お問い合わせ先

セイコーエコロジア〒183ー0046 東京都府中市西原町1ー15ー2
TEL.042ー572ー3326 FAX.042ー572ー3327
E-mail sl@ksks.co.jp
https://ecologia.100nen-kankyo.jp/
輸入元：済美環境化学株式会社

セイコーエコロジア

特許出願

WEN

solar

solar

ソーラー

ソーラー

700

ソーラーパワーで無風時でもパイプハウスの温 度・湿度を自動調整。 効果大幅

ソ ー ラ ー キ ッ ト：単結晶太陽電池、ソーラーモーター内蔵【設置方法】

UP!!

5

南これ重要！
！

上部のソーラーパネルが南向きになるように調整してください。

【製品保管時の注意事項】① 換気扇上部ベンチュレイトは風力・太陽光・ハウス内対流現象で回転しハウス内部の熱い空気を引き上げ外へ排熱させます。

③ 太陽光パネルを日光にあてないように様に保管してください。

株式会社セイコーステラ
安心環境ソリューション部〒183-0046 東京都府中市西原町1-15-2
Tel.042-572-3326 Fax.042-572-3327

email: sl@ksks.co.jp
製造元：済美環境化学株式会社

株式会社セイコーステラ中solar
ソーラー

は風力だけではなく太陽光まで利用した他に類を見ないビニールハウス用『無電源換気扇』です。
※1

効果大幅UP!!

solar
ソーラー

無風時はソーラー動力でファンの回転をモーターがサポートするので換気ムラのないハウス環境を実現！
！
※1．これまでの空動扇（ソーラー無し）は10坪に1台設置を推奨

お客様の声に真剣に取り組みました。

解決

solar
ソーラーしました

暑熱時の・・・無風状態
本当になんとかしたい日に頼りにならない。。。

全天候型太陽光エネルギー機能搭載（世界初 !!）New 空動扇ソーラー 換気効率大幅アップ !!
Excellent1. 機能充実！

風があれば風を動力とし、無風時は太陽光エネルギーを動力とする全天候型！！
風が無くても楽々運転。

Excellent2. 労力低減！

Excellent4.

常時機能を発揮することで取り付け機数が現在の２/３でＯＫ！！※2

エコ！

これまで通り無電源にこだわりました！配線不要・ランニングコストゼロ！

Excellent3.

コストパフォーマンス！

既存の空動扇にだって取り付け可能！今現在空動扇をお使いのお客様にもご利用頂けるよう設計しました！

Excellent5. 安心・安全！
世界初！国内生産による（太陽光動力キット）
Japan Madeを実現！
（特許申請中）※2．これまでの空動扇では10a当り凡そ30機が必要でしたが「空動扇ソーラー」の推奨設置機数は20機となります。

お取引先様向けご説明資料 ver 1.3

空動扇 ・ 空動扇SOLAR
ビニールハウス専用 無動力全自動換気扇

空動扇の動作イメージ

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇とは•農業ビニールハウスの上部に設置する無動力の全自動換気扇です。

•ハウス内の温度が上昇すると換気弁が自動で開き、ベンチレーターが風を受け回転することによって上部に滞留する熱気を吸い込み、外部へ排出します。

•

天窓設備のないパイプハウスの温湿度管理におすすめです。

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇各パーツの機能①【ベンチレーター】
・ハウス外部の風やハウス内部の上昇気流の力で回転し吸引力を生み出します。

・熱気や湿度などを外部へ排出します。

【吸気部】
・ハウス内部の熱気や湿度などを吸い込みます。

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇各パーツの機能②【弁開閉温度調節器】
・形状記憶スプリングが温度変化で膨張または収縮することで内部の換気弁を自動で開閉します。
・温度調節つまみの軸に白いペイントの目印があり、このラインに合わせると約２５度で換気弁が開く設定となります。
・つまみを時計回りに回して軸を押し込んでいくと換気弁が開く温度が高くなります。
逆回しで低くなります。
・形状記憶合金のスプリングの個体差などがあるため±４℃程度の誤差があります。

軸の白いラインConfidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇各パーツの機能③【換気弁】
・形状記憶スプリングの設定温度により換気弁が自動で開閉します。
・形状記憶スプリングは緩やかに膨張収縮するため、全開・全閉にはおよそ３０分程度かかります。

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇各パーツの機能④【空動扇取付ユニット部】
・このユニット部分横の丸い凹みを使ってハウスの棟パイプおよび補助パイプとで空動扇を挟み込みます。

※挟む力が強すぎると円筒状の空動扇が楕円に変形し、弁が開かなくなることがありますのでご注意ください。
Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇SOLARとは•

空動扇のベンチレーターに太陽光ソーラーキットを装着しました。

•

無風時でも太陽光エネルギーを動力としファンを回転させます。

•空動扇よりも換気能力が高いので設置数は2/3ですみます。

•ソーラーキット部分は日本国内生産ですので安心・安全です。
ああああああああああああああああああああ（特許申請中）

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

あ空動扇SOLAR各パーツの機能①【SOLARユニット部】
・ユニット正面のソーラーパネルで発電を行いユニットに内蔵されたモーターを動作させてベンチレーターを強制的に回転させます。

【ベンチレーター】
・SOLARユニットの発電量が十分にあるときはモーターの力で回転します。
・ハウス外部の風の力が強ければ風力で回転します。

※その他のユニットの機能は空動扇と同一です。
※空動扇へ後付けでSOLARユニット部の搭載が可能です。
Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇 ・ 空動扇SOLAR 設置数の目安
空動扇

空動扇SOLAR• 推奨設置数は10坪あたり1機です• 推奨設置数は15坪あたり1機です（空動扇よりも換気能力が高いので設置数は2/3ですみます）

目安・・・

目安・・・

☞ 10aあたりだと30機☞ 10aあたりだと20機☞ 1000㎡あたりだと30機☞ 1000㎡あたりだと20機

ビニールハウス設置例

ビニールハウス設置例

★

★

★

★

★

★

★

★

★

間間口口

7◆.

◆

◆◆

2
奥行 43.2m

奥行 43.2m★空動扇設置場所
間口7.2m × 奥行43.2m ＝ 311.04㎡ ≒ 94.25坪

間口7.2m × 奥行43.2m ＝ 311.04㎡ ≒ 94.25坪※空動扇と空動扇solarの併用もおすすめします

7.
m★空動扇SOLAR設置場所
計算式

推奨設置数9機

◆

2m

計算式

94.25坪 ÷ 10 ＝ 9.43 ≒ 9◆94.25坪 ÷ 15 ＝ 6.28 ≒ 6

推奨設置数6機

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

単棟～二連棟ハウスでの空動扇設置個数•単棟ハウス～二連棟ハウスでは坪数あたりの推奨空動扇設置個数は下記のようになります。
空動扇：１０坪に一機

空動扇SOLAR：１５坪に一機※奥行が20メートル未満のハウスの場合は推奨設置個数の倍～の数量で構成する必要があります。
Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

三連棟～のハウスでの空動扇設置個数•

三連棟以上の連棟ハウスにおいて、間に挟まれたハウスは空気の抜けが弱くなります。

•

そのため、間に挟まれたハウスは坪あたりの設置個数を通常の倍以上にするといった対応をとる必要があります。

•

間に挟まれたハウスには空動扇SOLARを設置するとより換気性能が確保できます。

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

軒高による空動扇設置個数の増減•

坪数あたりの推奨空動扇設置個数は一般的な軒高の農業用パイプハウスにおける値となっています。

•高軒高の農業用ハウスではハウス容積が大きくなりますが煙突効果により給気速度が速くなり空動扇の換気能力が上がるため坪数あたりの空動扇設置個数は一般的な軒高のハウスと同程度で構成可能です。

•

家庭菜園むけのハウスや物置など軒高が低い建物では煙突効果が期待しづらいため空動線SOLARで構成し、数量も面積当たり推奨個数より多めに取り付ける形にすることをお勧めいたします。
Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇 ・ 空動扇SOLAR 設置方法

① コンパスカッターを用いて直径15cmの穴を開けます。

④

予めビス止めした空動扇の中心を穴にあて、垂直に上に突き上げます。

②

円形にきれいに抜き取れます。

③⑤

仮止めしておいた補助パイプを挟み込むように固定します。

補助パイプを予め仮止めしておきます。

⑥完成です空動扇の取付位置（１）•

空動扇は通常はアーチパイプとアーチパイプの中間の位置に取り付けます。

•

地形的条件などで土地柄一定方向に強い風が吹いてくる傾向にある場合、空動扇本体が徐々に押されてPOフィルムが撚れてくる場合があります。

•

そのような場合は空動扇本体をアーチパイプに寄せる形にし、アーチパイプと空動扇をインシュロックで固定します。
Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇の取付位置（２）•積雪地域では、空動扇の熱や動作時の細かな振動により、ハウス上部に積もった雪のかたまりが空動扇の根元からだんだんとひび割れてきてそのうちドサッと割れ落ちてくる事例がいくつか報告されています。

•

このため、積雪地域においては棟パイプを中心に左右に振り分けて設置することを推奨しています。
Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA燻蒸時の注意点（１）熱燻蒸時の注意点•

ハウス内殺菌のため熱燻蒸する際には空動扇下部の吸気口をビニール袋などで塞ぐ、もしくは可動式の弁を開かないようガムテープで固定するなどの対応により熱が逃げないよう対処をお願いします（２）硫黄燻蒸時の注意点•

内部弁開閉用の形状記憶合金バネの腐食を防ぐため、温度調節器部全体をビニール袋でくるむなどの対応により硫黄分に触れないよう対処をお願いします。

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

換気装置比較表
イニシャルコスト

ランニングコスト操作

奥行方向の換気

無風時の換気強風時の換気停電時の換気空動扇

本体価格が安い
自分で取付可能ランニングコストゼロ 全自動

奥行長さに応じて必換気能力が弱い
要個数を設置使用継続可能

使用継続可能空動扇SOLAR

自分で取付可能ランニングコストゼロ 全自動

ソーラーパネルで奥行長さに応じて必モーターを駆動し換 使用継続可能
要個数を設置気能力確保

使用継続可能手動妻面換気窓

本体価格が安い

ランニングコストゼロ 手動で開閉換気に限界あり

電動妻面換気扇取付工事・電気配線 使用時間に応じて工事が必要
電気代がかかる

手動開閉式天窓取付工事が必要

全自動ランニングコストゼロ 手動で開閉換気能力が弱い

窓が風に煽られて壊れるため窓を閉じる 使用継続可能
必要あり

大型の換気扇で強力 外部電源により換気使用継続可能に送風能力確保

使用不可

窓が風に煽られて壊
奥行長さに応じて必換気能力がやや弱い れるため窓を閉じる 使用継続可能
要個数を設置必要あり

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇 設置事例とお客様の声• 埼玉県 株式会社Tファーム（ネギ育苗ハウス面積約4000㎡ 132機ご購入）

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA

空動扇 設置事例とお客様の声• お客様の声
株式会社TOSIファーム様は深谷ネギの産地である深谷市で大規模にネギの育苗をされています。「空動扇を設置したことで体感的に5℃くらい温度を下げることができています」「春口と冬場の風が強い時期にビニールが剥がれたり、古い穴があるところは穴が広がったりしていましたが、今はそれがありません」「作業をしていると頭上の暑さがなくなったこと、そして座っていると涼しいと感じます」と嬉しいお声をいただきました。
◆2019年9月ご訪問時のお客様の声

パイプハウス鉄骨ハウス

Confidential, Copy right reserved by SEIKOSTELLA