メインホール断面配置図

61610111214
13

24,370158357942160,170

1 ロアーホリゾントライト
2 トーメンタルタワーライト
3 フロントサイドライト
4 照明操作卓
5 プロセニアムサスペンションライト
6 第1ボーダーライト
7 第1サスペンションライト
8 第2ボーダーライト
9 第2サスペンションライト
10 第3サスペンションライト
11 第4サスペンションライト
12 アッパーホリゾントライト
13 天井反射板ライト
14 第1シーリングライト
15 第2シーリングライト
16 フォローピンスポットライト

メインホール■負荷設備
フットライト用フロアーコンセント
仮設花道用ウォールコンセント
舞台袖フロアーコンセント（上手・下手）
ロアーホリ用フロアーコンセント
舞台後フロアーコンセント
トーメンタルタワーライト（上手・下手）
フロアーコンセント用移動形調光器（8台）
ロアーホリゾント用移動形調光器（6台）
ロアーホリゾントライト
舞台袖イーサネットコネクタ盤（2面）
揚幕コンセント
第1・2ボーダーライト
給電コネクタボックス（ケーブル受けカゴに組込）
直コンセントボックス（100V）
照明器具
第1〜4サスペンションライト
給電コネクタボックス（ケーブル受けカゴに組込）各2面
移動形調光器（各4台）
直コンセントボックス（100V）
直コンセントボックス（200V）
照明器具
アッパーホリゾントライト
給電コネクタボックス（ケーブル受けカゴに組込）2面
移動形調光器（5台）
照明器具
プロセニアムサスペンションライト
給電コネクタボックス（ケーブル受けカゴに組込）
移動形調光器（4台）
直コンセントボックス（100V）
直コンセントボックス（200V）
照明器具
天井反射板ライト
フロントサイドライト（上手・下手）
コンセントボックス
移動形調光器（各4台）
照明器具
第1シーリングライト
移動形調光器（5台）
照明器具
第2シーリングライト
フォローピンスポットライト
同上用コンセント
客席イーサネットコネクタ盤
映写室イーサネットコネクタ盤

C型20Aコンセント×8個
表面プレートのみ×2個
C型20Aコンセント×各9個
C型20Aコンセント×24個
C型20Aコンセント×8個
C型20Aコンセント×各8個
2kW×4回路（MAX6kW）
2kW×4回路（MAX6kW）
500W ハロゲン×72灯 4色配線 全長L＝18.0m
C型20Aコンセント×各1個、イーサネットコネクタ×各3個
C型60Aコンセント×2個、イーサネットコネクタ×2個

8回路
各9回路
24回路
4回路
各4回路
32回路
24回路
直2回路
直2回路

C型60Aコンセント×各4個、イーサネットコネクタ×各1個
C型20Aコンセント×８個×各1台
LEDフラッドライト×各15台

各直4回路

C型60Aコンセント×各4個
200V 60Aコネクタ×各2個、イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX6kW）
C型20Aコンセント×８個×各1台
D型20Aコンセント×6個×各1台
1kW ハロゲン 平凸レンズ×各8台
1kW ハロゲン フレネルレンズ×各8台

各直8回路
各直2回路
各16回路

C型60Aコンセント×各4個、イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX6kW）
500W ハロゲン フラッドライト×60台

直8回路
20回路

C型60Aコンセント×4個
200V 60Aコネクタ×2個、イーサネットコネクタ×1個
2kW×4回路（MAX6kW）
C型20Aコンセント×8個×1台
D型20Aコンセント×6個×1台
1kW ハロゲン 平凸レンズ×8台
1kW ハロゲン フレネルレンズ×8台
425W ハロゲン フラッドライト×51台

直4回路
直2回路
16回路

C型60Aコンセント×各4個、イーサネットコネクタ×各1個
2kW×4回路（MAX6kW）
1kW ハロゲン 平凸レンズ×各20台
750W ハロゲン エリプソイダルリフレクタ19°×各4台
C型60Aコンセント×6個、イーサネットコネクタ×3個
2kW×4回路（MAX6kW）
1kW ハロゲン 平凸レンズ×24台（他4台）
750W ハロゲン エリプソイダルリフレクタ14°×4台（他4台）
C型60Aコンセント×4個、イーサネットコネクタ×2個
2kW クセノン×2台
C型60Aコンセント×2個
C型20Aコンセント×1個、イーサネットコネクタ×2個
C型20Aコンセント×1個、イーサネットコネクタ×2個

15回路
各直4回路
各16回路
直6回路
20回路
直4回路
直2回路
直1回路
直1回路

■照明操作卓 F153Ⅲ
コントロールCH
コントロールDIM
プリセットフェーダ
ショーデータ数
シーン記憶パート数
サブフェーダエフェクト
パッチ
プロファイルCHグループ
マクロ数
データ互換
ディスプレイ
外部記憶
調光信号出力外部入力信号
バックアップ
メモリーデータ入力操作部

1024CH
1024DIM
60ch×3段、ジョイント機能、P/F切替機能
1000ショーデータ
1000シーン
8パート
20本 50ページ 1000シーン
50パターン×99ステップ トータル1000ステップ
4場面＋1:1 表形式表示画面、負荷グラフィック表示画面
16種類
99グループ
99マクロ
USBメモリ：F153,JASCII
17型カラー液晶ディスプレイ 1台
USBメモリ
DMX512／1990×2系統、Ethernet
DMX512／1990×1系統
マニュアルバックアップ（DMX512より出力）
1式■電源盤
舞台袖分電盤・移動形調光器接続盤（上手・下手）
入力 1φ3ω 105V／210V 50Hz 60kVAMCCB 3P 400AF／300AT×1
受電PL・電流計×1式
MCCB 3P 100AF／75AT×5
C型60Aコンセント×10個
C型20Aコンセント（MCCB付）×上手41個,下手41個
イーサネットコネクタ×2個
持込照明機器電源盤（舞台袖上手•下手）
入力 1φ3ω 105V／210V 50Hz 60kVA
MCCB 3P 400AF／300AT×1
受電PL×1式
カムロック出力コネクタ×1組
MCCB 2P 100AF／60AT×4
MCCB 2P 100AF／60AT×1
MCCB 2P 50AF／20AT×8
MCCB 2P 50AF／20AT×1
MCCB 2P 50AF／20AT×1
C型60Aコンセント×4個
D型20Aコンセント×8個
平行E付15Aコンセント×2個
平行E付15Aコンセント（UPS出力）×1個
イーサネットコネクタ×3個
舞台上部分電盤（1）・（3）
入力 1φ3ω 105V／210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF／400AT×1
受電PL・電流計×1式
MCCB 3P 100AF／75AT×8
舞台上部分電盤（2）入力 1φ3ω 105V／210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF／400AT×1
受電PL・電流計×1式
MCCB 3P 100AF／75AT×8MCCB 2P 50AF／15AT×1
前明かり分電盤（1）入力 1φ3ω 105V／210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF／400AT×1
受電PL・電流計×1式
MCCB 3P 100AF／75AT×6MCCB 2P 50AF／20AT×2
前明かり分電盤（2）入力 1φ3ω 105V／210V 50Hz 80kVA
MCCB 3P 400AF／400AT×1
受電PL・電流計×1式
MCCB 3P 100AF／75AT×6MCCB 2P 50AF／15AT×3
MCCB 2P 50AF／15AT×2マルチホール平断面図23112 39285746223112366,500

5466,500
123456789

ウォールコンセント（1）ウォールコンセント（2）DMX信号コネクタボックス
照明バトン（1）照明バトン（2）
照明操作卓
演出照明分電盤（展示ギャラリー）演出照明分電盤（マルチホール）
カムロックコネクタ盤

10,00013,500

6マルチホール■負荷設備
ウォールコンセント（1）ウォールコンセント（２）DMX信号コネクタボックス
照明バトン（１・2）
バトン用コンセントボックス■照明操作卓コントロールCH
コントロールDIM
記憶数
メモリーデータ入力操作部
マスタフェーダ
A/Bクロスフェーダ
プリセットフェーダ
外部記憶装置（SDカード）

C型20Aコンセント×8個
D型20Aコンセント×4個
C型20Aコンセント×6個
D型20Aコンセント×6個
C型20Aコンセント×4個
DMX信号入力コネクタ×4個

直8回路
直4回路
直6回路
直6回路
直4回路

C型60Aコンセント×各2個
DMX信号出力コネクタ×各1個

各直2回路

48CH
512DIM
288シーケンス
1式
1式
1組
12ch×2段
1式■電源盤
演出照明分電盤（マルチホール）
入力 1φ3W 105V／210V 50Hz 30kVA
MCCB 3P 225AF／150AT×1（総主幹）
MCCB 3P 100AF／100AT×1（カムロック主幹）
MCCB 3P 100AF／75AT×2
2kW調光器×8
MCCB 2P 50AF／20AT×12（100V）
MCCB 2P 50AF／20AT×6（200V）
DMX信号スプリッタ×1式
DMX信号ミキサー×1式
演出照明分電盤（展示ギャラリー）入力 1φ3W 105V／210V 50Hz 30kVA
MCCB 3P 225AF／150AT×1（総主幹）
MCCB 2P 50AF／20AT×5（100V）
MCCB 2P 50AF／20AT×4（200V）
カムロックコネクタ盤
入力 1φ3W 105V／210V 50Hz 20kVA
カムロック出力コネクタ×1組
DMX信号出力コネクタ×1個