ＵＦＯ

ミラー仕上げ/アイス仕様

センターフードTRUFO - S90(120)C - 44
TRUFO - L90(120)C - 44

給気連動対応センターフード
TRUFO - S90(120)CJ - 44
TRUFO - L90(120)CJ - 44

取付・設置説明書
もくじ
・安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・

・取付・設置上のご注意

・・・・・・・・・・・・

・取付・設置前の準備／別売部品
・同梱品の確認３・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

・天井穴開け詳細図・・・・・・・・・・・・・・・

５

・・・・・・・・・・・・・・・・

６

・・・・・・・・・・・・・・・

・ダクトカバーの取付け（オプション品）
・製品寸法図２〜３・・・・・・・・・・

・排気ダクトの取付け・製品の取付け

１〜２・・

７〜１１
１２〜１４・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５・取付・設置後の点検・清掃・・・・・・・・・・ 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。
■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。

注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告
仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造物に金属製ダクトを貫通させる場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と電気的に接触させないように取付けてください。

本体とダクトは、可燃物との間を１０ｃｍ以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。

漏電した場合、火災の原因となります。
（電気設備技術基準第182条）

火災などの原因となります。
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください。

Ｄ種接地工事を行ってください。

交流１００Ｖ以外で使用しないでください。

故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
アース線は工事側で手配してください。
1

取付壁面が金属板張りの場合は、フード本体および、換気扇と金属板とを電気的に接触させないように取付けてください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

AC 100Vのみ

注意
配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って確実に行ってください。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

落下により、ケガをする恐れがあります。

本体は十分強度のあるところにしっかり取付けてください。

製品を取り扱う時は、必ず保護手袋をしてください。

取付注意

手袋着用

落下により、ケガをする恐れがあります。

切断面に触ると、ケガをする恐れがあります。

取付・設置上のご注意
１．建築基準法（同施工令）および消防法等の関連法規に従って取付けてください。

７．ダクトは室外側を若干下げて配管してください。

２．本体の壁への埋め込みは絶対におやめください。

８．ダクトと排気口の隙間は、付属のソフトテープを使用して塞いでください。

４．加熱機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
加熱機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
正面

前面

９. レンジフードは加 熱機 器 の 真 上 に取付けてください 。
なお、製 品の取 付け
高 さ は、整流板の下端が加熱機器の真上８０cm以上になるよ
うにしてください。

正面
下端80cm以上３．周囲温度が４０℃以上になる場所には取付けないでください。
火災・感電の原因となります。

W1W２W1W２≧(レンジフードの幅)(加熱機器の幅)

１０．レンジフードの下には、絶対に湯沸器を取付けないでください。また、湯沸器を横に取付ける場合には、５０ｃｍ以上離して取付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因となります。
加熱機器はレンジフードの前面からはみ出さないように設置してください。

50cm
以上

５． 屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ
またはパイプフードの通気抵 抗 は４００ ㎥/h時
４０Pa以下のものを使用してください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
６．指定サイズ（φ１５０）以外のダクトや非常に長いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

１１. 部屋の中央で料理する場合は油煙が捕集しきれない場合がありますので、全体換気のために他の換気扇と併用すると、より優れた換気ができます。
また、突発的に発生した油煙は漏れる事があります。
2

１２．効率よく換気させるため、排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。とくに自然排気型のストーブをご使用のときは、排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがありますので、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をしてください。

１３．リモコンホルダーの取付けに関しては、本体に同梱されていますリモコンセットの取付説明書をお読みください。

排気リモコンスイッチ

リモコンホルダー※リモコンセット給気

リモコンスイッチ：１個
リモコンホルダー：１個

レンジフードを運転するのに使います。

※排気用ダクトの大きさ以上の給気口を排気口と対称の壁に設けると有効です。

取付・設置前の準備
１．取付桟の確認
・レンジフードの取付け位置に取付桟があるかを確認してください。

２．別売部品の準備・排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。（別売部品は下記等がございます。）

３．電源コンセント
・電源コンセントは専用のものを設置してください。（交流 単相１００Ｖ）
・「アースターミナル付」アース線は、工事側で手配してください。

４．給気シャッター［給気連動対応の場合のみ］・給気シャッターは出力容量ＡＣ１００Ｖ５０Ｗのものを設置してください。

別売部品
換気フード

芯ずれ補正ダクト

ジャバラダクト

屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ またはパイプフード。通気抵抗は４００㎥/h時４0Pa以下のものを使用してください。

フード本体の排気位置を３０mm以内でずらして補正する事が出来ます。

直接排気の中間ダクト

丸形フード（FUJIOH製品）
VC-15H ※メーカー品番
VC-15DH ※メーカー品番

3TR-TJD15

FJ-15
TR-AD

同梱品の確認
下記の部品が同梱されています。取付けを始める前に不足していないか確認してください。
部品名形状

数量備

天吊りワッシャー４個

本体取付用に使います。
（吊りボルト用）

シールテープ（幅１０ｍｍ１本

フードカバーのジョイント部のすき間をふさぐのに使います。

長さ３ｍ・黒色）

排気シャッター（ソフトテープ付属）

１個

リモコンセット

１セット

オイルトレー

１個

フードカバー

１セット

ローレットネジ

４個

整流板

１個

本体１台別途手配してください。
・吊りボルト ４本・六角ナット

考

１６個・ワッシャー

１２個

リモコンスイッチ：１個
リモコンホルダー：１個

フードカバー固定用に使います。

・スプリングワッシャー

１２個

4排気ダクトの取付け
１．下図を参考にして天井面に、ダクト用の穴開けをしてください。
２．φ１５０の排気ダクトを下図の位置にセットして周囲を仕上げてください。
※（）内寸法は、間口１２００タイプの場合を示す。

■芯ずれ補正ダクトを使用した場合
CLCL

6275029615337530130

芯ずれ補正ダクト62CLCL

吊りボルト（４本）

排気ダクト（φ１５０）

六角ナット900(1200)

5403415

補強桟
野縁・野縁受け等と固定のこと

750

500 以上1533044362

吊りボルト固定木（９０×９０以上）
梁に固定のこと

437291天井穴開け詳細図（１）製品を取付ける天井面の指定位置に穴を開けてください。（図１）（２）穴部周辺を補強桟で補強してください。（図２）※ 補強桟は、野縁・野縁受け等に固定してください。
CL

図１

900(1200)
304.5(454.5)

電源コード取入口用穴φ２８296

排気ダクト用穴※注 使用する排気ダクトの径に合わせて、穴を開けてください。

750

153375301304.5291(454.5) 32 100

吊りボルト用穴φ１５（４ヶ所）

前面【吊りボルトの取付け】
・フード本体の吊りボルト用穴に合わせて、吊りボルトを垂らしてください。（図３）※吊りボルトはＭ８〜Ｍ１０を用いてください。
製品質量
間口９００タイプ
̶ 約３５ｋｇ
間口１２００タイプ ̶ 約４０ｋｇ
吊りボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。必要となる強度は、建物の条件、耐震クラスなどにより異なります。

図２【排気ダクトの取り出し】

コンセント

補強桟

235

350

・φ１５０の排気ダクトを、指定位置（「排気ダクトの取付け」参照）に取り出してください。

前面【電気工事】
・補強桟または野縁等に、専用コンセントを設置してください。（交流 単相１００Ｖ）（図２）
図３

製品の取付け例

吊りボルト（Ｍ８〜Ｍ１０）（フード下端から天井までの距離−415mm）±2mm

六角ナット

排気ダクト

ウェザーカバースプリングワッシャー
ワッシャー

天井吊りボルト
野縁

天井補強桟

6製品の取付け
１

排気用部品の準備

図４＋バインドタッピンネジ
４．０×１２・シロッコファンを固定しているネジ（＋バインドタッピンネジ４．０×１２）を外します。（図４）
・排気口にソフトテープを貼ります。（図５）・さきほど外したネジ（＋バインドタッピンネジ４．０×１２）にて、排気シャッターを取付けます。（図５）※排気シャッターに付属の説明書に従い、シャッターの開閉方向に注意して取付けてください。
前面

図５
排気口＋バインドタッピンネジ
４．０×１２
シャッター開閉方向

ソフトテープ

前面

天井

２電源プラグの差し込み・電源プラグを天井内に取付けられたコンセントに差し込みます。（図６）※必ず分電盤のブレーカーを「切」にしてから行ってくだ
図６
さい。
給気シャッター連動用コード※アース（Ｄ種接地工事）を取付けます。
［給気連動対応の場合のみ］※

結線［給気連動対応の場合のみ］
・フード本体から出ている給気シャッター連動用コードと給気シャッターのコードを速決端子等で結線します。

7※電源プラグを差し込み後、配線孔キャップなどでふさいでください。
電源プラグ

フード本体を吊る図７

・天井より垂れている吊りボルト４本に下から５０ｍｍ程度の位置に六角ナット（別途）をセットします。（図７）・右側２本の吊りボルトに先ほど取付けた六角ナットより３０ｍｍ程度離した位置にワッシャー（別途）、スプリングワッシャー（別途）、六角ナット（別途）をセットします。（図７)※左側２本には取付けないでください。

左側

吊りボルト

右側六角ナット
六角ナット
3050

３ワッシャー
スプリング
ワッシャー
六角ナット

・フード本体の吊りブラケットを右側２本の吊りボルトに通し、先ほど取付けた六角ナットとワッシャーに引っ掛けます。（図８ Ａ部詳細図）
・フード本体左側を持ち上げながら左側の吊りブラケットに吊りボルトを通します。（図８ Ｂ部詳細図）※フード本体が落ちないように、下側からしっかり支えてください。

図８

A部

B部

B部詳細図

A部詳細図
吊りボルト

フード本体

吊りブラケット
フード本体

・左側２本の吊りボルトにもワッシャー（別途）、スプリングワッシャー（別途）、六角ナット（別途）をセットします。（図９）

図９

フード本体

8

４

フード本体の固定・フード本体を取付け高さに合わせます。
※排気ダクトを排気口に差し込みながら行ってください。
・さきほどセットした六角ナットと吊りブラケットの間に天吊りワッシャーを差し込みます。（図１０）

図１０
六角ナット

天吊りワッシャー吊りブラケット

フード本体・吊りブラケット上側の六角ナットを締付けて固定します。
（図１１）※すべての六角ナットにゆるみが無いことを確認してください。

図１１

六角ナット

５

排気ダクトの接続

六角ナット
天吊りワッシャー吊りブラケット

図１２

・風漏れ防止のため、排気口と排気ダクトをアルミテープにてテーピングします。（図１２）
排気ダクト
アルミテープ

排気口

9

６

フードカバーの取付け（１）フードカバーのスプリングキャッチ取付け面の外側に付属のシールテープを貼ります。
※ シールテープはフードカバーの上下および外側から１〜２ｍｍ程度面落ちになるように貼ります。
（２）フード本体の前側と背面側よりフード本体をはさみ込むようにフードカバー上部のスプリングキャッチ（２ヶ所）の位置を合わせ、はめ込みます。
（３）フードカバー下部のクリンプナットの穴とフード本体の固定穴の位置を合わせ、ローレットネジにて固定します。
※ フードカバーのすき間が均一になるように調整します。
フードカバー
フードカバースプリングキャッチスプリングキャッチ

シールテープシールテープスプリングキャッチ（ストライク）スプリングキャッチ（ストライク）※こちら側には、シールテープを貼りません。

クリンプナット※シールテープはフードカバーから１〜２ｍｍ程度面落ちに貼ります。
フード本体

クリンプナット
固定穴
フードカバー

シールテープ７

ローレットネジ

オイルトレーの取付け・フード本体下側より、切り欠き部分に合わせてオイルトレーを取付けます。

オイルトレー

切り欠きに差し込む

切り欠き

オイルトレー10８整流板の取付け・フード本体下側に整流板を取付けます。
整流板を持ち上げ、ワンタッチリリースヒンジのピンを外側にスライドさせながら、本体の差し込み口に合わせて手を放します。
※ワンタッチリリースヒンジのピンはバネ式になっていますので、手を放すと戻ります。
整流板の手前を持ち上げ、前面の穴にラッチを引っ掛けるようにして取付けます。
※整流板にはガイドがついていますので、「カチッ！」と音がするまで持ち上げるだけで固定できます。

Ｂ部
フード本体

Ａ部

整流板

Ａ部詳細図

流板

整ワンタッチリリースヒンジ
ピン
差し込み口
ガイド

Ｂ部詳細図
ラッチ穴

11

板

流整整流板

ダクトカバーの取付け（オプション品）
１

ダクトカバー A 下部の固定・P10「フードカバーの取付け」の作業まで終わら※図は UFO1200 です。
ダクトカバー Aせてください。
・天吊りワッシャーと天井までの距離と、ダクトカバーの高さがあっているか確認してください。
・フード本体の吊りブラケット上側のナット 2 本を緩めダクトカバー A を差し込みます。差し込み後、緩めたナットでカバーを固定します。

ナット吊りボルトダクトカバー A
六角ナット

天吊りワッシャー吊りブラケット2

ダクトカバー A 上部の固定・ダクトカバー A と天井を 4 ケ所ネジで固定します。

天井
ダクトカバー A

ビスはΦ3.8 バインドタッピンネジを推奨ビスとします。
天井の仕様に合わせて必要であればアンカーを使用してください。

＋バインドタッピンネジ

ダクトカバー A

ダクトカバー B310

227 15100

15 7310天井開口可能範囲取付穴付近を避けて-5ｍｍ程度内側

ダクトカバー A

天井取付穴（4か所）
上面図

1/10

12

3排気ダクトの連結・ダクトカバー A の上下が固定できたところで、排気ダクト

ダクトカバー A排気ダクトを連結してください。

4ノルシールの貼り付け
ダクトカバー B・ダクトカバー B に付属のノルシールを貼り付けてください。

ノルシール

5ダクトカバー AB の組み合わせ・ダクトカバー B をダクトカバー A に押し込み固定します。

ダクトカバー B
ダクトカバー A
ダクトカバー B

ダクトカバー A

13

6ダクトカバーの補強

・ 内側から M4×12 のネジを２ヶ所とめ、ダクトカ
バー A とダクトカバー B を連結固定します。
・上記作業が終わったら、P11「整流板の取付け」に続いてください。

ダクトカバー B

ダクトカバー A

ネジ（M4×12）14

製品寸法図※（ ）内寸法は、間口１２００タイプの場合を示す。
※給気シャッター連動用コードは、TRUFO - S90(120)CJ - 44、TRUFO - L90(120)CJ - 44の場合のみ。

CL900(1200)291

主電源スイッチ

304.5(454.5)

電源コード １．８ｍ
給気シャッター連動用コード０．６ｍ

153296

ダクト位置

750

301

304.5(454.5)375

吊りボルト取付位置（４ヶ所）

62900(1200)
380750260(410)185380185295（445）

220

310

22063

380260(410)443

アース接続端子※アース線は工事側手配※ダクトカバー（オプション品）装着図

ダクトカバー※H（ダクトカバーの高さ）＝ 150〜1000mm

15443

38063443＋Ｈ

380Ｈ（445） 310
ダクトカバー 295

取付・設置後の点検・清掃
・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
・スイッチを入れて動作を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。
お問い合わせ先

スマートフォンからでもＴＥＬ

050 - 3852 - 2392〈受付時間 平日9 : 00〜18 : 00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

修理／メンテナンスのメール

tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

依頼ができます。

ＦＡＸ

0575 - 23 - 1262

アクセスはこちらから→

P9WP-TRS631
www.toyokitchen.co.jp〒107-0062

東京都港区南青山3-16-3

23.6