バリューインパクト有限会社
製品カタログ製品カタログ

会社案内
会社概要
商

沿

号

バリューインパクト有限会社

所 在 地

本

所在地

横浜技術センター〒223-0058

神奈川県横浜市港北区新吉田東8-47-48

仙台営 業所〒983-0045

宮城県仙台市宮城野区宮城野1-5-25-304

台 湾 支 店〒40878

台中市南屯區同心里文心路一段186號14樓之8

社

主要株主

榎本

資 本 金

6,750,000円

取引銀行

横浜銀行

代 表 者

代表取締役

従 業 員

19名

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24-8

和則
関内支店 ・ 横浜信用金庫
榎本

本店営業部

和則

革
2004年 4月

神奈川県横浜市戸塚区品濃町にバリューインパクト有限会社を創業・設立
資本金15万円（新事業創出促進法を適用）

2004年11月

株式会社ときわ電機社製

液体窒素自動補給装置LNASの特約店となり、販売・フィールド

サービスを開始
2005年 7月

東京都大田区東糀谷に東京サテライトを開設。TKSCT（現TK-FUJIKIN corporation）製品の輸入・販売を開始

2006年 6月

東京サテライトを神奈川県横浜市中区山下町へ移転、横浜サテライトを開設

2007年 8月

資本金を675万円に増資。新事業創出促進法の適用を廃止

2010年 5月

DK Tech （現DK-LOK Corporation）製品の輸入・販売を開始

2013年 5月

埼玉県川口市東川口に埼玉営業所を開設。横浜サテライトを本社に改称

2013年 7月

EVERFIT TECHNOLOGY製品の輸入・販売を開始

2014年 8月

UNILOK製品の輸入・販売を開始

2015年10月

埼玉営業所を本社に統合。営業・技術機能を集約

2016年11月

LUNG SHUN FA ENTERPRISE製品の輸入・販売を開始

2017年 8月

神奈川県横浜市港北区新吉田東に横浜技術センターを開設

2019年11月

宮城県仙台市宮城野区宮城野に仙台営業所を開設

2022年 1月

台湾台中市に台湾支店を開設

本社事務所（65m2）

倉庫（122m2）
-1-

会社案内
横浜技術センター
当センターでは、弊社輸入製品の実験・組み立て、および、ガス配管の製作やバルブボックス・シリンダーキャビネットなどの設計・製作をいたします。仕様御打合わせから検査までをトータルで対応。お客様のご要望にお応えいたします。

横浜技術センター（168m2）

製作品 ・ 主要設備

プレハブ配管ガスパネル

シリンダーキャビネット

自動ベンダー
設備名称

型式

クリーンブース

自動溶接機

メーカー

特徴 ・ 能力

設備名称

型式

メーカー

トヨシマ電機Class 1000

パイプ切断機ISTEC200

イハラサイエンス

1/8” ～ 3/4”

端面加工機

301

TRI TOOL

自動溶接機

P4

ポリスード

Tig溶接機200P Ⅱ

ダイヘン

ボール盤

DPN-13B

トラスコ

Heリークディテクター

ASM-310ADIXEN

旋盤

FL400E-JK

MECANIX

パーティクルカウンター

KC-51

リオン

超音波洗浄機US-109SND

0.3, 0.5, 5μm-2-取り扱いメーカー紹介
TK-FUJIKIN CORPORATION
高純度ガス用製品

自動溶接用継手、メタルフェイスシール（MFS）継手、ダイアフラムバルブ、ベローズバルブ、
ボールバルブ（オイルフリー）、レギュレーター、ガスフィルター他

一般産業用製品

チューブ継手（T-LOK）、パイプ（ねじ込み）継手、溶接継手、ボールバルブ、ニードルバルブ
チェックバルブ、フィルター他

認証・認定
OHSAS18001:2007、ISO14001:2004、
ISO9001:2008、ASME NPT、ASME N、KEPIC他
ABS、BV、KR TA、DNV-GL、NK、LR、LR TA、EIL
Applied Materials（Fittings / Valve）APPROVED SUPPLIER
設立・所在地1995年（TK corporation SCT事業部として）

韓国

釜山

DK-LOK Corporation
一般産業用製品

チューブ継手（DK-LOK）、VRシリーズDK-LOKチューブ継手、パイプ（ねじ込み）継手、溶接継手
インスツルメンタルマニホールド、メタルフレキシブルホース、クイックコネクター、ボールバルブ、ニードルバルブ
チェックバルブ、ブリードバルブ、フィルター他

認証・認定
ISO14001:2015、ISO9001:2009、OHSAS18001:2007
ASME NPT、ASME NS、ASME NB、ASME N、KEPIC
ABS、BV、KR、DNV-GL、NK、LR、RS他
設立・所在地1986年 韓国

金海

EVERFIT TECHNOLOGY CO.,LTD.
製薬、食品産業向け配管部品

ヘルール、サニタリーバルブ、サニタリー継手など

真空配管部品KF（NW）フランジ、ISOフランジ、CFフランジ、ボールバルブなど

認証・認定
ISO9001:2008（DNV）
3-A No.1653 ダイアフラムバルブ
3-A No.1654 サニタリー継手他
EPDMガスケット他SGS Certification
設立・所在地
1976年

台湾

彰化
-3-

取り扱いメーカー紹介
KOREA BELLOWS Co., Ltd.
溶接ベローズ製品

導入機、バルブ、真空継手向け
圧力スイッチ、温度スイッチ、アキュムレーター向け

設立・所在地
2010年

韓国

釜山

MIPOTECH CO., LTD.
ステンレスパイプ、チューブ

SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L
TP-S、TP-A、BA、EP
1/4”～1”、15A～200A

認証・認定
ISO9001:2010
設立・所在地2009年 韓国

華城

WISE Control Inc.
圧力計、差圧計、サニタリーゲージ、圧力トランスミッター、温度計、流量計、レベル計、サイトグラス、サーモウェル
熱電対、温度検出器、センサーなど

認証・認定
ISO14001:2015、ISO9001:2015、ASME U、ASME S
KEPIC-MN、KS
Explosion Proof Certificate：KCS、IEC、ATEX他
設立・所在地1965年

韓国

ソウル、他4工場-4-ステンレスチューブ、真空バルブ
ステンレスチューブ、パイプ
韓国SeAH CSS社製ステンレス材のシームレス管および、溶接管の取り扱いをしております。
【 取扱品目】

シームレス管1/4”、3/8”、1/2”、3/4”、1”、15A、20A、25A
取り扱い材質 SUS316L

溶接管 15A ～ 150A
取り扱い材質 SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L【内表面粗度 管理基準値】
表面仕上げ

サイズ（外径）Ra：μ inch

Ry(max)：μm

BA6.35mm～

48.6mm

15μ inch 以下

3.0μm 以下

BA

60.5mm～165.2mm

20μ inch 以下

4.0μm 以下EP

6.35mm～

48.6mm

10μ inch 以下

0.5μm 以下EP

60.5mm～165.2mm

10μ inch 以下

0.7μm 以下

真空ベローズバルブ
バルブに内蔵された溶接ベローズは、2種類の材質から選択できます。オプションのAM350材は、耐久回数100万回（保証値）になります。
【 仕

様

】

接続サイズ

NW16 / 25 / 40 / 50

ボディ形状

アングルタイプ
Y型インラインタイプ

バルブ操作

手 動
単作動
複作動

アングルタイプ

ノーマルクローズ（標準）ノーマルオープン（オプション）

駆動圧力

0.4 ～ 0.6MPa

許容差圧

0.12MPa以下

最高使用温度

60℃※高温仕様150℃（連続使用温度）

リークレート（He）

1.0 × 10-10 Pa・m3 / sec以下

材質

ボディ ：SUS304（電解研磨仕上げ）
ベローズ：SUS316L（標準）AM350（オプション）
シートOリング：バイトン

Y型インラインタイプ-5-真空フランジ、ベローズ
KF （NW）フランジ
KF（NW）フランジは、フランジ、センターリングOリング、クランプで構成され、工具を使わずに簡単かつ、短時間で組み立て・分解が行えます。
【 仕

様

】

基本材質

SUS304

サイズ

NW10 ～ NW160

真空シール面仕上げ

Ra 0.8μm

リークレート

1.0×10-9 Pa・m3/sec（溶接部に対する検査値）

表面処理

G.B.B処理（クロス、ティー、エルボ対象）※エルボなどの継手類を全数検査しております。

溶接ベローズ製品
PressVacシリーズ 真空ベローズバルブの製造元である KOREA BELLOWS社（韓国）は、金属溶接ベローズメーカーであり、半導体、太陽電池、各種真空装置など多くのメーカーに優れた品質のベローズ製品を供給しております。
用途
シール性（気密性）を利用した導入機、バルブ、真空継手など
圧力・容量の変化を利用した圧力スイッチ、温度スイッチ、アキュムレーターなど
材質
SUS316L / SUS304 / AM350 / Hastelloy276C / Inconel

耐久回数（保証値）
SUS316L：300,000回
AM350：1,000,000回

御見積りの際は、「ベローズ仕様確認書」のExcelフォームをお送りしますので、御用命ください。

-6-

圧力計、その他計器類
高純度ガス用圧力計
圧力計、温度計、流量計など、あらゆる計測器および、本器に関連した付属品をご提案いたします。
【 仕

様

】

下記仕様は、P810シリーズ EPグレードになります。

公称外径

Φ35、Φ50、Φ63

圧力レンジ-0.1～0 to 0～25MPa

精度

グレードA ±1.0%
グレードB ±2.0%

使用圧力

安定した圧力の場合：フルスケールの75%変動する圧力の場合：フルスケールの67%

使用温度

環境温度 -40℃～+65℃
流体温度 最大+100℃

接続

1/4NPT
1/4”VCRタイプおす、めす（※いずれもスイベルタイプ）

リークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec以下

圧力トランスミッター、その他計器類

ダイアフラム圧力計

圧力トランスミッター

サニタリー圧力計

差圧計

圧力スイッチ（防爆仕様）

流量計

温度計

-7-

高純度ガス用バルブ
低圧ダイアフラムバルブ
コンパクトデザインのダイレクトダイアフラムバルブです。内容積を低減し、優れた置換特性を実現しました。
【 仕

様

】

最高使用圧力1 MPa（G）

使用温度範囲PCTFE
PI ,PFA

流量係数 Cv値

1/4”3/8”, 1/2”, 3/4”

ボディ材質

SUS316L, SUS316L VAR

接続形状

MFSオス、メス
Lok
バットウェルド

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”

Heリークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec 以下

製品グレードBA：10μinch Ra
EP ： 5μinch Ra

PDVNシリーズ-10℃～+80℃-10℃～+150℃
：0.3
：0.7

DV2シリーズ

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ

DVNシリーズ※DV2シリーズは、シート材質PCTFEのみ対応になります。

高圧ダイアフラムバルブ
高圧用ダイアフラムバルブ HDVシリーズ、HPRシリーズの他に、スプリングレスダイアフラムバルブ SPシリーズの高圧タイプもございます。
【 仕

HDVシリーズ

SPシリーズ（高圧タイプ）

様】

最高使用圧力HDVシリーズ 23.6 MPa(G)20.6 MPa(G)HSPタイプ

使用温度範囲HDVシリーズ -10℃～+40℃-23℃～+65℃
HSPタイプ

流量係数 Cv値

HDVシリーズ ：0.1
：0.2
HSPタイプ

ボディ材質

SUS316L, SUS316L VAR

接続形状

MFSオス、メス
Lok
バットウェルド

接続サイズ

1/4”

Heリークレート

1.0×10-10 Pa・m3/s 以下

製品グレードBA：10μinch Ra
EP ： 5μinch Ra

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ-8-高純度ガス用バルブ
ブロックダイアフラムバルブ
省スペース化。デッドスペース最小設計。アウトガスフリー。4種類のフローから選択できます。
【 仕
PBDVNシリーズ

BDVNシリーズ

【 フロー

】

様

】

最高使用圧力1 MPa（G）

使用温度範囲PCTFE
PI ,PFA

流量係数 Cv値

1/4”：0.3
3/8”, 1/2” ：0.7

ボディ材質

SUS316L, SUS316L VAR

接続形状

MFSオス、メス

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”

Heリークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec 以下

製品グレードBA：10μinch Ra
EP ： 5μinch Ra-10℃～+80℃-10℃～+150℃

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ

ベローズバルブ
幅広いサイズをラインナップ。1/4” ～ 1” と 15A ～ 500Aまで対応しております。
【 仕

様

】

ABVシリーズ

最高使用圧力1 MPa（G）

使用温度範囲PCTFE , PTFE -10℃ ～ +80℃

流量係数 Cv値

1/4” ～ 25A：0.36 ～ 6.9
32A ～ 500A：16 ～ 3,400

ボディ材質1/4” ～ 25A ：SUS316L, SUS316L VAR
32A ～ 500A：SCS13, SCS16

接続形状

チューブサイズ：MFSオス、メス, Lok, バットウェルド
パイプサイズ：バットウェルド, JIS 10Kフランジ

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 15A ～ 500A

Heリークレート

チューブサイズ ：1.0×10-10 Pa・m3/s 以下
パイプサイズ ：1.0×10-6 Pa・m3/s 以下

製品グレードBA：10μ inch Ra
EP ： 5μ inch Ra

BVシリーズ

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ

PBVシリーズ-9-高純度ガス用バルブ
メータリングバルブ
MVMシリーズは、精密に加工されたバルブステム構造による、正確な流量調整が可能です。150℃までの高温環境下で使用できます。
【 仕

様

】

最高使用圧力MDMVシリーズ

MVMシリーズ

1.0MPa（G）

6.89MPa（G）

使用温度範囲-10℃ ～ +150℃

流量係数 Cv値

0.25

0.03

オリフィス径4.5mm

1.35mm

ボディ材質
接続形状

SUS316L, SUS316L VAR
MFSオス、メス

MFSオス、Lok

接続サイズ

1/4”

Heリークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec 以下

製品グレードBA：10μinch Ra
EP ： 5μinch Ra

MVMシリーズ

MDMVシリーズ

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ

クリーンボールバルブ（オイルフリー）
幅広いサイズをラインナップ。1/4” ～ 1” と 15A ～ 100Aまで対応しております。
【 仕JIS10Kタイプ

様】

最高使用圧力HEXタイプ 6.9 MPa（G）
JIS10K, バットウェルドタイプ 1.0MPa（G）

使用温度範囲PTFE -10℃ ～ +80℃

ボディ材質

SUS304, SUS316L

接続形状

Lok, JIS10Kフランジ, バットウェルド

接続サイズ

HEXタイプ 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”
JIS10Kフランジタイプ 15A ～ 100A
バットウェルドタイプ 15A ～ 100A

製品グレードAP：25μm Ry以下
BA：10μ inch Ra
EP ： 5μ inch Ra

Lok：ダブルフェルールタイプ

HEXタイプ- 10 -

高純度ガス用継手
MFS（メタルフェイスシール）継手
MFSシリーズは、メカニカル式メタルガスケット面シール継手です。他社との互換性をメーカーで証明しており、置き換えが可能です。
【 仕

MFSシリーズ様】

サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

最高使用圧力チューブ外径（肉厚）

（MPa）

圧力

1/4”（1.0mm）

35.1MPa3/8”（1.0mm）

22.7MPa1/2”（1.24mm）

24.1Mpa

3/4”（1.24mm）

16.5MPa1”（1.65mm）

16.5MPa

材質

SUS316L シングルメルト材
SUS316L ダブルメルト材

リークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec 以下

製品グレードBA
Ry 3.0μm
Ra 10μ inch

MFS（メタルフェイスシール継手の基本的な組み合わせ）EP
Ry 0.7μm
Ra 5μ inch

上記、最高使用圧力は、-28～+37℃の温度範囲での圧力になり、ASME B31.3で規定している許容応力値に基づきます。

自動溶接用継手
ロングタイプとマイクロタイプをラインナップしております。
【 仕

様

】

サイズ

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

最高使用圧力チューブ外径（肉厚）

（MPa）

材質

製品グレード

圧力1/4”（1.0mm）

35.1MPa3/8”（1.0mm）

22.7MPa1/2”（1.24mm）

24.1Mpa

3/4”（1.24mm）

16.5MPa1”（1.65mm）

16.5MPa

SUS316L（シングルメルト材）
SUS316L（ダブルメルト材）
BA
Ry 3.0μm
Ra 10μ inch

EP
Ry 0.7μm
Ra 5μ inch

上記、最高使用圧力は、-28～+37℃の温度範囲での圧力になり、ASME B31.3で規定している許容応力値に基づきます。

- 11 -

高純度ガス用レギュレーター
一段減圧タイプ 高圧/低圧 中流量～大流量ライン用
半導体製造工場、装置メーカー、ガスメーカー向けプロセスガスキャビネットに用いられる、中流量～大流量タイプのレギュレーターです。
【 仕

様

】

下記仕様は、RG1シリーズになります。

最大入口圧力3,500psig（24MPa）
600psig（4.1MPa）

出口圧力レンジ

1-30, 1-60, 1-100, 1-150, 1-250psig（0-0.2, 0-0.4, 0-0.68, 0-1.0, 0-1.7MPa）

設計圧力

最大入口圧力の150%

材質

本体
シート
ダイアフラムAHFRGシリーズ

SUS316L BA, EP
PCTFE
ハステロイC-22

Cv値

3,500psig：0.06 600psig：0.2

リークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec He

接続形状

MFSオス、メス

製品グレードBA：Ra 10μ inch
EP ：Ra 5μ inch

使用温度範囲PCTFE：-26℃～+80℃
PI：-26℃～+177℃

RG1シリーズ

PRG1シリーズ

一段減圧タイプ 低圧 小流量～中流量ライン用
コンパクトサイズの小流量～中流量タイプのレギュレーターです。
【 仕
BRG3シリーズ様】

最大入口圧力500psig（3.4MPa）

出口圧力レンジ

1-30, 1-60, 1-100psig（0-0.2, 0-0.4, 0-0.68MPa）

設計圧力

最大入口圧力の150%

材質

本体
シート
ダイアフラムMRG5シリーズ

SUS316L BA, EP
PCTFE
ハステロイC-22

Cv値

0.1

リークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec He

接続形状

MFSオス、メス

製品グレードBA：Ra 10μ inch
EP ：Ra 5μ inch

使用温度範囲PCTFE：-40℃～+71℃
上記仕様は、MRG5シリーズになります。

- 12 -

高純度ガス用フィルターステンレスガスフィルター
TK-FUJIKIN社の超高清浄インラインガスフィルターは、半導体製造プロセスガス向けに開発された製品です。
エレメントは、SUS316L材の金属多孔焼結になり、ろ過精度0.0025μmを保証。粒子捕捉率99.9999999%を実現しております。
【 仕

SS-Aシリーズ様】

最高入口圧力21 MPa（G）@20℃

最高使用温度

460℃（不活性ガス）

ろ過精度
粒子捕捉率

0.0025μm
99.9999999%

定格流量 @109

15 ～ 300SLPM

接続形状

MFSオス、Lok

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”

Heリークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec 以下

材質

SUS316L
SUS316L / SUS316L VAR

エレメント
ハウジング

内表面仕上げPTFE ガスフィルター
耐食性に優れたPTFE樹脂製エレメントにより、あらゆる半導体製造プロセスガスに対応しております。
様】

下記仕様は、ST-Aシリーズになります。

最高入口圧力0.98 MPa（G）@20℃

最高使用温度120℃（不活性ガス）

ろ過精度
粒子捕捉率

0.0025μm
99.9999999%

定格流量 @109

50 ～ 150SLPM

接続形状

MFSオス、Lok

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”

Heリークレート

1.0×10-10 Pa・m3/sec 以下

材質

PTFE
SUS316L / SUS316L VAR

エレメント
ハウジング

内表面仕上げRa 5μ inch 以下

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ

MFSシリーズ【 仕

下記仕様は、SS-Aシリーズになります。

ST-Aシリーズ

Ra 5μ inch 以下
ST-Cシリーズ

MFS：メタルフェイスシールタイプ
Lok：ダブルフェルールタイプ- 13 -

一般産業用継手
T-LOKチューブ継手
T-LOKチューブ継手は、ダブルフェルール継手です。他社との互換性をメーカーで証明しており、置き換えが可能です。

サイズ

1/16” ～ 2”、3mm ～ 38mm

材 質 SUS316

取り付け方法ステップ 1

T-LOKチューブ継手は、指締めで組み立てられた状態で出荷されます。

チューブエンドの切断面が90°に切断されていることを確認し、チューブ内側と外側のバリを除去します。
適切なカッターと切れ味の良いカッティングホイールを使用してください。

ステップ 2チューブの先端が継手の中の肩に当たるまで挿入し、ナットを指締めします。

ステップ 36時の位置に印を付け、継手を固定し、レンチにてナットを時計回りに1-1/4回転します。
1/4”（6mm）以上は、1-1/4回転
3/16”、1/8”、1/16” や 4mm以下は、3/4回転。

12

12
3

9

9

3
6

6
- 14 -

一般産業用バルブ
IBLシリーズ ワンピース（一体型）ボールバルブ
IBLシリーズは、シンプルデザインの低トルクで簡単な開閉操作ができるボールバルブです。
【 仕

様

】

最高使用圧力3,000psig（20.6MPa）37℃時

使用温度範囲

標準
オプション

ボディ材質
シート材質
ハンドル材質SUS316PTFE
Nylon6

接続形状

Lok
NPTめす
Rc

接続サイズ

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”

工場テスト

1,000psig（6.9MPa）N2ガス+10℃～+65℃-53℃～+65℃

Lok：ダブルフェルールタイプ
注意事項：6.9MPaの窒素ガスで工場テストを行っております。
テスト圧力より高い圧力で使用される場合は、パッキンの再調節が必要になります。

HBLシリーズ ボールバルブ
HBLシリーズは、バタフライハンドルが標準になります。オプションにて、レバータイプ、キーオペレーションタイプとスティックタイプがあります。
【 仕

キーオペレーションタイプ
レバータイプ様】

最高使用圧力1,000psig（6.9 MPa）38℃時

使用温度範囲-17℃ ～ +232℃

ボディ材質
シート材質

SUS316
PTFE

接続形状

Lok
NPTめす
Rc

接続サイズ

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”6mm, 10mm, 12mm

Lok：ダブルフェルールタイプ
バタフライタイプ

スティックタイプ- 15 -

一般産業用バルブ
ICH / ICLシリーズ チェックバルブ（逆止弁）
ICH / ICLシリーズは、様々な接続形状を選べるポペットタイプのチェックバルブです。
【 仕
ICLシリーズ

ICLシリーズ

様】

最高使用圧力（37℃時）

ICHシリーズ：6,000psig（41MPa）
ICLシリーズ ：3,000psig（20.6MPa）

使用温度範囲-23℃ ～ +190℃

ボディ材質
Oリング材質SUS316
標準：FKM
オプション：ブナN、ネオプレン、
エチレンプロピレン

接続形状

Lok
NPTおす、めす
R、Rc
MFSおす

接続サイズ

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”6mm, 8mm, 10mm, 12mm

クラッキング圧力（psi）

ICHシリーズ：1/3, 1, 5, 10, 25
ICLシリーズ ：1/3, 1, 10, 25

Lok：ダブルフェルールタイプ

TINVシリーズ ニードルバルブ
TINVシリーズ ニードルバルブは、3種類のステムから、ご用途に合わせて選択できます。
【 仕

様

】

最高使用圧力5,000psig（34.3 MPa）37℃時

使用温度範囲-54℃ ～ +315℃（パッキン材質：PEEK時）

ボディ材質
パッキン材質SUS316
PTFE（標準）

接続形状

Lok
NPTおす、めす
Rc

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”
6mm, 10mm, 12mm, 18mm

ステム

VeeステムRegulatingステム
Soft-Seatステム

ラウンドハンドルタイプ

Lok：ダブルフェルールタイプ

バーハンドルタイプ- 16 -

一般産業用継手
DK-LOKチューブ継手
DK-LOKチューブ継手は、ダブルフェルール継手です。他社との互換性をメーカーで証明しており、置き換えが可能です。

サイズ

1/16” ～ 2”、2mm ～ 38mm

材 質 SUS316

取り付け方法DK-LOKチューブ継手は、指締めで組み立てられた状態で出荷されます。

チューブエンドの切断面が90°に切断されていることを確認し、チューブ内側と外側のバリを除去します。
適切なカッターと切れ味の良いカッティングホイールを使用してください。

ステップ 1
チューブの先端が継手の中の肩に当たるまで挿入し、ナットを指締めします。

ステップ 2
6時の位置に印を付け、継手を固定し、レンチにてナットを時計回りに1-1/4回転します。
1/4”（6mm）以上は、1-1/4回転
3/16”、1/8”、1/16” や 4mm以下は、3/4回転- 17 -

一般産業用バルブ
V82シリーズ ボールバルブ
V82シリーズは、使用温度範囲により3種類の温度範囲から選択ができます。
【 仕

様

】

最高使用圧力20.6MPa

使用温度範囲

V82
VL82
VG82

ボディ材質
パッキン材質
ハンドル材質SS316（ASTM A276 / A476）
PTFE（オプション：PFA）
ナイロン

接続形状

Lok
NPTめす
Rc

接続サイズ

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”

+10℃～+65℃-54℃～+65℃-54℃～+150℃

2方タイプ

Lok：ダブルフェルールタイプ
注意事項：6.9MPaの窒素ガスで工場テストを行っております。
テスト圧力より高い圧力で使用される場合は、パッキンの再調節が必要になります。

3方タイプ

V81シリーズ ボールバルブ
V81シリーズは、レバーハンドルが標準になります。オプションにて、バタフライハンドル、ダイレクトリックハンドルがあります。
【 仕
レバーハンドル様

最高使用圧力（38℃時）PTFEシート：6.9 MPa
TF1600シート：13.7MPa

使用温度範囲-30℃ ～ +230℃（※O-リング：FKM）

ボディ材質
シート材質

SS316（ASTM A276 / A476）
PTFE

接続形状

Lok
NPTめす
Rc

接続サイズ

1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”6mm, 10mm, 12mm

バタフライハンドル
ダイレクトリックハンドル】

Lok：ダブルフェルールタイプ- 18 -

一般産業用バルブ
V33 / VP33 / VA33 / VDA33 / VH36 / VCH36シリーズ チェックバルブ（逆止弁）
クラッキング圧力固定タイプと調節可能タイプから選択できます。
【 仕

V33シリーズ様】

下記仕様は、V33シリーズになります。

最高使用圧力3,000psig（20.6MPa）

使用温度範囲-28℃ ～ +204℃

ボディ材質
Oリング材質SS316（ASTM A276 / A476）
標準：FKM（オプション：NBR、EPDM、FFKM）

接続形状

Lok
NPTおす、めす

接続サイズ1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”6mm, 10mm, 12mm

クラッキング圧力

1/3, 1, 3, 10, 25, 50, 75, 100 psig

Lok：ダブルフェルールタイプ
ポペットチェックバルブ
一体型チェックバルブ
一体型調節可能チェックバルブ
インライン調節可能チェックバルブ
CNG/NGVチェックバルブ
高圧用チェックバルブ
リフトチェックバルブ

VH36シリーズ

V15シリーズ ニードルバルブ
V15シリーズ ニードルバルブは、3種類のステムから、ご用途に合わせて選択できます。
【 仕

様

】

最高使用圧力5,000psig（34.3 MPa）38℃時

使用温度範囲-54℃ ～ +315℃（パッキン材質：PEEK時）

ボディ材質
パッキン材質SUS316（ASTM A276 / A476）
PTFE（標準）

接続形状

Lok
NPTおす、めす
Rc

接続サイズ1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”
6mm, 10mm, 12mm

ステム

VeeステムRegulatingステム
Soft-Seatステム

Lok：ダブルフェルールタイプ- 19 -V33シリーズ
VP33シリーズ
VA33シリーズ
VDA33シリーズ
VCH36シリーズ
VH36シリーズ
VL36シリーズ

一般産業用フィルター、バルブ
V73 / 76シリーズ フィルター
V73 / V76シリーズは、ガスや液体のろ過に使用でき、SUS316製焼結エレメントは、交換が可能です。
【 仕

様

】

最高使用圧力V73シリーズ：3,000psig（20.6MPa）
V76シリーズ：6,000psig（41MPa）

使用温度範囲-28℃ ～ ＋482℃

ボディ材質
エレメント材質

SS316（ASTM A276）
SS316（ASTM A276）

接続形状

Lok
NPTめす

接続サイズ

1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

ろ過精度
公称口径サイズ

0.5 ～ 110μm
0.5, 2, 7, 15, 60, 90μmの5種類

V76シリーズ
T型フィルター

Lok：ダブルフェルールタイプ

V73シリーズ
インラインフィルター【交換用キット】
エレメントキット：公称口径サイズ 0.5, 2, 7, 15, 60, 90μmから選択可
ガスケット＆スプリングキット：V73A, V73B, V73C, V73D用
ガスケット＆スプリングキット：V76A, V76B, V76C用

メータリングバルブ（微量流量調節用）
DK-LOK製メータリングバルブには、低圧用VMシリーズ（1D、3D、6D） と 高圧用VMHシリーズがございます。
【 仕

ロックスクリュー
ハンドルタイプ
ラウンドハンドルタイプ

様】

下記仕様は、低圧用になります。

最高使用圧力VM1D：2,000psi（13.7MPa）
VM3D,6D：1,000psi（6.8MPa）※

使用温度範囲-23℃ ～ +204℃

ボディ材質

F316（ASTM A182）

Cv値

VM1D：0.004
VM3D：0.03
VM6D：0.16

接続形状

Lok
NPTめす、おす

接続サイズ

1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 6mm

Lok：ダブルフェルールタイプ
工場テスト：全数のバルブを6.9MPaの窒素ガスでリーク検査を行っております。
注意事項※高圧下での流量調節を行う場合は、細目ピッチのねじ強度の限界や操作トルクの上昇がある為、2次側の圧力を3.43MPa
以下で使用してください。

- 20 -

一般産業用継手、ホースクイックコネクター（DQシリーズ、DQMシリーズ、DFシリーズ）
クイックコネクターは、工具不要で接続及び、取り外しができます。
【 仕
DQシリーズ様】

最高使用圧力DFシリーズ

下記仕様は、DQシリーズになります。

3,000psig（20.6MPa）※接続状態の有無、温度によって変わります。
詳細は、製品カタログをご覧ください。

特徴

・双方向から流すことができます。
・コンパクトで軽量設計・ステムには、バルブ内蔵（DV）とバルブ無し（SV）を選択できます。

脱着方法【取り付け】
ステムを同じシリーズのボディに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。
【取り外し】
ボディスリーブをステム側に引き、ボディからステムを取り外します。

メタルフレキシブルホース
MFH、FHおよび、PFHシリーズの各ホースアセンブリは、6.9MPaの窒素ガスまたは、クリーンエアーで工場テストされ、外部ラベル付きプラスチックシールバッグに個別に梱包されています。

シリーズ名MFHシリーズ

シリーズ名

FHシリーズ

シリーズ名PFHシリーズ（PTFE）

最高
使用圧力

3,600psig（25MPa）

最高
使用圧力

1,600psig（11MPa）

最高
使用圧力

3,000psig（20.6MPa）

材質
ベローズ
接続部
ブレード

接続

ASTM A240 タイプ316L
ASTM A479 タイプ316
ASTM A313 タイプ316L
DK-LOK継手
チューブエンド
NPT / PT（めす、おす）
その他

材質
ベローズ
接続部
ブレード

接続

SS316
SS316
SS304
DK-LOK継手
チューブエンド
NPT（めす、おす）- 21 -

材質
コアチューブ
接続部
ブレード

接続

PTFE
SS316
SS304
DK-LOK継手
チューブエンド
NPT（めす、おす）

サイトパイプ
チューブ溶接検査光学レンズ

TUBE WELD OPTICAL VIEWER
SPT レギュラーシリーズ
SPT Regular Series

SPT 360シリーズ
SPT 360 Series

は、円周溶接機で製作された内部溶接ビードの目視検査に最適です。
検査部に光を伝達すると同時に、90°に画像を映す直角プリズムで、視野角は一部を映すレギュラーシリーズと360°全周を映す360シリーズがあります。
ご使用方法
溶接したチューブにを挿入し、溶接部の状態を上部のレンズから確認します。

SPT レギュラーシリーズ

SPT 360シリーズ
ここから覗きます

ここから覗きます

90°角度を変えて円周状に
映されます

A

A

円錐面を検査部に配置します

この面を検査部に向けます

A

A

A

90°角度を変えて映されますA

SPT レギュラーシリーズ ： 1/4” ～ 1”（6.35mm ～ 25.4mm）
SPT 360シリーズ： 1/2” ～ 1”（12.7mm ～ 25.4mm）- 22 -

使用例

バリューインパクト有限会社 製品カタログ
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24-8
TEL 045-212-2731 FAX 045-212-2736
横浜技術センター〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-47-48
TEL 045-642-7121 FAX 045-642-7126
仙台営業所〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-5-25-304
TEL 022-794-8721 FAX 022-794-8726
台湾支店〒40878

台中市南屯區同心里文心路一段186號14樓之8【 QRコードについて 】
QRコードに登録されているリンク先は、弊社ホームページに掲載されております各製品カタログのpdfファイルになります。
お手持ちの携帯電話やタブレット端末でQRコードを読み込むと、製品カタログが表示されます。
Rev2:2022.9