秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社（社）日本原子力学会 水化学部会 第11回定例研究会

志賀２号機
燃料漏えいに伴う希ガスよう素放出抑制対策
平成22年10月25日
北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
発電部 放射線安全課 斉藤 豪

1

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

工程概要
平成21年
運転工程

５月
４月
▼高感度OGモニタ上昇▼漏えい燃料特定

出力抑制法による運転

原子
炉ータ

ビン

ラド

６月

北陸電力株式会社

7月
８月▼出力降下開始▼燃料移動▼発電機解列▼MSIV閉▼RPVヘッドオフ▼ウエル水張り▼シッピング▼T/B車室開放

９月

MSIV閉までの希ガスパージ
ＲＰＶヘッドオフ
燃料シッピング、燃料移動、燃料検査
CUW,FPC隔離時間評価

復水器内壁のよう素除去
復水器、タービン開放
CF、CD隔離対応

HCW LCW隔離対応
ﾀﾝｸ、ｻﾝﾌﾟﾍﾞﾝﾄからのよう素抑制対策

2

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社① MSIV閉までの希ガスパージ（計画）

MSIV閉止後は，漏えい燃料から発生するXe-133及びI-133の壊変により発生するXe-133がRPV気相部に蓄積
RPVヘッドオフ時に換気空調系を経由して排気筒から希ガスが放出されるおそれあり。
発電機解列後にMSIV閉止は行わず，起動停止用SJAEを用いてRPVヘッド気相部の希ガスをパージしＯＧ系で処理（解列～MSIV閉止：6日間）
MSIV
Xe-133

タービンへ

I-133

炉心MSIV閉止基準（MSIV閉止から4日後のRPVﾍｯﾄﾞｵﾌであっても排気筒ﾓﾆﾀの検出限界値を超えない基準）
OG中 Xe-133濃度：3×10－１ Bq/cm３
炉水中 I-133濃度： 1×10－１Bq/g
3

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社

評価条件
解列～MSIV閉期間(希ガスパージ期間)

約１日間(24時間)（通常工程）

解列▼

評価結果
MSIV閉～RPVヘッドオフまでの許容期間０日間（１時間）
1時間で排気筒モニタ検出限界値相当のXe-133蓄積量を超える

MSIV閉時のオフガスXe-133濃度

MSIV閉

３×１０１ Bq/cm3

評価条件解列▼

解列～MSIV閉期間(希ガスパージ期間)６日間(144時間)

評価結果
MSIV閉～RPVヘッドオフまでの許容期間４．２日間（100時間）
MSIV閉時のオフガスXe-133濃度

4.2日間

MSIV閉

３×１０－１ Bq/cm3

4

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社① MSIV閉までの希ガスパージ（実績）

オフガス中のXe-133濃度
オフガス中のXe-133濃度実績
1.E+04
当初予測
実績(濃度)

Ｘｅ－１３３濃度（Bq／cm３）

1.E+03<工程>
7/ 9 負荷降下開始
7/10 発電機解列
7/16 ＭＳＩＶ閉
7/18 RPVﾍｯﾄﾞｵﾌ

1.E+02

1.E+01

1.E+00

1.E-01<MSIV閉 基準>
3.0×10 -1 Bq/cm3
ND1.E-02
07/0907/1007/1107/1207/1307/1407/1507/1607/1707/1807/19

発電機解列約6時間後において最大（約5.8×10 １ Bq/cm ３ ）となったが，MSIV閉止前には約3.7×10 －２ Bq/cm ３ となり，MSIV閉止の基準（Xe-133濃度：3×10－１ Bq/cm３）を満足した。
5秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社① MSIV閉までの希ガスパージ（実績）

I-133濃度
炉水中よう素１３３濃度実績
1.E+02
当初予測
実績（濃度）よう素１３３濃度（Bq/g）

1.E+01<工程>
7/ 9 負荷降下開始
7/10 発電機解列
7/16 ＭＳＩＶ閉
7/18 RPVﾍｯﾄﾞｵﾌ

1.E+00

1.E-01<MSIV閉 基準>
1.0×10 -1 Bq/g

1.E-02

1.E-0307/09

ND07/1007/1107/1207/1307/1407/1507/1607/1707/1807/19

原子炉水中のI-133濃度は，発電機解列5時間後のサンプリング分析において最大（約4 Bq/g）となったが，MSIV閉止前には検出限界値未満となり，MSIV閉止の基準1×10－１Bq/g）を満足した。

6

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社② 復水器内壁のよう素除去 （計画）・ アテンペレータスプレイ噴霧（タービンバイパス弁「開」～復水器真空破壊前）
・ 低圧タービン排気室スプレイ噴霧（タービン停止～復水器真空破壊前）
スプレイにより復水中に溶解したよう素は、CDにて除去
MSIV
希ガス

よう素
よう素
炉心
②復水に移行したよう素はCDで除去

ＣＦ
ＣＤ②排気室ｽﾌﾟﾚｲ・ｱﾃﾝﾍﾟﾚｰﾀｽﾌﾟ
ﾚｲより復水器内面に付着したよう素を溶解

7

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社② 復水器内壁のよう素除去 （実績）
スプレー噴霧によるよう素除去を確認するため、定期的にCF入口のよう素濃度を測定→全て検出限界濃度未満（約＜2～5×10-4Bq/cm3）

7月15日時点で原子炉水よう素131濃度は検出限界濃度をわずかに超える濃度（4.6×10-3Bq/cm3）であり、原子炉から復水器へのよう素の移行は無視できる程度に低下。
→復水器真空破壊（７月16日11時）の前まで実施することとしていたスプレー噴霧は７月15日に停止。

8

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社③ ＣＵＷ、ＦＰＣ Ｆ／Ｄ 隔離時間評価 （計画）
燃料ﾌﾟｰﾙ

MSIV

よう素

排気筒

HVAC

炉心

希ガス

CUW
逆洗水受ﾀﾝｸ
ＦＰＣ

ＣＵＷ

逆洗ﾌﾟﾘｺｰﾄ実施前によう素蓄積量と発生する希ガス量予測し，移送先から換気空調系に放出される希ガス量が排気筒での検出限界計数率を超えないよう隔離時間を評価
9秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社③ ＣＵＷ、ＦＰＣ Ｆ／Ｄ 隔離時間評価 （実績）例

7/7(A)

逆洗プリコートにおけ隔離時間評価
原子炉水よう素濃度

I-131
I-133I-135(Bq/g)

1010.1

0.01
5/8

5/18

5/28

6/7

6/17

6/27

7/7

CUW F/D内の蓄積よう素からの希ガスの発生量131m

4.0E+08133

3.5E+08133m

3.0E+08

135(Bq)2.5E+08135m

2.0E+08

合計

1.5E+08
1.0E+08
5.0E+07
1.0E+0301020304050

6070(h)

排気筒モニタへの希ガスの寄与
8.0E-01
排気筒モニタ指示値上昇分

7.0E-01
16時間(cps)

6.0E-01

検出限界計数率(ﾈｯﾄ値)

5.0E-01
4.0E-01
3.0E-01
2.0E-0167分

1.0E-01
0.0E+00
010203040506070(h)10秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社③ ＣＵＷ、ＦＰＣ Ｆ／Ｄ 隔離時間評価 （実績）
ＣＵＷ

Ｆ／Ｄ

7/7(A,B)

逆洗プリコート

採水停止から67分以内または16時間以降に逆洗を実施すれば排気筒モニタの上昇なし。
→(A)は採水停止から６分後、(B)は７分後に逆洗7/10(A)

停止時炉水温度100℃片系隔離

採水停止後2時間から15時間までの期間を隔離すれば,排気筒モニタの上昇なし。
7/24(B),7/28(A),8/1(B)

逆洗プリコート

逆洗までの時間の制約なし

ＦＰＣ

Ｆ／Ｄ

8/13(A)

逆洗プリコート

逆洗までの時間の制約なし
11

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社④⑤ ＣＦ、ＣＤ 隔離時間評価 （計画）
②排気室ｽﾌﾟﾚｲ・ｱﾃﾝﾍﾟﾚｰﾀｽﾌﾟ
ﾚｲより復水器内面に付着したよう素を溶解

MSIV
希ガスよう素よう素
炉心HVACＣＦＣＤ

排気筒②復水に移行したよう素はCDで除去

希ガス④⑤逆洗，樹脂移送をする際には，CUW同様によう素蓄積量を予測し，隔離時間※を評価する

使用済樹脂タンクor
廃スラッジ分離タンク

ＣＵＷ同様、逆洗、樹脂移送前によう素蓄積量と発生する希ガス量予測し，移送先から換気空調系に放出される希ガス量が排気筒での検出限界計数率を超えないよう隔離時間を評価
12

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止④⑤ ＣＦ、ＣＤ 隔離時間評価 （実績）

北陸電力株式会社

ＣＦ
7/28(B)

逆洗

逆洗までの時間の制約なし。以降逆洗予定の (A)(C)も同様

ＣＤ
6/15(C), 6/19(B), 6/24(E), 6/27(A), 6/30(D),7/4(F)

逆洗

逆洗までの時間の制約なし

7/26以降全塔樹脂移送逆洗までの時間の制約なし

13

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑥ ＲＰＶヘッドオフ対応 （計画）

ダストサンプラ・ガスはダストサンプラの排気口にてテトラパックで採取し，シリンジでバイアル瓶に注入
・よう素はチャコールフィルタにて捕集RPVヘッドオフ前にRPVベント管からRPV気相部にホースを挿入し，ダストサンプラを用いてRPVヘッド気相部の希ガス，よう素のサンプリングを行い，排気筒モニタで検出されない濃度であることを確認した後，RPVヘッドオフを行う。

14

ＲＰＶﾍｯﾄﾞオフ直前のガスサンプリングの状況
小径配管切り離し中

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社

ミラー取外し、スタテン取付後

15

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑥ ＲＰＶヘッドオフ対応 （実績）

測定結果（7月18日) RPVﾍｯﾄﾞｵﾌ基準
RPV気相内 Xe-133濃度＜4.0×10-2 Bq/cm3

1×101Bq/cm3未満

RPV気相内 よう素-131濃度＜3.1×10-7 Bq/cm3

6.3×10-2Bq/cm3未満

ＲＰＶを開放しても排気筒で検出されない濃度であることを確認⇒7月18日7時21分 RPV開放16

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑥ ＲＰＶヘッドオフ対応 （計画）
R/Bオペフロの換気
チャコールフィルタ付局所排風機（４台）① ② ③

放射性よう素除去装置（３台）

原子炉ウェル周りにチャコールフィルタ付局所排風機（4台）を設置するとともに，R/Bオペフロの換気はよう素除去装置を通して換気空調系に排気する。

17

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止⑥ ＲＰＶヘッドオフ対応 （実績）

北陸電力株式会社

R/Bオペフロの換気
２ｕ
3.0E-08

Ｒ／Ｂオペフロ

大型局排前ＤＳＴ

RPVﾍｯﾄﾞｵﾌ
白抜きは検出限界濃度
ﾄﾞﾗｲﾔ移動

2.5E-08

I-131

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ移動
SFPｹﾞｰﾄ取外し放射能濃度(Bq/cm3)

2.0E-08

8/1 12:00
燃料移動終了漏えい燃料ｼｯﾋﾟﾝｸﾞ
大型局排停止基準
1.7×10 -8Bq/cm 3

8/2
大型局排停止1.5E-08

1.0E-08

5.0E-09

0.0E+00
7月13日

7月18日

7月23日

7月28日

8月2日

8月7日

リーカ燃料のシッピング作業時間を含む７月21日～７月22日に、最大.1.1×10-8Bq/cm3となったが、期間を通じて、大型局排停止基準である.1.1×10-8Bq/cm3を上回ることはなかった。
18

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑦ タービン系機器開放対応 （計画）
T/Bオペフロ

ﾀｰﾋﾞﾝ・復水器

排気筒フィルタ

I-131

よう素除去装置

MSH
R/B・T/B HVAC
RW/B HVAC

復水器内のよう素をよう素除去装置で除去するとともに、その排気も含めたT/Bオペフロの換気はよう素除去装置を通して換気空調系に排気19

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止⑦ タービン系機器開放対応 （実績）

北陸電力株式会社

復水器及びタービン車室のマンホールからサンプリングを行い、よう素分析実施。基準を満足していることを確認した上で、タービン車室を開放した。
（ＭＳＨについても同様）
I-131測定値
7/18（よう素除去装置設置前）

3.8×10－６ Bq/cm３

7/19（よう素除去装置起動後）

ND（< 3.0×10－７ Bq/cm３）

7/20（よう素除去装置起動後）

ND（< 2.8×10－７ Bq/cm３）

7/21（タービン車室開放前）

1.4×10－７ Bq/cm３

7/19

6.0×10－７ Bq/cm３

7/20

ND
（< 5.2×10－７ Bq/cm３）

7/21（タービン車室開放前）

ND（< 1.5×10－７ Bq/cm３）

7/23（MSH開放前）

ND（< 3.6×10－７ Bq/cm３）

復水器

タービ
ン車室

ＭＳＨ

I-131開放基準＜3.0×10-7Bq/cm3< 8.7×10－６Bq/cm３（局排あり）
20

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑦ タービン系機器開放対応 （実績）
開放後のタービンオペフロのよう素１３１濃度
２ｕ

Ｔ／Ｂオペフロ

大型局排前ＤＳＴ1.0E-05
白抜きは検出限界濃度

放射能濃度(Bq/cm3)

I-131
I-131基準(局排あり）
1.0E-06

1.0E-07

I-131基準(局排なし）

7/22

タービン開放1.0E-08

1.0E-09

7/18

7/23

7/28

8/2

8/7

8/12

8/17

開放後５日間は、よう素１３１濃度が上昇し、その後低下した。
開放後、１０日程度は局所排風機の運転が必要
21

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑧ ＨＣＷ、ＬＣＷ隔離対応 （計画）
ＣＵＷ同様、逆洗、樹脂移送前によう素蓄積量と発生する希ガス量予測し，移送先から換気空調系に放出される希ガス量が排気筒での検出限界計数率を超えないよう隔離時間を評価⑧ ＨＣＷ、ＬＣＷ隔離対応 （実績）
ＬＣＷろ過器
1号機

7/9,7/16,7/19,7/22,7/26,8/1

逆洗

2号機

7/11,7/15,7/19,7/22,7/26,7/29,7/30,8/6,8/11

逆洗

逆洗までの時間の制約なし

ＬＣＷ脱塩器、ＨＣＷ脱塩器
樹脂交換、移送が無かったため評価実施せず。

22

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑨ 起動時の抑制対策 （計画）
復水器真空ポンプ起動前の復水器内壁のよう素除去
復水器インリーク試験時の復水器真空ポンプ起動前に、アテンペレータスプレー噴霧を実施する。
（但し、よう素濃度の状況に応じて実施の有無を判断）よう素⑨ 起動時の抑制対策 （実績）
８月１３日に復水器内のよう素濃度を測定した結果、検出限界濃度未満であり、復水器内壁面からのよう素の浮遊はみとめられなかったことから、アテンペレータスプレー噴霧を実施しなかった。

23

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社⑩ ラドタンク・サンプベントラインからの放出抑制対策（計画）
逆洗水や原子炉水が流入するラドタンク・サンプベントラインに局所排風機を設置し、よう素除去を実施する。
CUW F/D樹脂
FPC F/D樹脂
CF逆洗水,CD樹脂

原子炉水

LCW,HCW系樹脂
よう素

使用済樹脂タンク、廃スラッジ分離タンク

よう素

液体廃棄物処理系タンク等⑩ ラドタンク・サンプベントラインからの放出抑制対策（実績）
系統水中のよう素濃度が検出限界未満であること、樹脂へのよう素蓄積量が基準値未満であることを確認し、よう素除去装置の撤去が可能であると判断（８月１１日、８／２５日）⇒ ８月25日以降撤去実施

24

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
北陸電力株式会社＜まとめ＞
・燃料漏えい事象発生から発電停止まで約３ヶ月間、発電部門、保修部門との調整を密に行い、放出抑制のための各種対策を計画。
・予め計画した対策を適切に実施し、ゼロリリース達成することができた。

25