EMS・アグリゲーションコントローラー
スマートメーターBルート(高圧スマート電力量メーター)
運用ガイドライン※［第2.0版］
令和４年５月３１日
次世代スマートメーター制度検討会※次世代スマートメーター導入開始時より有効

スマートメーターBルート運用ガイドライン目次
1. 本ガイドラインの位置づけ
2. スマートメーターBルートからEMS・アグリゲーションコントローラーに提供される情報とプ
ロパティ一覧
3. スマートメーターBルートからEMS・アグリゲーションコントローラー間における公知な標準
メディアプロトコルスタック
4. スマートメーターBルートの通信方法
5. スマートメーターとEMS・アグリゲーションコントローラーの責任分界点
6. スマートメーターBルートの基本運用フロー
7. Bルート認証IDの定義
8. スマートメーターBルートからEMS・アグリゲーションコントローラー間の接続エラー時の対応
9. ネットワーク構成に関する基本要件
10.セキュリティの基本要件
11.スマートメーターBルートにおける通信頻度
12.認証に関する仕組み
13.認証取得済スマートメーター及びEMS・アグリゲーションコントローラー機器

22

１．本ガイドラインの位置づけ◼ スマートメーターBルートにおいてEMS・アグリゲーションコントローラーに対して電力等使用情報を提供することは、平成23年2月に取りまとめられたスマートメーター制度検討会「スマートメーター制度検討会報告書」に記載された「需要家による情報の自己コントロールを確保するという基本的考え方に基づき、当該情報は電力会社等から需要家に対して適正に提供されるべきものであり、需要家が第三者への提供も含めその利用を行うことができるものである」を実現するための施策である。
◼ スマートメーターは、平成25年9月のスマートメーター制度検討会における「全ての電力会社は、ＨＥＭＳ設置等に伴いスマートメーターの設置を希望する需要家や、小売全面自由化後、小売電気事業者の切替を希望する需要家に対しては、スマートメーターへの交換を遅滞なく行うこと」との報告に基づき、設置された。
◼ 次世代スマートメーター制度検討会において、新たなスマートメーターBルートは、アグリゲーションなど新たな電力サービスに対応した高粒度・高頻度なスマートメーターデータ提供、 複数のEMS・アグリゲーションコントローラーによるスマートメーター
データ利用等を可能とし、利便性を向上することが適当とされた。
◼ 本ガイドラインは、上記主旨に従い、スマートメーターBルートの通信が適切に運用されるよう、Bルート開通‣運用においてメーター側とEMS・アグリゲーションコントローラー側が共通で取り決めしておくべき事項を中心に記載したものである。

アグリゲーター(AC/RA)

需要家
EMS/アグリゲーション
コントローラー
等

小売

Ethernet

送配電
ネットワーク

A

スマート
メーター

B

920MHz無線 Wi-SUN

EMS/アグリゲーション
コントローラー

EMS/アグリゲーション
コントローラー

3 33

２．スマートメーターBルートからEMS・アグリゲーションコントローラーに提供される情報とプ※追加プロパティは、次世代スマートメーターへの更新後取得可能
ロパティ一覧
◼

◼

Bルート提供対象項目のうち、電力会社等の料金算定に用いられる項目（「積算電力量」「時刻」）の情報については、電力会社等と同じく取引証明に使用できるものとする。
◼ （補足）Bルートから得られる電力等使用情報を用いた取引・証明に関しては、計量法の検定を受けたメーターから得られるデジ
タルデータであることから、当該データを用いて取引・証明を行うことに、計量法上の問題はない（Ａルートから得られる情報と差異はない）。【第14回スマートメーター制度検討会(平成26年3月)確認事項】
スマートメーターBルートデータは、ECHONET Lite方式(ISO/IEC14543-4-3) で提供される。詳細はエコーネットコンソーシアムが無償公開するECHONET Lite高圧スマート電力量メータクラスのプロパティを参照
プロパティ名

EPC

プロパティ名

EPC

プロパティ名

EPC

動作状態

0x80

係数

0xD3

累積最大需要電力

0xC2

設置場所

0x81

係数の倍率

0xD4

定時需要電力（30分平均電力）

0xC3

規格Version情報

0x82

確定日

0xE0

需要電力有効桁数

0xC4

異常発生状態

0x88

積算履歴収集日

0xE1

需要電力単位

0xC5

メーカコード

0x8A

積算有効電力量計測値

0xE2

需要電力計測値履歴

0xC6

現在時刻設定0x97

定時(30分)積算有効電力量計測値

0xE3

累積最大需要電力単位

0xC7

現在年月日設定0x98

力測積算有効電力量計測値

0xE4

力測積算無効電力量（遅れ）計測値

0xCA

状変アナウンスプロパティ

0x9D

積算有効電力量有効桁数

0xE5

定時力測積算無効電力量（遅れ）計測値

0xCB

Setプロパティマップ

0x9E

積算有効電力量単位

0xE6

力測積算無効電力量（遅れ）有効桁数

0xCC

Getプロパティマップ

0x9F

積算有効電力量計測値履歴

0xE7

力測積算無効電力量（遅れ）単位

0xCD

瞬時電力計測値

要定義

月間最大需要電力

0xC1

力測積算無効電力量（遅れ）計測値履歴

0xCE

Bルート識別番号

要定義

瞬時電流計測値

要定義

製造番号

0x8D

1分積算有効電力量計測値

要定義

44

【参考】ユースケース例• 簡易指令システムを用いて参入可能な二次②以下において、次世代スマメの受電点データの活用が期待される。監視
間隔1分に対応するため、10 秒毎※に計測できればフィードバック制御に活用できる。
※なお、通信容量等の制約を踏まえ、10秒頻度でデータ取得する機器は1台程度の接続が適当。

スマートメーターの受電点で評価するDRは二次②以下を想定

需給調整市場の商品要件
一次調整力

二次調整力②

三次調整力①

三次調整力②

指令
（制御）

オンライン
（EDC信号）

オンライン（EDC信号）

オンライン

監視

オンライン

オンライン

オンライン

回線

専用線または簡易指令シ
ステム

専用線または簡易指令シ
ステム

専用線または簡易指令シ
ステム

5分以内

15分以内

60分以内*

継続時間

30分以上

3時間

30分*

指令間隔

専用線：数秒～数分
簡易指令システム：5分

専用線：数秒～数分
簡易指令システム：5分

30分

監視間隔

専用線：1～5秒程度
簡易指令システム：1分

専用線：1～5秒程度
簡易指令システム：1分

1～30分**

応動時間二次調整力①

スマートメーターでの監視は想定しない*2025年度以降（それまでは、応動時間45分以内、継続時間3時間）**30分を最大として、事業者が収集している周期に合わせることも許容

10秒毎瞬時値を活用したフィードバック制御
監視間隔：1分
10秒ごと
スマメ計量値

10秒ごとのフィードバック制
御を行うことで、監視間隔1分の成功率を高められる

指令値
0秒 10秒 20秒 30秒 40秒 50秒

5参考：活用促進のための環境整備
電力等使用情報の提供ルート及びタイミングについて、次世代スマートメーター制度検討会においては、以下のように整理されている。
【Ａルート】○ 電力等使用情報に料金情報や他のエネルギー情報等が付加・加工された情報を需要家が取得することが可能× 大量なトラフィックへ対応するために、通信網及びサーバー等の情報通信設備への追加の投資を要することから、コストと効果の兼ね合いもあり、提供には一定程度の時間を要する

いずれの方法においても、需要家が取得する電力等使用情報に差異はない。

【高圧Ｂルート】○比較的円滑にリアルタイムの情報を取得することが可能○構内工事をせずに遠距離でも回り込む特性を持つ920MHz帯無線機器
でデータ利用が可能

EMS・アグリゲーションコント
ローラーA

Aルート

スマート
メーター

Bルート
EMS・アグリゲーションコント
ローラーB

Bルート
データ内容

定時積算電力量(30分値)
有効積算電力量(1分値)
有効積算電力量
時刻情報
製造番号
ほか

情報提供までの所要時
間

リアルタイム(ベストエフォート水準)

66

３．スマートメーターBルートからEMS・アグリゲーションコントローラー間における公知な標
準メディアプロトコルスタック◼ 公知で標準的なメディアは、下記の４項目を基準に選定された。
◼ TTCホームネットワーク通信インタフェース実装ガイドライン及びARIB標準規格◼ 実用結果(EMS・アグリゲーション事業等での採用結果)◼ OSI参照モデルレイヤ1・２とレイヤ３との互換性◼ 当該メディアの認証体制の充実
OSI参照モデル

ﾚｲﾔ5~7ECHONET Lite (ISO/IEC14543-4-3)

アプリケー
ション層

UDP ( /TCP）

トランスポー
ト層

ﾚｲﾔ4

IPv6

ﾚｲﾔ3

ネットワーク層

6LoWPAN

ﾚｲﾔ2
ﾚｲﾔ1

IEEE802.3

有線イーサネットIEEE
802.15.4g/e

リンク層

IEEE
802.15.4g

920MHz帯無線(Wi-SUN)77

４．スマートメーターBルートの通信方法
スマートメーター設置者は、本ガイドラインで定める公知で標準的な通信方式により、適切な通信方式を選択、その選定結果をお客様（需要家）へ知らせる。
※今後新たな無線通信方式の普及に応じて、都度柔軟に補完方式を見直すこととする。

次世代スマートメーター制度検討会にて選定された通信方式（令和４年５月時点）
北海道電力ネットワーク
東北電力ネットワーク
東京電力PG
中部電力PG
北陸電力送配電
関西電力送配電中国電力ネットワーク
四国電力送配電
九州電力送配電
沖縄電力

主方式
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)
IEEE802.3(有線イーサネット)

補完方式
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)
920MHz帯無線(Wi-SUN方式)

各電力事業者は原則「主方式」での設置を検討、ユーザー申請もしくはアグリゲーター・EMS事業者の代理申請請等により「補完方式」を選択。開通フローは本ガイドライン「６．スマートメーターBルートの基本運用フロー」を参照

88

４．スマートメーターBルートの通信方法①：イーサネット(主方式)に関する基本要件◼ Bルートにおけるスマートメーター側のイーサネット設定は以下のとおりとする。
• 通信モード：オートネゴシエーション（10/100Mbps or 10/100/1000Mbps 全二重/半二重）• 通信ポート：MDI または Auto MDI/MDI-X

需要家LAN
高圧
スマート
メーター

HUB

EMS・アグリゲー
ションコントロー
ラー

通信モード：オートネゴシエーション
通信ポート：MDI または Auto MDI/MDI-X

99

４．スマートメーターBルートの通信方法②：IPv6接続のシーケンス例：920MHz帯無線の場合■認証シーケンスを以下に例示する
・接続情報としては、Bルート認証ID、パスワードなどが考えられる。
・下位レイヤから順に接続を確認し、アプリケーションの接続を行う。
EMS・アグリゲーション
コントローラースマートメーター
接続情報設定(例：Bルート認証ID、パスワード、）

接続情報設定（例：Bルート認証ID、パスワード）

スマートメーター

EMS・アグリゲーション
コントローラー

相手先IPv6アドレス生成（MACアドレスから自動生成）

相手先IPv6アドレス生成（MACアドレスから自動生成）

無線CH設定PAN ID決定

認証・鍵交換自MACアドレスより
自IPv6リンクローカル
アドレスを設定(必要に応じDAD実行）

リンクレイヤ暗号鍵の設定

リンクレイヤ暗号鍵の設定
サービス発見ECHONET Lite インスタンスリスト通知の通知要求
ECHONET Lite インスタンスリスト通知の通知

無線レベルでの相手発見

ECHONET Lite インスタンスリスト通知の通知（応答要）（拡張）Beacon Request（拡張）Beacon

ECHONET Lite インスタンスリスト通知の通知に対する通知応答

データ取得
無線CH＆受信PAN-ID検出
自MACアドレスより
自IPv6リンクローカル
アドレスを設定(必要に応じDAD実行）

検針値（INF)

または検針値（GET）

10
10

５．スマートメーターとEMS・アグリゲーションコントローラーの責任分界点
スマートメーターBルートに関する責任分界点は、高圧スマートメーターを電力会社が設置し、お客様（需要家）側が通信の到達を確認とすることを原則とし、通信の伝達はベストエフォート品質とする。

有線の場合

無線の場合

責任分界点
電力会社設備

Ａルート

高圧
スマート
メーター

Ｂルート向け
通信ポート

お客様（需要家）設備

Ｂルート

Ｂルート向け
通信機器

A
EMS・アグリゲーションコ
ントローラー

B

スマート
メーター

EMS・アグリゲーションコ
ントローラー

責任分界点

電力スマートメーターに関する責任分界点について、「メーターのBルート向け通信装置を電力会社が設置し、需要家側が通信の到達を確認」を原則とする。【スマートハウス標準化検討会「スマートハウス標準化検討会中間取りまとめ（平成24年2月公開）」より】

11
11

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー【前提条件】
Bルートの開通は電気需給契約が締結されていることが条件となる。
本ガイドラインでは電気需給契約が締結されている前提でフローを記載する。
■開通フロー

スマートメーター開通
EMS・アグリゲーションコン
トローラー

有

無

開通フロー②補完方式(920MHz帯無線WiSUN)

開通フロー①
主方式（有線イーサネット）■交換フロー
各電力事業者は原則「主方式」での設置を検討、ユーザー申請もしくはアグリゲーター・EMS事業者の代理申請等により「補完方式」を選択。
スマートメーターを交換する場合は、どのような条件でも交換フロー①を実施する。

スマートメーター交換
補完方式(920MHz帯無線Wi-SUN)

EMS・アグリゲーションコント
ローラー

有
無

無

交換フロー②交換フロー①■移転フロー

移転先同一電力エリア
EMS・アグリゲーションコントローラー

コントローラー取外し
コントローラー残置（※賃貸住宅等を想定）

他電力エリア
移転フロー①
移転フロー①※移転時はBルート利用者（需要家）側にてEMS・アグリゲーションコントローラーに蓄積された各種データを消去することを推奨■解約フロー
Bルート接続を解約する場合は、どのような条件でも解約フロー①を実施する。

12
12

参考：スマートメーターＢルート開通日の考え方◼ スマートメーター設置者が電力需給契約を結ぶお客様（需要家）よりＢルート開通の申請を受けた際の開通手続
き（Ｂルート認証ＩＤ/パスワード通知日）は平成25年9月に開催されたスマートメーター制度検討会で報告された「スマートメーターとのＢルート接続を希望する消費者が、パスワード発行等の所要の手続を行う期間を利用し、Ｂ
ルート通信機能を具備する。この際、現在行われる時間帯別料金への契約変更等の際のメーター交換と同等の水準の迅速さで対応する。」を受け、以下の標準処理期間を目安としてお客様（需要家）とHEMS事業者は各種対応の日程調整を行うこととする。
◼ 標準処理期間はスマートメーター設置者がお客様（需要家）より申請受付した日から起算して１０営業日＋送達日数（３営業日程度）を加えた日とする。
※なお、繁忙期やお客様設備の都合等により、標準処理期間内にID/パスワードが通知されない場合がある。

【標準処理期間の考え方（例）】
受付日

申請
受付

1営業日

・申込確認
・設計書作成
・工事発注

2営業日

3営業日

4営業日

5営業日

6営業日

7営業日

工事調整 ～ 停電周知 ～ 工事実施

標準処理期間

8営業日

工事
完了

9営業日

10営業
日

11営業
日

12営業
日

13営業
日

・Ｂルート接続設定
・ＩＤ/パスワード発送

郵送期間

郵送期間

Ｂルート
認証ＩＤ
/パスワー
ド通知

開通日

13
13

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー開通フロー①：
主方式(有線イーサネット)の場合
スマートメーター
設置者

EMS販売
事業者・アグリ
ゲーター等

スマート
メーター

EMS・アグリゲーションコントローラー※１

お客様(需要家)

EMS・アグリゲーションコントローラー設置

処理順序が逆でも問題な
しBルート接続申込
Bルート接続申込受付

Bルート接続申込(代行)
※２

お客様確認
Bルート接続設定※３

開通案内通知※４開通案内受領※５

スマートメーター ～EMS・アグリゲーションコントローラー間の接続確立

運用開始※１ EMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート申込・初期設定を実施（代行）する場合がある※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施※３ 電気需給契約者にデジタルもしくは郵送等の手段で直接通知※４ 管理責任はお客様（需要家）に帰属する※５ お客様（需要家）もしくはEMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート認証ID・パスワードをEMS・アグリゲーションコントローラーへ入力し、接続状態を確認

14
14

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー開通フロー②：補完方式(920MHz帯無線Wi-SUN)選択の場合
スマートメーター
設置者

EMS販売
事業者・アグリ
ゲーター等

スマート
メーター

EMS・アグリゲーションコントローラー※１

お客様(需要家)

EMS・アグリゲーションコントローラー設置

処理順序が逆でも問題な
しBルート接続申込
Bルート接続申込受付

Bルート接続申込(代行)
※２

お客様確認
１
３
営
業
日

Bルート接続設定※３

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード通知※４

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード受領※５

スマートメーター ～EMS・アグリゲーションコントローラー間の接続確立

運用開始※１ EMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート申込・初期設定を実施（代行）する場合がある※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施※３ 電気需給契約者にデジタルもしくは郵送等の手段で直接通知※４ 管理責任はお客様（需要家）に帰属する※５ お客様（需要家）もしくはEMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート認証ID・パスワードをEMS・アグリゲーションコントローラーへ入力し、接続状態を確認

15
15

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー交換フロー①：
主方式(有線イーサネット)から補完方式(920MHz帯無線Wi-SUN)への交換
スマートメーター
設置者

EMS販売
事業者・アグリ
ゲーター等

スマート
メーター

EMS・アグリゲーションコントローラー※１

お客様（需要家）

EMS・アグリゲーションコントローラー設置

処理順序が逆でも問題なしBルート交換申込
Bルート補完方式交換申込受付
メーター交換通知

Bルート補完方式交換申込(代行)※３

メーター交換通知受領

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード通知

メーター交換※４

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード受領※２、※３

メーター交換完了通知
メーター交換完了通知受領
必要な場合
のみ実施

EMS・アグリゲーションコントローラー交換

スマートメーター ～ EMS・アグリゲーションコントローラー間の接続確立※４

運用※１ EMS販売事業者・アグリゲーター等が介在しない場合がある※２ メーター交換後、旧メーターが保有していた履歴値は参照できない場合がある※３ メーター交換に伴い、メーター指示値（電力量値）が不連続となる場合がある※４ お客様（需要家）もしくはHEMS販売事業者がBルート認証ID・パスワードをEMS・アグリゲーションコントローラーへ入力し、接続状態を確認

16
16

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー交換フロー②

スマートメーター
設置者
スマート
メーター

EMS販売
事業者・アグリ
ゲーター等

お客様（需要家）

EMS・アグリゲーションコントローラー

EMS・アグリゲーションコントローラー交換
スマートメーター ～ EMS・アグリゲーションコントローラー接続確立※1

運用※１ お客様（需要家）もしくはEMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート認証ID・パスワードをEMS・アグリゲーションコントローラー
へ入力し、接続状態を確認

17
17

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー移転フロー①
EMS販売
事業者・アグリゲーター等

スマートメーター
設置者
スマート
メーター

※１

お客様[旧居](需要家)

EMS・アグリゲーションコントローラー

Bルート接続 解約申込

Bルート接続 解約申込受付

Bルート接続解約(代行)
※２

お客様確認
※３

Bルート停止処理[旧居]

お客様[新居]（需要家）

開通フロー①or②を実施 ※移転先の条件に応じて選択※１ EMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート解約を実施（代行）する場合がある※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施※３ Bルート認証ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの無効化・Ｂルート通信停止処理

18
18

６．スマートメーターBルートの基本運用フロー解約フロー①
EMS販売
事業者・アグリゲーター等

スマートメーター
設置者
スマート
メーター

※１

お客様(需要家)

EMS・アグリゲーションコントローラー

Bルート接続 解約申込

Bルート接続 解約申込受付

Bルート接続解約(代行)
※２

お客様確認
※３

Bルート停止処理※１ EMS販売事業者・アグリゲーター等がBルート解約を実施（代行）する場合がある※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施※３ Bルート認証ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの無効化・Ｂルート通信停止処理

19
19

７．Bルート認証IDの定義（920MHz帯無線Wi-SUNを選択の場合）◼ Bルート認証IDは、お客様（需要家）のスマートメーターＢルート利用に当たって、電力会社等メーター設置者においてお客様（需要家）の確認、識別を行うために用いられるものであり、代表的な使い方は以下の通り。

◼ お客様（需要家）側は、EMS・アグリゲーションコントローラーにBルート認証IDとパスワードを入力することで正しいお客様（需要家）であることがスマートメーター側で証明されるとデータ通信が開始される。
◼ Bルート認証IDについては、お客様（需要家）が引越等で利用電力会社等変更する場合でも混乱をきたさないことを目的に全ての電力会社等メーター設置者が同一のフォーマットを採用する。
◼ スマートメーターを複数台設置する場合など、お客さま（需要家）がBルート認証IDとスマートメーターの関連が認識できるように、電力会社等のメーター設置者は、以下の項目を通知する。
通知項目：「種類（契約内容等）」「Bルート認証ID」「パスワード」「計器番号」「供給地点特定番号」■Bルート認証ID：16進数[０～９、Ａ～Ｆ] 32桁

00
１

２

－

３

４

－

５

６

７

８

－

９

10

11

12

－

13

14

15

8桁目迄：スマートメーター設置事業者特定領域

－

16

－

29

30

31

32

9桁目以降：自由領域

3～８桁目：エコーネットコンソーシアム会員メーカーコード■パスワード：英数字［大文字・小文字区別なし］ 12桁
－
１

２

３

４

－
５

６

７

８

９

10

11

12

20
20

参考：申請及び通知に関して■申請方法・通知方法• 開通にあたっては、各社ともにオンラインでの申請が可能である。
• Bルート認証ID・パスワードの通知は当面郵送※で行い、 通知にあたっては、併せてQRコードを通知する。
• QRコードに関しては、JIS(JIS-X-0510) に従い、Bルート認証ID・パスワードそれぞれにつき発行する。
‒ Bルート認証IDは、区切り文字（「-」）などを含めず、ID自体の32桁の文字列をQRコードに書き込むこととする。
‒ パスワードは、区切り文字（「-」）などを含めず、パスワード自体の12桁の文字列をQRコードに書き込むこととする。
（以下の【情報発信サービスに関する設定情報（例）】を参照）※ 現状、パスワードのみ等、一部オンライン併用している場合は、当該運用を継続する。
※ Bルート認証ID・パスワードの通知もオンラインで実施すべく、郵送と同等のなりすまし防止効果が期待できる新しい技術やサービスの実現性等を精査し、本人確認方法の導入を検討中（令和４年５月時点）。

■通知文例：Bルート認証ID・パスワード等の通知（複数台設置の場合）【情報発信サービスに関する設定情報（例）】QRコードイメージ(①電灯用の場合)

① 電灯用
認証ID

0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

パスワード

1111-1111-1111

計器番号

XXXXXXX

供給地点特定番号

XXXXXXX

認証ID

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

パスワード

XXXX-XXXX-XXXX

計器番号

XXXXXXX

供給地点特定番号

XXXXXXX

Bルート認証ID

② 動力用
パスワード

21
21

８．スマートメーターBルートからEMS・アグリゲーションコントローラー間の接続エラー時の対応(「補完方式（920MHz帯無線Wi-SUN）の場合」)• スマートメーターからＢルート情報が宅内までベストエフォートにて送信され、スマートメーターとEMS・アグリゲーションコント
ローラーの接続に当たりお客様（需要家）が電気工事や過剰な配線等を行う必要が無い環境を整備するものとする。
• スマートメーターとEMSの責任分界点に基づき、接続エラー時はお客様（需要家）側が通信の到達を確認とすることが原則となる。

対応順

項目

内容

対応策

問合せ先

１

入力間違い

スマートメーターと通信できているが、認証エラーが発生

入力内容（Bルート認証ID/パスワード）の確認が必要

EMS事業者・アグリゲーター等※相互接続不良における要因の多く
はIDやパスワードの入力を間違い

２

信号未受信
（未受信）

スマートメーターからの応答なし

EMS・アグリゲーションコントローラー設置場所の変更等の対応が必要

EMS事業者・アグリゲーター等

３

信号未受信
（未受信）

スマートメーターからの応答なし

スマートメーターの正常性の確認・Ｂルート通信方式の変更等が必要

スマートメーター設置者■推奨されるEMS・アグリゲーションコントローラーの設置場所○920MHz帯無線方式「Wi-SUN方式」◼ 電力メーターからの距離が近く、壁等の遮蔽物が少ない場所（部屋）への設置が望ましい。
• 電力メーターとEMS・アグリゲーションコントローラーの距離が離れたり、間に遮蔽物があると、信号は減衰する場合がある。

• 金属や断熱材の遮蔽物は減衰が大きい場合がある。
◼ EMS・アグリゲーションコントローラー設置場所において電波強度を測定した場合、Wi-SUN Allianceが定める受信感度である-88dBm以上の通信強度が確保されることが求められる。
◼ お客様(需要家)側は、EMS・アグリゲーションコントローラー設置場所をメーター設置場所との関係からより強い電波強度が得られる場所に設置することを推奨する。

22
22

９．ネットワーク構成に関する基本要件◼ 通信プロトコルにはECHONET Liteを採用し、ネットワーク層についてはIP準拠とする。さらに、通信メディアは公知で標準なメディアを利用することとし、イーサネットを主方式、920MHz帯無線を補完方式とする。
◼ ネットワークの構成は、以下の3つの基本要件を設定する① Bルートの通信プロトコルはIPv6を利用する。
② BルートのネットワークはEMS・アグリゲーションコントローラのネットワークと共用することができる。
③ 2台以上のスマートメーターが存在する場合、複数のBルートが共存するケースを考慮する。
※なお、Bルートを経由したスマートメーターへの複数台の需要家機器の接続は、通信容量等の制約を踏まえ、3台程度を上限の目安とする。

高圧
スマート
メーター

Ａルート

EMS・アグリゲーションコ
ントローラ

需要家LAN
高圧
スマート
メーター

イーサネット

Wi-SUN

IPの払い出しリンクローカル

リンクローカル

無線親機

存在しない

スマートメーター側

23
23

９．ネットワーク構成に関する基本要件①：
IPv6の利用（高圧メータ1台かつ有線イーサネットの場合）◼

Bルートの通信プロトコルはIPv6を利用する。
• IPアドレス体系は、リンクローカルアドレスを使用する。
• EMS・アグリゲーションコントローラーは、ECHONET Liteの高圧スマート電力量メータークラスにおけるBルート識別番号プロパティ(要定義)を用いて、高圧スマートメーターを識別する• シーケンス詳細は、(一社)情報通信技術委員会TTC技術レポートEMS-スマートメーター(Bルート)通信インターフェース実装詳細ガイドライン（最新版）、(一社)エコーネットコンソーシアム高圧スマート電力量メータ・EMSコントローラ間アプリケーション通信インタフェース仕様書(最新版)を参照すること

シーケンス例～ノード立上時～

高圧
スマート
メーター

HUB

IPアドレス＝なし

インスタンスリスト通知(一斉同報)

需要家LAN

IPアドレス＝なし

リンクローカルアドレスを自動生成

リンクローカルアドレスを自動生成

IPアドレス＝X

EMS・アグリゲー
ションコントローラー

立ち上げ動作
ノードプロファイルリスト通知

IPアドレス＝Y
EMS・アグリゲーションコントローラー
コントローラーが高圧スマートメー
ターのIPアドレスを認識

ECHONET Lite 属性情報の取得要求
ECHONET Lite 属性情報の応答

属性情報取得データ取得

検針値(INF)
または 検針値(GET)

24
24

９．ネットワーク構成に関する基本要件①：
IPv6の利用（高圧メータ1台かつ920MHz帯無線Wi-SUNの場合）◼

Bルートの通信プロトコルはIPv6を利用する。
• IPアドレス体系は、リンクローカルアドレスを使用する。
• EMS・アグリゲーションコントローラーは、ECHONET Liteの高圧スマート電力量メータークラスにおけるBルート識別番号プロパティ(要定義)を用いて、高圧スマートメーターを識別する。
• シーケンス詳細は、(一社)情報通信技術委員会TTC技術レポートEMS-スマートメーター(Bルート)通信インターフェース実装詳細ガイドライン（最新版）、(一社)エコーネットコンソーシアム高圧スマート電力量メータ・EMSコントローラ間アプリケーション通信インタフェース仕様書(最新版)を参照すること。

シーケンス例～ノード立上時～

高圧
スマート
メーター

EMS・アグリゲー
ションコントローラー

IPアドレス＝なし

IPアドレス＝なし

リンクローカルアドレスを自動生成

リンクローカルアドレスを自動生成

IPアドレス＝X
インスタンスリスト通知(一斉同報)

需要家LAN

立ち上げ動作
ノードプロファイルリスト通知

IPアドレス＝Y
EMS・アグリゲーションコントローラー
コントローラーが高圧スマートメー
ターのIPアドレスを認識

ECHONET Lite 属性情報の取得要求
ECHONET Lite 属性情報の応答

属性情報取得データ取得

検針値(INF)
または 検針値(GET)

25
25

９．ネットワーク構成に関する基本要件②：
EMS・アグリゲーションコントローラーとネットワーク共用（有線イーサネットの場合）◼ BルートのネットワークはEMS・アグリゲーションコントローラーのネットワークと共用することができる。
• EMS・アグリゲーションコントローラーに対してBルート専用ネットワークを構築する場合は、EMS・アグリゲーション
コントローラーコントローラーに既存のI/Fに加えてBルート専用I/Fを備える必要がある。そのため、EMS・アグリ
ゲーションコントローラーが既存のI/Fのみで対応することを可能にするよう、BルートのネットワークはEMS・アグリ
ゲーションコントローラーのネットワークと共用することができるものとする。
• 但し、BルートドメインとEMS・アグリゲーションコントローラーネットワーク内の他のドメイン間のルーティング等については、お客様（需要家）の責任の範囲内で行うことができる。

Ｂルート区間
需要家LAN
高圧
スマート
メーター

HUB

EMS・アグリゲー
ションコントローラー

既存IFのみで対応可
共用NWを利用26
26

参考：既設建物への高圧スマートメーターの設置事例◼ 既設のため、建物の壁などが原因でEthernetを敷設できないケースが想定される◼ メディアブリッジ（無線/PLC等）を用いることで、壁などの障害物を通過することが可能◼ 高圧スマートメーター、EMS・アグリゲーションコントローラーは、それぞれEthernetのI/Fを搭載◼ メディアブリッジ間での通信に、無線・PLCなどを使用する場合、レイヤー２以下での暗号化処理は必須。暗号化処理方式はAES-128など、NIST等の公的な機関により長期に亘り十分な強度を有すると判断されるものを採用する。
EMS・アグリゲーションコン
トローラー

高圧スマートメーター

ECHONET Lite

UDP
IPv6
Ethernet

ECHONET Lite

ECHONET Lite

メディア
ブリッジ

メディア
ブリッジ

MACブリッジ

MACブリッジ

Ethernet

Other Media

Other Media

Ethernet

UDP
IPv6
Ethernet

責任分界点
壁などの障害物

27
27

９．ネットワーク構成に関する基本要件③：
2台以上のスマートメーターが存在する場合、複数のBルートが共存するケースを考慮する◼ 高圧のお客様（需要家）では余剰電力売電契約等で高圧スマートメーターが2台以上存在するケースがあるため、複数のBルートが共存するケースを考慮する。
• ただし、EMS・アグリゲーションコントローラーが複数存在する場合、それぞれのEMS・アグリゲーションコントロー
ラーから異なる通信が行われることによる動作不具合を防ぐため、スマートメーターから見た通信先は1台のEMS・アグリゲーションコントローラーとする。
• 複数の高圧スマートメーターが共存して通信を行えるようにするのは、需要家側の責任分界の範囲内で設定や調整などを行うこととする。
◼ スマートメーターが複数存在する場合、ECHONET Liteの高圧スマート電力量メータークラスのBルート識別番号プ
ロパティ（要定義）を用いて、判別する。

高圧スマートメーター搭載インスタンス【高圧スマート電力量
メータクラス】• 積算有効電力量計測値
プロパティ• 定時積算有効電力量計
測値など【ノードプロファイルクラス】• インスタンスリスト通知など

Ｂルート区間高圧
スマート
メーター(1)

需要家LANHUB

EMS・アグリゲー
ションコントローラー

高圧
スマート
メーター(2)

Bルートが複数共存

28
28

９．ネットワーク構成に関する基本要件③：
IPv6の利用（高圧メータ2台かつ有線イーサネットの場合）• EMS・アグリゲーションコントローラーは、ECHONET Liteの高圧スマート電力量メータークラスにおけるBルート識別番号プロパティ(要定義) を用いて、高圧スマートメーターを識別する。
• シーケンス詳細は、(一社)情報通信技術委員会TTC技術レポートEMS-スマートメーター(Bルート)通信インターフェース実装詳細ガイドライン（最新版）、(一社)エコーネットコンソーシアム高圧スマート電力量メータ・EMSコントローラ間アプリケーション通信インタフェース仕様書(最新版)を参照すること。

シーケンス例 ～ノード立上時～
高圧
スマート
メーター
(2)
IPアドレス＝なし

高圧
スマート
メーター
(1)

需要家LANHUB

EMS・アグリゲー
ションコントローラー

IPアドレス＝なし

IPアドレス＝なし
リンクローカルアドレスを自動生成

リンクローカルアドレスを自動生成

IPアドレス＝Y

IPアドレス＝X
インスタンスリスト通知(一斉同報)

立ち上げ動作
ノードプロファイルリスト通知

EMS・アグリゲーションコントローラーが高圧スマートメーター(1)のIPアドレスを認
識

ECHONET Lite 属性情報の取得要求
ECHONET Lite 属性情報の応答

IPアドレス＝Z
インスタンス
リスト通知(一斉同報)

立ち上げ動作
ノードプロファイルリスト通知

データ取得

属性情報取得EMS・アグリゲーションコントローラー
が高圧スマートメーター(2)のIPアド
レスを認識

ECHONET Lite 属性情報の取得要求
ECHONET Lite 属性情報の応答

属性情報取得29
29

９．ネットワーク構成に関する基本要件③：
IPv6の利用（高圧メータ2台かつ920MHz帯無線Wi-SUNの場合）• EMS・アグリゲーションコントローラーは、ECHONET Liteの高圧スマート電力量メータークラスにおけるBルート識別番号プロパティ(要定義) を用いて、高圧スマートメーターを識別する。
• シーケンス詳細は、(一社)情報通信技術委員会TTC技術レポートEMS-スマートメーター(Bルート)通信インターフェース実装詳細ガイドライン（最新版）、(一社)エコーネットコンソーシアム高圧スマート電力量メータ・EMSコントローラ間アプリケーション通信インタフェース仕様書(最新版)を参照すること。

シーケンス例 ～ノード立上時～
高圧
スマート
メーター
(2)
IPアドレス＝なし

高圧
スマート
メーター
(1)

EMS・アグリゲー
ションコントローラー

IPアドレス＝なし

IPアドレス＝なし
リンクローカルアドレスを自動生成

リンクローカルアドレスを自動生成

IPアドレス＝X
インスタンスリスト通知(一斉同報)IPアドレス＝Y
立ち上げ動作
ノードプロファイルリスト通知

EMS・アグリゲーションコントローラーが高圧スマートメーター(1)のIPアドレスを認
識

ECHONET Lite 属性情報の取得要求
ECHONET Lite 属性情報の応答

IPアドレス＝Z
インスタンス
リスト通知(一斉同報)

立ち上げ動作
ノードプロファイルリスト通知

データ取得

属性情報取得EMS・アグリゲーションコントローラー
が高圧スマートメーター(2)のIPアド
レスを認識

ECHONET Lite 属性情報の取得要求
ECHONET Lite 属性情報の応答

属性情報取得30
30

10.セキュリティの基本要件◼ スマートメーターBルートにおいては、以下の5項目によりセキュリティを担保する。
1. AルートとBルートはアイソレーションされた設計とする。アイソレーションの定義は、IPパケットの転送機能は持たせず、ネットワークドメインを分離することとする。
2. 悪意のあるIPパケット（コマンド）がお客様（需要家）側から到達することを防ぐことを目的にECHONET Liteの対応コマンドを限定する。
3. 公知な標準メディアが相互接続確認をサポートしている認証・暗号方式と組合せて適切なセキュリティを実施する。レイヤー２以下での暗号化処理は必須。暗号化処理方式はAES-128など、NIST等の公的な機関により長期に亘り十分な強度を有すると判断されるものを採用する。
4. BルートとEMS・アグリゲーションコントローラのネットワークは共用できることとしているため、EMS・アグリゲーションコ
ントローラが属するネットワークと他のネットワークドメインのルーティングについては、お客様（需要家）の責任の範囲内で行う。
5. スマートメーターＢルート、EMS・アグリゲーションコントローラー等が属するネットワークのセキュリティはスマートメー
ターＢルート利用者（需要家）が確保する。スマートメーターBルートにおける侵入、盗聴及びDoS攻撃等のク
ラッカー対策は、スマートメーターＢルートのIPアドレスにグローバルIPアドレスを直接振らない等利用者（需要家）にて実施する。
【アイソレーションの概念】
高圧スマートメーター
計量データ

Ａ

IPパケットの転送機能は持たない

Ｂ
EMS・アグリゲー
ションコントローラ

31
31

11．スマートメーターBルートにおける通信頻度◼ お客様（需要家）が情報を必要な時に入手できることを基本とする。但し、スマートメーターとEMS・アグリゲーションコン
トローラー間の通信はベストエフォートであり、一定の遅延は発生することを前提とする。
◼ 通信負担を軽減する目的から、１つのパケットで複数のコマンド処理が可能なマルチゲットコマンド（エコーネットコンソー
シアムが定義）などの実装が推奨される。
• 1つのオブジェクトに対し、同時に複数のプロパティを操作することが可能。
• 処理を要求されたプロパティの中に処理できないものが存在する場合、処理可能なもののみを処理する。
• 例えば、EMS・アグリゲーションコントローラーコントローラーは1回の状態取得要求で、スマートメーターから「定時積算有効電力量計測値」「定時需要電力」など複数の値を取得することが可能。

ヘッダ

EHD1 EHD2TID

SEOJ DEOJ

ESV

機器種別

サービス
- 制御

EDATA
OPC

EPC 1 PDC 1 EDT 1 … EPC n PDC n EDT n
EPC：サービス対象機能
EDT：設定値（状態値）- 状態参照 etc.
操作するプロパティの数

必要な数を繰り返し

32
32

12．認証に関する仕組み◼ セキュリティ及び相互接続性の担保を目的にスマートメーターBルート及びEMS・アグリゲーションコントローラー共に、２つの第三者認証（ECHONET Lite認証、AIF認証）の取得を必須とする。

• スマートメーターとEMS・アグリゲーションコントローラー間の機器接続認証は、ECHONET Lite認証に加えて、本ガイドラインを踏まえた認証仕様書を満たすAIF認証を第三者認証機関で実施する。
◼ Bルートのセキュリティ課題（仕様及び運用等）は、必要に応じてスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会及び
ECHONET Lite高圧スマート電力量メータクラスを管理するエコーネットコンソーシアムに通信セキュリティを議論する会
議体を編成する。

• Bルートの運用に関してセキュリティ上の脅威を検知した場合、メータ及びEMS・アグリゲーションコントローラーの運用に責任を持つ者は、上記会議体と協議・連携し、必要な対策（Bルートの利用停止やファームウェアアップデートの実施など）を実施できるものとする。
Bルート

認証の範囲

電力
会社

Aルート

高圧
スマート
メーター

Wi-SUNHUB

イーサネットインターネット

ルーター

Aルート

EMS・アグリゲーションコ
ントローラー

機器
機器
需要家LAN

サーバー
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ※EMS・アグリゲーションコントローラー コントローラー機能とルーター機能が一体型機器として提供されることもあり得る※BBR:ブロードバンドルーター

33
33

13．認証取得済スマートメーター及びEMS・アグリゲーションコントローラー機器◼ 認証機関及びスマートメーターBルート並びに認証取得方法
URL： https://echonet.jp/ninsyo_kikan/◼ SMA認証/AIF認証取得済みスマートメーター及びEMS・アグリゲーションコントローラー一覧
URL：https://echonet.jp/product/aif/
URL：https://echonet.jp/product/sma/#label_high_voltage_smart_meter

認証済スマートメーター

認証済EMS・アグリゲーションコントローラー
高圧スマートメーター対応製品一覧

34
34