・工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡し下さい。
・お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管して下さい。

下図を参考に配線条件をご確認下さい。

コントローラーシグニファイジャパン合同会社

NTPLI
f OM CHT802)
IEEE HERNE
Po rET(PoEAC
Input

取扱説明書

J$PMPS"DDFOU$PNQBDU3(#8

CAT5e/RJ45
データケーブル

Rev:02ؓؕ‫؜‬ٚ‫جؠؓ٭‬٤‫ؤع‬٤‫٭ؓعؠق‬ٜ‫هر٭ل٭ة‬ٖٛ˓

専用リードケーブル■ 使用環境
場所

温度

湿度

屋内外

-5℃～35℃

0％～95％
結露なし

AC
Input
48Vパワー
サプライ

エンドキャップ

コントロールモジュール
CM-400 48V EO, AS

CAT5e/RJ45
データケーブル

製品名

スイッチング・ハブ（別途）

定格入力電圧定格消費電力iColor Accent Compact RGBW, 1ft（0.3m）, TRANSLUCENT LENSDC48V

10W

iColor Accent Compact RGBW, 2ft（0.6m）, TRANSLUCENT LENS

DC48V

16W

iColor Accent Compact RGBW, 4ft（1.2m）, TRANSLUCENT LENS

DC48V

28.5W

iColor Accent Compact RGBW, 1ft（0.3m）, CLEAR LENS

DC48V

10W

iColor Accent Compact RGBW, 2ft（0.6m）, CLEAR LENS

DC48V

16W

製品タイプ

専用リードケーブル長さ

接続可能台数

iColor Accent Compact RGBW, 4ft（1.2m）, CLEAR LENS

DC48V

28.5W

1219mm（4ft） / 28.5W

15m（50ft）

8台

1219mm（4ft） / 28.5W

30m（100ft）

7台

610mm（2ft） / 16W

15m（50ft）

14台

610mm（2ft） / 16W

30m（100ft）

13台

305mm（1ft） / 10W

15m（50ft）

22台

305mm（1ft） / 10W

30m（100ft）

21台

専用
リードケーブル

ACInput
48Vパワー
サプライ

エンドキャップ

コントロールモジュール
CM-400 48V EO, AS【 Accent Compact 接続可能台数 】

・ 灯具間隔をあける場合は、専用ジャンパーケーブルをご使用下さい。
・ 専用ジャンパーケーブルは切断、延長加工しないで下さい。

箱には以下のものが入っています。全て入っているか確認して下さい。
Clear Lens（クリアレンズ）● スペーサー1ft / 2ft / 4ft

Translucent Lens（乳白レンズ）

1ft / 2ft / 4ft

電源が入ってないことを確認します。

シリアルナンバーの記録

全ての機材の接続が終わるまで電源を入れないで下さい。
Item: 123-000010-00

Accent Compact には製造時に個別のシリアルナンバー

12NC: 9105007 00124

が付いています。

DC:
SN:

MAC:000AC5257C48

BCP433 3953045LE-MP/PDQ
100-240V

IP: 10.037.124.075

0820 JEDP 002
64000E09

シリアルナンバーはライトアドレスを変更する場合に必要となりますので、事前にシリアルナンバーとライトアドレスケーブルを接続する 及び エンドキャップを取り付けます。

を配線図上に控えておいて下さい。

Item: 123-000010-00
12NC: 9105007 00124

接続する際、ケーブル、エンドキャップは奥までしっかり押し込んで下さい。

BCP433 3953045LE-MP/PDQ
100-240V

DC:
SN:

0820 JEDP 002
64000E09

また、Accent Compact にも設定したライトアドレスを耐候ラベルなどを使用し明記しておくことをおすすめします。

Accent Compact を設置場所に取り付けます。
スペーサーを用いて器具を設置し、器具設置後取り外して下さい。

Click!

1.5mm

38 mm

5 mm

Click!

45.4 mm

57.1 mm

10mm
M557.3 mm

21.9 mm20 mm

0.3 m5mm30.4m

● 電源ケーブルの接続
ライン / ニュートラル をそれぞれの端子に繋いで下さい。

CM-400 48V EO コントロールモジュールへの配線● 照明器具ケーブルの接続
専用リードケーブルのデータ線 及び 電源線をそれぞれ接続します。

入力

出力（オプション）

VV-V+

V+>10 mm

電源ケーブルをパワーサプライに接続します。

※ 信号線の被膜を剥ぐ必要はありません。

電源を入れます。
設置が完了したら、接続された照明器具のテストを行います。

● データケーブルの接続
スイッチングハブからのデータケーブルを Ethernet IN に接続します。

入力

出力

テストボタンを押し器具の接続をく確認、確認後再度テストボタンを押し、テストモードを終了します。

>10 mm（オプション）※ 信号線の被膜を剥ぐ必要はありません。

QuickPlay Pro ソフトウェアで器具を操作します。
Address and Configure：www.philips.com/colorkinetics/support/addressing/

落下防止ワイヤを、本体もしくは本体とルーバーに取り付けて使用します。
[ 本体のみ ][ 本体とルーバー ]片方の取付ブラケットに落下防止ワイヤを通すための穴が空いています。
安全の為、設置環境に応じて適宜ワイヤ（別途）をご使用下さい。

● 素人工事は危険です。電気工事は、電気工事店（有資格者）にお任せ下さい。
一般の方の取付は法律で禁止されています。
● 電源を入れた状態での配線工事、器具の接続または取り外しはしないで下さい。火災・感電の原因となります。
● 異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談下さい。
火災・感電の原因となります。

● 器具の改造、部品の変更は行わないで下さい。
落下・感電・火災の原因となります。
● 器具を布・紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしないで下さい。火災の原因となります。
● お手入れの際は、必ず電源を切り、しばらくしてから作業して下さい。
感電や故障の原因となります。

ワイヤのもう一方を建築物に取り付けて下さい。
● 点灯中および消灯直後はLED器具が高温となっておりますので、手を振れないで下さい。火傷の原因となります。
● 器具の周囲に温度の高くなるもの（ストーブなど）や湿気を発生させるものを置かないで下さい。火災の原因となります。
● 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。設置・取付環境に応じて適切な部材、手法で施工して下さい。
取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
● 照明器具には寿命があります。必ずメンテナンスが可能な場所に設置して下さい。
● 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
● 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、落下、感電などに至る場合があります。
● 屋外で結線をする場合には防水処理・絶縁処理を確実に行って下さい。不完全な場合、火災・感電・器具不良の原因となります。
● 当製品の使用可能条件の温度は-20℃～50℃、湿度は0％～95％、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でのご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。
● 当製品の保存可能条件の温度は-20℃～70℃、湿度は0％～95％、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故障の原因となります。

Accessories アクセサリー
ルーバー：本体に取り付けて使用します。 ※ Clear Lens（クリアレンズ）専用

垂直ルーバー

水平ルーバー● LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承下さい。
● 安全の為、LEDを直視する事はお止め下さい。
● LED光源の交換は出来ません。
● 湾岸隣接地域では、塩害により短時間で錆が発生する場合があります。

● この商品の保証期間は、お買い上げより3年です。取扱説明書、カタログ、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で保証期間内で故障した場合は製品交換させていただきます。
● 無償修理または交換をご依頼になる場合は、お買い上げ販売店にお申し付け下さい。

１．保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。

灯具の背面取り付けについて

●
●
●
●

Accent Compact を背面から取り付ける場合は、取り付けブラケットを背面用に交換して取り付けます。

使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷。
火災、地震、水害、落雷、その他天災などによる故障および損傷。
異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障および損傷。

２．保証の範囲は商品のみです。
灯具の裏側にある取付

●
●
●
●
●

施工上の不備に起因する故障および損傷。本取扱説明書に従わない取付。
現場でのカット加工に起因する故障および損傷。
法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷。
日本国内以外での使用による故障および損傷。
年間4000時間以上の長時間使用の場合。

●交換、出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

ブラケット位置は調整可
能です。

1.5mm
六角レンチ

●安全の為、1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検を行って下さい。
●点検は必ず、電源を切ってから行って下さい。感電の原因となります。
●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
●点検せずに使い続けるとまれに、火災・感電・落下などに至る場合があります。

38mm

2.8mm

φ13mm

一般社団法人 日本照明工業会
https://www.jlma.or.jp/

38.2mm

推奨ネジ
M10・1.5mmピッチ
長さ12mm※安全チェックシートは一般社団法人 日本照明工業会より発行されています。

30mm5mm●LED器具のお手入れは、水もしくは薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、それを絞ってから軽く拭き取って下さい。
シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないで下さい。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
器具を水洗いしないで下さい。

シグニファイジャパン合同会社