取付・設置説明書

安全上のご注意●取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。
●ここに示した
注意は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法を説明してください。
●取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。

この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

注意
水栓を取付ける前に、配管内のゴミ等を完全に取り除いてください。

取付・設置完了後は、配管接続部および器具から水漏れが無いことを確認してください。

水漏れが発生し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

漏水で、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

湯水を逆に配管しないでください。

凍結が予想される際は、室温を下げないようにして水栓を布等の保温効果があるもので包んでください。

湯湯ホカ

カチ

水

水
カチ

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。

ホカ

凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
1

水栓を固定する配管はしっかり固定してくだ
さい。
グラ
グラ

取付け後に、フレキシブルホースを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

グラ

接続部分がゆるみ、漏水して家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

接続部分に負荷がかかり、漏水して家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯を使用中に湯温が急上昇することがあります。

アツイ
やけどの恐れがありますので、やけどの恐れが無いところまで水圧変動を押さえた配管設備にしてください。

仕様

給水・給湯圧力

推奨操作水圧

０．１〜０．５ＭＰａ

最低必要水圧

０．０５ＭＰａ

最高水圧

１．０ＭＰａ

最高給湯温度

８０℃以下

推奨給湯温度

４５〜６５℃

使用可能水質水道水および飲用可能な井戸水

用

一般住宅用

途

取付け前のご注意
・給水圧力が１．０ＭＰａを超える場合は、市販の減圧弁を設置して推奨操作水圧（０．１〜０．５ＭＰａ）に減圧してください。
・給水圧力は給湯圧力より高くするか同等になるようにしてください。
・誤作動等によるやけどを防止するため、６５℃給湯をお奨めします。
・給湯配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
2分解図・万一故障等で分解する時は、下記の要領で行ってください。

24242212345678910111213141516171819202122232425

キャップカバー
レバーキャップ
レバーボディ
レバー
カートリッジカバー
O リング

1211カートリッジ固定リング
ネジ
カートリッジレバー
カートリッジネジ
ネジカートリッジ固定管パッキン
本体
止めネジプラスチックリング
O リング
ネジ固定リング
テフロンリング
リングホルダー
マグネット固定具
O リング
マグネット
パイプ

212627282930313233343536373839404142434445464748495051

ノズル
パッキン
回転部品
スプリングホースノズル
ノズルキャップ
パッキン
シャワーボディシャワーボタン用スプリング
サーモプラスチックプレート
インサート
O リング
制御編差用本体
O リング
サイドスプレーバルブ
ナット
吐水口
泡末金具
台座
パッキン
固定スタッド三角樹脂パーツ
ゴムフランジ
金属フランジナット
ブレードホース

2040
414214104244

13水栓の取付け１■取付け前に、全てのパイプやホースをすすいでホコリやゴミ等を完全に取り除いてください。
■取付け順に従って確実に取付けてください。
■取付け後は本管止水栓を開き、締め付け各部から水濡れが無いことを確認し、実用テストを必ず実施してください。
■水漏れ試験の後、通水を十分に行ってください。
配管内のゴミが詰まり、故障の原因になります。
１．水栓本体にブレードホースと固定スタッドを取付けます。（図１）※ ブレードホースと固定スタッドにゆるみが無いことを必ず確認してください。
２．水栓本体に台座とパッキンを取付けます。（図１）３．水栓本体を水栓取付穴に差し込み、天板裏面より、固定スタッドとブレードホースに、パッキンと三角樹脂パーツとゴムフランジと金属フランジを通します。（図２）※ 三角樹脂パーツのフランジにゴムフランジと金属フランジが重なっていることを必ず確認してください。
４．固定スタッドに付属のナットを締め付けて固定します。ナットは右回りで締まります。（図２）

図１

図２
水栓本体

固定スタッド用穴

給水用

固定スタッド

給湯用

水栓取付穴（取付穴φ35〜φ36）

ブレードホース

水パッキン

湯三角樹脂パーツ

台座

ゴムフランジ

パッキン

金属フランジナット

4

水栓の取付け２・給水・給湯ブレードホースが回らないようにホースの六角ナットの付け根部分をプライヤー等でつかんで固定してから、スパナで六角ナットを締めて止水栓に固定してください。（図３、４）
注意：給水・給湯ブレードホースはねじらないでください。給水・給湯ブレードホースの抜け防止および水漏れ防止のため、給水・給湯配管は動かないように確実に固定してください。
給水・給湯ブレードホースを固定後、本体接続部分が確実に締まっているか確認してください。
図３

図４

給水・給湯ブレードホース

プライヤー等

六角ナット

スパナ
止水栓

カートリッジの交換方法

1レバーキャップ

2レバー

3カートリッジカバー

4カートリッジ固定リング

5カートリッジ

54321キャップカバー

レバーキャップ
六角レンチ

5外観寸法図

183
φ50φ27460

16

φ27φ26100°
水φ8.5

湯239
180

34φ

385

max.60

206

20°

G1/26

設置後の確認
・取付け後に給水・給湯との接続、水栓本体に取付けられている給水・給湯ブレードホースにゆるみが無いことを必ず確認してください。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。
お問い合わせ先

スマートフォンからでもＴＥＬ

050 - 3852 - 2392〈受付時間 平日9 : 00〜18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

修理／メンテナンスのメール

tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

依頼ができます。

ＦＡＸ

0575 - 23 - 1262

アクセスはこちらから→

P9WP-TRS527
www.toyokitchen.co.jp〒107-0062

東京都港区南青山3-16-323.12