増設ユニット
入力 16 点タイプ
ＳＷＬＥＸ－Ｘ１６

ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)
このたびは，当社の入力 16 点増設ユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくため，ご使用前に本書をよくお読みいただき，本製品の機能・性能を十分ご理解のうえ，正しくご使用くださるようお願い致します。
また，本製品は当社 SWL シリーズ無線ユニットと合わせてご使用いただくことで，無線ユニットの入力点数を増設できます。無線ユニットと合わせたシステムでの使用方法は，各無線ユニットの詳細編マニュアルを参照ください。
(当社ホームページ http://www.melsc.co.jp/business/ よりダウンロードして入手できます。）

ご注意
１. 許可なく，本ユーザーズマニュアルの無断転載をしないでください。
２. 記載事項は，お断りなく変更することがありますので，ご了承ください。

1１．安全上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）
本製品のご使用に際しては，本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいだだくと共に，安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをしていただくようお願い致します。
本マニュアルで示す注意事項は，本製品に関するもののみについて記載したものです。
この安全上のご注意では，安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分してあります。

警告

取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。
取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や注意軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損傷だけの発生が想定される場合。

なお，注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
本マニュアルは必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願い致します。
また，必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【配線上の注意事項】
警告●配線作業は，必ず電源を外部にて全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと，感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。

注意●端子台への配線は，製品の定格電圧および端子配列を確認した上で正しく行ってください。
定格と異なった電源を接続する，あるいは誤配線すると，火災，故障の原因になります。
●ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。
ネジを締め過ぎると，破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。
●本製品内に，切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。
火災，故障，誤作動の原因になります。

2【設計上の注意事項】
警告●外部電源の異常や本製品の故障時でも，システム全体が安全側に働くように本製品の外部で安全回路を設けてください。誤動作により，事故の恐れがあります。
正転／逆転などの相反する動作のインタロック回路，上限／下限など機械の破損防止のインタロック回路などは，本製品の外部で回路構成してください。
●入力回路に供給する外部供給電源は，本製品の電源立上げ後に電源を投入するように回路を構成してください。外部供給電源を先に立上げると，誤動作により事故の恐れがあります。

注意●制御線や電源ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。
100mm 以上を目安として離してください。ノイズにより，誤動作の原因になります。

【取付け上の注意事項】
注意●本製品は本ユーザーズマニュアルに記載の環境仕様で使用してください。環境仕様の範囲外の環境で使用すると，感電，火災，誤動作，製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
●本製品の導電部分には直接触らないでください。誤動作，故障の原因になります。
●既設の無線ユニットに増設ユニットを接続する場合、アドレス割付の変化により予期せぬ機器が動作をする恐れがあります。稼動前に必ずアドレス割付の確認を行ってください。

【立上げ・保守上の注意事項】
警告●通電中に端子に触れないでください。感電の原因になります。
●清掃は，必ず電源を外部にて全相遮断してから行ってください。
全相遮断しないと，感電の恐れがあります。
●ネジを締め過ぎると，破損による落下の原因になります。

注意●装置の分解，改造はしないでください。故障，誤動作，けが，火災の原因となります。
また，電波法により禁止されています。

【廃棄時の注意事項】
注意●本製品を廃棄するときは，産業廃棄物として扱ってください。

3

２．接続可能機種
本製品は下記のユニットと接続が可能です。
№1234

製品名称 [形名]920MHz 帯無線 I/O ユニット [SWL90-R4ML]
920MHz 帯無線 Modbus ユニット [SWL90-R4MD] ※１
2.4GHz 帯無線 I/O ユニット [SWL30-XY08-E] ※２
特小無線 MODBUS 内蔵型 I/O ユニット[NZ2WM-R4MP/T] ※３※１ SWL90-R4MD の S/W Ver.が 2.00 以降のみ接続できます。
※２ SWL30-XY08-E の S/W Ver.が 2.10 以降のみ接続できます。

※３ 三菱電機株式会社製です。

３．関連マニュアル
本製品を使用する前に下記の詳細マニュアルを必ずお読みください。最新のマニュアル PDF は
当社ホームページ http://www.melsc.co.jp/business/よりダウンロードして入手できます。
№
1
2
3

マニュアル名称
920MHz 帯無線ユニット[I/O タイプ]
ユーザーズマニュアル (詳細編)920MHz 帯無線ユニット[Modbus タイプ]
ユーザーズマニュアル (詳細編)
2.4GHz 帯無線ユニット[CC-Link 対応]
ユーザーズマニュアル (詳細編)

マニュアル番号X903130502
X903140902
X903070602

４．梱包品の確認
下記の内容が梱包されていることをご確認ください。
№
12345

梱包品名称
入力 16 点増設ユニット [SWLEX-X16]
DIN レール取付けアタッチメント [DRT-1]
アタッチメント固定用ネジ(なべタッピングネジ M3×6)
増設ユニット固定用ネジ(ワッシャー付なべ小ネジ M4×14)
SWLEX-X16 ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)

個数
1
1
4
2
1５．設置環境
入力 16 点増設ユニットは 8 項『一般仕様』の環境で使用してください。
屋外で使用される場合は，屋外用の保護ケースに入れ，水分(雨や霧,雪など)や直射日光を避けて設置してください。

4

６．設置・配線
６－１．設置
入力 16 点増設ユニットを設置します。
取付け方法はネジ止めの他に，同梱の DIN レール取付アタッチメントを使って DIN レール(35mm)に取付けることが出来ます。
また，本製品正面の保護シートは剥がしてご使用ください。
(1)ネジ止めする場合

2×φ4.5[mm]76同梱のネジをご使用ください。締付けトルクは 78～108N・cm です。
(2)DIN レールへ取付ける場合

55

4×φ2.4 深さ4.7[mm]20①DIN レール取付アタッチメントを同梱のタッピングネジ(*1)で無線ユニットの裏面に取付けます。 (ネジ締付けトルク：30～42N・cm)②DIN レール取付アタッチメントのツメ(上側)を DIN レールに引っ掛けます。
③ツメ(下側)をカチッと音がするまで押し込みます。
*1 同梱のタッピングネジ以外は使用しないでください。空転・破壊の原因になります。

5

６－２．配線※ 入力 16 点増設ユニットの端子配列、適合電線サイズ、及び推奨圧着端子は『端子台仕様』項を参照ください。
①I/O 信号線を接続してください。
②ユニット電源を接続してください。
③子局と増設ユニットにリンクケーブルを接続してください(下図参照)。
④増設ユニットリンクの最初と最終端に繋がるユニットの TERM と EXO を接続し、ユニット内部の終端抵抗を使用してください。

[例：増設ユニット３台接続]【スクリューレス端子台 接続方法】
・推奨圧着端子を可締めます。又は右図の様に電線の先端を剥きます。
・プラスドライバーでストッパを押えながら電線を挿入します。
・ストッパからドライバーを離して電線を固定します。

68～9mm７．各部の名称と働き
POWER L.RUN ERR

入力モニタ

設定スイッチ

局番設定スイッチ

MODE
SET
X0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
St.No

B RATE

SWLEX-X16

X:12/24VDC
3/7mA
PW:12/24VDC+ X0 X2 X4 X6 X8 XA XC XE
DG DB DAX1 X3 X5 X7 X9 XB XD XF NC + - NC DG DB DAスクリューレス端子台
名 称
POWER（電源 LED）
L.RUN（受信監視 LED）
ERR（エラーLED）

入力モニタ
設定スイッチ
局番設定スイッチ
スクリューレス端子台

ストッパ

説明

点灯：電源 ON
消灯：電源 OFF
点灯：信号受信点滅：ユニット起動後に局番スイッチ変更の際，点滅します
消灯：信号非受信
点灯：エラー発生(無線通信 OFF、子局電源 OFF，誤結線など)
点滅：エラー発生(パラメータや局番設定スイッチの誤設定など)
消灯：正常
端子台に信号が入力された際，点灯します
メーカ設定用増設ユニット局番を設定
ユニット電源，入力信号，増設ユニットリンク 接続

7８．一般仕様
項 目
使用周囲温度
保存周囲温度
使用周囲湿度
保存周囲湿度
電源電圧
消費電流
耐ノイズ
耐振動
耐衝撃
使用雰囲気
外形寸法
質量

仕様

0～+55℃-10～+65℃
5～95%RH（結露しないこと）
DC12V(DC10.2～13.2V)/24V(DC20.4～26.4V)
50mA 以下 (DC24V 時)
シミュレータノイズ 500Vp-p，ノイズ幅 1μs
ノイズ周波数 25～60Hz のノイズシミュレータによる
周波数 10～150Hz
加速度 9.8m/s2
掃引回数 X,Y,Z 方向 各 10 回
加速度 147 m/s2
衝撃回数 X,Y,Z 方向 各 3 回
腐食性ガスのないこと
66.0(H)×85.0(W)×43.0(D)mm
約 150g

９．増設ユニットリンク通信仕様
項 目
通信方式
通信速度
最大通信距離仕
RS485
76.8kbps
1000m

8様１０．入力仕様
項目

仕入力形式
入力点数
絶縁方式
定格入力電圧定格入力電流
ON 電圧／ON 電流
OFF 電圧／OFF 電流
入力抵抗
コモン方式
動作表示

様

DC 入力（プラスコモン／マイナスコモン共用タイプ）
16 点
フォトカプラ絶縁
DC12/24V（+10/-15%，リップル率 5%以内）
DC12V 時約 3mA，DC24V 時約 7mA
DC8V 以上／2mA 以上
DC4V 以下／1mA 以下
約 3.3kΩ16 点 1 コモン
ON 表示(LED)

外部接続図
X0R
RXF

－＋＋－内部
回路

COM

応答時間は『920MHz 帯／2.4GHz帯無線ユニット ユーザーズマニュアル(詳細編)』をご参照ください。
（当社ホームページhttp://www.melsc.co.jp/business/ よりダウンロードして入手できます。）

１１．外形仕様
2×φ4.5（本体取付寸法）

穴ピッチ 76434MODESET
X01 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
B RATE

St.No

66

X:12/24VDC
3/7mA
PW:12/24VDC+ X0 X2 X4 X6 X8 XA XC XE
DG DB DAX1 X3 X5 X7 X9 XB XD XF NC + - NC DG DB DA

4066

SWLEX-X1685

32(正面)(側面)[mm]
9１２．端子台仕様[スクリューレス端子台図]
13257 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 294 68 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30[端子配列]
項 目
入力信号（X0～XF）

端子番号
1-16

入力信号用電源（COM）
未使用

17

本体電源＋－

終端抵抗
未使用
増設ユニット
リンク

DG
DB
DA

仕 様
DC 入力（プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ）
入力信号用電源 (DC12V～24V)

1819，2021，22
232425，2627，2829，30

未使用
本体電源＋側（DC12～24V）*1
本体電源－側（DC12～24V）*1
終端抵抗(ユニット内部に抵抗有り)
未使用
RS-485 接続端子 DG 端子 *2
RS-485 接続端子 DB 端子 *2
RS-485 接続端子 DA 端子 *2*1：端子番号 19／20 及び 21／22 は内部で短絡しており片側の電源供給で動作可能です。
*2：端子番号 25／26 及び 27／28，29／30 は内部で短絡しており片側の接続で通信可能です。
具体的な接続方法は『920MHz 帯／2.4GHz帯無線ユニット ユーザーズマニュアル(詳細編)』をご参照ください。（当社ホームページhttp://www.melsc.co.jp/business/ よりダウンロードして入手できます。）[端子仕様]
端子台

項目

仕 様
単線:φ0.4～φ1.2mm（AWG26～16）適合電線サイズ 撚線:0.2～1.25mm2（AWG24～16）
スクリューレス端子台
素線径φ0.18 以上
推奨圧着端子 AI 0.75-8(フェニックスコンタクト製)

10〒154-8520 東京都世田谷区太子堂 4-1-1(キャロットタワー20F)
お問い合わせは下記へどうぞ
北日本支社･･････････
北海道支店････････
東京機電支社････････
中部支社････････････
北陸支店･･････････
関西支社････････････
中四国支社･･････････
四国支店･･････････
九州支社････････････〒983-0013〒004-0041〒108-0022〒461-8675〒920-0811〒531-0076〒732-0802〒760-0072〒812-0007

仙台市宮城野区中野 1-5-35････････････････････ (022)353-7814
札幌市厚別区大谷地東 2-1-18･･････････････････ (011)890-7515
東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X ビル 11 階････････ (03)3454-5511
名古屋市東区大幸南 1-1-9･････････････････････ (052)722-7602
金沢市小坂町北 255･･･････････････････････････ (076)252-9519
大阪市北区大淀中 1-4-13･･････････････････････ (06)6454-0281
広島市南区大州 4-3-26････････････････････････ (082)285-2111
高松市花園 1-9-38･･････････････････････････(087)831-3186
福岡市博多区東比恵 3-12-16･･･････････････････ (092)483-8208

電話技術相談窓口(仕様・取扱いの問い合わせ)TEL (052)719-0605
平日 9:00～17:30(土・日・祝日は除く)
この印刷物は，2020 年 6 月の発行です。なお，お断りなしに内容を変更することがありますのでご了承ください。

X903131002B

２０２０年６月作成

・許可なく、本ユーザーズマニュアルの無断転載をしないでください。

11