施工担当者様向け

Ver1.2

自家消費モバイルパックRSプラス 施工・設定簡易マニュアル
１．はじめに3．本製品の設置

本マニュアルは、自家消費モバイルパックRSプラス（以下、本製品）の施工・設定に関する事項を簡易的に記載したものです。安全上の注意や施工・設定に関する詳細な内容は、「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」に記載されております。必ずご一読いただいた上で、本マニュアルをご参照ください。

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

ネジキャップ（１）本製品の取付穴をΦ6.5～7.0mmのドリルにて穴開け加工する。
（２）本製品の底面に2箇所（電源ケーブル、通信ケーブル配線用）穴開け加工する。
（３）本製品の底面にPF管コネクタを取付ける。
（４）本製品を固定し、コーキング材で固定箇所をコーキングする。
（５）付属のネジキャップを取付穴部分に取付ける。
（６）PVゲートウェイのパワーコンディショナ接続用コネクタに、パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブルをつなぐ。

9［mm］取付穴
図2．取付穴加工図

2．準備物・同梱物／施工の流れ
本製品の施工に必要となる準備物は表1を、同梱物は表2を参考にご準備ください。
表1．準備物

表2．同梱物
同梱物

数量

自家消費モバイルパックRSプラス

1

エコめがね会員登録カード

１

見守り商品登録カード

1

自家消費エコめがね新規会員登録方法1

安全上の注意/安全上の要点/使用上の注意

1

施工・設定簡易マニュアル（本書）

1

PVゲートウェイ 取扱説明書一式

1※5

ネジキャップ4キー（No.200）

1「塩害オプション」をご契約の皆様へ

1

防水キャップ2個※6

準備物
マニュアル類

部材類

機器類

工具類

その他

パワーコンディショナ、周辺機器の施工マニュアル
自家消費モバイルパックRSプラス 施工・設定簡易マニュアル（本書）
自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書※1
ELセンサ設定マニュアル※1
パワコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル
パワコン間通信ケーブル
電源ケーブル
PF管
防水性のあるPF管コネクタ（推奨の保護等級：IPx5以上）
圧着端子
結束バンド
コーキング材
穴埋め用パテ
発電計測用スマートメータ（子メータ）※2
Modbus通信用ケーブル（FCPEV-Φ0.9-2P相当）※3
自家消費モバイルパックRSプラスLANケーブル（カテゴリ5以上）
設定用Windows PC（Google Chromeブラウザ、LANポートが必要）
自家消費モバイルパックRSプラス穴あけ加工用工具
ドライバー
トルクドライバー
ニッパー
圧着工具※1：エコめがね 販売会社さま向けダウンロードページよりダウンロードしてご利用ください。
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/※2：発電計測用スマートメータ（子メータ）にて計測する場合のみ必要となります。
※3：発電計測用スマートメータ（子メータ）をご利用の場合のみ必要となります。
※4：高圧・低圧スマートメータを接続する場合、事前にご契約者様から管轄の電力会社様への申請が必要です。
低圧スマートメータを接続する場合は、BルートID及びパスワードをご準備ください。設定を完了できず計測を開始できない場合があります。
※5：本製品の施工では使用しません。
※6：塩害オプションをご契約の場合のみ、防水キャップが同梱されます。

本製品の施工手順は、下記の通りです。
… 3項参照電源の起動
パワーコンディショナの配線・設定
発電計測用スマートメータの施工・設定
電源ケーブル・接地線の配線
通信ケーブルの配線（１）PCSを設置する。
（２）PCSのユニットNo. ※7を設定する。（ユニットNo.は、重複しないように設定してください。）※7：PCSの種別や型式により名称が異なります。設定されていない場合、PVゲートウェイとの通信ができません。

（３）PCSを複数台接続する場合は、以下パターンにて終端抵抗を設定する。
（詳細は「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）
 パターン••

PVゲートウェイから最遠のPCSの終端抵抗を「ON」
最遠以外のPCSの終端抵抗を「OFF」
終端抵抗：
自家消費モバイルパック
RSプラスＯＦＦ

ＯＦＦ

ＯＮ

ＰＣＳ

ＰＣＳ

ＰＣＳ

図３．パターンの終端抵抗の設定（４）PCSのRS485通信速度を「115.2」(kbps)に設定する。
（５）PVゲートウェイにつないだ通信ケーブルを、PCSに差し込み接続する。
（６）PCSを複数台接続する場合は、PCS間を通信ケーブルでつなぐ。

【第三者制御を行う場合のみ、必要な作業となります】（７）第三者制御対応ファームであることを確認する。※8

売買電計測用スマートメータのBルートID及びパスワード※4

本製品の設置

４．パワーコンディショナの配線・設定… 8項参照※8：異なる場合は、ファームウェアのバージョンUPが必要です。
（詳細は「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）

５．発電計測用スマートメータ（子メータ）の施工・設定【発電計測用スマートメータを利用する場合のみ、必要な作業となります】（１）分電盤をオフにし、PCSの運転を停止し無通電状態であることを確認のうえ、
図４の通り、PCSと分電盤の間に発電計測用スマートメータ（子メータ）を設置する。
【注意】PCSが複数台設置される場合は、発電量の総量が計測できる位置に設置する。
（２）発電計測用スマートメータ（子メータ）の設定確認を、表3の通り行う。
表3．設定項目一覧… 4項参照… 5項参照PVゲートウェイの設定… 9項参照出力制御の設定… 10項参照

ELセンサの設定… 11項参照… 6項参照… 7項参照図1．自家消費モバイルパックRSプラス 施工の流れ

図４．発電計測用スマートメータ（子メータ）の設置位置

No.

項目

使用時の設定1通信プロトコル

ModBus2

通信アドレス０１

9．PVゲートウェイの設定

６．電源ケーブル・接地線の配線（１）本製品のサーキットプロテクタに主電源（単相2線 AC100V）用ケーブルを配線する。
（端子ネジサイズ、締付トルクは表４をご参照ください。）（２）本製品のアース端子に接地線を配線する。
（３）電源ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。
表4．サーキットプロテクタ締付けトルク
接続先

端子ネジ締付トルク［N･m］

サーキットプロテクタ

角座金付SS端子 プラスマイナスねじ（M4）1.2～1.5

アース端子

アースボルト（M4）1.2～1.8（１）表６に従ってPVゲートウェイの初期設定を行う。
表６．PVゲートウェイの初期設定手順
No.

初期設定手順1

本製品の起動が完了して表示部に「ショキセッテイカイシ」と表示されていることを確認し、「決定」ボタンを押下する。

ショキセッテイカイシ

2「ジコク」画面で「▲/▼」ボタンで数値を変更し、「決定」ボタンを押下する。この操作を繰り返して、年/月/日/時/分 を設定する。

ジコク> 23/ 2/17 10:00

３「カイトリホウシキ」画面で「▲/▼」ボタンを押下して「ヨジョウ」または「ゼンリョウ」を選択して、「決定」ボタンを押下する。

カイトリホウシキ> ヨジョウ4「システムセンタク」画面で「PV」が表示されていることを確認し、「決定」ボタンを押下する。

システムセンタク> PV

5「PVダイスウ」画面で「▲/▼」ボタンを押下して、PCS登録台数（最大12台）を選択し、「決定」ボタンを押下する。

7．通信ケーブルの配線
７－１

PVゲートウェイとPCSの接続（１）PVゲートウェイのPCS接続用コネクタと、PCSを通信ケーブルで接続する。
７－２ ELセンサと発電計測用スマートメータの接続【発電計測用スマートメータを利用する場合のみ、必要な作業となります】

表5．シリアル通信端子台端子配列（１）図５を参考に、シリアル通信端子台と発電計測用スマートメータの通信端子を接続する。

コネクタの左からコネクタの左から
１．TRA1
２．TRB1
５．SG

１．GND
２．TX３．TX+

6→

必ずPVゲートウェイに接続されているPCSの台数分登録してください。
設置台数と登録台数が一致しない場合、正しく計測することができません。

「PCSトウロク」画面で「▲/▼」ボタンを押下して、「ジドウ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

PV表示部
→

PVダイスウ> x x ダイ

PCSトウロク> ジドウ

締付トルク：0.3～0.4N・m

自動検出後、「PCSケンサク OK」と「検索台数/設定台数」が表示されることを確認する。

図５．シリアル通信端子台と発電計測用スマートメータの接続→

７－３ ELセンサと売買電計測用スマートメータの接続【高圧スマートメータと接続する場合のみ、必要な作業となります】

7８．電源の起動

ショキセッテイカイシ

EL センサの状態

起動ランプ

サーバ通信ランプ設備通信ランプ

起動完了点灯消灯消灯【注意】
ELセンサの起動時にランプが以下の状態になる場合は、ファームウェアのアップデートが実行中です。
ファームウェアのアップデート（所用時間：最大15分）中は、絶対にELセンサの電源を切らないでください。

ファームウェア
アップデート中「▲/▼」ボタンを押下して、検索されたPCSのユニットNo.、PCSの種類、製造番号を確認し、「決定」ボタンを押下する。
→

接続されているPCSの台数分確認してください。

「PCSトウロク >ジッコウシマスカ？」画面で「Yes」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

10 登録が完了すると「メインメニュー」が表示されます。

→（３）ELセンサの起動を確認する。

EL センサの状態

89（１）本製品のサーキットプロテクタをONにする。
（２）PVゲートウェイ表示部が「ショキセッテイカイシ」となることを確認する。（起動には約１分かかります。）

起動ランプ

サーバ通信ランプ設備通信ランプ

点滅

点滅

点滅

※それぞれのランプは同期しません。

PCSケンサク
OK ( 3/ 3 )⑤PCSのRS485通信速度が「115.2」(kbps)に設定されているか。

（１）自家消費モバイルパック内に設置されているHUBの空いているLANポートと、売買電計測用スマートメータのETHERNETポートをLANケーブルで接続する。
７－４ 通信ケーブル配線用のPF管コネクタのパテ埋め（１）すべての通信ケーブルの配線が完了したら、通信ケーブル配線用のPF管コネクタをパテ埋めする。

「NG」となる場合は、以下①～⑤を確認後、「決定」ボタンを押下して、手順No.6に戻り再度実行してください。
①PCSの配線・設定が正しいか。
②PCSが起動しているか。
③PCSの「ユニットNo.」が登録されているか、また重複していないか。
④PCSの終端抵抗設定は正しいか。

Unit 00
XXXXXXXXXXXPCSトウロク> ジッコウシマスカ？

PVYes［メインメニュー］
23/ 2/17 10:10（２）自立運転の動作確認を行う。
（詳細は「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）（３）表７に従って、PVゲートウェイのLAN、HEMS設定を行う。
表７．PVゲートウェイのLAN、HEMS設定手順
No.

LAN設定手順

1

PVゲートウェイの表示部に「メインメニュー」と表示されている状態で「▲/▼」ボタンを押下して、「セッテイ」を表示し、「決定」ボタンを押下する。

2「LAN」画面で「決定」ボタンを押下する。

PV表示部
セッテイ→

LAN→

裏面へ続く

９．PVゲートウェイの設定（つづき）

10．出力制御の設定（つづき）

表７．PVゲートウェイのLAN、HEMS設定手順（つづき）
LAN設定手順No.

10－2.PVゲートウェイで出力制御を設定する（１）表９に従ってPVゲートウェイで出力制御を設定する。

PV表示部

→

PVゲートウェイは、PCS毎に出力制御の設定を行います。

表９．出力制御の設定手順「IPアドレスシュトク ジドウ」画面で「決定」ボタンを押下する。

IPアドレスシュトク
ジドウ「IPアドレスシュトク」画面で「▲/▼」ボタンにて、「シュドウ」を選択し、「決定」ボ

IPアドレスシュトク>シュドウ

1を押下する。

IPアドレス>192.168.11.30

2「▲/▼」ボタンを押下して「ホンタイセッテイ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ホンタイセッテイ→

6「サブネットマスク」画面で「▲/▼」ボタンにて、「255.255.255.0」と変更し、「決定」ボタンを押下する。

サブネットマスク>255.255.255.0

３「▲/▼」ボタンを押下して「ハツデンショジョウホウ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ハツデンショジョウホウ
ミセッテイ

→

7

「デフォルトゲートウェイ」画面で「▲/▼」ボタンにて、「192.168.11.100」と変更し、「決定」ボタンを押下する。

デフォルトゲートウェイ>192.168.11.100

4「スケジュールシュトクホウホウ>オンライン」画面で「決定」ボタンを押下する。

スケジュールシュトクホウホウ →オンライン「DNSサーバ」画面で「▲/▼」ボタンにて、「8.8.8.8」と変更し、「決定」ボタンを押下する。

DNSサーバ>8.8.8.85「▲/▼」ボタンを押下して「オンライン」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

スケジュールシュトクホウホウ> オンライン6「デンリョクサーバ」画面で「▲/▼」ボタンを押下して対象の電力サーバを選択し、「決定」ボタンを押下する。

デンリョクサーバ> ＊＊ デン

3458910タンを押下する。

「IPアドレス」画面で「▲/▼」ボタンにて、「192.168.11.30」と変更し、「決定」ボタンLAN「戻る」ボタンを押下して「LAN」画面を表示させる。

ツウシンサービス「▲/▼」ボタンにて「ツウシンサービス」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

11「HEMS ナシ」画面で「決定」ボタンを押下する。

HEMSナシ

12「HEMS」画面で「▲/▼」ボタンにて、「アリ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

HEMS
>アリ→

出力制御設定手順

No.

PVゲートウェイの表示部に「メインメニュー」と表示されている状態で「戻る」ボタンと「決定」ボタンを同時に２秒以上押下し、「メンテナンスメニュー」を表示する。

→

→

→

「▲/▼」ボタンにて「ソフトジドウコウシン」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

「▲/▼」ボタンにて「アリ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。「ツウシン OK」が表示され14 ることを確認する。
→「NG」となる場合は、①を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.13に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
15

ソフトジドウコウシン
アリ

7

8

「シュツリョクヘンカジカン」画面で「▲/▼」ボタンを押下して出力変化時間を選択し、「決定」ボタンを押下する。

シュツリョクヘンカジカン> 10 min「ハツデンショジョウホウ>セッテイシマスカ？」画面で「▲/▼」ボタンにて、「Yes」を押下する。

ハツデンショジョウホウ> セッテイシマスカ？ Yes→

ソフトジドウコウシン>アリ［メインメニュー］
23/ 2/17 10:20「戻る」ボタンを数回押して、「メインメニュー」を表示させる。

10．出力制御の設定【出力制御対象の場合、必要な作業になります】
10－１. 出力制御設定値の入手（１）表８を参考に、出力制御設定値を入手する。
表８．出力制御設定値
項目名

説明

発電所ID

発電所を特定するための26桁の数字

出力変化時間出力制御値までにかかる時間を5~10分の１分単位で指定する

電力サーバ

電力会社毎の電力サーバ

契約容量※9

PCS毎の契約容量動作方式

PCS毎にスケジュール制御または上限クリップ制御を設定する

入手方法
出力制御の申請手続きで電力会社から配布される
資料

出力制御の申請手続きで電力会社に提出する資料※9：PCSに接続されているパネル容量と、PCS容量の小さい方を設定する必要があります。
PCSが複数台ある場合は、全てのPCSに容量の設定が必要です。

［メンテナンスメニュー］「ハツデンショID（1/3）」、「ハツデンショID（2/3）」、「ハツデンショID（3/3）」画面で「▲/▼」ボタンにて、発電所ID(26桁）を入力し、「決定」ボタンを押下する。
→→

13

PVゲートウェイ表示部

9「▲/▼」ボタンで一桁ずつ入力する。
「決定」ボタンで次の桁へ、「戻る」ボタンで前の桁へ移動します。
最後の桁の入力後に「決定」ボタンを押下する。

出力変化時間は電力会社の指示通りに設定してください。

「スケジュールシュトクホウホウ オンライン」が表示されることを確認する。
10→「NG」となる場合は、①、②を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.9に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
②発電所IDが正しいか。
（詳細は「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）

ハツデンショID ( 1/ 3)> 00 – 0000 – 0000

スケジュールシュトクホウホウ →オンライン

11「▲/▼」ボタンで「ハツデンショジョウホウ」の設定項目を切り替えて、設定内容が正しいか確認し、「戻る」ボタンを押下する。

12「▲/▼」ボタンを押下して「ケイヤウジョウホウ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

ケイヤクジョウホウ
ミセッテイ→

13「Unit＊＊ドウサホウシキ スケジュール」画面で「決定」ボタンを押下する。

Unit＊＊ドウサホウシキ
スケジュール→「▲/▼」ボタンを押下して「スケジュール」または「クリップ」選択し、「決定」ボタンを押14 下する。
→ 「スケジュール」を選択した場合は、手順No.15に進んでください。
「クリップ」を選択した場合は、手順No.16に進んでください。

15「Unit＊＊ケイヤクヨウリョウ」画面で「▲/▼」ボタンにて、PCS単位の「契約容量/定格」を入力し、「決定」ボタンを押下する。
→「▲/▼」ボタンで一桁ずつ入力する。
「決定」ボタンで次の桁へ、「戻る」ボタンで前の桁へ移動します。
最後の桁の入力後に「決定」ボタンを押下する。

Unit＊＊ドウサホウシキ> スケジュール

Unit＊＊ケイヤクヨウリョウ> xxxxx W / xxxxx W

10．出力制御の設定（つづき）

11．ELセンサの設定（つづき）
表９．出力制御の設定手順（つづき）

出力制御設定手順

No.

16

17

「Unit＊＊クリップチ」画面で「▲/▼」ボタンにて、PCS単位の「クリップ容量/定格」を入力し、「決定」ボタンを押下する。
→「▲/▼」ボタンで一桁ずつ入力する。
「決定」ボタンで次の桁へ、「戻る」ボタンで前の桁へ移動します。
最後の桁の入力後に「決定」ボタンを押下する。

下する。

「Unit＊＊ドウサホウシキ スケジュール（またはクリップ）」が表示されることを確認す

20

Unit＊＊クリップチ> xxxxx W / xxxxx W

PCSを複数台接続する場合、接続している全てのPCSで手順No.14～16を行ってください。

「ケイヤクジョウホウ>セッテイシマスカ？」画面で「▲/▼」ボタンにて、「Yes」を押
18

19る。

→「NG」となる場合は、①、②を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.18に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
②発電所IDが正しいか。
（詳細は「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）

ケイヤクジョウホウ
> セッテイシマスカ？

ケイヤクジョウホウ
xxxxx W→

22「▲/▼」ボタンを押下して「シュツリョクセイギョ」を選択し、「決定」ボタンを押下する。

シュツリョクセイギョ
ナシ→23「シュツリョクセイギョ>セッテイシマスカ？」画面で「▲/▼」ボタンにて、「Yes」をシュツリョクセイギョ> セッテイシマスカ？

押下する。

「シュツリョクセイギョ アリ」が表示されることを確認する。
24

25

エコめがね 販売会社さま向け ダウンロードページ
https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/

Unit＊＊ドウサホウシキ →スケジュール→「NG」となる場合は、①、②を確認後、いずれかのボタンを押下して、手順No.23に戻り再度実行してください。
①LANケーブルが配線されているか。
②発電所IDが正しいか。
（詳細は「自家消費モバイルパックRSプラス 施工・取扱説明書」をご参照ください。）「戻る」ボタンを数回押して、「メインメニュー」を表示させる。

①②③

ダウンロードページ二次元コード

以下のELセンサの設定を必要に応じて行ってください。
・LTE電波強度の確認
・低圧スマートメータの設定または低圧スマートメータを利用しない場合の設定
・機器登録
・電力量計測用スマートメータ（子メータ）の設定（計測する場合のみ）・第三者制御設定（第三者制御を行う場合のみ）「▲/▼」ボタンで「ケイヤクジョウホウ」の設定項目を切り替えて、設定内容が正しいか確認し、「戻る」ボタンを押下する。
「▲/▼」ボタンを押下して「ケイヤウジョウホウ」を選択し、電力会社と契約した契約容量の合計値と192.168.11.100/login.html

図7．ELセンサログイン画面
１１－３ ELセンサの設定と確認「ELセンサ設定マニュアル」に従い、設定と確認を行ってください。
マニュアルは下記のダウンロードページまたは二次元コードよりダウンロードしてください。

Yes

一致することを確認する。

21

１１－２ ELセンサへのログイン（１）本製品内に設置されているHUBの空いているLANポートと、設定用PCのLANポートをLANケーブルで接続する。
（２）Google Chromeを起動して、アドレスバーに「192.168.11.100」と入力する。
（３）キーボードの「Enter」キーを押する。
（４）ユーザー名に「user（第三者制御を行う場合：3rdcon）」と入力する。（図7、①）（５）パスワードに「user （第三者制御を行う場合：3rdconuser） 」と入力する。（図7、②）（６）「ログイン」をクリックする。（図7、③）PVゲートウェイ表示部

１１－４ ELセンサのランプ確認
ELセンサのランプ状態を確認し、ELセンサの設定が完了していることを確認してください。

Yes

シュツリョクセイギョ
アリ［メインメニュー］
23/ 2/17 10:20

11．ELセンサの設定
１１－１ 設定用PCのIPアドレス設定（１）スタートメニューより「Windowsシステムツール」をクリックする。
（２）「コントロールパネル」をクリックする。
（３）「ネットワークとインターネット」をクリックする。
（４）「ネットワークと共有センター」をクリックする。
（５）「アダプターの設定の変更」を選択する。
（６）「イーサネット」を右クリックする。
（７）サブメニューより「プロパティ」をクリックする。
（８）「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックする。
（９）「次のIPアドレスを使う」をクリックする。（図6、①）（１０）IPアドレスに「192.168.11.200」を入力する。（図6、②）（１１）サブネットマスクに「255.255.255.0」を入力する。（図6、③）（１２）OKをクリックする。（図6、④）

１１－５ ELセンサの通信確認
ELセンサ設定マニュアルの「ELセンサの通信確認」を行い、「エコめがねサーバ接続状態」が正常であることを確認してください。

①

以上で設定作業は終了です。
本製品の鍵を施錠してください。

②③

年末年始・夏季休暇等の当社指定休日は除きます。

④
図6．IPアドレス設定〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

淀屋橋スクエア4F