補助事業者名と施設名（別紙1 事業にかかる浄化槽が設置されている施設の名称）を記入

補助事業者名株式会社

事業対象の機器名及び設置台数と今回の更新予定台数を記入①

二酸化炭素削減効果計算表

全浄連((1)機器改修事業)
株式会社全浄連事業を実施する施設名

中野支店

各事業の内容 と それ(ら)によって削減できる年間消費電力量② 事業によって削減できる二酸化炭素排出量と削減率の計算※工事内容について補足事項ある場合は、余白や備考欄にご記入ください。

年間消費電力量の削減率(%)は、[各事業によって削減できる年間消費電力量の合計]÷[各事業前の年間消費電力量の合計]×100として定義する。

※小数点以下は第1位まで記入(第2位以下は切り捨て)。

ばっ気ブロワ2台の更新（2台設置のうち 2台）

事業 ①※複数台設置されている機器のうち一部のみを更新する場合は必ず更新する機器のNoを記入※既設機器のメーカーや型式が不明の場合は、不明等と記入し、空欄のままにしない。

事業前における当該機器の運転状況
事業対象機器メーカー

型式

西海ID-80S事業後における当該機器の運転予定
西海

ID-80S

ばっ気ブロワ2台が1年を通じて、合計24(hr/日)×365日の自動交互運転を行っている。
モーター出力3.7

1台当たりの年間の運転時間(h/年)

台数

kW ×2

1台当たりの日平均運転時間

×12h/日

365日/年×100／83＝39050.6

3.7

kW ×2×12h/日

×365日/年

新規にタイマーを導入するのか、既設のタイマーにより事業を行うのか、分かるように記入する。

×100／89＝削減できる年間消費電力量

36417.9

kWh2632.7kWh

上記ばっ気ブロワ2台について新規タイマー(ピノ、TS24L)による運転時間の調整

事業前における当該機器の運転状況
事業対象機器メーカー

型式

西海ID-80S

事業③5936.7 kWh

事業④200.7 kWh

事業合計
テンプレートによる自動計算

45188.0 kWh

事業によって削減できるCO2排出量

ばっ気ブロワ2台が1年を通じて、合計24(hr/日)×365日の自動交互運転を行っている。
モーター出力3.7

1台当たりの年間の運転時間(h/年)

台数

kW ×2

1台当たりの日平均運転時間

×12h/日

365日/年×100／89＝36417.9

kWh

西海

ID-80S

3.7kW ×2×8h/日

×365日/年

×100／89＝削減できる年間消費電力量

24278.6

kWh12139.3

kWh

事業対象機器
メーカー

型式

アンヴィル

CFS-800

事業後における当該機器の運転予定
アンヴィル

CFS-800

kWh

事業によって発電できる年間電力量

＋0.0

kWh

二酸化炭素
排出係数

×0.0005t-CO2

二酸化炭素排出係数

事業対象機器にかかる事業前の年間消費電力量＝

45188.0

kWh×0.0005

調整ブロワ1台が1年を通じて、1日18時間の運転を行っている。
モーター出力0.75

1台当たりの年間の運転時間(h/年)

台数kW ×1

1台当たりの日平均運転時間

×18h/日年間消費電力量

モーター効率

1台当たりの年間運転日数×365日/年

×100／83＝5936.7kWh×365日/年

×100／83＝3957.8kWh

調整ブロワ1台が1年を通じて、1日12時間の運転を行う。
0.75

kW ×

1×12h/日

放流ポンプ1台（No.1 ポンプ）の更新（2台設置中 1台の更新

事業によって削減できるCO2排出量

CO2排出量の削減率
36.8 ％＝

事業対象機器にかかる事業前のCO2排出量

t-CO2

8.3

22.5

t-CO2

(１)機器改修事業で、費用対効果が7万円/t-CO2以下になら※二酸化炭素排出係数は全国一律で「0.0005(t-CO2/kWh)」とする。
ない場合は、受付団体を通じて全浄連に事前相談を行って※必要に応じて表の行数(事業の数)は追加・削除する。
ください。
※小数点以下は第1位まで記入(第2位以下を切り捨て)する。

③ 二酸化炭素削減量の費用対効果

補助対象事業の総事業費 (※)
6,625,000 円

複数台設置されている機器のうち、一部の機器のみを更新する場合は、必ず更新する機器のNOも記入する。

事業 ④16769.1

kWh

削減率20%以上であること

既設調整ブロワ1台（令和4年度補助事業により更新）について、既設タイマー(ピノ、TA24)による運転時間の調整（1台設置のうち 1台）

事業前における当該機器の運転状況＝

0.0

ばっ気ブロワ2台が1年を通じて、合計16(hr/日)×365日の自動交互運転を行う。

モーター効率および負荷率については、全浄連ＷＥＢサイトに参考資料を掲載。

事業 ③16769.1 kWh

事業によって削減できる年間消費電力量

事業対象機器にかかる事業前のCO2排出量22.5
事業後における当該機器の運転予定(3)再エネ設備導入事
12139.3 kWh 業を実施する場合の1978.9 KWh み記入する。
(根拠となる計算書を18.2 kWh 別に添付する。)(実施しない場合は０とする。)

年間消費電力量

モーター効率

1台当たりの年間運転日数

×

t-CO2

8.3

事業後の年間発電量

2632.7 kWh

39050.6 kWh

事業②kWh削減できる
年間消費電力量

ばっ気ブロワ2台が1年を通じて、合計24(hr/日)×365日の自動交互運転を行う。

最初に機器の更新事業の計算を行う。その機器の運転時間を調整する場合、次の事業として計算を行う。

事業 ②

各事業前の
年間消費電力量事業①

年間消費電力量

モーター効率

1台当たりの年間運転日数×

事業②で運転時間の調整を行う場合は、手動入力となる削減できる年間消費電力量

1978.9kWh8.3

÷

t-CO2

費用対効果 (※2)

＝53,212円/t-CO2(※ 再エネ設備導入にかかる費用を除く)

既設水中ポンプ類の負荷率は全て１１０％、その他の0.75kW未満の既設電動機器は負荷率１０３％として計算する。

）

15÷

(※2 小数点第1位以下を切り捨て)事業によって削減でき
るCO2排出量

法定耐用年数

目標額 ７万円/t-CO2以下。（金額が低くなるほど望ましい)④共通事項
事業前における当該機器の運転状況
事業対象機器
メーカー

型式

コバラ

40ET-5.25

事業後における当該機器の運転予定
コバラ

40ET-5.25

放流ポンプ2台が1年を通じて、それぞれ1日2時間/台の自動交互運転を行っている。
モーター出力0.25

1台当たりの年間の運転時間(h/年)

台数

kW ×

1

1台当たりの日平均運転時間

×2h/日

×365

日/年

×110／

100＝200.7kWh

kW ×

1×2h/日×365

新設機器のうち、水中ポンプおよび0.75kW未満の既設電動機器の負荷率は１００％として計算する。

日/年

200

周波数
V50

Hz

浄化槽メーカー

浄化槽型式

浄化槽システム

ABC-350人槽
350人※分からない事項がある場合は不明と記入し、空欄のままにしない。

放流ポンプ2台が1年を通じて、それぞれ1日2時間/台の自動交互運転を行っている。
0.25電圧

年間消費電力量

負荷率

1台当たりの年間運転日数×100／100＝削減できる年間消費電力量

182.5

kWh

18.2

kWh

※備考

処理方式
長時間ばっ気方式