施工担当者様向け

Ver1.0

エコめがね自家消費RSプラス 施工・設定簡易マニュアル
１．はじめに3．本製品（Hub、ELセンサ、PVゲートウェイ）の設置

本マニュアルは、エコめがね自家消費RSプラス（以下、本製品）の施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」に記載されております。
必ずご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

本製品の施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。
表1．準備物

部材類

機器類

工具類

その他

表2．同梱物

準備物

同梱物

数量

パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル
自家消費RSプラス 施工・設定簡易マニュアル（本書）
自家消費RSプラス 施工・取扱説明書※1
ELセンサ設定マニュアル※1

ELセンサ

1

ELセンサ用アンテナ

2

ELセンサ用ACアダプタ

1PVゲートウェイ一式

1※5PVゲートウェイ用ACアダプタ

1

Hub一式

1※6

LANケーブル（0.5m）

2

エコめがね会員登録カード１

パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル
パワコン間通信ケーブル
圧着端子（M4サイズ）
接地線
配線用モール（推奨サイズ：３号）※2
発電計測用スマートメータ（子メータ）※3
Modbus通信用ケーブル（FCPEV-Φ0.9-2P相当）※3
自家消費RSプラス（ELセンサ、PVゲートウェイ、Hub）
LANケーブル（カテゴリ5以上）
設定用Windows PC（Google Chromeブラウザ、LANポートが必要）
壁面穴あけ加工用工具（隠ぺい配線時）
ドライバー
トルクドライバー
ニッパー
ペンチ
圧着工具

見守り商品登録カード

1

自家消費エコめがね新規会員登録方法1

安全上の注意/安全上の要点/
使用上の注意1

施工・設定簡易マニュアル（本書）

1

売買電計測用スマートメータのBルートID及びパスワード※4※1：エコめがね 販売会社さま向けダウンロードページよりダウンロードしてご利用ください。
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/※2：PVゲートウェイの配線を保護する場合のみ必要となります。
※3：発電計測用スマートメータ（子メータ）をご利用の場合のみ必要となります。
※4：高圧・低圧スマートメータを接続する場合、事前にご契約者様から管轄の電力会社様への申請が必要です。
低圧スマートメータを接続する場合は、BルートID及びパスワードをご準備ください。
設定を完了できず計測を開始できない場合があります。
※5：PVゲートウェイ一式には、本体、取り付け金具、壁取り付け用木ネジ、はさみ金具、はさみ金具用ネジ、簡易施工マニュアル、施工チェックリスト、簡易取扱説明書、販売店様用「ゲートウェイID ／パスワードについて」、お客様用「遠隔モニタリングサービス ご登録にあたって」/「本製品のサーバ接続機能およびソフトウェア自動更新サービスについて」が含まれています。
※6：Hub一式には、本体、ACケーブル、「安全にお使いいただくために」が含まれています。

本製品の施工手順は、下記の通りです。
本製品（Hub、ELセンサ、PVゲートウェイ）の設置
パワーコンディショナの配線・設定

発電計測用スマートメータの施工・設定 … 5項参照
LANケーブルの配線

図1．自家消費RSプラス 施工の流れ… 6項参照ELセンサ

PVゲートウェイ

３－３ PVゲートウェイの設置（１）PVゲートウェイの設置場所を確認する。
（２）隠ぺい配線または露出配線で設置する。
PVゲートウェイのパワーコンディショナ接続用コネクタに、パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル、LANポートにLANケーブル、電源コネクタにACアダプタの電源ケーブルを接続する。

図2．本製品外観図

４．パワーコンディショナの配線・設定
４－１ パワーコンディショナ（以下：PCS）の配線、設定（１）PCSを複数台接続する場合は、PCSにてユニットNo. ※7を設定する。
（ユニットNo.は、「1」から始まり番号が重複しないように設定してください。）※７：PCSの種別や型式により名称が異なります。設定されていない場合、PVゲートウェイとの通信ができません。

（２）PCSを複数台接続する場合は、以下パターンにて終端抵抗を設定する。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）
 パターン••

PVゲートウェイから最遠のPCSの終端抵抗を「ON」
最遠以外のPCSの終端抵抗を「OFF」
終端抵抗：ＯＦＦＯＦＦＯＮＰＣＳＰＣＳ

ＰＣＳ

図３．パターンの終端抵抗の設定（３）PCSのRS485通信速度を「115.2」(kbps)に設定する。
（４）PVゲートウェイにつないだパワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブルを、PCSに差し込み接続する。
（５）PCSを複数台接続する場合は、PCS間をパワコン間通信ケーブルでつなぐ。
４－２ PCSの確認【第三者制御を行う場合のみ、必要な作業となります】（１）第三者制御対応ファームであることを確認する。※8※８：異なる場合は、ファームウェアのバージョンUPが必要です。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）

５．発電計測用スマートメータ（子メータ）の施工・設定… 3項参照… 4項参照Hub

３ー２ ELセンサの設置（１）ELセンサにアンテナを取り付ける。
（２）ELセンサを設置し、LANポートにLANケーブルを接続する。
（３）ELセンサの電源コネクタにACアダプタの電源ケーブルを接続する。

2．準備物・同梱物／施工の流れ

マニュアル類

本製品の設置と接続までを行います。
３ー１ Hubの設置（１）Hubの設置場所を確認する。
（２）Hubを設置し、電源コネクタにACケーブルを接続する。
（３ 接地線に圧着端子(M4サイズ)を圧着し、FG端子にネジで締め付ける。
片方は接地する。

電源の起動… 7項参照PVゲートウェイの設定… 8項参照出力制御の設定… 9項参照ELセンサの設定… 10項参照【発電計測用スマートメータ（子メータ）を利用する場合のみ、必要な作業となります】（１）分電盤をオフにし、PCSの運転を停止し無通電状態であることを確認のうえ、
図４の通り、PCSと分電盤の間に発電計測用スマートメータ（子メータ）を設置する。
【注意】PCSが複数台設置される場合は、発電量の総量が計測できる位置に設置する。
（２）発電計測用スマートメータ（子メータ）の設定確認を、表3の通り行う。
表3．設定項目一覧

図４．発電計測用スマートメータ（子メータ）の設置位置

No.

項目使用時の設定

1

通信プロトコル

ModBus2

通信アドレス０１５．発電計測用スマートメータ（子メータ）の施工・設定（つづき）

8．PVゲートウェイの設定（３）図５、表４を参考に、ELセンサのシリアルポートと発電計測用スマートメータの通信端子を接続する。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）【S2MS-RNS22、S3MS-RNS22を利用の場合】

表４．ピン配列
ELセンサ側コネクタの左から
１．GND
２．RS485_Data－
３．RS485_Data＋コネクタの左から
１．TRA1
２．TRB1５．SG
締付トルク：0.3～0.4N・m

発電計測用
スマートメータ側

1.GND

5.SG

2.RS485_Data－

2.TRB1

3.RS485_Data＋

1.TRA1（１）表５に従ってPVゲートウェイの初期設定を行う。
表５．PVゲートウェイの初期設定手順
No.

初期設定手順1

本製品の起動が完了して表示部に「ショキセッテイカイシ」と表示されていることを確認し、「決定」ボタンを押下する。

ショキセッテイカイシ

2「ジコク」画面で「▲/▼」ボタンで数値を変更し、「決定」ボタンを押下する。この操作を繰り返して、年/月/日/時/分 を設定する。

ジコク> 23/ 2/17 10:00

３「カイトリホウシキ」画面で「▲/▼」ボタンを押下して「ヨジョウ」または「ゼンリョウ」を選択して、「決定」ボタンを押下する。

カイトリホウシキ> ヨジョウ4「システムセンタク」画面で「PV」が表示されていることを確認し、「決定」ボタンを押下する。

システムセンタク> PV

5「PVダイスウ」画面で「▲/▼」ボタンを押下して、PCS登録台数（最大12台）を選択し、「決定」ボタンを押下する。

図５．ELセンサと発電計測用スマートメータの接続

6．LANケーブルの配線
6－１ LANケーブル配線（１）HubのLANポートにELセンサとPVゲートウェイをLANケーブルで接続する。
6－２ 売買電計測用スマートメータの配線【売買電計測用スマートメータ（高圧スマートメータ）と接続する場合のみ、必要な作業となります】（１）Hubの空いているLANポートと、売買電計測用スマートメータのETHERNETポートをLANケーブルで接続する。
67．電源の起動（１）本製品（Hub、ELセンサ、PVゲートウェイ）を電源コンセントに接続する。
（２）Hubのパワーランプが点灯し、ステータスランプの点灯または点滅を確認する。

→

必ずPVゲートウェイに接続されているPCSの台数分登録してください。
設置台数と登録台数が一致しない場合、正しく計測することができません。

「PCSトウロク」画面で「▲/▼」ボタンを押下して、「ジドウ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

PV表示部→PVダイスウ> x x ダイ

PCSトウロク> ジドウ

自動検出後、「PCSケンサク OK」と「検索台数/設定台数」が表示されることを確認する。
→

7「NG」となる場合は、以下①～⑤を確認後、「決定」ボタンを押下して、手順No.6に戻り再度実行してください。
①PCSの配線・設定が正しいか。
②PCSが起動しているか。
③PCSの「ユニットNo.」が登録されているか、また重複していないか。
④PCSの終端抵抗設定は正しいか。

PCSケンサク
OK ( 3/ 3 )⑤PCSのRS485通信速度が「115.2」(kbps)に設定されているか。

パワーランプステータスランプ（３）ELセンサの起動を確認する。
サーバ通信ランプ設備通信ランプ
起動ランプ

8

EL センサの状態

起動ランプ

サーバ通信ランプ設備通信ランプ

起動完了点灯

消灯

消灯

【注意】
ELセンサの起動時にランプが以下の状態になる場合は、ファームウェアのアップデートが実行中です。
ファームウェアのアップデート（所用時間：最大15分）中は、絶対にELセンサの電源を切らないでください。
EL センサの状態
ファームウェア
アップデート中

起動ランプ

サーバ通信ランプ設備通信ランプ

点滅

点滅

点滅

→

9

ショキセッテイカイシ→

接続されているPCSの台数分確認してください。

「PCSトウロク >ジッコウシマスカ？」画面で「Yes」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

10 登録が完了すると「メインメニュー」が表示されます。

Unit 00
XXXXXXXXXXXPCSトウロク> ジッコウシマスカ？

PVYes［メインメニュー］
23/ 2/17 10:10（２）自立運転の動作確認を行う。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）（３）表６に従って、PVゲートウェイのLAN、HEMS設定を行う。
表６．PVゲートウェイのLAN、HEMS設定手順※それぞれのランプは同期しません。
（４）PVゲートウェイ表示部が「ショキセッテイカイシ」となることを確認する。（起動には約１分かかります。）「▲/▼」ボタンを押下して、検索されたPCSのユニットNo.、PCSの種類、製造番号を確認し、「決定」ボタンを押下する。

No.

LAN設定手順

1

PVゲートウェイの表示部に「メインメニュー」と表示されている状態で「▲/▼」ボタンを押下して、「セッテイ」を表示し、「決定」ボタンを押下する。

2「LAN」画面で「決定」ボタンを押下する。

PV表示部
セッテイ→LAN→裏面へ続く

8．PVゲートウェイの設定（つづき）

9．出力制御の設定（つづき）

表６．PVゲートウェイのLAN、HEMS設定手順（つづき）
LAN設定手順No.

9－2.PVゲートウェイで出力制御を設定する（１）表８に従ってPVゲートウェイで出力制御を設定する。

PV表示部→PVゲートウェイは、PCS毎に出力制御の設定を行います。

表８．出力制御の設定手順

3「IPアドレスシュトク ジドウ」画面で「決定」ボタンを押下する。

IPアドレスシュトク
ジドウ

4「IPアドレスシュトク」画面で「▲/▼」ボタンにて、「シュドウ」を選択し、「決定」ボ

IPアドレスシュトク>シュドウ

1を押下する。

「IPアドレス」画面で「▲/▼」ボタンにて、「192.168.11.30」と変更し、「決定」ボタン

IPアドレス>192.168.11.30

2「▲/▼」ボタンを押下して「ホンタイセッテイ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ホンタイセッテイ→

6「サブネットマスク」画面で「▲/▼」ボタンにて、「255.255.255.0」と変更し、「決定」ボタンを押下する。

サブネットマスク>255.255.255.0

３「▲/▼」ボタンを押下して「ハツデンショジョウホウ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ハツデンショジョウホウ
ミセッテイ

→

7

「デフォルトゲートウェイ」画面で「▲/▼」ボタンにて、「192.168.11.100」と変更し、「決定」ボタンを押下する。

デフォルトゲートウェイ>192.168.11.100

4「スケジュールシュトクホウホウ>オンライン」画面で「決定」ボタンを押下する。

スケジュールシュトクホウホウ →オンライン

8「DNSサーバ」画面で「▲/▼」ボタンにて、「8.8.8.8」と変更し、「決定」ボタンを押下する。

DNSサーバ>8.8.8.85「▲/▼」ボタンを押下して「オンライン」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

スケジュールシュトクホウホウ> オンライン6「デンリョクサーバ」画面で「▲/▼」ボタンを押下して対象の電力サーバを選択し、「決定」ボタンを押下する。

デンリョクサーバ> ＊＊ デン

59タンを押下する。

LAN「戻る」ボタンを押下して「LAN」画面を表示させる。
「▲/▼」ボタンにて「ツウシンサービス」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ツウシンサービス

11「HEMS ナシ」画面で「決定」ボタンを押下する。

HEMSナシ

12「HEMS」画面で「▲/▼」ボタンにて、「アリ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

HEMS>アリ1013「▲/▼」ボタンにて「ソフトジドウコウシン」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

「▲/▼」ボタンにて「アリ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。「ツウシン OK」が表示され14 ることを確認する。
→「NG」となる場合は、①を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.13に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
15

ソフトジドウコウシン
アリ→

→

→

項目名

説明

発電所ID

発電所を特定するための26桁の数字

出力変化時間出力制御値までにかかる時間を5~10分の１分単位で指定する

電力サーバ

電力会社毎の電力サーバ

契約容量※9

PCS毎の契約容量動作方式

PCS毎にスケジュール制御または上限クリップ制御を設定する

タンを同時に２秒以上押下し、「メンテナンスメニュー」を表示する。

「ハツデンショID（1/3）」、「ハツデンショID（2/3）」、「ハツデンショID（3/3）」画面で「▲/▼」ボタンにて、発電所ID(26桁）を入力し、「決定」ボタンを押下する。
→［メンテナンスメニュー］→ソフトジドウコウシン>アリ

出力制御の申請手続きで電力会社から配布される
資料

出力制御の申請手続きで電力会社に提出する資料

9「▲/▼」ボタンで一桁ずつ入力する。
「決定」ボタンで次の桁へ、「戻る」ボタンで前の桁へ移動します。
最後の桁の入力後に「決定」ボタンを押下する。

シュツリョクヘンカジカン> 10 min「ハツデンショジョウホウ>セッテイシマスカ？」画面で「▲/▼」ボタンにて、「Yes」を押下する。

ハツデンショジョウホウ> セッテイシマスカ？ Yes

出力変化時間は電力会社の指示通りに設定してください。

「スケジュールシュトクホウホウ オンライン」が表示されることを確認する。
10

ハツデンショID ( 1/ 3)> 00 – 0000 – 0000

「シュツリョクヘンカジカン」画面で「▲/▼」ボタンを押下して出力変化時間を選択し、「決定」ボタンを押下する。
→

入手方法※9：PCSに接続されているパネル容量と、PCS容量の小さい方を設定する必要があります。
PCSが複数台ある場合は、全てのPCSに容量の設定が必要です。

789．出力制御の設定【出力制御対象の場合、必要な作業になります】
9－１. 出力制御設定値の入手（１）表７を参考に、出力制御設定値を入手する。
表７．出力制御設定値

PVゲートウェイの表示部に「メインメニュー」と表示されている状態で「戻る」ボタンと「決定」ボPVゲートウェイ表示部→［メインメニュー］
23/ 2/17 10:20「戻る」ボタンを数回押して、「メインメニュー」を表示させる。

出力制御設定手順

No.

→「NG」となる場合は、①、②を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.9に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
②発電所IDが正しいか。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）

スケジュールシュトクホウホウ →
オンライン

11

「▲/▼」ボタンで「ハツデンショジョウホウ」の設定項目を切り替えて、設定内容が正しいか確認し、「戻る」ボタンを押下する。

12「▲/▼」ボタンを押下して「ケイヤウジョウホウ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ケイヤクジョウホウ
ミセッテイ

→

13

「Unit＊＊ドウサホウシキ スケジュール」画面で「決定」ボタンを押下する。

Unit＊＊ドウサホウシキ
スケジュール→「▲/▼」ボタンを押下して「スケジュール」または「クリップ」選択し、「決定」ボタンを押14 下する。
→ 「スケジュール」を選択した場合は、手順No.15に進んでください。
「クリップ」を選択した場合は、手順No.16に進んでください。

15「Unit＊＊ケイヤクヨウリョウ」画面で「▲/▼」ボタンにて、PCS単位の「契約容量/定格」を入力し、「決定」ボタンを押下する。
→「▲/▼」ボタンで一桁ずつ入力する。
「決定」ボタンで次の桁へ、「戻る」ボタンで前の桁へ移動します。
最後の桁の入力後に「決定」ボタンを押下する。

Unit＊＊ドウサホウシキ> スケジュール

Unit＊＊ケイヤクヨウリョウ> xxxxx W / xxxxx W

9．出力制御の設定（つづき）

10．ELセンサの設定（つづき）
表８．出力制御の設定手順（つづき）

出力制御設定手順No.

16

1718

「Unit＊＊クリップチ」画面で「▲/▼」ボタンにて、PCS単位の「クリップ容量/定格」を入力し、「決定」ボタンを押下する。
→「▲/▼」ボタンで一桁ずつ入力する。
「決定」ボタンで次の桁へ、「戻る」ボタンで前の桁へ移動します。
最後の桁の入力後に「決定」ボタンを押下する。

20

PVゲートウェイ表示部

Unit＊＊クリップチ> xxxxx W / xxxxx W

PCSを複数台接続する場合、接続している全てのPCSで手順No.14～16を行ってください。

「ケイヤクジョウホウ>セッテイシマスカ？」画面で「▲/▼」ボタンにて、「Yes」を押下する。

「Unit＊＊ドウサホウシキ スケジュール（またはクリップ）」が表示されることを確認す

19

る。

→「NG」となる場合は、①、②を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.18に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
②発電所IDが正しいか。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）

ケイヤクジョウホウ
> セッテイシマスカ？

ケイヤクジョウホウ
xxxxx W→

22「▲/▼」ボタンを押下して「シュツリョクセイギョ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

シュツリョクセイギョ
ナシ→23「シュツリョクセイギョ>セッテイシマスカ？」画面で「▲/▼」ボタンにて、「Yes」をシュツリョクセイギョ> セッテイシマスカ？

押下する。

「シュツリョクセイギョ アリ」が表示されることを確認する。
24

25

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

Unit＊＊ドウサホウシキ →スケジュール→「NG」となる場合は、①、②を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.23に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
②発電所IDが正しいか。
（詳細は「自家消費RSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）「戻る」ボタンを数回押して、「メインメニュー」を表示させる。

①②③
図7．ELセンサログイン画面

ダウンロードページ二次元コード

以下のELセンサの設定を必要に応じて行ってください。
・LTE電波強度の確認
・低圧スマートメータの設定
・機器登録
・発電計測用スマートメータ（子メータ）の設定（計測する場合のみ）・第三者制御設定（第三者制御を行う場合のみ）「▲/▼」ボタンで「ケイヤクジョウホウ」の設定項目を切り替えて、設定内容が正しいか確認し、「戻る」ボタンを押下する。
「▲/▼」ボタンを押下して「ケイヤウジョウホウ」を選択し、電力会社と契約した契約容量の合計値と192.168.11.100/login.html

１0－３ ELセンサの設定と確認「ELセンサ設定マニュアル」に従い、設定と確認を行ってください。
マニュアルは下記のダウンロードページまたは二次元コードよりダウンロードしてください。

Yes

一致することを確認する。

21

１0－２ ELセンサへのログイン（１）本製品のHubの空いているLANポートと、設定用PCのLANポートをLANケーブルで接続する。
（２）Google Chromeを起動して、アドレスバーに「192.168.11.100」と入力する。
（３）キーボードの「Enter」キーを押する。
（４）ユーザー名に「user（第三者制御を行う場合：3rdcon）」と入力する。（図7、①）（５）パスワードに「user （第三者制御を行う場合：3rdconuser） 」と入力する。（図7、②）（６）「ログイン」をクリックする。（図7、③）

１0－４ ELセンサのランプ確認
ELセンサのランプ状態を確認し、ELセンサの設定が完了していることを確認してください。

Yes

シュツリョクセイギョ
アリ［メインメニュー］
23/ 2/17 10:20

10．ELセンサの設定
１0－１ 設定用PCのIPアドレス設定（１）スタートメニューより「Windowsシステムツール」をクリックする。
（２）「コントロールパネル」をクリックする。
（３）「ネットワークとインターネット」をクリックする。
（４）「ネットワークと共有センター」をクリックする。
（５）「アダプターの設定の変更」を選択する。
（６）「イーサネット」を右クリックする。
（７）サブメニューより「プロパティ」をクリックする。
（８）「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックする。
（９）「次のIPアドレスを使う」をクリックする。（図6、①）（１０）IPアドレスに「192.168.11.200」を入力する。（図6、②）（１１）サブネットマスクに「255.255.255.0」を入力する。（図6、③）（１２）OKをクリックする。（図6、④）

１0－５ ELセンサの通信確認
ELセンサ設定マニュアルの「ELセンサの通信確認」を行い、「エコめがねサーバ接続状態」が正常であることを確認してください。

①

以上で設定作業は終了です。

②③

年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

④
図6．IPアドレス設定〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

淀屋橋スクエア4F