ＴＨＩＮ
センターフード
TRTH - B120DCZ
TRTH - B120DC - 55(65・70・75)

給気連動対応センターフード
TRTH - B120DCJZ
TRTH - B120DCJ - 55(65・70・75)

取付・設置説明書
もくじ
・安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・

・取付・設置上のご注意
・取付・設置前の準備・・・・・・・・・・・・

２〜３

・・・・・・・・・・・・・・・

３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

・別売部品
・付属品

１〜２

・排気ダクトの取付け・天井穴開け詳細図
・製品の取付け・製品寸法図

・・・・・・・・・・・・・・・

４

・・・・・・・・・・・・・・・・

５

・・・・・・・・・・・・・・・

６〜１０・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・取付・設置後の点検・清掃・・・・・・・・・・・

１１
１２安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。
■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告
仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造物に金属製ダクトを貫通させる場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と電気的に接触させないように取付けてください。

本体とダクトは、可燃物との間を１０ｃｍ以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

火災などの原因となります。
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください。

Ｄ種接地工事を行ってください。

交流１００Ｖ以外で使用しないでください。

故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
アース線は工事側で手配してください。
1

取付壁面が金属板張りの場合は、フード本体および、換気扇と金属板とを電気的に接触させないように取付けてください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

AC 100Vのみ

注意
配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って確実に行ってください。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

落下により、ケガをする恐れがあります。

本体は十分強度のあるところにしっかり取付けてください。

製品を取り扱う時は、必ず保護手袋をしてください。

取付注意

手袋着用

落下により、ケガをする恐れがあります。

切断面に触ると、ケガをする恐れがあります。

取付・設置上のご注意
１．建築基準法（同施工令）および消防法等の関連法規に従って取付けてください。

７．ダクトは室外側を若干下げて配管してください。

２．本体の壁への埋め込みは絶対におやめください。

８．ダクトと排気口の隙間は、付属のソフトテープを使用して塞いでください。

４．加熱機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
加熱機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
正面

前面

９. レンジフードは加 熱機 器 の 真 上 に取付けてください 。
なお、製 品の取 付け
高 さ は、整流板の下端が加熱機器の真上８０cm以上になるよ
うにしてください。

正面
下端80cm以上３．周囲温度が４０℃以上になる場所には取付けないでください。
火災・感電の原因となります。

W1W２W1W２≧(レンジフードの幅)(加熱機器の幅)

１０．レンジフードの下には、絶対に湯沸器を取付けないでください。また、湯沸器を横に取付ける場合には、５０ｃｍ以上離して取付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因となります。
加熱機器はレンジフードの前面からはみ出さないように設置してください。

50cm
以上

５． 屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ
またはパイプフードの通気抵 抗 は４００ ㎥/h時
４０Pa以下のものを使用してください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
６．指定サイズ（φ１５０）以外のダクトや非常に長いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

１１. 部屋の中央で料理する場合は油煙が捕集しきれない場合がありますので、全体換気のために他の換気扇と併用すると、より優れた換気ができます。
また、突発的に発生した油煙は漏れる事があります。
2

１３．リモコンホルダーの取付けに関しては、本体に同梱されていますリモコンセットの取付説明書をお読みください。

１２．効率よく換気させるため、排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。とくに自然排気型のストーブをご使用のときは、排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがありますので、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をしてください。

排気リモコンスイッチ

リモコンホルダー※リモコンセット

給気リモコンスイッチ：１個
リモコンホルダー：１個※排気用ダクトの大きさ以上の給気口を排気口と対称の壁に設けると有効です。

レンジフードを運転するのに使います。

取付・設置前の準備
１．取付桟の確認
・レンジフードの取付け位置に取付桟があるかを確認してください。

２．別売部品の準備・排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。（別売部品は下記等がございます。）

３．電源コンセント
・電源コンセントは専用のものを設置してください。（交流 単相１００Ｖ）
・「アースターミナル付」アース線は、工事側で手配してください。

４．給気シャッター［給気連動対応の場合のみ］・給気シャッターは出力容量ＡＣ１００Ｖ５０Ｗのものを設置してください。

別売部品
換気フード

芯ずれ補正ダクト

ジャバラダクト

屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ またはパイプフード。通気抵抗は４００㎥/h時４0Pa以下のものを使用してください。
丸形フード（FUJIOH製品）
VC-15H ※メーカー品番
VC-15DH ※メーカー品番

フード本体の排気位置を３０mm以内でずらして補正する事が出来ます。

直接排気の中間ダクト

TR-TJD15

FJ-15
TR-AD

付属品取付けを始める前に付属品の確認をしてください。
部品名状

数量用

途

天吊りワッシャー４個

本体取付用に使います。
（吊りボルト用）

ソフトテープ１本

排気口とダクトのすき間をふさぐのに使います。

別途手配してください。
・吊りボルト ４本・六角ナット
3形

１６個・ワッシャー

１２個・スプリングワッシャー

１６個

排気ダクトの取付け
１．下図を参考にして天井面に、ダクト用の穴開けをしてください。
２．φ150のダクトを下図の位置にセットして周囲を仕上げてください。
※給気シャッター連動用コードは、TRTH - B120DCJ＊＊＊の場合のみ。

電源コード
給気シャッター連動用コードCL
1200
465.5269CL62.5

吊りボルト（４本）

30750

175

290

217.537560.5■芯ずれ補正ダクトを使用した場合

465.5285

芯ずれ補正ダクト

62.5

269
62.5

吊りボルト固定木（９０×９０以上）
梁に固定のこと

CL※5ｍｍ以上の隙間を開けること

CL

175

30
吊りボルト（４本）

補強桟
野縁・野縁受け等と固定のこと

コンセント
補強桟・野縁等に取付けのこと
六角ナット

500

排気ダクト（φ１５０）1200375365

補強桟7504

天井穴開け詳細図（１）製品を取付ける天井面の指定位置に穴を開けてください。（図１）（２）穴部周辺を補強桟で補強してください。（図２）※ 補強桟は、野縁・野縁受け等に固定してください。
図１

CL
1200465.5

269465.5

吊りボルト用穴φ１５（４ヶ所）

750285175

37529030 110排気ダクト用穴φ２１０

電源コード取入口用穴φ２８

前面【吊りボルトの取付け】
・フード本体の吊りボルト用穴に合わせて、吊りボルトを垂らしてください。（図３）※吊りボルトはＭ８〜Ｍ１０を用いてください。
※製品の質量は、約３０ｋｇです。
吊りボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。必要となる強度は、建物の条件、耐震クラスなどにより異なります。

【排気ダクトの取り出し】
・φ１５０の排気ダクトを、指定位置（「排気ダクトの取付け」参照）に取り出してください。

図２

コンセント

補強桟235330

前面【電気工事】
・補強桟または野縁等に、専用コンセントを設置してください。（交流 単相１００Ｖ）（図２）
製品の取付け例
排気ダクト

図３
吊りボルト

吊りボルト
六角ナット

スプリングワッシャー
ワッシャー

ウェザーカバー

野縁

天井
補強桟

天井

5

製品の取付け１

整流板の取り外し・中央の整流板を持ち上げながら、左右どちらかへ寄せます。
・中央の整流板の左右にツメがついていますので、両側の整流板の切り欠き部分から取り外します。
※左右の整流板は取り外さないでください。

ツメ

①②

整流板

②③①
整流板

③２

側板フタの取り外し（１）フード本体内側より側板フタを固定しているローレットネジを外します。
（２）側板フタを下へスライドさせて、取り外します。

フード本体

側板フタ

ローレットネジ6

３

排気用部品の準備＋バインドタッピンネジ
４．０×１２

図１・シロッコファンを固定しているネジ（＋バインドタッピンネジ４．０×１２）を外します。（図１）
・排気口にソフトテープを貼ります。（図２）・さきほど外したネジ（＋バインドタッピンネジ４．０×１２）にて、排気口を取付けます。（図２）※排気口に付属の説明書に従い、シャッターの開閉方向に注意して取付けてください。
前面

図２ 排気口＋バインドタッピンネジ
４．０×１２
シャッター開閉方向

ソフトテープ

前面

４電源プラグの差し込み・電源プラグを天井内に取付けられたコンセントに差し込みます。（図３）※必ず分電盤のブレーカーを「切」にしてから行ってください。
※アース（Ｄ種接地工事）を取付けます。

※

結線［給気連動対応の場合のみ］

天井

電源プラグ

図３

給気シャッター連動用コード［給気連動対応の場合のみ］

・フード本体から出ている給気シャッター連動用コードと給気シャッターのコードを速決端子等で結線します。

５

吊りボルトを本体に通す
・天井より垂れている吊りボルトに図４の要領で六角ナット（別途）、スプリングワッシャー（別途）、ワッシャー（別途）を通します。

図４
六角ナット

吊りボルトスプリングワッシャー
ワッシャー

7

・フード本体の吊りボルト用穴に、吊りボルトを通します。
（図５）※フード本体が落ちないように、下側からしっかり支えてください。

６

六角ナット、ワッシャーのセット

吊りボルト

図５

吊りボルト用穴

図６

吊りボルト

・４本の吊りボルトに、図６の要領でスプリングワッシャー（別途）、六角ナット（別途）をセットします。

スプリングワッシャー
六角ナット

７

フード本体の固定
・フード本体を取付け高さに合わせます。
※排気ダクトを排気口に差し込みながら行ってください。
・さきほどセットしたスプリングワッシャー、六角ナットとフード本体上面の間に天吊りワッシャーを差し込みます。（図７）

図７

排気ダクト

天吊りワッシャー
排気口

フード本体

・フード本体内側より六角ナットを締付けた後、フード本体上側の六角ナットを締付けて固定します。（図８）

図８

吊りボルト
六角ナット

天吊りワッシャー
六角ナット
フード本体

8

８

排気ダクトの接続

図９・風漏れ防止のため、排気口と排気ダクトをアルミテープにてテーピングします。（図９）

排気ダクト
アルミテープ

排気口

９

フードカバーの取付け（１）フードカバー（後）下部のクリンプナットの穴とフード本体の固定穴の位置を合わせ、ローレットネジにて固定します。
（２）フードカバー（前）の両サイドを持ち、フードカバー（前）とフードカバー（後）上部のマグネットキャッチ（２ヶ所）の位置を合わせます。
（３）フードカバー（前）左右のクリンプナットの穴とフードカバー（後）左右の固定穴の位置を合わせ、ローレットネジにて固定します。
（４）フードカバー（前）下部のクリンプナットの穴とフード本体の固定穴の位置を合わせ、ローレットネ
ジにて固定します。
フードカバー（後）フードカバー（前）マグネットキャッチクリンプナット
固定穴

クリンプナット
フード本体

ローレットネジ
固定穴

9

１０

側板フタの取付け・フード本体内側より側板フタを点検口に差し込み、上へスライドさせて、ローレットネジにて固定します。

点検口

フード本体

側板フタ

ローレットネジ

１１

オイルトレーの取付け・フード本体内側の切り欠き部分に合わせて、オイルトレーを取付けます。

オイルトレーオイルトレー

切り欠きに差し込む切り欠き

１２整流板の取付け・１で取り外した逆の手順で整流板を取付けます。

10製品寸法図※給気シャッター連動用コードは、TRTH - B120DCJ＊＊＊の場合のみ。

CL
1200

217.5

465.5

60.5
30

吊りボルト用穴φ２０（４ヶ所）
アース接続端子

Ａ部詳細図

電源コード取出穴

290

Ａ部

175375

電源コード
給気シャッター
連動用コード269

アース接続端子※アース線は工事側手配

750

465.5

PE285

ダクト位置

62.5

1200
400

1754001752513H

400

H - 38400

750

品

11番

H

TRTH - B120DCZ

TRTH - B120DCJZ

551〜950

TRTH - B120DC - 55

TRTH - B120DCJ - 55

550

TRTH - B120DC - 65

TRTH - B120DCJ - 65

650

TRTH - B120DC - 70

TRTH - B120DCJ - 70700

TRTH - B120DC - 75

TRTH - B120DCJ - 75750

取付・設置後の点検・清掃
・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
・スイッチを入れて動作を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。

12トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。
お問い合わせ先

スマートフォンからでもＴＥＬ

050 - 3852 - 2392〈受付時間 平日9 : 00〜18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

修理／メンテナンスのメール

tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

依頼ができます。

ＦＡＸ

0575 - 23 - 1262

アクセスはこちらから→

P9WP-TRS175
www.toyokitchen.co.jp〒107-0062

東京都港区南青山3-16-3

22.11