的なステータス信号が最上部の行に表示されます。

Endress+Hauser

43

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

 21 「Device information」ビュー – SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の表示例
1
2

3
4
5
6
7

44

SWA50 と接続された HART フィールド機器の各ステータスに基づいた総合的なステータス信号
SWA50 に接続されている HART フィールド機器に関する情報。ファームウェアバージョン、オーダー
コード、および機器タイプは、Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 および HART 7）の場合にのみ表示されます。
シリアル番号。HART フィールド機器の場合、これは SWA50 で生成される固有の番号（Device type、
Manufacturer ID、Device ID の組合せ）になります。
SWA50 のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics FieldPort SWA50」ページ用のボタンが表示されます。
接続されている HART フィールド機器のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics
Field device」ページ用のボタンが表示されます。
HART フィールド機器のプロセス値
Endress+Hauser 製 HART フィールド機器と SWA50 の製品画像

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明 22 「Device information」ビュー – SWA50 および他の製造者製の HART フィールド機器の表示例
1

2
3
4
5

SWA50 に接続されている HART フィールド機器に関する情報。ファームウェアバージョン、オーダー
コード、機器タイプ、およびステータスは、Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 および HART
7）の場合にのみ表示されます。
シリアル番号。他の製造者製 HART フィールド機器の場合、これは SWA50 で生成される固有の番号（Device type、Manufacturer ID、Device ID の組合せ）になります。
SWA50 のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics FieldPort SWA50」ページ用のボタンが表示されます。
HART フィールド機器の出力電流
他の製造者製の HART フィールド機器と SWA50 の製品画像

 23 「Device information」ビュー – FieldPort SWA50（接続済みまたはアクセス可能な HART フィールド機器なし）の表示例
12
3
4
5Endress+Hauser

SWA50 のステータス信号
SWA50 に関する情報
SWA50 のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics FieldPort SWA50」ページ用のボタンが表示されます。
SWA50 の測定値。この場合、常に出力電流 20 mA が表示されます。
SWA50 の製品画像（HART フィールド機器が接続されていない、または HART フィールド機器にアクセスできないため）45

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

10.3 「Diagnostics：FieldPort SWA50」ページ
ナビゲーション：Root menu > Diagnostics > FieldPort SWA50
このページには、診断に関係する可能性のある FieldPort SWA50 の情報が表示されま
す。
パラメータ

説明

Device tag

SWA50 機器のタグが表示されます。

Status signal FieldPort SWA50

現在の SWA50 の NAMUR NE 107 ステータスが表示されます。
表示される通知• OK• Failure (F)：故障（F）• Maintenance required (M)：要メンテナンス（M）• Out of specification (S)：仕様範囲外（S）• Function check (C)：機能チェック（C）• Not categorized：未分類

Actual diagnostics

現在最も優先度の高い診断番号が表示されます。→  64

Active diagnostics「Actual diagnostics」パラメータで表示される診断番号に関連する診断
テキストが表示されます。

Additional device status

SWA50 の他のステータスが表示されます。
表示される通知• Lowpower mode：低電力モードが有効です。
• Additional status for field device：フィールド機器の追加のステータ
ス情報。このステータス情報については、フィールド機器を参照してください。
• SWA50: WirelessHART off：WirelessHART が無効です（Do not
attempt to join）。
• SWA50: do not scan for field device：SWA50 に接続されているフィールド機器のスキャンが実行されていません。
• HART device configuration locked：SWA50 の HART 機器設定がロックされています。
• Connected field device changed：SWA50 に接続されているフィール
ド機器の設定が変更されました。
• Block transfer pending：ブロック転送が保留中です。
• DIP switch 2 ON: FW update enabled：DIP スイッチ 2 が ON に設定されています。ファームウェアアップデートが可能です。
• DIP switch 3 ON: Config via BT enabled：DIP スイッチ 3 が ON に設定されています。Bluetooth 経由の設定が可能です（SmartBlue アプ
リ、Field Xpert などを使用）。

「Connectivity」ボタン「Connectivity」ページが表示されます。→  50

Configuration counter

SWA50 の設定変更回数が表示されます。

Reboot

SWA50 の再起動回数が表示されます。

Operating time from restart

SWA50 の前回の再起動以降の稼働時間が表示されます。

Received Bluetooth signal strength 現在の Bluetooth 無線信号強度（dB）が表示されます。
Reduce Bluetooth radio transmit
power

SWA50 の Bluetooth 出力が低減されているかどうかが示されます。

「Identification」ボタン

スクウォーク機能を 1 分間有効にします。

表示される通知
• Yes
• No

応答
• SWA50：オレンジ色 LED が 2 秒間隔で点滅します。
• Feldgerät: Falls das Feldgerät die Squawk-Funktion unterstützt, wird
die Funktion am Feldgerät aktiviert.

10.4 「Diagnostics：Field device」ページ
ナビゲーション：Root menu > Diagnostics > Field device

46

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

このページには、診断に関係する可能性のある HART フィールド機器の情報が表示されます。
診断情報は、Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の場合にのみ表示されます。
パラメータ

説明

Device tag

HART フィールド機器の機器タグが表示されます

Device type

HART フィールド機器の機器タイプが 16 進形式（例：0x1128）で表示されます。

Status signal field device

HART フィールド機器から取得できる情報に基づく、現在の HART フ
ィールド機器の NAMUR NE 107 ステータスが表示されます。機器ス
テータスを構成するデータベースは、HART 標準 5、6、7 およびフィールド機器の世代に応じて異なります。
表示される通知• OK• Failure (F)：故障（F）• Maintenance required (M)：要メンテナンス（M）• Out of specification (S)：仕様範囲外（S）• Function check (C)：機能チェック（C）

Actual diagnostics

最も優先度の高い内部サービス ID または診断番号が表示されます（機器タイプに応じて異なります）。
サービス ID は LIT-18 仕様に準拠して表示されます。「Actual
diagnostics」パラメータは、機器固有の HART コマンド 231 を使用して呼び出されます。

Device status

機器ステータスバイトから現在保留中の情報が表示されます。
表示される通知• Device malfunction (F)：機器エラー（F）• Configuration changed (OK)：設定変更（OK）• More status available (OK)：追加のステータス情報を取得可能（OK）• Loop current fixed (OK)：ループ電流の固定値（OK）• Loop current saturated (S)：ループ電流飽和（S）• Non-primary variable out of limits (S)：非一次変数（SV、TV、QV）
がリミット値超過（S）• Primary variable out of limits (S)：一次変数（PV）がリミット値超過（S）

Extended device status

拡張機器ステータスバイトから現在保留中の情報が表示されます。
表示される通知• Maintenance required (M)：要メンテナンス（M）• Device variable alert (OK)：機器変数の 1 つがアラームまたは警告状
態• Critical power failure (F)：重大な電源障害（F）• Failure (F)：エラー（F）• Out of specification (S)：仕様範囲外（S）• Function check (C)：機能チェックが必要（C）

Standard Status 0

HART コマンド 48 の標準セクション（バイト 8）から追加の機器ステータス情報が表示されます。
必要条件
HART 7 以上の HART フィールド機器表示される通知• Device variable simulation active (C)：機器変数のシミュレーションが有効（C）• Non-volatile memory defect (F)：フラッシュメモリの故障（F）• Volatile memory defect (F)：RAM の故障（F）• Watchdog reset executed (F)：ウオッチドッグの再起動（F）• Power supply conditions out of range (S)：電源電圧が仕様範囲外（S）• Environmental conditions out of range (S)：周囲条件が仕様範囲外（S）• Electronic defect (F)：電子モジュールの故障（F）• Device configuration locked (OK)：機器設定のロック（OK）

Endress+Hauser

47

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Standard Status 1

HART コマンド 48 の標準セクション（バイト 9）から追加の機器ステータス情報が表示されます。
必要条件
HART 7 以上の HART フィールド機器表示される通知• Status simulation active (OK)：機器ステータスのシミュレーションが有効（OK）• Discrete variable simulation active (C)：測定値のシミュレーションが有効（C）• Event notification overflow (OK)：イベント通知のオーバーフロー（OK）• Battery / power supply needs maintenance (M)：バッテリまたは電源のメンテナンスが必要（M）

Configuration counter

HART フィールド機器の設定変更回数が表示されます。

10.5 「Application：FieldPort SWA50」ページ
10.5.1 「Measured values」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > Application > FieldPort SWA50 > Measured values
このページには、FieldPort SWA50 の測定値が表示されます。
パラメータ

説明

Primary variable (PV)

SWA50 の一次変数が表示されます。
工場設定
温度 [°]

Secondary variable (SV)

SWA50 の二次変数が表示されます。
工場設定
Bluetooth 信号強度 [dB]

Tertiary variable (TV)

SWA50 の三次変数が表示されます。
工場設定
NAN

Quanternary variable (QV)SWA50 の四次変数が表示されます。
工場設定
フィールド機器のループ電流 [mA]
フィールド機器が SWA50 に接続されていない場合は、常に 20 mA が表示されます。

10.5.2 「HART info」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > Application > FieldPort SWA50 > HART info
このページには、FieldPort SWA50 の HART 情報が表示されます。

48

パラメータ

説明

Device type

SWA50 の機器タイプが 16 進形式（0x11F3）で表示されます。

Manufacturer ID

SWA50 の製造者 ID が 16 進形式（0x11 = Endress+Hauser）で表示されます。

HART revision

SWA50 の HART バージョン（例：7）が表示されます。

HART descriptor

SWA50 に対して入力された説明が表示されます。

HART message

SWA50 に対して入力されたメッセージが表示されます。このメッセージは、マスターの要求により HART プロトコル経由で送信されます。

Device ID

SWA50 の 機器 ID（例：0x7A2F51）が表示されます。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

パラメータ

説明

No. of preambles

入力されたプリアンブル数が表示されます。

HART data code

SWA50 に対して入力された日付（例：2020-03-31）が表示されます。
この日付は、特定のイベント（例：前回の設定変更）に関する情報を提供します。

Device revision

SWA50 のハードウェアリビジョンが表示されます。

10.6 「Application：Field device」ページ
10.6.1 「Measured values」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > Application > Field device > Measured values
このページには、FieldPort SWA50 に接続されている HART フィールド機器の測定値が表示されます。HART フィールド機器が接続されていない場合または HART フィール
ド機器にアクセスできない場合、このページには FieldPort SWA50 の測定値が表示されます。
測定値 PV、SV、TV、QV は、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ表示されます。
パラメータ

説明

Output current

HART フィールド機器の出力電流が表示されます。

Primary variable (PV)Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の一次変数が表示されます。

Secondary variable (SV)Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の二次変数が表示されます。

Tertiary variable (TV)Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の三次変数が表示されます。

Quanternary variable (QV)

Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の四次変数が表示されます。

10.6.2 「HART info」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > Application > Field device > HART info
このページには、FieldPort SWA50 に接続されている HART フィールド機器の HART 情報が表示されます。
HART 情報は、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ表示されます。

Endress+Hauser

パラメータ

説明

Device type

HART フィールド機器の機器タイプが 16 進形式（例：0x1128）で表示されます。

Manufacturer ID

HART フィールド機器の製造者 ID が 16 進形式（例：0x11 =Endress+Hauser）で表示されます。

HART revision

HART フィールド機器の HART バージョン（例：7）が表示されます。

HART descriptor

フィールド機器に対して入力された説明が表示されます。

HART message

HART フィールド機器に対して入力されたメッセージが表示されます。
このメッセージは、マスターの要求により HART プロトコル経由で送信されます。

Device ID

HART フィールド機器の機器 ID（例：0x7A2F51）が表示されます。

No. of preambles

入力されたプリアンブル数が表示されます。

HART data code

HART フィールド機器に対して入力された日付（例：2020-03-31）が表示されます。この日付は、特定のイベント（例：前回の設定変更）に関する情報を提供します。

Device revision

HART フィールド機器のハードウェアリビジョンが表示されます。

49

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

10.7 「System：FieldPort SWA50」ページ
10.7.1 「Device management」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Device management
パラメータ

説明

Device tag

SWA50 の機器タグを入力します。

10.7.2 「Connectivity」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity「Bluetooth configuration」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetoothconfiguration
このページを使用して、Bluetooth 接続を設定し、FieldPort SWA50 のファームウェア
アップデートを実行します。
ページ

説明

Reduce radio transmit power

SWA50 の送信強度の低減を有効/無効にします。
選択項目• Yes：SWA50 の送信強度が低減されます。
• No：SWA50 の送信強度は低減されません。
工場設定
No

Change Bluetooth password

パスワードを変更します。変更するには、ユーザー名、現在のパスワ
ード、および新しいパスワードを入力する必要があります。
工場設定• ユーザー名：admin• このパスワードは銘板に明記されています。

Firmware update→  66「HART configuration」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART
configuration
このページを使用して、FieldPort SWA50 の HART パラメータを設定します。また、接続された HART フィールド機器の HART アドレスを設定することもできます。
パラメータ

説明

HART address field device

HART フィールド機器の HART アドレスを設定します。
ユーザー入力0 ～ 255
工場設定
0

HART master type

HART マスタータイプを選択します。
選択項目• Primary master• Secondary master
工場設定
Secondary master50

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

パラメータ

説明

Communication resistor

HART 通信抵抗器の取付場所を選択します。
選択項目• External：IN+ 端子と電源間に、外部通信抵抗（ユーザー側で用意）を使用します。
• Internal：SWA50 の内部通信抵抗を使用します。
工場設定
External

HART address SWA50

SWA50 へのスレーブアクセス用の SWA50 の HART アドレスを設定します。
ユーザー入力
0～63
工場設定
15

10.7.3 「Geolocation」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Gelocation
このページを使用して、FieldPort SWA50 の位置に関する情報を設定します。
パラメータ

説明

Location description

位置の説明を入力します（最大 32 文字）。

「Take over data from mobile
device」ボタン

モバイル機器に位置情報が収められている場合、SWA50 のボタンをタップして、この情報を取得できます。

Longitude

経度を入力します [°]。

Latitude

緯度を入力します [°]。

Altitude

高度を入力します [m]。

10.7.4 「Information」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Information
このページには、FieldPort SWA50 に関する情報が表示されます。
パラメータ

説明

Wireless communication

接続タイプが表示されます（「Bluetooth」、「WirelessHART」など）

Device name

SWA50 の機器名が表示されます

Manufacturer

製造者が表示されます（この場合は「Endress+Hauser」）

Serial number

SWA50 のシリアル番号が表示されます。

Order code

オーダーコードが表示されます

Extended order code 1

拡張オーダーコード 1 が表示されます

Extended order code 2

拡張オーダーコード 2 が表示されます

Extended order code 3

拡張オーダーコード 3 が表示されます

Firmware version

有効なファームウェアバージョンが表示されます

Hardware version

有効なハードウェアバージョンが表示されます

10.8 「System：Field device」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > Field device「Field device」ページは、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ使用できます。

Endress+Hauser

51

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

10.8.1 「Device management」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > System > Field device > Device management
パラメータ

説明

Device tag

HART フィールド機器の機器タグが表示されます

10.8.2 「Information」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > System > Field device > Information
このページには、FieldPort SWA50 に接続されている HART フィールド機器に関する情報が表示されます。
この情報は、Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 以上）の場合に表示され
ます。

52

パラメータ

説明

Device name

HART フィールド機器の機器名が表示されます

Manufacturer

HART フィールド機器の製造者が表示されます

Serial number

HART フィールド機器のシリアル番号が表示されます

Order code

HART フィールド機器のオーダーコードが表示されます

Extended order code 1

HART フィールド機器の拡張オーダーコードの第 1 部が表示されます

Extended order code 2

HART フィールド機器の拡張オーダーコードの第 2 部が表示されます

Extended order code 3

HART フィールド機器の拡張オーダーコードの第 3 部が表示されます

Firmware version

HART フィールド機器の有効なファームウェアリビジョンが表示されますEndress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

11

SWA50 用の DTM の説明

11.1

Identification

このページを使用して、FieldPort SWA50 の識別に必要なパラメータを設定します。
各フィールドには工場設定が表示されます。
ナビゲーション
Online parameterization > Identifcation「Identification」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Long Tag

必要条件
HART バージョン 6.0 以上の機器
説明
SWA50 のタグを入力します。
このパラメータは、ネットワークおよびプラント内の SWA50 を一意に識別するために使用されます。このパラメータは、バーストモードおよびイベント通知の設定に使用されます。
ユーザー入力最大 32 文字（ISO-Latin 1 文字セット）
工場設定
SWA50_「シリアル番号」

 WirelessHART ネットワークに固有のタグを設定する必要があります。
Device Tag

説明
SWA50 のタグを入力します。
ユーザー入力最大 8 文字（Packed ASCII 文字セット）
工場設定–

Descriptor

説明
SWA50 の説明を入力します（機能や位置情報など）。
ユーザー入力最大 16 文字（Packed ASCII 文字セット）
工場設定
SWA50

Date Code説明
特定のイベント（前回の設定変更など）の日付を入力します。
ユーザー入力DD.MM.YYYY

Endress+Hauser

53

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Message

説明
必要に応じて使用できるメッセージを入力します。
ユーザー入力最大 32 文字（Packed ASCII 文字セット）
工場設定
SWA50

Polling Address

説明
有線インタフェースの SWA50 の HART アドレスを入力します。
ユーザー入力
0～63
工場設定
15
追加情報
無線ネットワーク内の SWA50 の識別には「Long Tag」パラメータと MAC アド
レスが使用されるため、別の SWA50 機器に同じ機器アドレスを割り当てることができます。

Serial Number

説明
SWA50 のシリアル番号が表示されます。

Ext. Order Code

説明
SWA50 の詳細なオーダー番号が表示されます。

Order Code

説明
SWA50 のオーダーコードが表示されます。

Country Code

説明
SWA50 を使用する国を選択します。
工場設定
Germany
追加情報
信号強度および「Radio Power」パラメータの設定内容は、選択した国の規制に従う必要があります。

Packed ASCII 文字セットの入力が必要なパラメータに対して使用可能な文字：@ A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /0123456789:;<=>?

11.2

Wireless Communication

このページは、FieldPort SWA50 の WirelessHART バージョン（SWA50 - _ _ B _ _ _）にのみ適用されます。

11.3

Wired Communication

このページを使用して、FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器間のHART 通信に必要なパラメータを設定します。
ナビゲーション
Online parameterization > Wired Communication

54

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明「Wired communication」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Polling Address

説明
SWA50 の HART アドレスが表示されます。
工場設定
15

Master Type

説明
SWA50 の HART マスタータイプを選択します。
選択項目• Primary master• Secondary master
工場設定
Secondary master
SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスター のみです。このHART マスターと SWA50 に、同じマスタータイプを使用することはできません。

Preambles

説明
プリアンブル数を入力します。
ユーザー入力
5～50
工場設定
5Retries

説明
SWA50 と HART フィールド機器間の通信確立の試行回数を入力します。
ユーザー入力2～5
工場設定
3Communication resistor

説明
HART 通信用抵抗器の取付場所を選択します。
選択項目• External：ユーザー側で用意した外部通信用抵抗器を使用します。通信抵抗≥ 250 Ohm が必要であり、SWA50 の「IN+」端子と電源（PLC、アクティブ
バリアなど）間に直列に接続する必要があります。
• Internal：SWA50 の内部通信抵抗を使用します。
工場設定
External

Endress+Hauser

55

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

HART Adress Field Device 説明
HART フィールド機器の HART アドレスを入力します。
ユーザー入力0～63
工場設定
0
Field Device Database

11.4

説明
SWA50 に接続されている HART フィールド機器の HART 情報が表示されます。

Device Variable Mapping

FieldPort SWA50 は、さまざまな変数の値やステータスを出力できます。このページを使用して、ネットワークに表示される 4 つの変数 PV、SV、TV、QV を設定します。
選択可能な変数
選択項目

説明

Field Device Loop Current

フィールド機器のループ電流

RSL of Best Neighbour

最良の隣接機器の信号強度

RSL of Second Best Neighbour

2 番目に良好な隣接機器の信号強度

Temperature

SWA50 で測定された現在の温度ナビゲーション
Online parameterization > Device Variable Mapping「Device Variable Mapping」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Select Primary Variable

説明
一次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
Temperature

Primary Variable Unit

説明
一次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
°C

56

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

パラメータ

説明

Select Secondary Variable 説明
二次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
RSL of Best Neighbour
Secondary Variable Unit

説明
二次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
dBm

Select Tertiary Variable

説明
三次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
RSL of Second Best Neighbour

Tertiary Variable Unit

説明
三次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
dBm

Select Quaternary
Variable

説明
四次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
Field Device Loop Current

Quaternary Variable Unit

説明
四次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
mA

11.5

Burst Mode

このページは、FieldPort SWA50 の WirelessHART バージョン（SWA50 - _ _ B _ _ _）にのみ適用されます。

11.6

Event Notification

このページは、FieldPort SWA50 の WirelessHART バージョン（SWA50 - _ _ B _ _ _）にのみ適用されます。

Endress+Hauser

57

診断

FieldPort SWA50

12

診断

12.1

診断機能の呼び出し

Field Xpert での診断機能の呼び出し‣ DTM functions の Diagnosis メニューを選択します。
 「Diagnosis」ウィンドウが表示されます。
FieldCare での診断機能の呼び出し
1.

ネットワークビューで、SWA50 をクリックします。

2.

コンテキストメニューを開きます。

3.

Diagnosis メニューを選択します。
 「Diagnosis」ウィンドウが表示されます。

12.2

Identification

Diese Seite zeigt Informationen zum FieldPort SWA50.
Navigation
Diagnosis > Identification

Parameterbeschreibung Seite "Identification"

58

Parameter

Beschreibung

Long Tag

Zeigt die lange Zeichenkette, die für den SWA50 eingegebene wurde.
Der Parameter dient der eindeutigen Identifikation des SWA50 im Netzwerk undin der Anlage. Der Parameter wird zur Einstellung des Burst-Modus und derEreignisbenachrichtigung genutzt.

Device Tag

Zeigt den Geräte-TAG, der für den SWA50 eingegeben wurde.

Descriptor

Zeigt die Beschreibung, die für den SWA50 eingegebene wurde.
Der Parameter dient zur Beschreibung des SWA50 wie z.B. Funktion oderStandort.

Date CodeZeigt das Datum, das für den SWA50 eingegeben wurde.
Das Datum dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Ereignisses wie z.B. derletzten Änderung.

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

診断

Parameter

Beschreibung

Message

Zeigt die eingegebene Nachricht
Die Nachricht kann beliebig verwendet werden. Die Nachricht wird auf
Anforderung des Masters über das HART-Protokoll gesendet

Real Time Clock Time

Zeigt die Netzwerksystemzeit.

Real Time Clock Date

Zeigt das Netzwerksystemdatum.

Serial Number

Zeigt die Seriennummer des SWA50.

Device Revision

Zeigt die Geräte-Version des SWA50.

Software Revision

Zeigt die Software-Version des SWA50.

Hardware Revision

Zeigt die Hardware-Version des SWA50.

Universal Command
Revision

Zeigt die HART-Protokollversion, die der SWA50 unterstützt.

Ext. Order CodeZeigt die ausführliche Bestellnummer des SWA50.

Order CodeZeigt die Bestellnummer des SWA50.

ENP Version

Zeigt die Version des elektronischen Typenschilds des SWA50.

12.3

Wired Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum HART-Feldgerät, das an dem FieldPort SWA50
angeschlossen ist.
Navigation
Diagnosis > Wired Communication

Parameterbeschreibung Seite "Wired Communication"

Endress+Hauser

Parameter

Beschreibung

Number of Devices

Zeigt folgendes:• 0: Kein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen.
• 1: Ein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen.

Wired Communication
StatusZeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation• Index: Kennung des angeschlossenen HART-Feldgeräts• Long Tag or Message: Long Tag des angeschlossenen HART-Feldgeräts• STX Count: Anzahl der Rückmeldungen, die der SWA50 von dem
angeschlossenen HART-Felgerät erhalten hat• ACK Count: Anzahl der Rückmeldungen von HART-Feldgeräten, die der
SWA50 erhalten hat• BACK Count: Anzahl Burst-Modi

59

診断

FieldPort SWA50

12.4

Health Status

Diese Seite zeigt Diagnoseinformationen für den FieldPort SWA50 gemäß folgenden
Richtlinien und folgender Spezifikation:• NAMUR-Richtlinie NE 107• ASM-Richtlinien• HART-Spezifikation

12.4.1

NAMUR NE 107

Navigation
Diagnosis > Health Status > NAMUR

Mögliche Gerätestatus
GerätestatusÜbersetzung

Good

Gut

Failure (F)Ausfall

Maintenance required (M)Wartungsbedarf

Out Of Specification (S)Außerhalb der Spezifikation

Function Check (C)Funktionskontrolle

12.4.2ASM

Navigation
Diagnosis > Health Status > ASM

Mögliche Gerätestatus

60

GerätestatusÜbersetzung

Good

Gut

Faults in the sensor or actuator element

Fehler im Sensor oder in der Stelleinrichtung

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

診断

GerätestatusÜbersetzung

Faults in the electronics

Fehler in der Elektronik

Installation faults, fault during start-up

Installationsfehler, Fehler während derInbetriebnahme

Faults due to process influence, faults due to noncompliance with specified operating conditions

Prozessfehler, Fehler wegen Nichtbeachtung
spezifischer Betriebsbedingungen12.4.3

HART

Navigation
Diagnose > Health Status > HART

Wenn ein Kontrollkästchen markiert ist, ist die Aussage zutreffend.
Mögliche Gerätestatus

Endress+Hauser

Parameter

Beschreibung

Configuration ChangeCounter

Zeigt die Anzahl der KonfigurationsänderungenConfiguration Changed
Flag

Zeigt eine Änderung in der Konfiguration seit der letzten Kommunikation

Reboot Counter

Zeigt die Anzahl der Neustarts des SWA50

Real Clock Time

Zeigt die Systemuhrzeit

61その他の DTM 機能

FieldPort SWA50

13その他の DTM 機能

13.1

Lock / Unlock

このページを使用して、DTM 経由の不正アクセスから FieldPort SWA50 を保護します。
ロックを有効にして DIP スイッチ 3 を「オン」に設定しても、Bluetooth 経由の設定は可能なままです。
「Standardized Status 0」セクションの「機器の書き込み保護（Device configuration
locked）」を有効にして、DIP スイッチ 3 を「オフ」に設定した場合、Bluetooth 経由の設定を実行できなくなります。

「Lock / Unlock」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Lock Code

SWA50 に対する DTM のロックタイプを選択します。
選択項目• Unlocked：SWA50 は保護されません。すべてのパラメータを変更できます。
• Lock Temporary：SWA50 はロックされます。SWA50 が再起動されるか、または電源異常（停電）が発生した場合、ロックは解除されます。
• Lock Permanent：SWA50 は常時ロックされます。SWA50 が再起動されるか、または電源異常（停電）が発生しても、ロックは解除されません。このロッ
クは「Lock Code」パラメータを使用して解除できます。
• Lock All：SWA50 は、すべてのマスターに対して常時ロックされます。
「Lock Code」パラメータで選択項目を変更した場合、新しい選択項目が直ちに有効になります。

Lock Status

SWA50 に対する DTM の現在のアクセスステータスが表示されます。
チェックボックスをオンにすると、その項目の内容が適用されます。
表示される通知• Device Locked：SWA50 はロックされています。
• Lock is Permanent：常時ロックされています。
• Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master)：SWA50 はプライマリ
マスターによってロックされています。機器のロックを解除するには、セカ
ンダリマスターを再起動する必要があります。
• Configuration cannot be changed：設定変更不可• Locked by Gateway：SWA50 はゲートウェイによってロックされています。

62

Lock CodeLock Status

Unlocked–

Lock Temporary

Device Locked

Lock Permanent

Lock is Permanent

Lock All

Device Locked、Locked is permanent、Configuration can not be changed–

Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master)
プライマリマスターによるロックが作動しています。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

Endress+Hauser

その他の DTM 機能

Lock CodeLock Status

Lock All

Configuration cannot be changed–

Locked by Gateway
ゲートウェイによるロックが作動しています。

63

診断およびトラブルシューティング

FieldPort SWA50

14

診断およびトラブルシューティング

14.1

診断

診断イベントが発生した場合、Netilion ではステータス信号とともに、NAMUR NE 107に準拠したイベントレベルに対応したシンボルが表示されます。
• 故障（F）• 機能チェック（C）• 仕様範囲外 (S)• メンテナンスが必要 (M)
診断番
号

ショートテキスト

対策

ステー
タス信
号

自己テストが完了するまでお待ちください。

F

電子モジュール
202

自己テストの実行中です。

314

メモリの書込サイクル数が臨界値に達して • 周期的な設定変更が自動的に FieldPort M
います。
に送信されていないことを確認します。
• FieldPort を交換します。

315

FieldPort のハードウェアの故障

FieldPort を交換します。

F

316

FieldPort のハードウェアの故障

FieldPort を交換します。

F

501

HART フィールド機器が正常に動作していません。

HART フィールド機器を確認します。

F

502

HART フィールド機器の追加のステータス
情報

–

F

504

FieldPort が HART フィールド機器と通信できません。

• HART フィールド機器を接続します。
F• HART フィールド機器および配線を確認します。
• HART フィールド機器の HART アドレスを確認します。
• Start-up time を増やします。

508

FieldPort が設定モードです。

–

–

509

DIP スイッチ 1：Bluetooth 通信が有効

–

–

510

DIP スイッチ 2：ファームウェアアップデー –
トが有効

–

511

DIP スイッチ 3：Bluetooth 経由の設定が有 –
効

–

512

DIP スイッチ 4：予備

–

–

803

ループ電流

• 配線を確認します。ループ電流の許容範囲は 3.6 mA～22.5 mA です。
• HART フィールド機器を交換します。

F

825

動作温度

• 周囲温度を確認します。
• プロセス温度を確認します。

S

900

Bluetooth 接続による機器設定

–

–

903

FieldPort が接続機器を検索中です。

–

–

905

無線モジュールが起動しました。

–

–

906

省電力モード

–

–

設定

プロセス

64

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

診断およびトラブルシューティング

14.2

トラブルシューティング

エラー

対処方法

HART フィールド機器と FieldPort 間の FieldPort の HART パラメータの設定を確認します。
通信がありません。
• SmartBlue アプリ：
Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART
Configuration →  50
• Field Xpert および FieldCare：「Wired communication」ページ →  54

Endress+Hauser

FieldPort と SmartBlue アプリ間のBluetooth 通信がありません。

Bluetooth 通信が有効であるかどうかを確認します →  42。

FieldPort と Field Xpert 間の Bluetooth通信がありません。

Bluetooth 通信が有効であるかどうかを確認します →  42。

SmartBlue アプリに他社製 HART フィ
ールド機器のプロセス値が表示されません。

他社製 HART フィールド機器の場合は、Field Xpert を使用します。

 機器変数については、技術仕様書（TI01468S）を参照してく
ださい。

65

メンテナンス

FieldPort SWA50

15

メンテナンス

15.1

一般的なメンテナンス

機器の外観検査を定期的に行うことをお勧めします。

15.2

ファームウェアアップデート

SmartBlue アプリを使用して FieldPort SWA50 のファームウェアアップデートを行うことができます。
必須条件• スマートフォンのバッテリが充電済みであるか、またはスマートフォンが電源に接続されています。
• スマートフォンの Bluetooth 信号品質が良好です。
• FieldPort SWA50 の場合、DIP スイッチ 2 をオンに設定する必要があります →  42。
（DIP スイッチ 2 の工場設定：オン）
注記
ファームウェアアップデート中のエラー。ファームウェアアップデートでは、ファーム
ウェアパッケージのアップロードや新規ファームウェアのインストールなどが行われます。
不適切なファームウェアインストール‣ ファームウェアアップデートプロセス全体を通して電源電圧を印加する必要があります。
‣ ファームウェアアップデートプロセス全体を通して 10 mA 以上のループ電流が必要です。ファームウェアアップデートでは、ファームウェアパッケージのアップロードや新規ファームウェアのインストールなどが行われます。
‣ ファームウェアアップデートが終了するまでお待ちください。ファームウェアアップデートには 10～20 分程度かかります。WirelessHART ネットワークに対するFieldPort SWA50 の接続がアクティブである場合、ファームウェアのダウンロード
所要時間が長くなります。
ファームウェアアップデート時には、接続された HART フィールド機器で 10 mA以上の電流を生成する必要があります。これを行うには、たとえば、HART フィー
ルド機器で電流出力をシミュレートします。電流値は、SmartBlue アプリの「Device information」ページで確認できます。→  43
FieldPort SWA50 に HART フィールド機器が接続されていない場合、または HART
フィールド機器にアクセスできない場合、ループ電流は 10 mA 以上であると推定されます。この場合、SmartBlue アプリにはループ電流 20 mA が表示されます。
→  32

66

1.

更新パッケージを SmartBlue アプリにコピーします。

2.

Firmware update ページを開きます。ナビゲーション：Root menu > System >FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetooth configuration3.

使用可能なパッケージのリストから更新パッケージを選択します。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

メンテナンス 24 「Firmware update」ページ

Endress+Hauser

1

パッケージの例

4.

Start update ボタンをタップして、ファームウェアパッケージを FieldPort SWA50にアップロードします。アップデートをアップロードできない場合、エラーメッ
セージ「Internal firmware update error（ファームウェアアップデートの内部エラー）」が表示されます。

5.

ファームウェアパッケージがアップロードされるまで待機します。ファームウェ
アパッケージのアップロードには 5～10 分程度かかります。残り時間が表示されます。WirelessHART ネットワークに対する FieldPort SWA50 の接続がアクティブである場合、アップロードの所要時間が長くなります。
 ファームウェアパッケージのアップロードが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。

6.

新規ファームウェアのインストール時に 10 mA 以上のループ電流が流れていることを確認します。

67

メンテナンス

FieldPort SWA50

7.

Apply ボタンまたは Later ボタンをタップします。
 Apply ボタン：FieldPort SWA50 で新規ファームウェアのインストールが直ちに開始されます。
Later ボタン：次回の FieldPort SWA50 の再起動時に、新規ファームウェアのインストールが実行されます。

8.

新規ファームウェアのインストールが完了するまで待機します。新規ファームウ
ェアのインストール中は、FieldPort SWA50 または接続されたフィールド機器はSmartBlue アプリのライブリストに表示されなくなります。ファームウェアのイ
ンストールが正常に完了するまで、機器はライブリストに表示されません。インストールには 6 分程度かかります。

9.

再び FieldPort SWA50 を SmartBlue アプリに接続します。

10. 「Firmware version」パラメータを使用して、新しいファームウェアがインストー
ルされているかどうかを確認します。→  51
ファームウェアパッケージが完全にアップロードされていない場合、または正しくインストールされていない場合、FieldPort SWA50 は以前のファームウェアで動作
します。

68

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

修理

16

修理

16.1

一般的注意事項

修理を実施できるのは、Endress+Hauser のスタッフまたは Endress+Hauser が提供する訓練を受け、許可を与えられた作業員のみです。

16.2

廃棄

電子・電気機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ
ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために
Endress+Hauser へご返送ください。

Endress+Hauser

69アクセサリFieldPort SWA50

17

アクセサリ

オプションアクセサリ：
取付金具（オーダー番号：71520242）
アクセサリの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店（www.addresses.endress.com）にお問い合わせいただくか、または製品ページをご覧く
ださい。

70

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

技術データ

18

技術データ

「技術データ」の詳細については、技術仕様書（TI01468S）を参照してください

Endress+Hauser

71

72
Diagnostics

Root menu

SystemApplication

Device information

Reachable devices

Field device1)

FieldPort SWA50

Field device

FieldPort SWA50

Field device 1)

FieldPort SWA50

Information 1)

Device managem. 1)

Information

Geolocation

Connectivity

Device management

HART Info 1)

Measured values

HART Info

Measured values

HART configuration

Bluetooth config.

Firmware update

Change Bluetooth
password

付録
FieldPort SWA50

19
付録

19.1
メニュー一覧（SmartBlue アプリのナビゲーション）

19.1.1
FieldPort SWA50（Bluetooth バージョン）

1）というマーク付きのページおよびパラメータは、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ表示されます。

A0043770

Endress+Hauser

*71662191*
71662191

www.addresses.endress.com