INSPIRED BY EFFICIENCY

Notice d'utilisation

Bloc d'alimentation High Performance
HP5424 (24 V DC, 40 A), HP5448 (48 V DC, 20 A)

Adresse du fabricant
Interroll Software & Electronics GmbHIm Südpark 183
4030 Linz
AUSTRIAwww.interroll.com

Contenu
Nous nous efforçons d’assurer l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité des informations et avons soigneusement
préparé le contenu de ce document. Indépendamment de cela, les erreurs et les changements sont expressément
réservés..
Droit d'auteur / protection de la propriété industrielle
Toute manière de textes, d’images, de graphiques ou d’autres choses semblables, ainsi que leur arrangement, sontrégis par la protection des droits d’auteur et d’autre lois de protection. Toute forme de reproduction, de modification,
de transmission ou de publication partielle ou entière de ce document est interdite.
Ce document est destiné exclusivement à donner des informations et à l’opération selon les dispositions et ne justifie
aucune imitation des produits concernés.
Tous les signes contenus dans ce document (marques protégées, comme des logos et des désignations commerciales)sont la propriété de Interroll Holding AG, CH ou de tiers et ne doivent pas être utilisés, copiés ou distribués sansautorisation écrite et préalable.
Version online - convient uniquement pour l’impression couleur!

Sommaire1

À propos du présent document

7

1.1

Informations sur cette notice d'utilisation

7

1.2

Avertissements dans ce document

8

1.3

Symboles2

Informations concernant la sécurité

10

2.1

État de la technique

10

2.2

Utilisation conforme aux dispositions

10

2.3

Utilisation contraire aux dispositions

10

2.4

Qualification du personnel

11

2.5

DangersDommages physiques

9

12
12

Électricité12
Environnement de travail

12Pannes de fonctionnement

12

Maintenance12
Démarrage involontaire

12

2.6

Interface avec d'autres appareils

13

2.7

Modes de fonctionnement / phases

13

Fonctionnement normal

13

Fonctionnement spécial

13

2.8

Documentation en vigueur

13

2.9

Informations sur les produits via l’application produit Interroll14

3

Informations produit

14

3.1

Description du produit

14

3.2

Composants

Récupération de l'énergie / Protection contre les surtensions / Hacheur de freinage

14
15

Vue d'ensemble (vue éclatée HP5424)

15

Interrupteur marche/arrêt DC

16

LED d'état HP5424 / HP5448

17

Cycle de clignotement LED Power

18

3.3

Plaque signalétique

18

3.4

Données techniques

19

3.5

Dimensions

20

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

3 sur 40

Sommaire

4

Transport et stockage

21

4.1

Transport

21

4.2

Stockage21

5Montage et installation

22

5.1

Avertissements concernant le montage

22

5.2

Position de montage

22

5.3

Raccordement et paramétrage

24(1) Raccordement à la terre26(2) Bloc de raccordement 1 - 24/48 V DC

26(3) Bloc de raccordement 2 - 24 V DC

26(4) Raccordement du signal (Sorties transistor)

27(6) Potentiomètre de réglage UDC27(7) Paramétrage du cavalier pour la protection de la ligne DC

28(5) Bloc de raccordement 3 - 400 V AC

28(8) Bloc de raccordement 4 - 400 V AC

28

Les emplacements de montage suivants sont possibles :

5.4

Installation électrique2329

Conseils d'application

30

Raccordement côté réseau et protection par fusibles

30

Raccordement côté charge et protection par fusibles

30

Convoyeur avec plusieurs blocs d'alimentation Interroll31

Raccordement électrique31

6Mise en service et fonctionnement

32

6.1

Mise en service

32

6.2

Fonctionnement

Contrôle avant la première mise en service
Contrôle avant chaque mise en service

32
33
33

6.3

Procédure en cas d'accident ou de panne

33

7

Maintenance et nettoyage

34

7.1

Maintenance

34

7.2

Nettoyage

34

4 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Sommaire

8

Aide en cas de pannes

8.1

Recherche d'erreurs

35

9Démontage et élimination

36

9.1

Démontage

36

9.2

Élimination

36

10

Annexe37

10.1

Accessoires

37

10.2

Traduction de la déclaration de conformité originale

38

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

35

5 sur 40

6 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originaleÀ propos du présent document1

À propos du présent document

1.1

Informations sur cette notice d'utilisation

La notice d'utilisation décrit les blocs d'alimentation Interroll suivants :• HP 5424• HP 5448
Par la suite, le nom « bloc d'alimentation » sera utilisé au singulier. Les informations contenues dans cette noticed'utilisation concernent les deux versions (sauf indication contraire).
La notice d'utilisation fait partie du produit et contient des remarques et informations importantes sur les différentes
phases de fonctionnement du bloc d'alimentation. Elle décrit le bloc d'alimentation au moment de sa livraison par
Interroll.
Vous trouverez la version actuelle de la présente notice d'utilisation sur Internet à l'adresse :www.interroll.com
Toutes les informations et remarques de la présente notice d'utilisation ont été rassemblées en tenant compte desnormes et directives en vigueur et de l'état de la technique.
¾

Pour un fonctionnement sans problème et sûr, et pour d'éventuelles revendications de garantie, veuillez lired'abord la notice d'utilisation et suivre les remarques.

¾

Conservez la notice d'utilisation à proximité du bloc d'alimentation.

¾

Transmettez la notice d'utilisation à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages et pannes de fonctionnement qui résultent
du non-respect de la présente notice d'utilisation.
Un langage adapté au genre n’est pas utilisé dans ces instructions pour une meilleure lisibilité.
Si vous avez encore des questions après avoir lu la notice d'utilisation, contactez le service client d'Interroll.
Vous trouverez des interlocuteurs proches de vous sur Internet à l'adresse www.interroll.com
Pour toute remarque ou suggestion relatives à nos notices d'utilisation, rendez-vous sur
manuals@interroll.com

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

7 sur 40À propos du présent document

1.2

Avertissements dans ce document

Les avertissements sont mentionnés dans le contexte dans lequel un danger peut survenir, sur lequel portel'avertissement. Ils sont organisés selon le modèle suivant :MOT CLÉ
Nature et source du danger
Conséquence(s) en cas de non-respect¾

Mesure(s) pour éviter le danger

Les avertissements caractérisent la nature et la gravité des conséquences si les mesures pour éviter le danger ne sont
pas respectées.

DANGER
Désigne un danger immédiat !
Si les mesures pour éviter le danger ne sont pas respectées, les conséquences sont le décès ou de graves
blessures.
¾

Mesures pour éviter

AVERTISSEMENT
Désigne une situation potentiellement dangereuse !
Si les mesures pour éviter le danger ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être le décès ou degraves blessures.
¾

Mesures pour éviter

ATTENTION
Désigne une situation éventuellement dangereuse !
Si les mesures pour éviter le danger ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être des blessures légères
ou moyennes.
¾

8 sur 40

Mesures pour éviter

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originaleÀ propos du présent document

REMARQUE
Désigne une situation qui peut entraîner des dommages matériels.
¾

Mesures pour éviter

1.3

SymbolesCe symbole indique des informations utiles et importantes.

üCe signe désigne une condition qui doit être remplie avant les travaux de montage ou de maintenance.
Ce symbole désigne des informations générales concernant la sécurité.
Ce signe avertit des surfaces chaudes.

Ce signe indique qu'une action est requise.

•

Ce signe indique des énumérations.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

9 sur 40

Informations concernant la sécurité

2

Informations concernant la sécurité

2.1

État de la technique

Les blocs d'alimentation Interroll sont montés en tenant compte des normes en vigueur et de l'état de la technique etils sont livrés pour un fonctionnement en toute sécurité. Toutefois, des risques peuvent apparaître pendant l'utilisation.
Le non-respect des remarques dans la présente notice d'utilisation peut entraîner des blessures mortelles !
En outre, les directives locales de prévention des accidents en vigueur pour le domaine d'utilisation et les dispositions
générales de sécurité doivent être respectées.

2.2

Utilisation conforme aux dispositions

Le bloc d'alimentation peut exclusivement être utilisé dans un environnement industriel à des fins industrielles dans lecadre des limites de puissance fixée et indiquées dans les Données techniques.
Il doit être intégré dans une unité ou un système de convoyage pour alimenter le RollerDrive Interroll avant sa mise enservice.
Le bloc d'alimentation ne doit être utilisé que dans des locaux fermés.

2.3

Utilisation contraire aux dispositions

Tout usage allant au-delà de l'utilisation conforme aux dispositions n'est pas considéré conforme aux dispositions ou
doit le cas échéant être approuvé par la société Interroll Engineering GmbH.
L'installation dans des locaux dans lesquels des matériaux peuvent former des atmosphères explosives/poussiéreuses,
ainsi que l'utilisation dans le domaine médico-pharmaceutique sont interdites.
L'installation dans des locaux non protégés exposés aux intempéries ou des zones dans lesquelles la technique est
affectée et peut dysfonctionner à cause des conditions climatiques n'est pas considéré comme une utilisation conforme
aux dispositions.
L'utilisation du bloc d'alimentation n'est pas destinée aux consommateurs particuliers ! L'utilisation dans une habitation
est interdite sans contrôle supplémentaire et sans utiliser des mesures de protection CEM adaptées en conséquence !
L’utilisation en tant que composant de sécurité ou pour assurer des fonctions de sécurité est interdite.
Les alimentations Interroll HP5424 et HP5448 ne sont pas des alimentations AS-Interface!

10 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Informations concernant la sécurité

2.4

Qualification du personnel

Un personnel non qualifié ne peut pas identifier les risques et est donc exposé à des risques plus élevés.
¾

Ne confier les activités décrites dans la présente notice d'utilisation qu'à un personnel qualifié.

¾

L'opérateur est responsable du fait que le personnel respecte les dispositions et règles en vigueur localement
pour des travaux en sécurité et en conscience du danger.

La présente notice d'utilisation s'adresse aux groupes cibles suivants :Personnel d’exploitation
Le personnel d’exploitation a été instruit sur l’utilisation et le nettoyage de l’Interroll RollerDrive et sur le respect desconsignes de sécurité.
Personnel de service
Le personnel de service dispose d'une formation technique spécialisée ou a suivi une formation du fabricant eteffectue les travaux de maintenance et de réparation.
Électriciens qualifiés
Un électricien qualifié dispose d'une formation technique et doit également effectuer les travaux sur les installationsélectriques de manière conforme sur la base de ses connaissances et de son expérience et des connaissances desdispositions applicables dans la situation. Il peut identifier seul les éventuels dangers et éviter les dommages corporels
et matériels causés par la tension électrique.
L'ensemble des travaux sur l'installation électrique doivent en principe être effectués uniquement par des électriciens
qualifiés.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

11 sur 40

Informations concernant la sécurité

2.5

Dangers
Vous trouverez ici des informations sur les différents types de dangers ou de dommages qui peuvent
survenir dans le cadre de l'utilisation du bloc d'alimentation.

Dommages physiques

Ne faire réaliser les travaux de maintenance, d’installation et de réparation sur l’appareil que par un personnel
spécialisé habilité en respectant les dispositions en vigueur.

S'assurer avant de mettre en marche le bloc d'alimentation qu'aucun personnel non autorisé ne se trouve àproximité du convoyeur / de l'installation de convoyage.

Électricité


Ne réaliser des travaux d'installation et de maintenance qu'en l'absence de courant. Mettre le bloc
d'alimentation hors tension et le sécuriser contre une remise en marche involontaire.

Environnement de travail
Retirer le matériel et les objets non nécessaires de la zone de travail.

Pannes de fonctionnement
Contrôler régulièrement la présence de dommages visibles sur le bloc d'alimentation.



En cas d'apparition de fumée, mettre le bloc d'alimentation immédiatement hors tension et le sécuriser contre
une remise en marche involontaire.

Contacter immédiatement le personnel spécialisé pour évaluer la cause de la panne.

Maintenance

Étant donné qu'il s'agit d'un produit sans maintenance, il suffit de contrôler régulièrement la présence dedommages visibles sur le bloc d'alimentation.

N'ouvrez jamais le bloc d'alimentation !

Démarrage involontaireS'assurer que le bloc d'alimentation ne peut pas être mis en marche involontairement, notamment pendant lemontage, pendant les travaux de maintenance et en cas d'erreur.
Utilisez un cadenas pour protéger le disjoncteur du bloc d'alimentation contre une remise sous tension.
Retirez la clé et emportez-la avec vous jusqu'à ce que les travaux d'entretien ou de réparation soient
terminés.

12 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Informations concernant la sécurité

2.6

Interface avec d'autres appareils

Lors de l'intégration du bloc d'alimentation dans une installation de convoyage, des zones dangereuses peuvent
apparaître. Ces zones dangereuses ne font pas l'objet de la présente notice d'utilisation et doivent être analysées lorsdu développement, de l'installation et de la mise en service de l'installation de convoyage.
¾

2.7

Après intégration du bloc d'alimentation dans une installation de convoyage, l'installation complète doit êtrevérifiée par rapport à de nouvelles zones dangereuses éventuelles avant de mettre en marche le convoyeur.

Modes de fonctionnement / phases

Fonctionnement normal
Fonctionnement dans l'état monté chez le client final en tant que composant d'un convoyeur dans une installation
complète.

Fonctionnement spécial
Le fonctionnement spécial correspond à tous les modes de fonctionnement / phases de fonctionnement nécessaires
pour garantir et maintenir le fonctionnement normal en toute sécurité.
Mode de fonctionnement spécial

RemarqueTransport/stockage-

Montage/mise en service

Hors tension

Nettoyage

Hors tension

Maintenance/réparation

Hors tension

Recherche de panne-

Réparation de panneHors tension

Démontage

Hors tension

Élimination-

2.8

Documentation en vigueur

Les blocs d'alimentation HP5424 et HP5448 font partie de la plate-forme DC Interroll, qui comprend les éléments
suivants :• Bloc d'alimentation High Performance HP5424 ou HP 5448 (24 V DC / 48 V DC) Interroll• MultiControl AI / BI Interroll• RollerDrive EC5000 AI / BI (24 V DC / 48 V DC)• DriveControl 20 / 54 / 2048 Interroll
Veuillez respecter les instructions des notices d'utilisation des appareils raccordés.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

13 sur 40

Informations produit

2.9

Informations sur les produits via l’application produit Interroll

Les données spécifiques au produit peuvent être lues via l’Interroll Product App et la puce NFC intégrée dans laplaque signalétique. L’application produit Interroll est disponible dans tous les magasins d’applications connus :3

Informations produit

3.1

Description du produit

La plate-forme DC Interroll comprend le RollerDrive doté d'une tension nominale de 24 V ou 48 V.
Le bloc d'alimentation Interroll convertit la tension du courant alternatif d'entrée triphasée de 400 V en courant
continu en 24 V ou 48 V pour alimenter le RollerDrive Interroll auquel il est raccordé :• HP5424 - Tension de sortie 24 Volt DC, courant de sortie continu 40 A,• HP5448 - Tension de sortie 48 Volt DC, courant de sortie continu 20 A.
Parmi les autres caractéristiques remarquables, on citera notamment la manipulation aisée, la configuration peu
exigeante (« plug-and-play ») et la simplicité du remplacement en cas de défaut.
L'interrupteur marche/arrêt DC intégré permet de déconnecter le RollerDrive raccordé de l'alimentation électrique.
L'interrupteur peut être protégé contre un redémarrage involontaire en position d'arrêt.

Récupération de l'énergie / Protection contre les surtensions / Hacheur de freinage
Lorsque le RollerDrive raccordé est arrêté ou que sa vitesse est brusquement réduite, l'énergie cinétique du produit
transporté dans le RollerDrive est convertie en énergie électrique. Cette énergie est ensuite réinjectée dans le systèmeoù elle peut être utilisée par d'autres RollerDrive ou convertie en chaleur par la résistance de freinage intégrée àl'alimentation électrique.
L’hacheur s'active lorsque la tension de sortie déterminée par le potentiomètre est dépassée de 1 V (HP5424) / 2 V(HP5448) grâce au processus de récupération. Cela permet d'éviter des tensions trop élevées à l'intérieur du système.

14 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Informations produit

3.2

ComposantsVue d'ensemble (vue éclatée HP5424)

1 Capot du bornier

6 Cavalier de limitation du courant de sortie

2 Bornier

7 Presse-étoupes M25

3 Presse-étoupes M20 / M12

8 LED d'état

4 Capot du boîtier

9 Interrupteur marche/arrêt DC (verrouillable)

5 Plaque signalétique

10 Socle du boîtier avec dissipateur thermiqueOuverture possible du couvercle du bornier avec un tournevis à tête plate approprié.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

15 sur 40

Informations produit

Interrupteur marche/arrêt DC

AVERTISSEMENT
Risque de mort par électrocution !
L'interrupteur marche/arrêt DC du bloc d'alimentation n'est pas un dispositif d'isolement du réseau selon lacatégorie d'ARRÊT 0.
L'interrupteur marche/arrêt coupe uniquement la tension d'alimentation DC du RollerDrive raccordé.
¾

Les travaux électriques doivent être exclusivement effectués par un électricien qualifié.

¾

Lors de travaux réalisés sur l'alimentation 400 V, débranchez l'installation de convoyage de l'alimentationélectrique et sécurisez-la contre toute remise sous tension involontaire.

Un élément de commutation sans contact est utilisé comme élément de commande.
Le disjoncteur peut être verrouillé en position d'arrêt pour protéger le bloc d'alimentation contre un redémarrage
involontaire.

16 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Informations produit

LED d'état HP5424 / HP5448

OFF

1 Hz

OFF

OFF

OFF

Error 2OFF

Error 1

OFF

Power

Error 3

ON

Error 4

Error 2Tension de sortie DC désactivéeError 1

Fonctionnement normal

HP5448Power

HP5424

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

1 Hz

OFF

OFF

ON

ON

Arrêt par condition d’erreur

Clignote
x* fois

ON

ON

ON

ON

Clignote
x* foisAvertissement (la sortie DC reste active)

Clignote
x* fois

OFF

OFF

OFF

OFF

Clignote
x* foisOFF

OFF

Surintensité DC 1

Clignote
7 fois

ON

OFF

OFF

OFF

Clignote
7 foisON

OFF

Surintensité DC 2

Clignote
7 fois

OFF

ON

OFF

OFF

Clignote
7 foisOFF

ON

Surintensité DC 3

Clignote
7 fois

OFF

OFF

ON

OFF

Surintensité DC 4

Clignote
7 fois

OFF

OFF

OFF

ON

Erreur système surintensité

Clignote
7 fois

ON

ON

ON

ON

Clignote
7 foisONON* x = voir tableau à la page suivante

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

17 sur 40

Informations produit

Cycle de clignotement LED Power
Clignotement de la LED
Power - Nombre x

Description

1

Protection de l'appareil : Condition critique (par ex. surintensité dans la partie puissance)

2

Protection de l'appareil : Durée de dépassement de la puissance nominale trop longue

3

Protection de l'appareil : Surcharge - dépassement de 1,5 x puissance nominale

4

Protection de l'appareil : Surchauffe

5

Défaillance d'une phase détectée

6Protection de l'appareil : Surcharge de la résistance du hacheur7

Protection contre les surintensités côté sortie

Dans la mesure du possible, les états sont signalés sous forme d'avertissements. Les sorties DC restent donc
actives. Les états critiques sont signalés comme des erreurs et entraînent la désactivation des sorties DC.

3.3

Plaque signalétique

Les informations sur la plaque signalétique permettent d'identifier le bloc d'alimentation. C'est indispensable pourpouvoir utiliser le bloc d'alimentation conformément aux dispositions.

1 Référence article

5 Numéro de série

2 Alimentation électrique Output

6 Alimentation électrique Input 1)

3 Fabricant

7 CE- / UL-Marquage / Panneaux d’avertissement

4 Semaine/année de production∑ ≤13 A - Lorsque vous bouclez sur la ligne d’alimentation avec un maximum de huit sources d’alimentation, lecourant total maximum attendu.
1)

18 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Informations produit

3.4

Données techniques
HP5424

Alimentation électriqueHP5448

380Y/220 V - 480Y/277 V ±10%; 3~+PE; 1,625 A (∑ ≤13 A)

Protection requise côté réseau

3 x 16 A

Courant de fuite~1 mA

Formulaires réseau

Réseau TT
Réseau TN-C-S

Fréquence du réseau

50 - 60 Hz, ±6 %Courant d’appel maximal

4,4 A 400 V / 50 Hz

5,3 A 480 V / 60 Hz

Tension nominale de sortie

24 V DC

48 V DC

Plage de réglage de la tension de sortie(potentiomètre)24 V - 28 V

48 V - 54 V

Tolérance de tension de sortie± 0,5 % en marche à vide

Ondulation résiduelle (pic - pic)Vpp ≤ 600 mV 1)

Vpp ≤ 400 mV 1)

Courant de sortie nominal à 380 480 V AC

40 A à 24 V DC

20 A à 48 V DC

Puissance nominale

960 W

Mode Boost
Performance résistance au hacheur

1440 W pendant 4 s
Puissance continue 30 W, puissance de crête 200 W - version résistante aux impulsions

Résistance à la réinjection
Rendement

jusqu’à 35 V

jusqu’à 60 V

≥ 92 %≥ 92 %

Catégorie de surtension

III

Type de protection

IP54

Degré de pollution

2

Température ambiante en
fonctionnement-30 °C à +40 °C 2)

Température ambiante du transport etdu stockage-40 °C à +85 °C

Altitude d'installation au-dessus duniveau de la mer

Max. 1000 m 3)

Toutes les données sont valables pour une température de 20 °C.
Valeur conforme à la règle de mesure Interroll Ondulation résiduelle conforme aux normes IEEE 1515-2000 et
JEITA-RC9131A.
2)
Les passe-câbles utilisés ne peuvent résister à des charges statiques qu’à des températures inférieures à -20 °C.
1)

3)

A partir de 1000 m, un déclassement important est à prévoir.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

19 sur 40

Informations produit

3.5

20 sur 40

Dimensions

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Transport et stockage

4Transport et stockage

4.1

Transport
AVERTISSEMENT

Risque de mort par endommagement du boîtier!
¾

Contrôler la présence de dommages visibles sur chaque bloc d’alimentation après le transport.

¾

Photographier les pièces endommagées en cas de dommages constatés.

¾

En cas de dommages causés par le transport, informer immédiatement le transporteur et Interroll pour ne
pas perdre d’éventuels droits à des dommages-intérêts.

ATTENTION
Risque de blessure à cause d'un transport non conforme !
¾

Ne faire réaliser les travaux de transport que par un personnel spécialisé autorisé.

Il convient de respecter les consignes suivantes :¾

Ne pas empiler les palettes.

¾

Vérifier avant le transport que les blocs d'alimentation Interroll sont correctement fixés.

¾

Éviter les chocs sévères pendant le transport.

¾

Ne pas exposer le bloc d'alimentation à de fortes variations de température, car cela peut entraîner laformation de condensation.

4.2

Stockage
ATTENTION

Risque de blessure en cas de stockage non conforme !
¾

Veiller au stockage en toute sécurité du bloc d'alimentation.

Il convient de respecter les consignes suivantes :¾

Ne pas empiler les palettes.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

21 sur 40

Montage et installation

5

Montage et installation

5.1

Avertissements concernant le montage
AVERTISSEMENT

Risque de mort par endommagement du boîtier!
¾

Contrôler la présence de dommages visibles sur chaque bloc d’alimentation avant le montage.

¾

Ne montez pas de blocs d’alimentation endommagés!

¾

En cas de dommage, informez-en immédiatement le fournisseur ou Interroll.

REMARQUE
Une mauvaise manipulation lors du montage du bloc d'alimentation Interroll peut entraîner des dommages
matériels ou un raccourcissement de la durée de vie du bloc d'alimentation.
¾

Ne pas faire tomber le bloc d'alimentation et ne pas l'utiliser de manière non conforme pour éviter desdommages à l'intérieur du bloc d'alimentation.

¾

Ne pas monter le bloc d'alimentation au-dessus de sources de chaleur et veiller à maintenir la circulation
naturelle de l'air à proximité du bloc d'alimentation.

¾

Ne percer aucun autre trou de fixation dans le boîtier et ne pas agrandir les trous existants.

5.2

Position de montage
Afin de minimiser les pertes de ligne, installez le bloc d'alimentation à proximité des commandes Interroll.
Montez le bloc d'alimentation dans la position de montage recommandée (voir illustration page suivante).
Les autres positions de montage risquent d'entraîner un déclassement.

22 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Montage et installation

Les emplacements de montage suivants sont possibles :Position de montage recommandéeAutres positions de montage (déclassement possible / non approuvé UL)¾

Montez l'alimentation Interroll sur une surface plane du châssis du convoyeur.

¾

Veillez à ce que les vis ne puissent pas être desserrées par des vibrations ou des chocs et qu'il n'y ait pas detorsion dans le boîtier.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

23 sur 40

Montage et installation

5.3

Raccordement et paramétrage

HP 5424
1 Raccordement à la terre

5 Bloc de raccordement 3 - 400 V AC (max. 6 mm2)

2 Bloc de raccordement 1 - 24 V DC (max. 6 mm )6 Potentiomètre 24 V DC

3 Bloc de raccordement 2 - 24 V DC (max. 6 mm2)

7 Cavalier de limitation du courant de sortie

4 Raccordement du signal (max.1,5 mm )8 Bloc de raccordement 4 - 400 V AC (max. 6 mm2)22

Si le cavalier n’est pas branché, un message d’erreur apparaît (protection contre les surintensités).

24 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Montage et installation

HP 5448
1 Raccordement à la terre

5 Bloc de raccordement 3 - 400 V AC (max. 6 mm2)

2 Bloc de raccordement 1 - 48 V DC (max. 6 mm2)

6 Potentiomètre 48 V DC
7 Cavalier de limitation du courant de sortie

4 Raccordement du signal (max. 1,5 mm2)

8 Bloc de raccordement 4 - 400 V AC (max. 6 mm2)

Si le cavalier n’est pas branché, un message d’erreur apparaît (protection contre les surintensités).

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

25 sur 40

Montage et installation(1) Raccordement à la terre
La vis marquée d'un « A » établit la connexion du conducteur de protection TBTP de l'alimentation en courant continu.
La vis « A » doit être retirée pour le test d'isolation (côté secondaire contre PE). Remettre ensuite la vis enplace.

REMARQUE
Dysfonctionnement de la protection de ligne intégrée!
La vis étiquetée „A” assure déjà la connexion du conducteur de protection TBTP.
Une connexion supplémentaire des bornes „DC 1 - à DC 4 -” au conducteur de protection désactive la protection
de ligne intégrée et entraîne un dysfonctionnement de l’électronique de surveillance!
¾

Les bornes «DC 1 - à DC 4 -» ne doivent pas être connectées au conducteur de protection!

(2) Bloc de raccordement 1 - 24/48 V DC

DC 1 +

HP5424

HP5448+ 24 V DC+ 48 V DC

DC 1 -0V

0V

DC 2 ++ 24 V DC+ 48 V DC

DC 2 -0V

0V(3) Bloc de raccordement 2 - 24 V DC
HP5424
DC 3 ++ 24 V DC

DC 3 -

0V

DC 4 ++ 24 V DC

DC 4 -

0V

Afin de ne pas surcharger
les bornes de sortie,
nous recommandons une
distribution symétrique desappareils raccordés.

REMARQUE
Protection contre la perte de ligne en raison d'un raccordement défectueux¾

Les sorties ne doivent pas être connectées en série ou en parallèle !

26 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Montage et installation(4) Raccordement du signal (Sorties transistor)
Sorties de signal pour la disponibilité de l'alimentation en courant continu et un signal d'erreur collectif.
DC OK

ERROR

DC off ; aucune erreur ; (voire pas d'alimentation)

LH

DC on ; aucune erreur

H

H

DC on ; Avertissement (par ex. coupure de phase du secteur,...)HL

DC off ; Erreur (par ex. surintensité, surcharge,...)

LL

La sortie ERROR est protégée contre les ruptures de fils.
La tension de commande 24 V doit être installée séparément.

(6) Potentiomètre de réglage UDC
Microréglage de la tension de sortie DC

Zone de réglage

HP5424

HP544824 V - 28 V DC

48 V - 54 V DC

REMARQUE
Destruction du potentiomètre intégré !
¾

Ne pas trop tourner la position finale du potentiomètre (il ne s'agit pas d'un potentiomètre à vis sans fin !).

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

27 sur 40

Montage et installation(7) Paramétrage du cavalier pour la protection de la ligne DC
La protection de la ligne DC est réglée en fonction du RollerDrive raccordé.

Sélection

HP5424

HP5448

10 A* / 16 A / 25 A

10 A* / 16 A / 20 A

*Réglage usine

REMARQUE
Surcharge du RollerDrive raccordé !
¾

Vérifiez que le réglage de la protection de ligne DC est correct.
La protection de ligne DC dispose d'un élément de coupure en commun pour les sorties. En cas desurintensité ou de surcharge d'une seule sortie, les sorties sont désactivées.

(5) Bloc de raccordement 3 - 400 V AC
Bornes d'entrée pour l'alimentation 400 V.
Un câble de raccordement à quatre fils sans conducteur neutre est suffisant pour le raccordement des blocs
d'alimentation Interroll.

(8) Bloc de raccordement 4 - 400 V AC
Bornes de sortie pour le bouclage de l'alimentation 400 V vers un autre bloc d'alimentation Interroll.
Afin d'éviter tout désalignement entre les plages de tension continue et alternative, une cloison deséparation est installée dans le bornier.

Les presse-étoupes du câble d’alimentation et le câble à boucler du câble d’alimentation sont du type M25.
Fabricant / Type: Jacob GmbH - Perfect 50.625 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310
Les presse-étoupes des câbles des commandes Interroll sont du type M20.
Fabricant / Type: Jacob GmbH - Perfect 50.620 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310
Le presse-étoupe pour la ligne signal est du type M12.
Fabricant / Type: Jacob GmbH - Perfect 50.612 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310
Tous les raccords vissés fournis à la livraison sont fermés par un bouchon rond.

28 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Montage et installation

5.4

Installation électrique
AVERTISSEMENT

Risque de mort par électrocution !
¾

Contrôler la présence de dommages visibles sur chaque bloc d’alimentation avant le montage.

¾

Ne montez pas de blocs d’alimentation endommagés!

¾

En cas de dommage, informez-en immédiatement le fournisseur ou Interroll.

¾

Les travaux sur les installations électriques doivent être exclusivement effectués par un électricien qualifié.

¾

Avant d'installer, retirer ou raccorder le bloc d'alimentation Interroll, mettre l'installation de convoyage horstension et la sécuriser contre un redémarrage involontaire.

¾

N'activez pas la tension de service tant que tous les câbles n'ont pas été raccordés et que le capot du bloc
d'alimentation n'est pas en place.

REMARQUE
Endommagement du bloc d'alimentation !
¾

N'utiliser que des câbles dont les dimensions sont adaptées aux conditions d'utilisation spécifiques, enparticulier en ce qui concerne la section et l'isolation, pour la ligne d'alimentation vers le bloc d'alimentation.

¾

Étant donné que la température dans le compartiment de raccordement peut dépasser 60 ° C à lacharge nominale, assurez-vous que les câbles de connexion utilisés sont approuvés pour des températuressupérieures à 80 ° C.

¾

S'assurer que la poussière ou la saleté ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du boîtier lorsque celui-ci est
ouvert.

¾

Veiller à ce que tous les composants raccordés soient correctement mis à la terre.

REMARQUE
Installation professionnelle!
¾

Avant de pouvoir connecter les câbles, l’appareil doit être monté sur la surface de montage prévue!

¾

Les câbles doivent être posés et fixés de manière à ce que les presse-étoupes ou les points de raccordementélectriques ne subissent aucune contrainte mécanique!

¾

Utilisez des conducteurs toronnés. Ceux-ci peuvent être serrés directement sans l’utilisation de bagues.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

29 sur 40

Montage et installation

Conseils d'application
Le but des instructions suivantes est d'aider l'opérateur à utiliser le bloc d'alimentation Interroll. Ces instructions ne
se veulent pas exhaustives. Dans certains cas, il convient de vérifier dans quelle mesure les conditions réelles defonctionnement permettent ou non d'appliquer ces instructions. Les consignes de sécurité et d'installation en vigueur
sur le lieu d'utilisation concerné doivent être appliquées en priorité.

Raccordement côté réseau et protection par fusibles
Le bloc d'alimentation Interroll ne contient pas de fusibles internes. Étant donné le principe de fonctionnement dubloc d'alimentation, les surcharges du côté charge ne sont pas transmises au raccordement réseau. Les dispositifs deprotection correspondants du côté réseau seraient donc inefficaces.
Le dimensionnement du ou des fusibles secteur peut se concentrer sur la protection de ligne.
Afin de garantir le bon fonctionnement du bloc d’alimentation, il est recommandé d’utiliser une surveillancede phase ou des fusibles reliés entre eux du côté du réseau.

REMARQUE
Installation professionnelle!
¾

Il est interdit de faire fonctionner le bloc d’alimentation de façon prolongée / permanente avec seulement
deux phases !

Raccordement côté charge et protection par fusibles
Le bloc d'alimentation est équipé d'une protection électronique de ligne DC.
Selon le paramétrage du cavalier pour la limitation du courant de sortie (voir „Raccordement et paramétrage“ à lapage 24), les courants de sortie ainsi que le courant total sont analysés. Si un dépassement des valeurs définies est
détecté, le courant est coupé.
La puissance totale de 1 kW ou une surcharge de 1,5 kW pendant 4 secondes sont également surveillées de façon
indépendante.
Cet arrêt entraîne une interruption du flux d'énergie.
L'arrêt est surveillé dans le régulateur intégré. Si le flux d'énergie secondaire n'est pas arrêté dans le temps deréaction prévu, cela déclenche un arrêt forcé. Cela permet de s'assurer que le temps de réaction défini de la fonctionde sécurité n'est en aucun cas dépassé.
Pour réinitialiser l'erreur, il faut éteindre et rallumer l'interrupteur marche/arrêt DC.

30 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Montage et installation

Convoyeur avec plusieurs blocs d'alimentation Interroll
Si un convoyeur nécessite une charge de raccordement plus élevée que celle que le bloc d'alimentation Interroll
peut fournir, le convoyeur doit être divisé en plusieurs zones d'alimentation. Chacune de ces zones devra alors êtrealimentée de façon individuelle par un bloc d'alimentation.
La connexion en série ou en parallèle des connexions de charge de deux alimentations ou plus n’est pas
autorisée!
Lors de la subdivision en zones d'alimentation, il faut tenir compte de l'activation simultanée des zones requise lorsde la configuration de l'appareil de commutation (voir à ce sujet les instructions dans la notice d'utilisation de lacommande Interroll raccordée).
Pour simplifier l'installation, le raccordement au réseau peut être bouclé. Chaque bloc d'alimentation Interroll disposed'une fente de connexion supplémentaire et d'un presse-étoupe M20 supplémentaire pour le raccordement d'unautre bloc d'alimentation. Lors de la planification du projet, il faut respecter les exigences correspondantes en ce qui
concerne la capacité de charge de la ligne d'alimentation, la protection par fusible et les exigences de commutation.

Raccordement électrique¾

Remplacer les bouchons ronds des raccords vissés à utiliser par des garnitures d'étanchéité adaptées.

¾

Faites passer le câble par le raccord vissé le plus proche de la borne correspondante.

¾

S'assurer que tous les raccords sont présents et munis des joints appropriés.

¾

Dénuder le câble correctement et dénuder les câbles d'alimentation sur une longueur suffisante.

¾

Raccordez les câbles d'alimentation conformément au schéma des bornes (voir „Raccordement etparamétrage“ à la page 24).
Pour le câble du bloc d'alimentation Interroll, il n'est pas nécessaire de disposer d'un champ de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour faciliter l'identification des connexions, nous recommandonsnéanmoins d'utiliser des fils de la couleur correspondante.

REMARQUE
Ne pas ouvrir le boîtier !
¾

Le boîtier ne doit pas être ouvert (à l'exception du bornier). L'ouverture du boîtier annule le certificat decontrôle et donc la garantie Interroll !

¾

Le bouclage de la ligne d’alimentation est limité à huit alimentations maximum!

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

31 sur 40

Mise en service et fonctionnement

6

Mise en service et fonctionnement

6.1

Mise en service

Contrôle avant la première mise en service¾

S'assurer que le bloc d'alimentation est correctement fixé au châssis du convoyeur et que toutes les vis sontbien serrées.

¾

S'assurer que les interfaces à d'autres composants ne créent pas de zones dangereuses supplémentaires.

¾

S'assurer que le câblage correspond aux spécifications et aux dispositions légales.

¾

Vérifier tous les équipements de protection.

¾

Effectuer des tests d'isolation.

REMARQUE
Endommagement du bloc d'alimentation !
¾

Étant donné que le bloc d'alimentation comporte des varistances sur le boîtier, un test d'isolement (côtéprimaire contre PE) peut être effectué dans l'installation avec un maximum de 500 V !

L'état de commutation TBTP doit être annulé lorsque l'isolation est testée. L'opérateur est de ce fait
responsable du bon rétablissement de l'état de commutation par la suite (voir „Raccordement etparamétrage“ à la page 24).
¾

Si nécessaire, procéder à d'autres essais après le montage et l'installation avant la première mise en marche,
conformément aux prescriptions en vigueur sur le lieu d'utilisation.

32 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Mise en service et fonctionnement

6.2

Fonctionnement
AVERTISSEMENT

Risque de pincement et risque dus aux pièces rotatives à cause du démarrage non contrôlé du RollerDrive !
¾

Avant d'activer la tension de service, s'assurer qu'aucune personne ne se tient dans les zones dangereusesde l'installation du convoyeur.

ATTENTION
Risque de brûlures!
¾

En fonction de la charge et de la température ambiante, des températures > 65 °C sont possibles sur leradiateur du bloc d’alimentation.

Contrôle avant chaque mise en service¾

Contrôler la présence de dommages visibles sur le bloc d'alimentation.

AVERTISSEMENT
Risque de mort par endommagement du boîtier!
¾

Éteignez immédiatement les blocs d’alimentation endommagés et protégez-les contre toute remise soustension!

¾

Informer le superviseur responsable et l’électricien.

¾

Vérifier tous les équipements de protection.
Respecter les conditions ambiantes pendant le fonctionnement (voir „Données techniques“ à la page 19).

¾

6.3

Allumez l'alimentation DC du RollerDrive Interroll en mettant l'interrupteur marche/arrêt DC en position « I ».

Procédure en cas d'accident ou de panne¾

Arrêter immédiatement l'installation de convoyage, la mettre hors tension et la sécuriser contre une remise en
marche involontaire.

¾

En cas d'accident : fournir les premiers soins et appeler les secours.

¾

Informer le supérieur hiérarchique responsable.

¾

Faire réparer la panne par un personnel spécialisé.

¾

Ne remettre l'installation de convoyage en service qu'après autorisation du personnel spécialisé.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

33 sur 40

Maintenance et nettoyage

7

Maintenance et nettoyage
AVERTISSEMENT

Risque de blessure à cause d'une mauvaise manipulation !
¾

Ne faire réaliser les travaux de maintenance et de nettoyage que par un personnel (spécialisé) autorisé etformé.

¾

Ne réaliser les travaux de maintenance et de nettoyage que hors tension. Mettre le bloc d'alimentation horstension et le sécuriser contre une remise en marche involontaire.

¾

Installer des panneaux de signalisation qui montrent que les travaux de maintenance ou de nettoyage sontréalisés.

ATTENTION
Risque de brûlures!
¾

En fonction de la charge et de la température ambiante, des températures > 65 °C sont possibles sur leradiateur du bloc d’alimentation..

7.1

MaintenanceLe bloc d'alimentation en lui-même ne nécessite aucun entretien.
¾

Contrôler régulièrement les connexions et les fixations (contrôle visuel).

¾

Vérifier l'intégrité générale de tous les composants (inspection visuelle).

Si nécessaire, effectuer un test de l'isolation ou de la protection de la ligne DC.
Le boîtier doit être nettoyé si nécessaire.
N'essayez pas d'ouvrir le bloc d'alimentation (sauf le bornier) !

7.2

Nettoyage¾

Retirer les corps étrangers et les saletés grossières de la surface du boîtier.

¾

Retirer les saletés plus légères avec un chiffon.

¾

Ne pas utiliser d'outil coupant pour nettoyer le bloc d'alimentation.

34 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originaleAide en cas de pannes

8

Aide en cas de pannes
AVERTISSEMENT

Risque de blessure à cause d'une mauvaise manipulation !
¾

Ne faire réaliser la recherche d'erreurs que par un personnel spécialisé autorisé.

¾

Ne procéder à la recherche d'erreur que hors tension¾

Mettre le bloc d'alimentation hors tension et le sécuriser contre une remise en marche involontaire.

ATTENTION
Risque de brûlures!
¾

8.1

En fonction de la charge et de la température ambiante, des températures > 65 °C sont possibles sur leradiateur du bloc d’alimentation..

Recherche d'erreurs¾

Pour la description des LED d'état, voir „LED d’état HP5424 / HP5448“ à la page 17.

¾

Voir également le tableau „(4) Raccordement du signal“ à la page 27.

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

35 sur 40

Démontage et élimination

9

Démontage et élimination
AVERTISSEMENT

Risque de blessure à cause d'une mauvaise manipulation !
¾

Ne faire réaliser le démontage que par un personnel spécialisé autorisé.

¾

Ne démonter le bloc d'alimentation que hors tension.

¾

Mettre le bloc d'alimentation hors tension et le sécuriser contre une remise en marche involontaire.

ATTENTION
Risque de brûlures!
¾

En fonction de la charge et de la température ambiante, des températures > 65 °C sont possibles sur leradiateur du bloc d’alimentation..

9.1

Démontage¾

Coupez l'alimentation DC du RollerDrive Interroll en mettant l'interrupteur marche/arrêt DC en position « 0 ».

¾

Déconnecter tous les câbles du bloc d'alimentation.

¾

Desserrer les vis fixant le bloc d'alimentation sur le châssis du convoyeur.

¾

Retirer le bloc d'alimentation du châssis du convoyeur.

9.2

Élimination
En principe, l’exploitant est responsable de l’élimination professionnelle et écologique des produits.
La mise en œuvre de la directive DEEE 2012/19/UE dans les lois nationales doit être respectée.
Alternativement, Interroll propose de reprendre les produits.
Contact:
atse.customerservice@interroll.com

36 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

Annexe

10Annexe10.1

Accessoires

ArticleRéférence article

Câble plat pour l'alimentation en tension (25 m)

S-1004030

Inserts d’étanchéité pour bloc d'alimentation - kit d'accessoires rond*

S-1115405

Inserts d’étanchéité pour bloc d'alimentation - kit d'accessoires pour un câble ASI*

S-1115406

Inserts d’étanchéité pour bloc d'alimentation - kit d'accessoires pour deux câbles
ASI*

S-1115407*Diamètre de câble en relation avec les inserts d’étanchéité associés de la société Jacob GmbH:
Câble Ø [mm]Insert d’étanchéité

VDE / ENUL

M12 Insert d’étanchéité „WJ-RD 7”

2-5

3,1 - 5

M20 Insert d’étanchéité „WJ-RDM 20/T”

5 - 13

9 - 13

M25 Insert d’étanchéité „WJ-RDM 25/T”

8 - 17

11 - 17

1 x ASI 2,5 mm2 „WJ-DM 20/ASI/1”

Pour un câble plat 2 x 2,5mm2

2 x ASI 2,5 mm2 „WJ-DM 20/ASI/2”

Pour deux câbles plat 2 x 2,5mm2

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

37 sur 40

Notes

10.2

Traduction de la déclaration de conformité originale

Déclaration UE de conformité
Directive basse tension 2014/35/EU
Directive CEM 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE
Le fabricant
Interroll Software & Electronics GmbHIm Südpark 183
4030 Linz
AUSTRIALe• Bloc d'alimentation High Performance Interroll HP5424 - Numéro de modèle
1113899, 1137434• Bloc d'alimentation High Performance Interroll HP5448 - Numéro de modèle
1113900, 1137435
est conforme aux dispositions applicables et dispose du marquage CE lié
conformément aux directives susmentionnées.
Liste des normes harmonisées appliquées :EN 61010-2-201:2013 / AC: 2013
EN 61326-1:2013
EN IEC 63000:2018
Habilité à élaborer la documentation technique :Interroll Software & Electronics GmbH, Im Südpark 183, 4030 Linz

Andreas Eglseer

Managing Director, Interroll Software & Electronics GmbH
Linz, 01.07.2023

38 sur 40

Version 2.3 (07/2023) Online
Traduction de la notice d'utilisation originale

FR | 07/2023 | Version 2.3

INSPIRED BY
EFFICIENCY© 2023 INTERROLL