施工担当者様向け

Ver1.2

モバイルパックYK施工・設定簡易マニュアル
１．はじめに

3．パワーコンディショナの施工・設定

本マニュアルは、モバイルパックYKの施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「モバイルパックYK施工・取扱説明書」に記載されております。必ず「モバイルパックYK施工・取扱説明書」をご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

4．モバイルパックYKの施工

2．準備物・同梱物／施工の流れ
モバイルパックYKの施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。
表1．準備物

表2．同梱物
同梱物

数量

パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル
モバイルパックYK施工・設定簡易マニュアル（本書）
モバイルパックYK施工・取扱説明書※1
パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアル※1

モバイルパックYK

1スタートキット1

商品登録シート1パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル
パワーコンディショナ間通信ケーブル
電源ケーブル
接地ケーブル
PF管
防水性のあるPF管コネクタ（推奨の保護等級：IPx5以上）
圧着端子
結束バンド
コーキング材
穴埋め用パテ

安全上のご注意1

施工・設定簡易マニュアル（本書）1

設備チェッカーチラシ

1

ネジキャップ4キー（No.200）

1矢印ラベル（使用しません）

2「塩害オプション」をご契約の皆様へ

1

防水キャップ2※3

準備物
マニュアル類

部材類

機器類
工具類

モバイルパックYK（本製品）
インターネット接続できる端末※2
モバイルパックYK穴あけ加工用工具
ドライバー
トルクドライバー
ニッパー
圧着工具
セラミックドライバー（DIPスイッチ[以降、DIP-SWと記す]操作用）※1 エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードペー
ジよりダウンロードしてご利用ください。
※2 YK設定ツールをご利用頂くために必要です。インターネット接続できる端末（PC・タブレッ
ト・スマートフォン）をご準備ください。
※3 塩害オプションをご契約の場合のみ、同梱されます。

モバイルパックYKの施工手順は、図1の通りです。
パワーコンディショナの施工・設定（１）モバイルパックYKの取付穴をΦ6.5～7.0mmのドリルで穴開け加工する。
（２）モバイルパックYKの底面2箇所（電源ケーブル、通信ケーブル配線用）に穴開け加工する。
（３）モバイルパックYKの底面にPF管コネクタを取付ける。
（４）モバイルパックYKを固定し、コーキング材で固定箇所をコーキングする。
（５）付属のネジキャップを取付穴部分に取付ける。
（６）SVセンサのアンテナを左右に広げる

ネジキャップ

9［mm］
取付穴
図2．取付穴加工図

5．電源ケーブル・接地線の配線（１）モバイルパックYKの電源端子台に電源ケーブル、接地線を配線する。 （D種接地）（端子ネジサイズ、締付トルクは表3をご参照ください。）（２）電源ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
表3．電源端子台締付けトルク
接続先

端子ネジ締付トルク［N･m］

電源端子台プラスマイナス
ナベセムス
M4×7.5L

1.2～1.8… 3項参照 【注意】パワーコンディショナ付属のマニュアルをご参照の上、施工・設定を行ってください

モバイルパックYKの施工… 4項参照電源ケーブル・接地線の配線… 5項参照通信ケーブルの配線… 6項参照終端抵抗の設定… 7項参照SVセンサの起動確認… 8項参照SVセンサの設定… 9項参照図1．モバイルパックYK施工の流れ（１）パワーコンディショナの施工マニュアルに従い、施工を行う。
（２）パワーコンディショナを複数台設置される場合は、パワーコンディショナの局番（アドレス）を設定する。

6．通信ケーブルの配線（１）パワーコンディショナ － SVセンサ間通信ケーブル加工マニュアルを参考に通信ケーブルを加工する。
（２）通信端子台に通信ケーブルを接続する。
（端子ネジサイズ、締付トルクは表4をご参照ください。）（３）通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
表4．通信ケーブル接続用端子台締付けトルク

通信端子台

端子ネジ締付トルク［N･m］

プラスマイナスナベセムス
M3.5×6.7L

0.8～1.4

7．終端抵抗の設定

9．SVセンサの設定：YK設定ツール（１） 接続パターンにより、SVセンサ及び、パワーコンディショナの終端抵抗を設定する。
【注意】• 出荷状態では、SVセンサの終端抵抗がON状態で設定されています。
パターンAでご使用される場合は、SVセンサの終端抵抗の設定は不要です。

９－１【パターンA（推奨）】モバイルパックYKが通信経路上の終端に設置されている場合は、SVセンサの終端抵抗設定を有効（DIP-SW2 No.1をON）に設定する。（図3参照）

YK設定ツールの準備（１）インターネット環境に接続したPC、またはスマートフォン・タブレット端末からYK設定ツールにアクセスする。

https://yk.eco-megane.jp

DIP-SW2

白四角はスイッチの状態

９－２

図3．終端抵抗の設定（パターンAの場合）【パターンB】
モバイルパックYKが通信経路上の終端に設置されていない場合は、SVセンサの終端抵抗設定を無効（DIP-SW2 No.1をOFF）に設定する。（図4参照）
DIP-SW2

ログイン（１）YK設定ツールの「ご利用いただく前に」が表示されたら、内容を確認し「同意する」ボタンをを押下する。

白四角はスイッチの状態

図4．終端抵抗の設定（パターンBの場合）

8．SVセンサの起動確認（１） SVセンサのDIP-SW1のNo.3がONであることを確認する。
（図5をご参照ください。）
白四角はスイッチの状態（２） モバイルパックYKのサーキットプロテクタをONにする。
を表しています。
（３） SVセンサのランプ状態が図7の通りであることを確認する。
サーキットプロテクタをONにし、SVセンサの表示LEDランプが
図5．DIP-SW1
図7③の状態になると、SVセンサは正常起動しています。
正常起動しない場合は、本紙裏面の「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。
【注意】• SVセンサの起動中にファームウェアアップデートが自動実施されることがあります。
ファームウェアアップデート中は絶対に電源を切らないでください。SVセンサが故障することがあります。
①電源投入後LTE LEDランプ 表示LEDランプ

図6．SVセンサ ランプ位置

LTE LEDPWR SD

LTE LEDランプ

表示LEDランプST1

ST2

TX RXCOM

電波強度緑点灯

電波レベル4（強）緑点滅

電波レベル3赤点灯

電波レベル2赤点滅

電波レベル1消灯

電波レベル0（弱）電波強度がレベル1以下の場合は安定して通信ができません。
モバイルパックYKの設置位置を変更してください。

【注意】• 商品ID・センサーIDの記載位置は図8の通りです。

商品ID
センサーID図8．商品ID・センサーIDの記載位置②ファームウェアアップデート実施の場合（目安15分～20分）

表5.LTE電波強度ランプ一覧
ランプ表示

LTE ： 消灯
PWR ： 緑点灯
SD ： 消灯
ST1 ： 消灯
ST2 ： 消灯
TX ： 消灯
RX ： 消灯（２）ログイン画面が表示されたら、SVセンサ本体に記載されている商品ID（ハイフン無し）、センサーIDを入力し、「ログイン」ボタンを押下する。

LTE LEDPWR SD

ST1

ST2

TX RX
COM

LTE ： 消灯
PWR ： 緑点灯
SD ： 消灯
ST1 ： 緑点滅
ST2 ： 赤点滅
TX ： 消灯
RX ： 消灯（３）PCS設定画面が表示される。

図9. YK設定ツール画面（ログイン時）③起動完了後（設置環境により時間は異なります）

LTE ： 電波強度に応じた状態を表示（表5参照）
PWR ： 緑点灯
SD ： 消灯
LTE LEDPWR SD ST1 ST2 TX RX
ST1 ： 消灯COM
ST2 ： 消灯
TX ： 消灯
図7．SVセンサ起動時のLEDランプ状態 RX ： 消灯

裏面へ続く

9．SVセンサの設定：YK設定ツール（つづき）
９－３

9．SVセンサの設定：YK設定ツール（つづき）

PCS設定・登録９－３（１） PCS接続台数をドロップダウンリストから選択する。

PCS設定・登録（つづき）（６） ポップアップ画面が表示されるので、「はい」ボタンを押下する。
【注意】• 設定ファイルの反映には最大2分程度かかる場合があります。

（７） 「設定ファイル反映完了」のポップアップ画面が表示されるので「次へ」ボタンを押下する。
その後、通信テスト画面が表示される。
（２） PCSメーカ、型式をドロップダウンリストから選択する。
（３）契約容量、定格容量を入力する。
（４）出力制御有無をドロップダウンリストから選択する。
【注意】• 「局番」はパワーコンディショナに設定した番号を選択してください。
＜デフォルト値＞
PCS1＝局番1
PCS2＝局番2
︙
PCS9＝局番9

図11. YK設定ツール画面（PCS設定・登録時）つづき

９－４

通信テスト

（１）通信ケーブルが正しく接続されており、パワーコンディショナが系統連系状態であることを確認する。

• 「契約容量」、「定格容量」は小数点第一位まで入力可能です。

（２）「通信テスト実行」ボタンを押下する。
（５） 登録内容に誤りがないことを確認し、「登録」ボタンを押下する。

（３）ポップアップ画面が表示されるので「次へ」ボタンを押下する。

図10. YK設定ツール画面（PCS設定・登録時）（４）センサ ― サーバ間通信テストが「OK」、各パワーコンディショナの状態が「正常」であることを確認する。

図12. YK設定ツール画面（通信テスト時）

9．SVセンサの設定：YK設定ツール（つづき）
９－４

9．SVセンサの設定：YK設定ツール（つづき）

通信テスト（つづき）

９－５（５）①PCS設定で1台でも出力制御「対象」とした場合「メニューへ」ボタンを押下する。

出力制御設定・登録（つづき）（８） ポップアップ画面が表示されるので、「はい」ボタンを押下する。

②PCS設定で全台出力制御「対象外」とした場合「閉じる」ボタンを押下する。
図13. YK設定ツール画面（通信テスト時）つづき

９－5 出力制御設定・登録
以下は、出力制御を実施する場合の手順となります。

【注意】• 設定ファイルの反映には最大2分程度かかる場合があります。

（９） 「設定ファイル反映完了」のポップアップ画面が表示されるので「次へ」ボタンを押下する。
その後、通信テスト画面が表示される。

（１）「出力制御設定情報の確認・編集」ボタンを押下する。

図15．YK設定ツール画面（出力制御設定・登録時）つづき

９－６（２）認証コードを入力する。
認証コード：nse-341

通信テスト（１）９－４ 通信テストの（１）～（４）を実施する。
（２）「閉じる」ボタンを押下する。

（３）「OK」ボタンを押下する。

９－７

SVセンサランプ状態確認（１）SVセンサのランプ状態が図16の通りであることを確認する。
【注意】• LEDランプが図16と異なる場合は、「エコめがねサービスヘルプデスク」までご連絡ください。

（４）電力会社をドロップダウンリストから選択する。
（５）発電所IDを入力する。

LTE ： 電波強度に応じた状態を表示（8項表5参照）
PWR ： 緑点灯
SD ： 消灯または黄点滅
LTE LED PWR SD ST1 ST2 TX RX ST1 ： 緑点滅
ST2 ： 消灯COM
TX： 黄点滅※7
RX： 黄点滅※7※7 接続する機種によっては消灯の場合がございます。

図16．YK設定完了後の表示LEDランプ状態

以上でSVセンサの設定作業は終了です。
モバイルパックYKの鍵を施錠してください。

（６）出力変化時間をドロップダウンリストから選択する。
（７） 登録内容に誤りがないことを確認し、「登録」ボタンを押下する。

※年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

図14. YK設定ツール画面（出力制御設定・登録時）〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

淀屋橋スクエア4F