全量

太陽光設備
向け

！

事前チェック・ご協力のお願い

販 売 会 社さまへ

●対応パワーコンディショナーについて●サービスエリアについて

NTTドコモ LTEサービスエリア内ですか？

NTTドコモLTE※�サービスエリア内でご利用いただけます。
※1.LTEとは、NTTドコモが提供する4G回線サービスになります。
※NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。

機 器 設 置 上の ご 注 意 事 項LTE

パワーコンディショナーは全量モバイルパックRS対応の型式ですか？
（型式一覧をご確認ください。）

対応パワーコンディショナーの詳細は、当社「全量モバイルパックRS＜パワコン接続タイプ＞対応機器一覧」（https://www.eco-megane.jp/zmprs_pcs/）
よりご確認ください。

全量モバイルパックRS

ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。

※無線通信の特性上、NTTドコモLTEサービスエリア内でも、付近の環境（建物の構造や地形）によっては通信断が発生する場合がございます。
又、通信断により出力制御スケジュールの書換（出力制御対象設備にhttps://www.eco-megane.jp/zmprs̲pcs/
接続するパワーコンディショナーは、同一シリーズのみで構成されていますか？

●パワコン・計測ユニット間通信ケーブルについて※複数のパワーコンディショナーを設置される場合、同一機種のパワーコン
ディショナーを専用ケーブルで一列に連なった状態で接続する必要があります。尚、全量モバイルパックRSをご利用いただきオムロン製パワーコンディ
ショナーをご設置いただく場合、KPVシリーズ・KPWシリーズの組み合わせは接続して併設することができます。詳しくは当社までお問い合わせください。

※単相／三相によって型式が異なります。
必ず指定のケーブルをご使用下さい。
※専用ケーブルを途中で切断するなどの加工はしないでください。
純正品ケーブル以外の使用または改造したケーブルによる機器故障については、
当社機器やパワーコンディショナーの保障対象外となる場合がございます。
※各通信ケーブル（専用ケーブル）は別売りです。
当社にて各種専用ケーブルをご用意しておりますので、設置環境に応じた本数と長さを当社よりお買い求めください 。
但し、三相パワーコンディショナー用パワコン間通信ケーブルのお取り扱いはございません。

接続するパワーコンディショナーは、合計12台以下ですか？
通信ケーブルの準備はできていますか？

限る）を行えない事象が発生する場合がございます。

https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html

2 設置環境に関する確認-10〜＋50℃（ただし結露または氷結しないこと）
相対湿度 25〜85％（ただし結露しないこと）●設置場所は・直射日光が当たらないところである
・潮風にさらされないところである ※�
・排熱機器（PCSなど）と同じ場所に設置する際、排熱対策（ファンの設置等）がされているところである

3

チェック

全量モバイルパックRSを設置いただく環境は左の条件を満たしていますか？
※1.塩害地域にてご利用される際、当社オプション品「塩害オプション

型式

KP-CH-A�VG��S

KP-CH-B�VG��S

１５m

KP-CH-A�VG��S

KP-CH-B�VG��S

５０m

KP-CH-B�VG��S

１５m

KP-CH-B�VG��S

KP-CH-A�VG��S

５m

KP-CH-B�VG��S

３０m

型式

３m

３m

５０m

パワコン間通信ケーブル

長さ

KP-CH-A�VG��S

３０m

KP-CH-A�VG��S（型番：HX-C17-Z）」をエコめがね設置時にご利用いただくことで塩害地域への対応が可能となります。

※2.塩害地域については、裏面の「参考４」を参照ください。

※全量モバイルパックRS＜パワコン接続タイプ＞の外箱は、2018年7月以
降出荷分より順次IP65ボックス仕様となっております。

・・・・
パワコン#01

パワコン#02

パワコン#03

パワコン#04

パワコン#09・・・・
パワコン・計測ユニット間通信ケーブル

パワコン間通信ケーブル

電源確保に関する確認※パワーコンディショナーを複数台設置されている場合、
パワーコンディショナー間を通信ケーブルでつなぐ必要がございます。

全量モバイルパックRS

例：全量モバイルパックRSの設置環境が下記条件の場合

全量モバイルパックRSを設置するための、単相2線式の100Vの電源はありますか？

2芯の電線

EIGセンサー※200Vの電源ではご利用いただけません。

火災、感電、機器故障などの原因となりますので、ご注意ください。

サーキット
プロテクター

施工に関するご質問・ご相談は…

パワコン・計測ユニット間通信ケーブル

５m

全量モバイルパックRS
使用周囲湿度

単相パワーコンディショナの場合
長さ

チェック

使用周囲温度��：��～��：��

全量モバイルパックRS

1 通信環境について事前確認のお願い

◎

受付時間

4 設置機器に関する確認

チェック

×

���-����-����

関する
ご相談

チェック

全量モバイルパックRS用 事前チェックリスト

エリア内

施工に エコめがねサービスヘルプデスク

この度は、
エコめがねをお取り扱いいただき、誠にありがとうございます。
エコめがねを設置していただくには、
下記の諸条件がございますので、事前にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

型式：ZMPRS

エリア外

各条件を満たさない場合は、機器設置ができない可能性がございます。
詳細は「エコめがねサービスヘルプデスク」
までお問い合わせください。

エコめがね
サービス
ヘルプデスクパワーコンディショナーの台数
モバイルパック本体設置場所と1台目のパワーコンディショナーの距離
各パワーコンディショナー間の距離

受付時間
10：00 〜 17：30

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］

1台
1本
8本

全量モバイルパックRS本体

ご注 文 例

パワコン・計測ユニット間通信ケーブル（3m）
パワコン間通信ケーブル（3m）

をお求めください。

三相パワーコンディショナの場合
長さ

���-����-����

9台
3m 以内
3m 以内

三相パワコン・計測ユニット間通信ケーブル

型式

５m

KP-CH-H�VB��S

３０m

KP-CH-H�VB��S

１５m
５０m

KP-CH-H�VB��S
KP-CH-H�VB��S

パワコン間通信ケーブル

三相用パワコン間通信ケーブルのお取り扱いはございません。
下記をご参照の上、作成をお願いしております。

接続
端子数
�

端子ねじ
M�

推奨
圧着端子
R�.��-�

最大圧着
端子幅 (mm)
�.�

推奨最大
推奨締付
線径 (mm�) トルク (N・m)�※�.��±�.��※ �mm� を使用する場合は、JIS 規格外の端子 (�-MS�) となります。
注 �. 使用する圧着端子は、絶縁スリーブ付を推奨します。
注 �. 使用する電線種は、ツイストペアケーブル (KPEV-SB �.�mm�) を推奨します。

型式：ZMPKM

全量モバイルパック2用 事前チェックリスト

4 設置機器に関する確認

1 通信環境の確認をお願いいたします。

チェック

チェック

●計測範囲について

販 売 会 社さまへ

●サービスエリアについて

NTTドコモ LTEサービスエリア内ですか？

NTTドコモLTE※�サービスエリア内でご利用いただけます。

エリア外

エリア内

×

◎

※1.LTEとは、NTTドコモが提供する4G回線サービスになります。
※NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。
ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。

LTE

https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html

機 器 設 置 上の ご 注 意 事 項※無線通信の特性上、NTTドコモLTEサービスエリア内でも、付近の環境（建物の構造や地形）によっては通信断が発生する場合がございます。
※当社O＆Mサービス・つながるアラカルト（出力制御）をご利用の場合、通信断により出力制御スケジュールの書換（出力制御対象設備に限る）を行えない事象が発生する場合がございます。

使用周囲湿度3●CTについて・全量モバイルパック２本体には「CT（KMセンサー用）」は含まれておりません。
設置環境に応じたオプション品をご注文ください。

全量モバイルパック2を設置いただく環境は左の条件を満たしていますか？

-10〜＋40℃（ただし結露または氷結しないこと）
相対湿度 20〜85％（ただし結露しないこと）

・「CT（KMセンサー用）」は当社専用品となります。
当社以外からご購入の場合、保証対象外となります。
商品名

型番

内容

内径��m m ×�箱
内径��m m ×�箱※2.塩害地域にてご利用される際、当社オプション品「塩害オプション（型番：HX-C17-Z）」をエコめがね設置時にご利用いただくことで塩害地域への対応が可能となります。

塩害地域については、裏面の「参考４」を参照ください。

・全量モバイルパック２本体には「CTケーブル」は含まれておりません。
設置環境に応じたオプション品をご注文ください。

・「CTケーブル」は当社専用品となります。
当社以外からご購入の場
合、保証対象外となります。
商品名※3

SVセンサー

KMセンサー
配電用遮断器

施工に関するご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク

ご利用のパワコンに合ったエコめがね用の電源を供給いただく必要があります。
地域の電力会社様と電灯契約などを行ってください。

※3.SVセンサーはルーター機能（４G回線）を搭載しています。

���-����-����

内容

長さ�m×�本K M センサー・CT 間ケーブル（�m ）K M-NCB-�M

長さ�m×�本K M センサー・CT 間ケーブル（�m ）K M センサー・CT 間ケーブル（��m ）全量モバイルパック2を設置するための電源はありますか？
単相パワコン利用の場合：AC100/200V
三相パワコン利用の場合：AC100-240V

型番K M-NCB-�M

K M センサー・CT 間ケーブル（��m ）

電源確保に関する確認設置環境に応じた
CTケーブルの準備はできていますか？

K M センサー・CT 間ケーブル（�m ）K M センサー・CT 間ケーブル（��m ）3芯の電線

計測する電力線の外径に合わせたCTの準備はできていますか？

●CTケーブルについて●設置場所は・直射日光が当たらないところである
・潮風にさらされないところである ※�
・排熱機器（PCSなど）と同じ場所に設置する際、排熱対策（ファンの設置等）がされているところである

チェック■三相3線式（200V）の場合
120kW以下（1回路あたり40kW以下、3回路まで計測可能）��m m CT （K M センサー用） K M-NCT -���A

2 設置環境に関する確認

接続するパワコン容量は計測範囲内ですか？

■単相3線式（100V）の場合
60kW以下（1回路あたり20kW以下、3回路まで計測可能）��m m CT （K M センサー用） K M-NCT -���A

チェック

使用周囲温度全量モバイルパック２の計測範囲は、ご利用いただくパワーコン
ディショナーの電気方式により異なります。
計測範囲を超えた場
合は、正しく計測することができません。

K M-NCB-�M
K M-NCB-��M
K M-NCB-��M
K M-NCB-��M

長さ�m×�本
長さ��m×�本
長さ��m×�本
長さ��m×�本

5 計測方法に関する確認

チェック

CTと電力線の間に十分な余裕がありますか？
CTの内径より大きな電力線に対し、無理にCTを取り付けるのはおやめくだ

さい。
CTと電力線との間に十分余裕があることを左記の表を参考に確認ください。

ケーブルを複数本ご利用の場合、結束バンドなどで束ねましたか？
受付時間
10：00 〜 17：30

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］

複数の電力線をCTでまとめて計測する場合は、結束バンド等で電力線を束ねて、CTと電力線との間に十分余裕があることをご確認ください。

型式 単相電源用:ZMPYKS / 三相電源用:ZMPYKT

全量モバイルパックYK用 事前チェックリスト

4 設置機器に関する確認

1 通信環境の確認をお願いいたします。

チェック

チェック

●サービスエリアについて

販 売 会 社さまへ

NTTドコモ LTEサービスエリア内ですか？

NTTドコモLTE※�サービスエリア内でご利用いただけます。

エリア外

エリア内

×

◎

※1.LTEとは、NTTドコモが提供する4G回線サービスです。
※NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。
ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。

LTE

https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html※無線通信の特性上、NTTドコモLTEサービスエリア内でも、付近の環境（建物の構造や地形）によっては通信断が発生する場合がございます。
※通信断により出力制御スケジュールの書換（出力制御対象設備に限る）を行えない事象が発生する場合がございます。

機 器 設 置 上の ご 注 意 事 項

2 設置環境に関する確認-10〜＋60℃（ただし結露または氷結しないこと）

使用周囲湿度

単相パッケージ：20〜85％（ただし結露しないこと）
三相パッケージ：10〜85％（ただし結露しないこと）

3

チェック

全量モバイルパックYKを設置いただく環境は左の条件を満たしていますか？
（型番：HX-C17-Z）」をエコめがね設置時にご利用いただくことで塩害地域への対応が可能となります。

塩害地域については、裏面の「参考４」を参照ください。

電源確保に関する確認

単相電源用パッケージ（ZMPYKS）

SVセンサー※3
2芯の電線

電源・アース端子台

全量モバイルパックYKは、現地の電源の種類により・単相電源用パッケージ（ZMPYKS）
・三相電源用パッケージ（ZMPYKT）
からお選びいただけます。
現地の電源をご確認の上、
ご注文
ください。

3芯の電線

三相パッケージ（型式ZMPYKT）：三相200V

電源・アース
端子台

最大9台まで接続可能です。
ただし、パワコン、周辺機器の仕様によって台数が制限されている場合はその仕様に従います。

https://www.eco-megane.jp/yk̲pcs/

現地で設定する準備はできていますか？

インターネット接続可能なPC、
スマートフォン、
タブレット端末等

YK設定ツール https://yk.eco-megane.jp/●通信ケーブルについて

本商品には、
パワコン・SVセンサ間通信ケーブル、
パワコン間
通信ケーブルは含まれておりません。
設置環境に合わせた長さ、本数をそれぞれご用意下さい。
通信ケーブルは当社での取り扱いがないため、事前に別途入手・作成が必要となります。
詳しくは当社「モバイルパックYK通信ケーブル加工マニュアル」
ページよりケーブル加工マニュアルをダウンロードしてご確認ください。

通信ケーブルの準備はできていますか？

！

以下のURLよりケーブル加工マニュアルをダウンロードして確認のうえ、必要本数、長さのケーブルをご準備ください

https://www.eco-megane.jp/
download̲zmpyk̲cablemanual/・・・・
パワコン#01

パワコン#02

パワコン#03

パワコン#05

・・・・
パワコン間通信ケーブルはありますか？

：単相100V・200V

SVセンサー※3

接続するパワコン台数は最大接続台数以下
ですか？

●接続可能パワコン台数

全量モバイルパックYKを設置するための電源
単相パッケージ（型式ZMPYKS）

三相電源用パッケージ（ZMPYKT）

接続するパワコンは全量モバイルパックYK対応の型式ですか？

モバイルパックYKの設定作業を実施いただく必要があります。
設置現場でインターネット接続可能な情報端末（PC、
スマート
フォン、
タブレット端末等）をご準備ください。

※2.塩害地域にてご利用される際、当社オプション品「塩害オプション●設置場所は・直射日光が当たらないところである
・潮風にさらされないところである※�
・排熱機器（PCSなど）と同じ場所に設置する際、排熱対策（ファンの設置等）がされているところである

対応パワーコンディショナーは、「全量モバイルパックYK対応機器一覧」（https://www.eco-megane.jp/yk_pcs/）に掲載していますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

●SVセンサーの設定についてチェック

使用周囲温度●対応パワーコンディショナーについて

パワコンを複数台設置する場合、パワコンをパワコン間通信ケーブルで一列に連なった状態で接続する必要があります。

パワコン・計測ユニット間通信ケーブル

ご利用のパッケージに合った電源を供給いただく必要があります。

地域の電力会社様と電灯契約または動力契約などを行ってください。
※3.SVセンサーはルーター機能（４G回線）を搭載しています。

施工に関するご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク���-����-����

受付時間
10：00 〜 17：30

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］型式：ZMPMC

全量モバイルパックマルチコネクト用 事前チェックリスト

4 設置機器に関する確認

1 通信環境の確認をお願いいたします。

チェック

チェック

全量モバイルパックマルチコネクト

全量モバイルパックマルチコネクト

販 売 会 社さまへ

●サービスエリアについて

NTTドコモ LTEサービスエリア内ですか？

NTTドコモLTE※�サービスエリア内でご利用いただけます。

エリア外

エリア内

×

◎

※1.LTEとは、NTTドコモが提供する4G回線サービスになります。
※NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。
ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。

LTE

https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html

機 器 設 置 上の ご 注 意 事 項※無線通信の特性上、NTTドコモLTEサービスエリア内でも、付近の環境（建物の構造や地形）によっては通信断が発生する場合がございます。
※当社O＆Mサービス・つながるアラカルト（出力制御）をご利用の場合、通信断により出力制御スケジュールの書換（出力制御対象設備に限る）を行えない事象が発生する場合がございます。

2 設置環境に関する確認

対応パワーコンディショナーの詳細は、当社「SV センサー対応機器一覧」ページ（https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/）
よりご確認ください。

接続するパワーコンディショナーは、接続可能台数ですか？

※パワーコンディショナーの種類により、接続台数が異なります。
詳しくは当社「SVセンサー対応機器一覧」ページ（https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/）内、各パワーコンディショナー
メーカーの”接続可能台数”を必ずご確認ください。

https://www.eco-megane.jp/mc̲pcs/
パワーコンディショナー以外の接続機器はありませんか？
※一部のメーカにおいて、配線が変わることや本製品をご利用いただけな
い場合がございます。

●通信ケーブルについて

通信ケーブルの準備はできていますか？

！ 以下URLよりダウンロードしてご確認ください。

設置環境に合わせた長さ、本数をそれぞれご用意下さい。

必ず該当するパワコンメーカーのケーブル加工マニュアルを

https://www.eco-megane.jp/download̲cablemanual/

全量モバイルパックマルチコネクト
使用周囲湿度パワーコンディショナーは全量モバイルパックマルチコネクト
対応の型式ですか？
（型式一覧をご確認ください。）※全量モバイルパックマルチコネクトには、各通信ケーブルは含まれておりません。

チェック

使用周囲温度●対応パワーコンディショナーについて-10〜＋60℃（ただし結露または氷結しないこと）
相対湿度 20〜90％（ただし結露しないこと）●設置場所は・直射日光が当たらないところである
・潮風にさらされないところである ※�
・排熱機器（PCSなど）と同じ場所に設置する際、排熱対策（ファンの設置等）がされているところである

全量モバイルパックマルチコネクトを設置いただ
く環境は左の条件を満たしていますか？

通信ケーブルは一部お取り扱いがございます：パナソニック製パワコン用
パワコン-SVセンサー間通信ケーブル※1

長さ※1.塩害地域にてご利用される際、当社オプション品「塩害オプション（型番：HX-C17-Z）」をエコめがね設置時にご利用いただくことで塩害地域への対応が可能となります。

※2.塩害地域については、裏面の「参考４」を参照ください。

型式

３m

N SE- V B M C ��

１５m

N SE- V B M C ��

５m

長さ

５m

N SE- V B M C ��

３０m

パワコン間ケーブル

型式

VB P K �C ���P

３０m

VB P K �C ���P

N SE- V B M C ��

５０m

N SE- V B M C ��

※1.パワコン間-SVセンサー間通信ケーブルについては、
当社オリジナル製品となります。

3●SVセンサーの設定について

電源確保に関する確認

チェック

全量モバイルパックマルチコネクト
全量モバイルパックマルチコネクトを設置するための、単相2線式の100Vまたは200Vの電源はありますか？

2芯の電線

V＋

V－

FG

��- ��VDC

LTE ANTPWR

L TE LED

ST�

ST�

TX

SVセンサー※1

RX

C OM

SW�

LAN A

Speed

L ink/Act

C OM

LAN B

Speed

TX+ TX-

L ink/Act

RX+ RX- SGSW�NC�V- �� A
AC/DC �A

ON l

ON

TX+ TX-

RX+ RX-

SG

サーキット
プロテクター

全量モバイルパックマルチコネクトの設定準備はできていますか？

当社ホームページより「SVセンサー設定ツール」をインストールする
もしくは、WEBブラウザより「SVセンサー設定ツール(ブラウザ版)」（https://mc2.eco-megane.jp ）をご利用下さい。

https://mc2.eco-megane.jp！

全量モバイルパックマルチコネクト（３G回線 型式：ZMPMCD）
SVセンサー設定の際、上記URLとは異なります

全量モバイルパックマルチコネクト（３G回線対応 型式：ZMPMCD）のSV
センサー設定時はWEBブラウザより「SVセンサー設定ツール(ブラウザ版)」（https://mc.eco-megane.jp ）をご利用下さい。

※AC100Vまたは200Vの電源を供給いただく必要があります。
各電力会社様と各種電灯契約などを行ってください。

https://mc.eco-megane.jp※1.SVセンサーはルーター機能（４G回線）を搭載しています。

・・・・
パワコン#01

施工に関するご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク���-����-����

パワコン#02

パワコン#03

パワコン#04

パワコン#06

・・・・

V＋

V－

FG

��- ��VDC

LTE ANT

L ink/Act

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］パワコン間通信ケーブル

ST�

ST�

TX

RX

C OM

C OM

LAN B

Speed

TX+ TX-

L ink/Act

パワコン・計測ユニット間通信ケーブル※パワーコンディショナーを複数台設置されている場合、
パワーコンディショナー間を通信ケーブルでつなぐ必要がございます。

RX+ RX- SGSW�NC�V- �� A
AC/DC �AON l

TX+ TX-

受付時間
10：00 〜 17：30

PWR

L TE LED

SW�

LAN A

Speed

RX+ RX-

SG

型式：ZMPPS

全量モバイルパックPS用 事前チェックリスト

4 設置機器に関する確認

1 通信環境の確認をお願いいたします。

チェック

チェック

全量モバイルパックPS

全量モバイルパックPS

販 売 会 社さまへ

●サービスエリアについて

NTTドコモ LTEサービスエリア内ですか？

NTTドコモLTE※�サービスエリア内でご利用いただけます。

エリア外

エリア内

×

◎

※1.LTEとは、NTTドコモが提供する4G回線サービスになります。
※NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。
ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。

LTE

https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html※無線通信の特性上、NTTドコモLTEサービスエリア内でも、付近の環境（建物の構造や地形）によっては通信断が発生する場合がございます。
又、通信断により出力制御スケジュールの書換（出力制御対象設備に機 器 設 置 上の ご 注 意 事 項限る）を行えない事象が発生する場合がございます。

●対応パワーコンディショナーについて

パワーコンディショナーは全量モバイルパックPS対応の型式ですか？
（型式一覧をご確認ください。）

対応パワーコンディショナーメーカーは、
パナソニック製となります。

・ 全量モバイルパックPSの計測対応可能なパワーコンディショナー型式や接続可

接続するパワーコンディショナーは、接続可能台数ですか？

能台数については、
当社「全量モバイルパックPS対応機器一覧」
ページ(https://www.eco-megane.jp/zmpps̲pcs/）
よりご確認ください。

https://www.eco-megane.jp/zmpps̲pcs/●通信ケーブルについて
パナソニック製単相パワーコンディショナー用の各種通信ケーブル（専用）は別売りです。

通信ケーブルの準備はできていますか？

・ 当社にて各種ケーブルをご用意しておりますので、設置環境に応じた本数と長さを！

当社よりお買い求めください。

・ お客さまにて各種ケーブルをご用意いただく場合は、作成が必要となります。
詳しくは当社ダウンロードページより「全量モバイルパックPSパワーコンディショナーSVhttps://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

センサー間通信ケーブル加工マニュアル」

2

チェック

（https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/）をダウンロードしてご確認ください。

設置環境に関する確認

・全量モバイルパックPS内蔵の電力検出ユニットへ繋ぐためのケーブル

使用周囲湿度

当社ダウンロードページより「全量モバイルパックPS施工・取扱説明書」をご確認の-10〜＋50℃ （ただし結露または氷結しないこと）
相対湿度 20〜85％ （ただし結露しないこと）●設置場所は・直射日光が当たらないところである
・潮風にさらされないところである ※�
・排熱機器（PCSなど）と同じ場所に設置する際、排熱対策（ファンの設置等）がされているところである

全量モバイルパックPSを設置いただく環境は左の条件を満たしていますか？

上、設置環境に合わせて別途ご準備ください。

通信ケーブルは一部お取り扱いがございます：パナソニック製パワコン用
パワコン-SVセンサー間通信ケーブル※2※1.塩害地域にてご利用される際、当社オプション品「塩害オプション

長さ（型番：HX-C17-Z）」をエコめがね設置時にご利用いただくことで塩害地域への対応が可能となります。

※2.塩害地域については、裏面の「参考４」を参照ください。

型式

３m

N SE - V B M C ��

１５m

N SE - V B M C ��

５m

3

長さ

３０m

パワコン間ケーブル

５m

N SE - V B M C ��

型式

VB P K �C ���P

３０m

VB P K �C ���P

N SE - V B M C ��

５０m

チェック

「FCPEV線 φ0.9-1P※1」の準備はできていますか？

「FCPEV線φ0.9-1P※1」については、
お客さまにてご用意いただく必要がございます。

全量モバイルパックPS
使用周囲温度

ご自身で各種通信ケーブルをご用意いただく場合は、
以下URLよりダウンロードしてご確認ください。

N SE - V B M C ��

※2.パワコン間-SVセンサー間通信ケーブルについては、
当社オリジナル製品となります。

●SVセンサーの設定について

電源確保に関する確認

全量モバイルパックPS
全量モバイルパックPSを設置するための、単相３線式の100Vの電源はありますか？

V＋

��- ��VDC

Speed

FG

LAN A

V－

Link/ Act
Link/ ActLAN B

LTE ANT

Speed

SVセンサー※2

LTE LED

電力検出ユニット

PWR

3芯の電線

ST�
ST�

TX+ TX-RXCOM

RX+ RX- SG

TX

COM
SW�

SW�

※200Vの電源ではご利用いただけません。

火災、感電、機器故障などの原因となりますので、ご注意ください。

※1.SVセンサーはルーター機能（４G回線）を搭載しています。
TX+ TX

SG

ON I

U

AC���V

�A

O

W

CP��FM

全量モバイルパックPSの設定準備はできていますか？

当社ホームページより「SVセンサー設定ツール」をインストールする
もしくは、WEBブラウザより「SVセンサー設定ツール(ブラウザ版)」（https://mc2.eco-megane.jp ）をご利用下さい。

サーキット
プロテクターhttps://mc2.eco-megane.jp●出力制御の設定について

全量モバイルパックPS内蔵「電力検出ユニット」の設定準備はできていますか？

全量モバイルパックPS内蔵の「電力検出ユニット」の設定にはパソコンが必要です。

・ 出力制御設定を行うには、「電力検出ユニット」に該当の電力会社用ファームウェアがインストールされている必要があります。
ファームウェアのインストール確認につきましては、
電力検出ユニット製造元（パナソニック社）にご確認ください。

パワコン-SVセンサー間通信ケーブル

V＋��- ��VDC

Speed

FG

LAN A

V－

Link/ Act
Link/ ActLAN B

LTE ANTSpeed
LTE LED
PWR

・
・
・
・

ST�
ST�

TX+ TX-SW�

SW�

���-����-����

RX

エコめがね
サービス
ヘルプデスクCOM

RX+ RX- SG

TX

COM

施工に
関するご質問・ご相談は…

パワコン#01 パワコン#02

受付時間
10：00 〜 17：30

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］TX+ TX

SG

ON I

U

AC���V

�A

O

W

パワコン#03

パワコン#04

パワコン#06

・・・・

CP��FM※1.FCPEV線 φ0.9-1P

パワコン変換ケーブルセット※3※�.全量モバイルパックPSに同梱されています。

パワコン間ケーブル

型式 全量固定回線用:ZPV01B / 全量モバイルパック20k:ZMP20 /全量モバイルパック40k:ZMP40 / 全量モバイルパック60k:ZMP60

全量固定回線/全量モバイルパック用 事前チェックリスト

2 計測方法に関する確認

チェック

全量モバイルパック / 固定回線用

20kWまで

1 通信環境の確認をお願いいたします。

チェック

パワーコンディショナーの電 気 方 式は単相3線、もしくは三 相 3 線ですか？

全量モバイルパック●サービスエリアについて※２.FOMAとは、NTTドコモが提供する3G回線サービスになります。

※ご利用の製品がNTTドコモサービスエリア内であることが必要です。
ご注文いただく前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。

機 器 設 置 上の ご 注 意 事 項

https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html※無線通信の特性上、NTTドコモサービスエリア内でも、付近の環境（建物の構造や地形）によっては通信断が発生する場合がございます。
※当社O＆Mサービス・つながるアラカルト（出力制御）をご利用の場合、通信断により出力制御スケジュールの書換（力制御対象設備に限る）
を行えない事象が発生する場合がございます。

全量固定回線用●インターネット環境について

固定通信のインターネット回線はありますか？

空きポート

パソコンと有線で繋がっているお客様の機器（モデム・ルーター等）に空きポートはありますか？
新しくインターネット回線をご用意いただいた場合、プロバイダ契約はお済みですか？

お客様のルーター・モデム※あらかじめ通信確認用センサーにて、設置可否をご確認ください。

●無線LAN環境について

お客様のルーター・モデム

無線LANルーターとPVセンサーとの距離は10m以内（推奨）ですか？
(10m以内であっても、現場環境によっては通信できない場合もございます。）

��m

以内
PVセンサー

無線LANルーター

無線LANルーターとPVセンサーは、同一建物内での設置ですか？

分電盤

インター
ネット

（建物間をまたぐ設置はご遠慮ください。）※裏面の「参考�」をご参照ください。

●法人様（社内）のインターネットへ接続される場合について
インターネットOK?

法人様
ネットワークセンサーの通信を阻止する
インターネット環境になっていませんか？
エコめがね
サーバー

（プロキシサーバー、
ファイアーウォール、
セキュリティソフト他）※法人様の社内ネットワークをご利用いただく場合は、社内ネットワークを管理されている方にあらかじめ以下の確認ポイントをご覧頂いてください。
●無線ルーター（AP）とPVセンサーはWiFiで接続します。
●通信プロトコルはHTTP（80番ポート）を使用します。
ポイント ●指定のIPアドレスをPVセンサーに設定することは可能です。
●エコめがねサーバーの指定アドレス宛にデータを送信します。

確認

無線LANルーター

PVセンサー※裏面の「参考�」をご参照ください。

側
統系

NTTドコモFOMA※2エリア、またはFOMAプラスエリアサービス
エリア内でご利用いただけます。

側
ン
コ
ワ
パ

「全量モバイルパック２0K」又は「全量モバイルパック４０K」
をご利用の場合、
NTTドコモのFOMAサービスエリア内ですか？

FOMA※２◎※裏面の「参考1」をご参照ください。

側
統
系

×

CTで計測するケーブルの外径は16mm以下ですか？

以下※1.LTEとは、NTTドコモが提供する4G回線サービスになります。

OR

エリア内

��mm

10kW

NTTドコモLTE※1サービスエリア内でご利用いただけます。

LTE※１
エリア外

10kW

側
ン
コ
ワ
パ

販 売 会 社さまへ

「全量モバイルパック60K」をご利用の場合、NTTドコモのLTEサービスエリア内ですか？

PVセンサー1台で計測する発電量は2 0 k W 以内ですか？

結束バンド
等で束ねる

ケーブルを複数本ご利用の場 合 、
結束バンド等で束ねましたか？
複数のケーブルをCTで挟む際は、結束バンド等で束ねてご利用ください。

※裏面の「参考1」をご参照ください。

CTで束ねる

3 電源確保に関する確認

チェック

全量モバイルパック
全量モバイルパックを設 置するための、単相2線式の100Vの電 源はありますか？

2芯の電線※200Vの電源ではご利用いただけません。
火災、感電、機器故障などの原因となりますので、ご注意ください。

全量固定回線用
PVセンサー

無線LANルーター

�.�m

＋

＋

�.�m

PVセンサーを設置するための、
AC100Vの電源コンセントはありますか？
（コンセントケーブル 1 .8 m ）無線LANルーターを設 置するための、AC 100Vの電源コンセントはありますか？
（コンセントケーブル 1 .5 m ）

4 設置環境に関する確認

チェック

全量モバイルパック●ZMP20 / ZMP40 /ZMP60
使用周囲温度

0〜＋40℃（ただし結露または氷結しないこと）

使用周囲湿度

相対湿度25〜85％（ただし結露しないこと）

全量モバイルパックを設 置いただく環 境は左の条件を満たしていますか？

●設置場所は直射日光が当たらない/直接雨などに濡れない/潮風にさらされないところである/
機器（PCSなど）と同じ場所に設置する際、排熱対策（ファンの設置等）がされているところである

全量固定回線用●PVセンサー0〜＋40℃（ただし結露または氷結しないこと）

PVセンサーを設置いただく環 境は左の条件を満たしていますか？

使用周囲温度

0〜＋40℃（ただし結露または氷結しないこと）

使用周囲湿度

10〜＋85％（ただし結露または氷結しないこと）

無線LANルーターを設 置いただく環 境は左の条件を満たしていますか？

使用周囲温度
使用周囲湿度●無線LANルーター

相対湿度25〜85％

施工に関するご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク���-����-����

受付時間
10：00 〜 17：30

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］全量買取用「エコめがね」を導入いただく際のご注意点
この度は全量買取用「エコめがね」の導入をご検討いただき、誠にありがとうございます。
ご注文いただくにあたり、下記注意点のご確認を何卒よろしくお願い致します。
＜

機能に関して＞＜１：リアルタイムの表示モニターではありません。最短 30 分〜1 時間単位でデータ表示が更新されます。また系統連系後、初回の計測データが表示されるまでに 2 時間程度かかります。
２：表示する電力量や料金はあくまで目安であり、正確な値を保証するものではありません。PV セン
サーの場合、計測方法が異なるため電力会社の検針票の電力量と比較して月間累計で最大 15％程
度の差が出る場合がございます。EIGセンサー並びに SV センサーの場合、パワーコンディショナー
の計測した発電量データを取得するため、パワーコンディショナーの計測精度に依存します。
パワーコンディショナー単位での電力量や売電金額、発電停止は確認することができません。
３：気象衛星を用いた郵便番号区画での日射量計測は行っておりますが、設置現場地上の日照量計測機
能はございません。
４：積雪などによる天候要因が発電量評価に影響する場合がございます。
５：全量固定回線並びに全量モバイルパック ( 型式：ZPV01B / ZMP20 / ZMP40 / ZMP60）
について、複数台のパワーコンディショナーを1 台のセンサーで計測している場合、パワーコンディショナー単位での発電停止は確認することができません。
６ ： 1 台の PV センサーで 20kW 以下の単相 3 線式／三相 3 線式のパワーコンディショナーであればメーカーを問わずに発電量の計測が可能です。
EIG センサー・SV センサーの場合、各センサー対応のパワーコンディショナーであれば、接続可能となり発電量の計測が可能です。詳しくは、各商品の事前チェックリスト” チェック４” をご確認く
ださい。
７：P V センサー、E IG センサー並びに SV センサーの通信が途絶えた場合に備えて、12 時間分の計測値を蓄積できるメモリが搭載されてます。12 時間経過後は、古いデータから順に欠落いたします。

契約に関して＞１：ご契約プランは「10 年プラン」、「残 FIT プラン」、「レンタルプラン」がございます。ご購入いただく機器により、ご利用いただける契約プランが異なります。
10 年プラン…全量エコめがね全ての機器でご利用いただけます。
残 FIT プラン…全量モバイルパック YK でご利用いただけます。
レンタルプラン…全量モバイルパック RS、
全量モバイルパックマルチコネクトでご利用いただけます。
２：「10 年プラン」、「残 FIT プラン」には、機器のご購入代金、ご契約期間分のエコめがねサービス利用料、機器保証料※1 が含まれます。モバイルパックの場合は、ご契約期間分の通信回線利用料も含まれます。
※1. 全量モバイルパック PS 内蔵の「電力検出ユニット」について、製造元メーカー ( パナソニック株式会社 ) の保証規定に準じます。

３：「レンタルプラン」には機器レンタル代金、エコめがねサービス利用料、通信回線料が含まれます。
４：「レンタルプラン」1 ヶ月単位でご利用いただけます（最短利用期間 12 カ月）。
解約のお申し出がない
限り自動更新いたします。
４：ご購入後にご契約プランを変更いただくことはできません。
５：保証期間内に故障した場合には機器の無償修理または同等の性能を持つ代替品との交換をさせていただきます。
（現地対応は販売会社さまもしくは施主さまにて行っていただきます。
当社にて出張修理を行った場合、出張料は別途ご負担いただきます。）機器故障の際に発生したデータ欠損、並びに故障期間中のデータ欠損については保証いたしません。
６：販売会社さまの先店様が「エコめがね i サービス」のご利用を希望される場合（施主さまの太陽光設備
を見守りされたい場合など）、NTT スマイルエナジー社に「エコめがね i 利用申込書」をご提出いただ
く必要があります。資料は当社販売会社さま向け WEB ページ「エコめがね i サービス利用申込書」（https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/）よりダウンロードください。

８：付帯する各種回線は「エコめがね」専用となります。
他ネットワーク機器（監視カメラや PC 等）への接続には別途インターネット契約が別途必要です。

９：エコめがねは、以下の環境にて動作確認を行っております。

７：標準納期は当社にて注文書を受領した翌営業日※2 から起算します。
各商品の納品期日は以下の通りとなります。

動作確認ブラウザ

Microsoft Edge 95.0（Windows10） ※ベータ版、プレビュー版などは除きます。
Google Chrome 95.0（Windows10） ※タブレットモードでは動作確認を行っておりません。
予めご了承ください。
Firefox 93.0（Windows10）
Safari 14.0（macOS Big Sur）

パソコン

スマートフォン
タブレット

https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

動作確認 OS

動作確認ブラウザ

・iOS 14.4.2/15.1
・Android 11/12

・Safari 最新版
・Google Chrome 最新版

尚、以下エリアについては、通常納品期日より＋３営業日いただいております。
□ 対象エリア : 北海道・沖縄・離島
エコめがね機器・O＆M 支援サービス・オプション品の場合

5 営業日

エコめがねパワーコンディショナーセットの場合

9 営業日 ※3

※2. 当社営業日とは、平日の月〜金曜日となり、年末年始・夏季休暇等の当社指定休日を除きます。
※3. エコめがねパワーコンディショナーセットについて、当社在庫状況により納品日が変動する場合がございます。
詳しいの納品日については、当社までお問い合わせください。

※JavaScript、Cookie は有効にしてください。

※上記以外の環境では、一部もしくはすべてのサービスがご利用できない場合があります。動作確認環境以外での不具合についてはサポート対象外です。あらかじめご了承ください。

※動作確認環境下であってもお客様のブラウザの設定によって正しく表示されない場合などがございます。予めご了承ください。
※上記動作確認環境は、2021 年 12 月時点のものです。

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］参考3 法人（社内）
ネットワークでエコめがねをご利用の場合

参考1 電流センサー（CT）は正しく取り付けてください！

！

CTは正しく取り付けていただけない場合、電流値の測定精度に影響します。
次の様な取り付けはおやめください。
CTで複数のケーブルを無理に束ねる

CTを太いケーブルに無理に取り付ける

複数のケーブルは結束バンド等で束ねてください。

CTとケーブルの間に十分な余裕が有ることをご確認ください。

エコめがねセンサー【通信規格】
通信プロトコル：HTTP Version 1.1
通信ポート：80 番ポート
データ暗号化方式：AES
無線通信サポート規格： IEEE 802.11b
無線暗号化方式：WEP,WPA-PSK（TKIP/AES）,WPA2-PSK（TKIP/AES）【エコめがねセンサーに設定可能な項目】

隙間がない

結束バンド
等で束ねる

CTで束ねる

隙間がある・IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ

CT取り付け可能ケーブル本数（PVセンサーの計測限界値（20kW）を想定。）
CV

ケーブルの種類
断面積（㎟）

C T 窓径

CVT

（本）

φ16mm

φ24mm

φ16mm

φ24mm

5

─

─

─

3

─

1

3

5.5
8

4

22

2

14
38

1

60

1

─

1

4

1

3

1

1

・DNS サーバアドレス
エコめがねのネットワーク設定を変更するには、PV センサー設置ツール「PV センサー設置ツール」が必要です。
「PV センサー設置ツール」は下記 URL よりダウンロードいただけます。

C T 窓径3https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

2

参考4 重塩害・塩害地域にてエコめがねをご利用の場合

1

─

1

※φ24mmのCTはオプション
（別売）
です。

エコめがね全量モバイルパック＜パワコン接続タイプ＞※1へ当社より販売しております”塩害オプション(型式：HX-C17)”をおCT※2取付いただくことで、今まで設置が難しいといわれてた塩害地域への太陽光遠隔監視機器の設置が可能になりました。

※3”塩害オプション”はエコめがねボックス(IP65)を設置時にお取付頂くことで、当社規定の機器保証対象となります。

参考2 無線LANの電波が届かない場合（センサー本体のオレンジの電波強度ランプが②以上を指さない場合）

無線LANの電波の距離は10m以内を推奨としておりますが、現場の状況によっては無線LANとPVセンサーの距離が10m以上離れてしまう場合がございます。下記の対処方法に従って電波強度を確保してください。

CTケーブルを延長する

市販のモジュラーケーブル（6極4芯タイプ）、延長アダプタをご使用ください。
延長後は、設置ツールにて正しく電流値が計測できているかご確認ください。
延長モジュラーケーブル※1.塩害オプションのご利用は、
エコめがねモバイルパック外箱がIP65ボックス仕様のエコめがね全量モバイルパックRS、全量モバイルパックPS並びに全量
モバイルパックマルチコネクトに限り可能となります。全量エコめがねモバイルパック((型式：(M)ZMP20,(M)ZMP40,(M)ZMP60)は外箱がIP44ボック
ス仕様となるため、塩害オプションのご利用はできません。
エコめがね全量モバイルパックRS＜パワコン接続タイプ＞の外箱は、2018年7月以降出荷分より順次IP65ボックス仕様となっております。
※2.塩害地域にてご利用される際、パワーコンディショナーも合わせて塩害対応仕様をご利用ください。
当社ではオムロン製パワーコンディショナーについて、重塩害対応パワーコンディショナー(KPV-A55-SJ4 ,KPW-A55-SJ4)の取扱を行なっております。
詳しくは当社までお問い合わせください。
※3.塩害オプションを取り付けた状態でのエコめがね機器出荷は行なっておりません。塩害地域エリアにてエコめがねを設置する際には、施工時に塩害オプションを必ずお取付ください。

塩害地域の定義
延長アダプタ
台風や強風により一時的に海水が飛来する場所・海岸線から200m～500m以内
系統側

パワコン側

系統側
パワコン側

30m※まで延長可能

LANケーブルを延長する

台風や強風により一時的に海水が飛来する場所・海岸線から200m～500m以内

LANケーブルはストレートタイプのものをご使用ください。

パワコン側

100m※まで延長可能※機器の設置状況、及び配線状況により異なる場合がございます。
現場にて動作確認を十分行なっていただき、施工を進めてください。

系統側

LANケーブル

系統側

パワコン側

施工に
関するご質問・ご相談は…

エコめがね
サービス
ヘルプデスク���-����-����

受付時間
10：00 〜 17：30

事前チェックリスト - 全量 第 �.�版［����.��］