BA00304K/09/a2/13.10
71125074

Betriebsanleitung

HAW569-AA2B / -DA2B
Überspannungsschutz / Surge arrester

×Sicherheitshinweise
Der Anschluss und der Einbau desGerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungensind zu beachten.
Vor dem Einbau ist das Gerät aufäußere Beschädigung zu kontrollieren.
Sollte eine Beschädigung oder ein
sonstiger Mangel festgestellt werden,
darf das Gerät nicht montiert werden.
Der Einsatz des Gerätes ist nur imRahmen der in dieser Einbauanleitung
genannten und gezeigten Bedingungenzulässig. Bei Belastungen, die über den
ausgewiesenen Werten liegen, können
das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört
werden.
Eingriffe und Veränderungen am Gerät
führen zum Erlöschen des Gewährleistungs-anspruches.
Ist es aus betriebstechnischen Gründen
notwendig, die Schirmleitung isoliert zu
führen, wird die indirekte Schirmerdung(s. Abb. 2) empfohlen.
Wird die eingangsseitige Schirmanschluss-klemme (mittlere Klemme)
nicht beschaltet, ist sie als funktionslos
zu betrachten.
Geräten, die im explosionsgefährdetem
Bereich eingesetzt werden (HAW569BA2B), liegt eine separate Ex-Dokumentation bei. Die darin aufgeführten
Sicherheitshinweise müssen konsequent
beachtet werden!

ØSafety Instructions
The device may only be connected
and installed by an electrically skilled
person. National standard and safety
regulations must be observed.
The device must be checked for external damage prior to installation. If anydamage or other defects are detectedin this check, the device must not beinstalled.
Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation
instructions.
The device and the equipment connected to can be destroyed by loads
exceeding the values stated.
Opening or otherwise tampering withthe device invalidates the warranty.
If the operating characteristics require
the shield bonding lead to be mounted
separately, indirect grounding of theshield is recommended (see fig. 2).
If the shielding terminal (middle terminal) at the input is not connected, it has
to be regarded as having no function.
Separate Ex documentation, iscontained in this operating manual,
for measurement systems that are tomounted in hazardous areas (HAW569BA2B). The safety instructions must becompletely followed!

ÜVeiligheidsvoorschriften
Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend
elektricien uitgevoerd worden. De
nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden.
Voor de montage dient het apparaat
op uitwendige schade nagekeken teworden. Indien schade of een andere
fout vastgesteld wordt, mag het apparaat
niet gemonteerd worden. Het gebruik
van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in dezemontagehandleiding opgenoemde en
getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde
waarden, kunnen zowel het apparaat als
de aangesloten elektrische werktuigen
beschadigd worden. Verkeerd gebruik
en veranderingen aan het apparaat
leiden tot het verlies van het recht opwaarborg.
Wanneer het om redenen vantechnische aard noodzakelijk is debescherngeleider te isoleren, danwordt een indirecte beschermaarding
aanbevolen (afbeelding 2). Indien deschermaansluitklem (middelste klem)
aan de kant van de ingang niet aangesloten wordt, dient ze als functieloos
beschouwd te worden.
Meetsystemen, die worden toegepast in explosiegevaarlijke omgeving(HAW569-BA2B), beschikken overseparate Ex-documentatie, die een vast
onderdeel van dit inbedrijfstellings-voorschrift vormt. De daarin opgenomen
installatievoorschriften en aansluitwaarden moeten consequent worden
aangehouden.

ÛInformazioni di sicurezza
L’allacciamento ed il montaggio
dell’apparecchiatura possono essereeffettuati solo da personale qualificato.
Sono da osservare le prescrizioni e ledisposizioni di sicurezza nazionali.
Prima del montaggio, controllare che
l’ap-parecchiatura non presenti danneggiamenti all’esterno. Nel caso in cui
dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare
l’apparecchiatura.
L’impiego dell’apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza dellecondizioni menzionate ed indicate inqueste istruzioni sul montaggio. In casodi carico superiore ai valori dimostrati,
l’apparecchiatura e l’impianto elettrico
collegatovi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modificheall’apparecchiatura comportano laperdita del diritto di garanzia.
Nel caso in cui per motivi tecnici di funzionamento risulti necessario condurre
i conduttori schermati in modo isolato,
si consiglia la messa a terra schermata
indiretta (Fig. 2).
Si no se ocupa el borne conector de lapantalla del lado de entrada, deberá
considerarse no funcional.
Questo manuale operativo include
la documentazione Ex per sistemi di
misura impiegati in aree con pericolo diesplosione (HAW569-BA2B). Le condizioni díinstallazione e di parametri diconnessione qui indicati devono essere
tutti seguiti con attenzione!

ÚIndicaciones de Seguridad
La conexión y el montaje del aparato
sólo deben ser realizados por un electricista especializado. Deben observarse lasnormativas y dispo-siciones de seguridad
nacionales.
Antes de iniciar el montaje, debe comprbarse que el aparato no presente daños
externos. En caso de observar daños
u otros defectos, no debe efectuarse
el montaje del aparato. El empleo delaparato está limitado a las condiciones
indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan
los valores indicados, puede dañar tanto
el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.
La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho
de garantía.
Cuando, por motivos técnicos de servicio, es necesario guiar el conductor depantalla de forma aislada, se recomienda
una toma de tierra indirecta (fig. 2).
Si no se ocupa el borne conector de lapantalla del lado de entrada, deberá
considerarse no funcional.
Este manual contiene documentación
anexa para zonas clasificadas Ex, parasistemas de medición que están montados en zonas clasificadas (HAW569BA2B). Las condiciones de instalación
asì como los valores de conexión
indicados deben ser completamente
seguidos.

AÙConsignes de sécurité
Montage et branchement de l’appareilà faire effectuer exclusivement parun électricien qualifié. Respecter lesnormes et les prescriptions de sécurité
en vigueur localement. Avant montage,procéder à un contrôle visuel extérieur
de l’appareil. Ne pas monter celui-ci en
cas de dommage manifeste ou si tout
autre défaut est présent.
La mise en œuvre de l’appareil n’est
autorisée que pour l’usage et aux
conditions présentés et explicités dansles présentes instructions de service.
Des contraintes non comprises dans lesplages de valeurs indiquées pourrontabîmer l’appareil ainsi que les matérielsélectriques qui lui sont raccordés. Toutdroit à une en garantie sera exclu dansle cas d’une intervention sur l’appareilou d’une transformation de celui-ci.
Si, pour des raisons techniques, il est
nécessaire d’isoler le conducteur blindé,une mise à la terre indirecte est conseillée (voir fig. 2).
Si la borne de raccordement du blindage
côté entrée (borne médiane) n’est pascâblée, elle ne remplit aucune fonction.
Les systèmes de mesure employés enzone explosible (HAW569-BA2B) sontfournis avec une documentation Ex
spéciale qui fait partie intégrante duprésent manuel.
Les consignes d’installation et lesvaleurs de raccordement doivent êtreimpérativement respectées.

Einbau / Installation

B1PG

max. 10 Nm

min. 1.5 mm²min. 1.5 mm²

PG

max. 10 Nm

A: Metallgehäuse /Metal case
B: Kunststoffgehäuse/ Non-metal case
1: Erdungsring-Set,siehe Zubehör /Earthing-ring set,
see AccessoriesSchirmerdungw ohnex direkt mit EMVKabelverschraubungy indirekt überGasentladung(nicht zulässig imEx-Bereich)Shield grounding
w withoutx direct with EMC
cable glandy indirectly via gas
discharge (notallowed in hazardous area)

HAW569AA2B

0.4 NmInnenschaltung /Internal circuit

HAW569DA2B

010max. 1.5 mm²

515max. 2.5 mm²

Schrumpfschlauch /Heat shrink tubing
A+red;EMV Kabelverschraubung Set 2 x M20x1,5 Ip68
für direkte/indirekte Schirmerdung,
Kabel-∅ 6,5 bis 13 mm-blackNr. 51006419<Screwed cable gland set 2 x M20x1.5 IP68
EMC-screwed cable gland M20 for direct/indirectshield earthing, cable-∅ 6.5 to 13 mm

10B

Zubehör /Accessories

CNr. 51006420;

Erdungsring-Set HAW569 M20
bei Sensorgehäuse aus Kunststoff:(A) Gegenmutter, (B) Erdungsring, (C) Flachstecker<Earthing ring-set HAW569 M20
for sensors with non conductive housing:(A) lock nut, (B) earthing ring, (C) flat plug

Test / Test57MΩ
OKKabelschirmung /Cable shield

Scheiben und Feder sind Teil der Kabelverschraubung. Die Feder stellt denKontakt Kabelschirmung / Masse her.

Feder / spring

Washers and spring assembly is part ofthe cable gland. The spring establishes
the contact from cable shield toground.

Scheibe / washer+red-black

515

Schrumpfschlauch /Heat shrink tubing

Kabelschirmung /Cable shield

redblack

Endress+Hauser
ServiceTechnische Information Überspannungsschutz HAW569
Technical information Surge arrester
HAW569

TI01013K/09/de Dokumentation /Documentation

Technische Information Überspannungsschutz HAW562
Technical information Surge arrester
HAW562

TI01012K/09/de

ATEX Sicherheitshinweise HAW569-DA2B			
XA01003K/09
ATEX Safety instructions HAW569-DA2B			

1010

Ω

SIL Sicherheitshandbuch					SD01005K/09
SIL Safety Manual(Download: www.endress.com/download)				
Broschüre Systemkomponenten 				Brochure System components				+BA00304K/09/a2/13.10
71125074

FA016K/09/de
www.endress.com/worldwide