令和３年４月報告書（案）

九州電力株式会社 玄海原子力発電所
令和２年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年４月実用炉監視部門
専門検査部門令和３年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 2
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 2４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 4
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 9
別添１ 指摘事項の詳細 .................................................................................................................... 別添 1-1

令和３年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：九州電力株式会社（２）事業所名：玄海原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年１月１日〜令和３年３月３１日（４）検査実施者：玄海原子力規制事務所
菊川 明広
池田 耕之
松岡 徹之
堤
康幸
水戸 侑哉
原子力規制部検査グループ専門検査部門
髙須 洋司
小坂 淳彦
吉野 昌治
中田 聡
滝吉 幸嗣
初岡 賢政
長澤 弘忠
雑賀 康正
森田 憲二
渋谷 徹
平川 圭司
北村 清司
北嶋 勝彦
久我 和史
比企 教雄
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
伊藤 信哉
検査補助者：原子力規制部検査グループ専門検査部門
奥田 友太
柏木 智仁
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
糸川 雄紀
原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
1

令和３年４月報告書（案）木下 智之
原子力規制部原子力規制企画課火災対策室
阿部 允
原子力安全人材育成センター
黒木 誠
２．運転等の状況
号機

出力（万 kW)

１号機

55.9

廃止措置中（使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵中）

２号機

55.9

廃止措置中（使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵中）

３号機

118.0

運転中

４号機

118.0

運転中（２０２１年３月１９日発電開始）

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
重要度及び規制措置が確定した検査指摘事項は、以下のとおりである。
詳細は、別添１参照（１）
件名

玄海原子力発電所第３、４号機 海水管トレンチエリアのプルボックス内に設けられた煙感知器の設置方法の不備

検査運用ガイド

BE0021 火災防護（３年）

概要

海水管トレンチエリア壁面に設置されている海水ポンプ高圧動力ケーブル用の３時間耐火ボードに覆われた電線管に付属している全てのプルボックス※（３号機１９箇所、４号機３２箇所）の内部において、煙感知器が壁面に取り付けられていた。「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認
可申請 資料７ 玄海原子力発電所第３号機、同第４号機）」5.1.2（1）b.
（b）では「・・・消防法の設置条件に基づき、火災感知器を設置する・・・」としており、消防法の設置条件は消防法施行規則第２３条第４項第９号におい2

令和３年４月報告書（案）て「スポット型の感知器は、４５度以上傾斜させないように設けること」であるた
め、当該煙感知器はこの設置条件を満足していない状況であった。
事業者は、消防法施行規則第２３条第４項第９号に基づかない施工であることは理解しており、煙感知器メーカと協議し、当該設置方法でも感知可能であることを口頭にて見解を得ていたが、早期感知が可能であることの技術的な評価に基づいての確認が行われていなかった。
（※プルボックスとは、電線やケーブルを分岐させ、またケーブルの敷設を容易にするために設置する鋼板製などの箱のこと。）
重要度／深刻度

緑／SLⅣ（通知なし）

３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし

3令和３年４月報告書（案）

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）４号機 １次系換気空調設備検査（換気空調系の分解等）
２）４号機 格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置
漏えい検出器機能検査
３) ４号機 加圧器逃がし弁機能検査
４) ４号機 総合インターロック検査
５) ３号機 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機 １次系熱交換器検査
２）４号機 最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）４号機 施設管理目標の監視計画の策定及び監視（４）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）４号機 高圧第７給水加熱器取替工事
２）４号機 １次系海水配管取替工事
３）４号機 低温再熱蒸気管取替工事
４）４号機 湿分分離器ドレンタンク入口管台修繕工事（５）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）４号機 第１３回定期検査における原子炉容器サーマルスリーブ予防保全調査工事（６）BO0010 サーベイランス試験
4令和３年４月報告書（案）

検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験
２）３号機 電動補助給水ポンプ起動試験
３）３号機 ３A 非常用ディ-ゼル発電機負荷試験（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）４号機 補機冷却海水系 B 系統の隔離
２）４号機 主変圧器及び所内変圧器点検等に伴う隔離作業
３）１/２号機 主／所内変圧器停止に伴う母線系統の隔離作業
４）４号機 補機冷却海水系 A ヘッダ隔離時の補機冷却水系の系統構成
５）４号機 低圧注入系性能検査時の余熱除去系統構成
６）３号機 格納容器スプレイポンプ起動試験時の系統構成
７）４号機 起動時の非常用炉心冷却系及び格納容器スプレイ系統の待機状態（８）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）４号機 原子炉停止操作
２）４号機 ミッドループ運転(燃料取出前）操作
３）４号機 燃料取替(燃料取出）作業
４）４号機 燃料取替(燃料装荷）作業
５）４号機 原子炉起動操作（９）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 ２A ディーゼル発電機負荷試験
２）４号機 主蒸気逃がし弁漏えい検査
３）３号機 凝縮液量測定装置試験
４）３号機 電動補助給水ポンプ起動試験
５）４号機 タービンバイパス弁機能検査（１０）BO0060 燃料体管理 (運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
5令和３年４月報告書（案）

検査対象
１）３号機 使用済燃料貯蔵設備増強工事に伴うピット内収納状態の確認（１１）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）４号機 原子炉起動時の発電機並列に係る訓練（１２）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機 所内用ボイラ設置工事のうち重油配管中間検査（１３）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）４号機 水密扉他保守点検業務の実施状況（１４）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）３／４号機 代替緊急時対策所設備定期試験２）３／４号機 通信連絡設備点検（１５）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練（１６）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）４号機 耐震健全性検査、構造健全性検査（１７）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
6令和３年４月報告書（案）１） ４号機 水密扉他保守点検業務の実施状況
２） 津波監視設備の管理状況の確認（１８）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１） ３号機 第１５回定検 弁分解点検時の汚染発生に対する処置対策
２） ４号機 第１３回定期検査 一次冷却材ポンプ点検工事（１９）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 事業所外廃棄(放射性廃棄物)
検査対象１）３／４号機 低レベル放射性廃棄物搬出工事（２０）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１） 受注者品質保証監査（２１）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標
(２２)BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象１）コロナ禍の重大事故等対応要員の確保状況
４．２ チーム検査（１）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査(PWR)
検査対象
１）４号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設 クラス１
機器供用期間中検査
２）大飯３号機 加圧器スプレイ管台亀裂事象に鑑みた玄海４号機における追加検査
7令和３年４月報告書（案）（２）BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象１）2018 年 4 月〜2021 年 3 月の間、事業者が実施した設備工事の中から、原子力安全を維持するための機能に着眼し選定した工事に係る設計管理の活動（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）４号機 第１４サイクル取替炉心の安全性（４）BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
１)令和元年度第３回 運転責任者認定試験（５）BE0021 火災防護（３年）
検査項目 火災防護（３年）
検査対象
１）安全停止能力の防護に係る適切な維持管理
２）受動的な火災防護設備に係る適切な維持管理
３）能動的な火災防護設備に係る適切な維持管理（指摘事項あり）
４）消火活動による損傷に対する防護
５）代替停止能力に係る対応
６）火災防護計画等の運営管理及び変更に関する評価と記録（６）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練（７）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練

8令和３年４月報告書（案）（８）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）汚染区域作業の放射線防護対策
２）雑固体溶融処理建屋管理区域内の負圧管理
３）３号第１５回定期検査 弁分解点検時の汚染発生について（９）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）放射性気体廃棄物の放出管理
２）放射性液体廃棄物の放出管理
３）事故時放射線モニタの維持管理
４）周辺公衆の被ばく線量評価
５．確認資料
５．１ 日常検査（１）BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
検査対象１）４号機 １次系換気空調設備検査（換気空調系の分解等）
資料名
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４−９４２）４号機 格納容器サンプ水位上昇率測定装置及び格納容器内凝縮液量測定装置
漏えい検出器機能検査
資料名・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４−７９・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
GN４−７９３）４号機 加圧器逃がし弁機能検査
資料名・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４−１１・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
GN４−１１9令和３年４月報告書（案）・不適合報告書（登録番号 ２０２０−２−７）玄海４号機第１３保全サイクル定期事
業者検査「加圧器逃がし弁機能検査（ＧＮ４−１１）」における保修作業手順書の誤記について
４）４号機 総合インターロック検査
資料名・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４−１１３・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
GN４−１１３５）３号機 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査
資料名・玄海原子力発電所第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN３−６９−Ｎ３・玄海原子力発電所第３号機第１５保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
GN３−６９−N３（２）BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
１）４号機 １次系熱交換器検査
資料名・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 ＧＮ４−９２
・４号機 第１３回定期修繕工事 渦流探傷試験報告書 [速報] 原子炉補機冷却水冷却器 B 号機
２）４号機 最終ヒートシンク熱輸送設備作動検査
資料名
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書/成績書 ＧＮ４−２０６（３）BM0060 保全の有効性評価
検査項目 施設管理目標の監視及び評価
検査対象
１）４号機 施設管理目標の監視計画の策定及び監視
資料名・定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時） 添付資料六 玄海原子力発電所第４号機 保全の有効性評価の結果に関する説明書
10令和３年４月報告書（案）（４）BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
１）４号機 高圧第７給水加熱器取替工事
資料名
・工事計画書 玄海原子力発電所 第４号機 高圧第７給水加熱器取替工事について・購入据付仕様書 玄海４号機 高圧第７給水加熱器購入据付
２）４号機 １次系海水配管取替工事
資料名
・工事計画書 玄海原子力発電所 第４号機 海水ダクト内海水配管（ヒートレスコ
ート施工部）他取替工事について
・工事仕様書 玄海原子力発電所４号機 第１３回修繕工事
・設計変更依頼書 玄海原子力発電所４号機 第１３回定期修繕工事 海水ダクト
内海水配管他取替工事
３）４号機 低温再熱蒸気管取替工事
資料名
・工事計画書 玄海原子力発電所 第４号機 第１３回定検における低温再熱蒸気
管取替計画について
・工事仕様書 玄海原子力発電所４号機 第１３回修繕工事 低温再熱蒸気管修
繕工事４）４号機 湿分分離器ドレンタンク入口管台修繕工事
資料名・工事計画書 玄海原子力発電所 第４号機 Ａ湿分分離器ドレン管修繕工事について・工事仕様書 玄海原子力発電所４号機 第１３回修繕工事 湿分分離器ドレンタ
ンク入口管台修繕工事（５）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）４号機 第１３回定期検査における原子炉容器サーマルスリーブ予防保全調査工事
資料名・玄海４号機 第１３回定期検査における原子炉容器サーマルスリーブ予防保全調査
工事の実施について
・原子炉容器上部ふたサーマルスリーブの摩耗に関する国内プラントに対する見解及び11令和３年４月報告書（案）

今後の取り組みについて 令和２年６月９日
・玄海原子力発電所４号機 第１３回定検 原子炉容器サーマルスリーブ予防保全
調査工事 作業実施要領書
・原子炉等規制法及び電事法等に基づく設計及び工事計画認可申請・届出 要否
チェックシート（６）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）３号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ−３−（７） タービン動補助給水ポンプ起動試
験・３号機 タービン動補助給水ポンプ起動試験 定期試験体制表
・タービン動補助給水ポンプ起動試験記録 ２０２０年度
２）３号機 電動補助給水ポンプ起動試験
資料名・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ−３−（６） 電動補助給水ポンプ起動試験
・電動補助給水ポンプ試験記録 ２０２０年度
・３A/３B 電動補助給水ポンプ性能評価シート
３）３号機 ３A 非常用ディ-ゼル発電機負荷試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ−１−（４） ３A ディーゼル発電機負荷試験
・３A ディーゼル発電機負荷試験 定期試験体制表
・３A ディーゼル発電機負荷試験記録 ２０２０年度（７）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）４号機 補機冷却海水系 B 系統の隔離
資料名・４号機 海水系統図（ポンプ〜放水ピット）
２）４号機 主変圧器及び所内変圧器点検等に伴う隔離作業
資料名・４号機 主単線結線図（GIS)・４号 操作伝票 ４−２−定１３−０１２
・保安規定８７条第３項を適用して実施する点検・保修の連絡書 別紙３、５ （２０２12

令和３年４月報告書（案）

０年１２月１０日）
３）１/２号機 主／所内変圧器停止に伴う母線系統の隔離作業
資料名・２号機 主単線結線図（送電線、母線)・保守操作指令伝票 玄海 34（保）-220-非定型１-停／玄海 34（保）-220-非定型
2-停・プラント管理課運転操作要領 2Ⅱ電気編４）４号機 補機冷却海水系 A ヘッダ隔離時の補機冷却水系の系統構成
資料名・４号機 原子炉補機冷却水系統図（CCW ポンプ、クーラ廻り）／（工安冷却系）／（Ａ／Ｂ・Ｒ／Ｂ機器）／（Ｃ／Ｖ内機器）
５) ４号機 低圧注入系性能検査時の余熱除去系統構成
資料名・４号機 余熱除去系統図
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査手順書 GN4205
６）３号機 格納容器スプレイポンプ起動試験時の系統構成
資料名
・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ−３−（４） 格納容器スプレイポンプ起動試験
・３号機 格納容器スプレイ系統図（その１）７）４号機 起動時の非常用炉心冷却系及び格納容器スプレイ系統の待機状態
資料名・４号機 安全注入系統図（高圧注入ポンプ）
・４号機 余熱除去系統図
・４号機 格納容器スプレイ系統図（その１）（８）BO1030 原子炉起動・停止
検査項目 原子炉起動停止
検査対象
１）４号機 原子炉停止操作
資料名
・運転基準 Ⅱ 電気編 ４号機 ４Ⅱ−１−(２) 発電機通常運転／４Ⅱ−１−(３)発電機停止
・運転基準 Ⅲ タービン編 ４号機 ４Ⅲ−１−(３) タービン停止
・運転基準 Ⅳ 原子炉編 ４号機 ４Ⅳ−１−(３) 原子炉停止（最小負荷から高温停止）
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書 ＧＮ13令和３年４月報告書（案）４−１３０・玄海原子力発電所４号機第１３保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
ＧＮ４−１３０２）４号機 ミッドループ運転(燃料取出前）操作
資料名
・運転連絡票 「玄海４号機 第１３回定期検査プラント停止時の一次冷却材モニタ(4R-70)の注意報設定値の変更について」 No.2020-12-4／No.2020-12-9
・４号１次冷却材モニタ（4R-70) (2020.12.19〜12.26)
３）４号機 燃料取替(燃料取出）作業
資料名・玄海原子力発電所４号機第１３回定期検査 手順確認要領書／成績書
手順確認名：燃料取出手順確認
・玄海原子力発電所４号機第１３保全サイクル定期事業者検査成績書 GN４−２４）４号機 燃料取替(燃料装荷）作業
資料名・玄海原子力発電所第４号機 第１４サイクル取替炉心の安全性について
・玄海４号機 第１３回定期検査 燃料取替実施計画書（燃料装荷）
・玄海原子力発電所４号機第１３回定期検査 手順確認要領書／成績書
手順確認名：燃料装荷手順確認
・九州電力（株） 玄海原子力発電所４号機 第１３回定検 燃料装荷手順（NKSQG-210002)
・運転連絡票 「玄海４号機 第１３回定期検査中の使用済燃料ﾋﾟｯﾄｴﾘｱﾓﾆﾀ(4R5)の警報及び注意報設定値の変更について」No.2020-12-10
・1/M プロット図・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 ＧＮ４−３・玄海４号機第１３回定検第１４サイクル燃料炉内配置図
５）４号機 原子炉起動操作
資料名
・運転基準（３，４号） Ⅳ原子炉編 ４Ⅳ−１−（１） 原子炉起動（低温停止から最
小負荷１５％）
・運転基準（３，４号） Ⅱ電気編 ４Ⅱ−１−（１） 発電機起動・運転基準（３，４号） Ⅲタービン編 ４Ⅲ−１−（１） タービン起動
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４−４・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査手順書 GN４−４14

令和３年４月報告書（案）・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
GN４−４
・４号機第１３回 定検起動時 4A/4B-RHRS 入口配管温度計測結果
・C 充てんポンプ室エリアモニタ(4R-4C)チャート（２０２１．３．１３）
・GN-4 原子炉起動前チェックシート保安規定による（第 13 回定検用）
・玄海４号機第 13 回定期検査タービン起動工程
・玄海４号機第 13 回定検タービン起動時調速系統試験スケジュール（実績）・玄海４号機第 13 回定検タービン起動及び試験体制表
・４号機 余熱除去系統図（９）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）２号機 ２A ディーゼル発電機負荷試験
資料名・プラント管理課運転操作要領 定期試験編 ２Ⅶ−１−（３）２A ディーゼル発電機
負荷試験２）４号機 主蒸気逃がし弁漏えい検査
資料名・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 ＧＮ４−２８・標準作業手順書 作業名 主蒸気逃がし弁分解点検
３）３号機 凝縮液量測定装置試験
資料名・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ−３−（１３） 凝縮液量測定装置試験
・運転基準（３，４号）定期試験編３Ⅶ−３−（１４） 凝縮液量測定試験
・液体廃棄物処理系統図（CVDT、C/V、A/B サンプ）
４）３号機 電動補助給水ポンプ起動試験
・＃A 電動補助給水ポンプ分解点検 工事記録
・運転基準（３，４号） 定期試験編３Ⅶ−３−（６） 電動補助給水ポンプ起動試験
・３A／３B 電動補助給水ポンプ性能評価シート
・電動補助給水ポンプ試験記録 ２０２０年度
・電動補助給水ポンプ振動測定結果（2020 年 8 月〜2021 年 2 月）
・第２０-４１回 玄海原子力発電所 ３／４号機 CAP 会議 配付資料
５）４号機 タービンバイパス弁機能検査
・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査実施要領書／成績書 ＧＮ４−６２15令和３年４月報告書（案）・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査保修作業手順書
ＧＮ４−６２（１０）BO0060 燃料体管理 (運搬・貯蔵)
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
１）３号機 使用済燃料貯蔵設備増強工事に伴うピット内収納状態の確認
資料名・玄海３号機 第１５回定期検査 使用済燃料ピット内燃料配置変更実施計画書
２０２０年１１月４日
・玄海原子力発電所第３号機 手順確認成績書 使用済燃料移動手順確認（使用済燃料ピット内）
・燃料集合体経歴台帳
・主要工事業務計画書 玄海原子力発電所 ３号機 使用済燃料貯蔵設備増強
工事（リラッキング・SFP 共用化）
・玄海３号機 燃料等貯蔵施設巡視点検チェックシート ２０２１年１月１４日（１１）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）４号機 原子炉起動時の発電機並列に係る訓練
資料名・運転基準（３，４号） Ⅳ原子炉編 ４Ⅳ−１−（１） 原子炉起動（低温停止から最
小負荷１５％）
・運転基準（３，４号） Ⅱ電気編 ４Ⅱ−１−（１） 発電機起動・運転基準（３，４号） Ⅲタービン編 ４Ⅲ−１−（１） タービン起動
・力量評価表・運転訓練実施報告書（１２）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機 所内用ボイラ設置工事のうち重油配管中間検査
資料名
・溶接施工記録・浸透探傷試験記録
16令和３年４月報告書（案）・中間検査体制表
・系統構成図（１３）BE0030 内部溢水防護
検査項目 内部溢水防護
検査対象
１）４号機 水密扉他保守点検業務の実施状況
資料名・玄海原子力発電所 水密扉他保守点検業務（２０２０年度） 委託業務実施要領
書（１４）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）３／４号機 代替緊急時対策所設備定期試験
資料名・玄海原子力発電所非常事態対策要領 添付資料１７２）３／４号機 通信連絡設備点検
資料名・技術調査業務要領（３，４号）
・通信連絡設備点検チェックシート（固定型）
・通信連絡設備点検チェックシート（携帯型）（１５）BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
検査対象
１）大規模損壊発生時に係る技術的能力の確認訓練
資料名・状況付与カード・技術的能力の確認訓練実績報告書（大規模損壊 2020 年度）
・過去の訓練体制表（2017 年度〜2020 年度）（１６）BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）４号機 耐震健全性検査、構造健全性検査
資料名17令和３年４月報告書（案）・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査成績書 ＧＮ４−
１０３・玄海原子力発電所第４号機第１３保全サイクル定期事業者検査成績書 ＧＮ４−
１０４−１（１７）BE0100 津波防護
検査項目 津波防護
検査対象
１）４号機 水密扉他保守点検業務の実施状況
資料名・玄海原子力発電所 水密扉他保守点検業務（２０２０年度）委託業務実施要領
書２）津波監視設備の管理状況の確認
資料名・玄海原子力発電所第３号機第１５回定期修繕工事記録
・玄海原子力発電所第４号機第１２回定期修繕工事記録（１８）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）３号機第１５回定検 弁分解点検時の汚染発生に対する処置対策
資料名・第２０−３４回 ３／４号機 CAP 会議資料（２０２０年１２月３日）
・作業別放射線管理記録 ANP303100（２０２０年１０月７日）
・標準作業手順書 逆止弁分解点検（キャノピーシール弁）
・４号機 第１３回定期修繕工事 弁類分解点検 作業別放射線管理要領書
・玄海原子力発電所放射線防護教育資料
・３号機第１５回定検工事 放射線防護教育説明資料
２）４号機 第１３回定期検査 一次冷却材ポンプ点検工事
資料名・玄海原子力発電所４号機 第１３回定検 一次冷却材ポンプインターナル分解点検
作業別放射線管理要領書
・管理区域立入申請書（放射線作業計画書） ４号機 第１３回定期修繕工事 Ｒ
ＣＰ分解点検（４号機）
・作業別放射線管理記録 作業名 ＲＣＰインターナル分解点検（４号機）（１９）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理
18令和３年４月報告書（案）

検査項目 事業所外廃棄(放射性廃棄物)
検査対象１）３／４号機 低レベル放射性廃棄物搬出工事
資料名
・２０２０年度 玄海原子力発電所 低レベル放射性廃棄物輸送計画書
・玄海原子力発電所 ３／４号機 第１７回 低レベル放射性廃棄物搬出工事（実入り輸送容器の搬出・船積作業）作業要領書
・放射線測定記録（放−０２） 測定日 ２０２１年２月９日（２０）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）受注者品質保証監査
資料名・２０２０年度 受注者品質保証監査計画書、実績書
・２０２０年度 原子力内部監査その他気づき事項（玄海）
・受注者品質保証監査実施通知書
・受注者品質保証監査結果報告書
・受注者品質保証監査結果通知書（２１）BQ0040 安全実績指標の検証
検査項目 安全実績指標の検証
検査対象
１）安全実績指標
資料名・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和２年度第１四半期）
・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和２年度第２四半期）
・玄海原子力発電所 安全実績指標の報告について（令和２年度第３四半期）（２２）BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象１）コロナ禍の重大事故等対応要員の確保状況
資料名
・重大事故等対策要員等確認簿・保修対応要員（初動）班構成表（2021 年 2 月以降）

19

令和３年４月報告書（案）５．２ チーム検査(１）BM1050 供用期間中検査に対する監督
検査項目 供用期間中検査(PWR)
検査対象
１）４号機 原子炉本体 原子炉冷却系統施設 計測制御系統施設 クラス１機器供用期間中検査資料名・玄海原子力発電所第４号機定期事業者検査実施要領書／成績書 GN４−１／
GN４−２０１−１
２）大飯３号機 加圧器スプレイ管台亀裂事象に鑑みた玄海４号機における追加検査
資料名・４号機 試験・検査要領書（社内自主） 大飯発電所３号機 加圧器スプレイライン
配管溶接部における有意な指示確認に対する健全性確認検査
・４号機 試験・検査成績書（社内自主）大飯発電所３号機 加圧器スプレイライン配
管溶接部における有意な指示確認に対する健全性確認検査
・４号機 試験・検査成績書（社内自主）（その２）大飯発電所３号機 加圧器スプレイ
ライン配管溶接部における有意な指示確認に対する健全性確認検査（２）BM0100 設計管理
検査項目 性能・機能整合性
検査対象１）2018 年 4 月〜2021 年 3 月の間、事業者が実施した設備工事の中から、原子力安全を維持するための機能に着眼し選定した工事に係る設計管理の活動
資料名
・工事計画書 玄海原子力発電所 第３号機 蒸気発生器２次側 ASCA 洗浄工事の実施について・工事計画書 玄海原子力発電所 第３号機 RHR 吸い込みライン配管取替工事について・玄海３号機 第１４回定期修繕工事 伺書説明資料
・三菱重工業株式会社 玄海原子力発電所 第３号機 第 13 回定検 サポート点
検結果報告書（A ループ配管、C/V 通路、R/B 及び T/B）
・GN-3/4 設計基準 １次系配管設計基準
・三菱重工業株式会社 配管サポートに係る三次元解析評価結果表・玄海３／４号機 DG 始動空気系配管継手他修繕について
・設計変更報告書 玄海原子力発電所３号機 第 15 回定期修繕工事 貫通部補修（増）・工事記録 玄海原子力発電所３号機 第 15 回定期修繕工事 非常用 D/G ラッ
20令和３年４月報告書（案）チコンタクタ取替工事（設計変更増）
・玄海４号機 第１２回定期修繕工事 伺書説明資料
・工事記録 玄海原子力発電所４号機 NIS 検出器取替工事
・工事計画書 玄海３号機ディーゼル発電機室横排水設備設置工事
・三菱電機株式会社 原子炉安全補助施設設置工事（３／４号機共用）工事用図
面（電気盤据付関係）
・土木建築業務要領・保安規定に基づく土木建築業務要領
・工事仕様書 玄海４号機アニュラス負圧扉パッキン修繕工事（３）BO1050 取替炉心の安全性
検査項目 取替炉心の安全性
検査対象
１）４号機 第１４サイクル取替炉心の安全性
資料名・玄海４号機 炉内燃焼管理報告書（第１３サイクル）・玄海原子力発電所第４号機 第１４サイクル取替炉心の安全性について(４) BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
1)令和元年度第３回 運転責任者認定試験
資料名・令和元年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・令和元年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和元年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和元年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・令和元年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）（５）BE0021 火災防護（３年）
検査項目 火災防護（３年）
検査対象
１）安全停止能力の防護に係る適切な維持管理
資料名・玄海原子力発電所４号機自動火災報知設備 電線管配管・ケーブル布設ルート
図（資料番号 FKS-Q-627 改訂番号 11；2019 年 8 月 6 日）
・GN−３／４設計基準 配線基準（九州電力原子力設計課；平成 9 年 7 月 22 日）
21令和３年４月報告書（案）２）受動的な火災防護設備に係る適切な維持管理
資料名・玄海原子力発電所３／４号機 海水ポンプ電動機ケーブル修繕工事「耐火ボード
取付工事仕様書」（資料番号 KPNE−G3−5030 改訂番号 1）
３）能動的な火災防護設備に係る適切な維持管理（指摘事項あり）
資料名
・工事計画認可申請添付資料７ 玄海原子力発電所第３号機・工事計画認可申請添付資料７ 玄海原子力発電所第４号機
・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（自動火災報知設備 防火戸・防火ダンパー等連動設備 令和 2 年 6 月 25 日）・玄海原子力発電所３号機 火災防護の追加対策のうち配管設置工事「ハロン消火設備設置に伴う配管設置工事（二期）工事記録（西日本プラント工業（株）玄海原
子力第二事業所 平成 29 年 6 月 26 日）
・仕様書 高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き NH−HFA−SB
富士電線株式会社・ケーブルの試験成績表（2016 年 4 月 15 日）
・取付ボルトに係る簡易評価
・玄海３，４号機海水管トレンチ火災報知設備用電線管サポートピッチ確認記録（西日本プラント工業（株）玄海原子力第二事業所 2021 年 1 月 4 日）・玄海原子力発電所第４号機一次系電気計装工事 電線管サポート部材選定要領書（西日本プラント工業（株）玄海原子力建設所一次系作業所 平成 6 年 7 月
14 日）
・玄海原子力発電所３／４号機光ファイバ温度監視装置光ファイバ温度センサ施工図（西日本プラント工業株式会社 平成 29 年 8 月 9 日）
・火災感知設備の設計の流れ
・技術連絡書 GR 型受信機 S-Net の自動試験機能について （日本フェンオール株
式会社 2021 年 2 月 3 日）・玄海原子力発電所３号機 自動火災報知設備ケーブル仕様書 （日本フェンオール
株式会社 平成 28 年 9 月 28 日）・玄海原子力発電所３号機 自動火災報知設備電線管配管・ケーブル布設ルート
図 （日本フェンオール株式会社 2019 年 6 月 17 日作成）
・海水管トレンチプルボックス内煙感知器概要図・玄海３号機 火災防護の追加対策のうち電気設備工事（第二期）工事記録（西日本プラント工業（株）玄海原子力第二事業所 平成 29 年 7 月 13 日）・玄海原子力発電所３号機 自動火災報知設備感知器番号表 （日本フェンオール
株式会社 2020 年 9 月 2 日）
４）消火活動による損傷に対する防護
資料名22令和３年４月報告書（案）・玄海３、４号機事前消火計画の規定文書反映について（添付）玄海３／４号機事
前消火計画（防災課 2020 年 6 月）
５）代替停止能力に係る対応
資料名・運転基準（３，４号）
・緊急処置訓練報告書（2020 年 3 月 18 日）
６）火災防護計画等の運営管理及び変更に関する評価と記録
資料名
・火災防護計画（基準）・火災防護計画（要領）・規定文書制定改廃書「火災防護計画（基準）」（平成 31 年 1 月 21 日）
・規定文書制定改廃書「火災防護計画（要領）」（2020 年 10 月 9 日）
（６）BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名・九州電力 玄海原子力発電所 ２０２０年度大規模損壊訓練シナリオ（概要）・玄海原子力発電所 技術的能力の確認訓練について（大規模損壊訓練）
・九州電力 玄海原子力発電所 ２０２０年度大規模損壊訓練シナリオチャート
・玄海原子力発電所 技術的能力の確認訓練について（大規模損壊訓練）
・通信連絡設備管理要領
・重大事故等対策要員等の宿日直体制運用要領
・大規模損壊時対応ガイドライン（３，４号）
・津波対応要領
・自然災害に係る情報入手要領
・情報付与カード（案）（７）BE0080 重大事故等対応訓練のシナリオ評価
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
１）技術的能力の確認訓練
資料名・【案】九州電力 玄海原子力発電所 ２０２０年度大規模損壊訓練シナリオ（概要）・【案】玄海原子力発電所 技術的能力の確認訓練について（大規模損壊訓練）
・九州電力 玄海原子力発電所 ２０２０年度大規模損壊訓練シナリオチャート
23令和３年４月報告書（案）・玄海原子力発電所 技術的能力の確認訓練について（大規模損壊訓練）
・通信連絡設備管理要領
・重大事故等対策要員等の宿日直体制運用要領
・大規模損壊時対応ガイドライン（３，４号）
・津波対応要領
・自然災害に係る情報入手要領
・情報付与カード（案）（８）BR0040 空気中放射性物質の管理と低減
検査項目 空気中放射性物質の管理と低減
検査対象
１）汚染区域作業の放射線防護対策
資料名・放射線管理要領（３，４号）
・玄海原子力発電所４号機 第１３回定検 一次冷却材ポンプインターナル分解点検
作業別放射線管理要領書
・九州電力（株）玄海原子力発電所３号機 定検外工事 使用済燃料貯蔵設備増強工事（第１期） 作業別放射線管理要領書
・２０２０年度玄海原子力発電所 ３／４号機 防護具類定期点検業務委託（下期分） 委託記録
２）雑固体溶融処理建屋管理区域内の負圧管理
資料名・工事記録（玄海原子力発電所３／４号機） 雑固体溶融処理設備のうち換気空調
設備・空調用冷温水設備及び冷却水設備 換気空調設備試運転
・試運転工事記録 石綿取扱設備設置工事 先行ダクト据付工事
３）３号第１５回定期検査 弁分解点検時の汚染発生について
資料名
・放射線管理要領（３，４号） 添付資料−２０ 物品移動の管理要領
・個別事象報告書 Ｆ２０−１１１６ ３号第１５回定検における弁分解点検時の汚染発生について・作業別放射線管理記録 ANP303100（２０２０年１０月７日）（９）BR0050 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査項目 放射性気体・液体廃棄物の管理
検査対象
１）放射性気体廃棄物の放出管理
資料名24

令和３年４月報告書（案）・放射線管理要領（３，４号） 添付資料−８ 放射性気体廃棄物管理要領
・３号放射性気体廃棄物処理申請票（甲） 申請票番号３−１−７・放出管理目標値管理表（気体） ２０２１年１月
２）放射性液体廃棄物の放出管理
資料名・放射線管理要領（３，４号） 添付資料−７ 放射性液体廃棄物管理要領
・３，４号液体廃棄物集計表 ２０２１年１月度
・液体放射性物質濃度測定記録（保安規定に基づく測定項目） ２０２０年１０月〜
２０２０年１２月 試料採取分
・３，４号放射性液体廃棄物処理申請票（甲） 申請票番号３−２−１１３）事故時放射線モニタの維持管理
資料名・玄海３号機 長期点検計画（制御設備） （２０２０年４月９日）
・３号機 第１５回定期修繕工事 放射線監視装置点検・工事計画認可申請書 添付資料３２ 玄海原子力発電所第３号機
４）周辺公衆の被ばく線量評価
資料名・３，４号気体廃棄物集計表 ２０２１年１月度
・放射線管理要領（３，４号） 添付資料−９ 平常時における線量評価要領25令和３年４月報告書（案）

別添１ 指摘事項の詳細（１）
件名

玄海原子力発電所第３、４号機 海水管トレンチエリアのプルボックス内に設けられた煙感知器の設置方法の不備

監視領域(小分類）

拡大防止・影響緩和

検査運用ガイド
検査項目
検査対象

BE0021 火災防護（３年）
火災防護（３年）
能動的な火災防護設備に係る適切な維持管理

指摘事項の重要度／深刻度

緑 ／ ＳＬⅣ（通知なし）

指摘事項等の概要

海水管トレンチエリア壁面に海水ポンプ高圧動力ケーブルが、３時間耐
火ボードに覆われた電線管に格納され敷設されており、一定間隔毎にプルボックス※が設けられているが、全てのプルボックス（３号機１９箇所、４号
機３２箇所）の内部において煙感知器が壁面に取り付けられていた。
（※プルボックスとは、電線やケーブルを分岐させ、またケーブルの敷設を容易にするために設置する鋼板製などの箱のこと。）「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 資料７ 玄海原子力発電所第３号機、同第４号機）」5.1.2（1）b.
（b）では、「・・・消防法の設置条件に基づき、火災感知器を設置する・・・」としており、消防法の設置条件は消防法施行規則第２３条第４項第９号において「スポット型の感知器は、４５度以上傾斜させないように設けること」とあることから、当該煙感知器はこの設置条件を満足していな
い状況であった。
このことは「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）第１１条（火災による損傷の防止）第２号の要件を十分満足していない状態と言える。
また、事業者は、消防法施行規則第２３条第４項第９号に基づかない施工であることは理解しており、煙感知器メーカと協議し、当該設置方法
でも感知可能であることを口頭にて見解を得ていたが、早期感知が可能であることの技術的な評価に基づいての確認が行われていなかった。
消防法の設置条件に基づき、火災感知器を設置していないことは、事業者自らが予測し予防措置を講ずることが可能であったものの、適切な予防措置ができておらず、パフォーマンス劣化に該当する。
煙感知器の設置方法の不備により、火災の感知が遅延するおそれがあり、火災の影響を限定するために早期感知及び消火を行うことが技術
別添 1-1

令和３年４月報告書（案）基準で要求されているにも関わらず確実な早期感知ができないおそれがあることは「拡大防止・影響緩和」の監視領域（小分類）の「外的要因に対する防護」の属性に関係付けられ、当該監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。
当該検査指摘事項に対し「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」に基づく評価を行った結果、安全重要度は「緑」と判定する。
また「原子力規制検査における規制措置ガイド」に基づき評価を行った
結果、事業者からは、ＣＡＰ会議にて審議中であり、適切な箇所に設置する是正を行うとのことから、法令違反の深刻度は「SLⅣ（通知なし）」と
判定する。

事象の説明

令和２年度第３四半期及び第４四半期に実施した火災防護のチーム検査において、海水管トレンチエリアの現場確認を実施したところ、同エリア壁面に海水ポンプ高圧動力ケーブルが、３時間耐火ボードに覆われた
電線管に格納され敷設されており、一定間隔毎にプルボックスが設けられていた。なお、当該プルボックスの全てに海水ポンプ高圧動力ケーブルの他に上部からケーブルが入線していたことから、事業者にケーブルの目的等を確認したところ、プルボックス内では自動火災報知設備の煙感知器が壁面に取り付けられており、煙感知器の信号ケーブルであるとの説明を受けた。
事業者に煙感知器の設置に関する規制要求を確認したところ「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 添付
資料７ 玄海原子力発電所第３号機、同第４号機）」5.1.2（1）b.（ b）において「消防法の設置条件に基づき、火災感知器を設置する・・・」としていた。
しかし、消防法施行規則第２３条第４項第９号では「スポット型の感知器は、４５度以上傾斜させないように設けること」としているが、この条件を満足していない状況であり技術基準第１１条（火災による損傷の防止）第２号の要件を十分満足していない状態と言える。
事業者は、消防法施行規則第２３条第４項第９号に基づかない施工
であることは理解しており、煙感知器の設置施工前に事業者担当者及び施工関係の協力企業と協議し、プルボックス内が狭隘かつ天井面に耐震性を確保した施工ができない構造であること、また、壁面に９０度傾斜させて設置しても早期の感知が可能であることを感知器メーカから口答にて見解を得ていたが、技術的な評価に基づいての確認が行われていなかった。
海水管トレンチエリアに設置されているプルボックス１箇所につき、煙感知器１台が壁面に取り付けられており、このような施工が行われているプル
別添 1-2令和３年４月報告書（案）

ボックスは、３号機で１９箇所、４号機で３２箇所確認された。
なお、煙感知器の他に異なる感知器として高圧動力ケーブルを格納す
る電線管周囲の熱を感知できる光ファイバケーブル熱感知器が設置されていた。
事業者からは、本件についてＣＡＰ会議にて審議中であり、４５度以上傾斜させない適切な箇所に設置する是正を行う予定であることを聴取している。
［パフォーマンス劣化］
事業者は「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 添付資料７ 玄海原子力発電所第３号機、同第４号機）」5.1.2（1）b.（b）において、消防法の設置条件に基づき、火災感知器を設置する・・・」としていたが、消防法施行規則第２３条第４項第９号では「スポット型の感知器は、４５度以上傾斜させないように設ける」であり、この条件を満足していない状況であった。このため「技術基準」第１１条（火災による損傷の防止）第２号に適合していないと言える。
また、事業者は、消防法施行規則第２３条第４項第９号に基づかない施工であることを理解し煙感知器メーカと協議しており、事業者自らが予測し予防措置を講ずることが可能であったものの、適切な予防措置ができなかったことから、パフォーマンス劣化に該当する。

指摘事項の重要度
評価等［スクリーニング］
自動火災報知設備である煙感知器の設置方法の不備により、火災の感知ができないおそれがある。もし、火災防護対象ケーブルである海水ポンプ高圧動力ケーブルに火災が発生した場合、火災の影響を限定する
ため、早期の消火を行うことが要求されているにも関わらず確実な早期感知ができないことは「拡大防止・影響緩和」の監視領域（小分類）の「外的要因に対する防護」の属性に関係付けられ、当該監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。
［重要度評価］
検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評
価に関するガイド」の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」に従い、ステップ 1.2 では表１．火災指摘事項区分 1.4.2 自動火災
報知設備及び固定消火設備を適用し、ステップ 1.3 では添付２の劣化評
価指針 ２．自動火災報知設備及び固定消火設備を用いて、当該検査指摘事項を確認したところ、海水管トレンチのプルボックスに設置されている煙感知器は３号機で１９箇所（台）、４号機で３２箇所（台）設置され別添 1-3令和３年４月報告書（案）ており、その全ての煙感知器が消防法施行規則第２３条第４項第９号に基づかない設置であることから１０％以上の劣化とし「高劣化」と判断した。
さらに、ステップ1.4検査指摘事項区分に設定された定性的なスクリーニ
ング質問のステップ1.4.2自動火災報知設備及び固定消火設備に対して、煙感知器の他に異なる感知器として高圧動力ケーブルを格納している電線管の周囲に熱を感知できる光ファイバケーブル熱感知器が設置されており、安全停止に必要な設備を保護するためのシステムの機能に悪影響を及ぼすことはないと判断され「No」となることから、詳細リスク評価は不要と判断し、重要度は「緑」と判定する。

規制措置［深刻度評価］
検査指摘事項は、工事計画認可申請添付資料７「発電用原子炉
施設の火災防護に関する説明書」を満足しておらず、技術基準第１１条（火災による損傷の防止）第２号に適合していないおそれがあり「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「規制活動への影響」等の要素は確認されていないことから、指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「SLⅣ」と判定する。
また、事業者からは、本件についてＣＡＰ会議にて審議中であり、適切な箇所に設置する是正を行うとのことから同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することから、違反等の通知は実施しない。

指摘年月日
整理番号

令和３年３月２３日
J17-202103-0１

別添 1-4