INSPIRED BY EFFICIENCY

Návod k obsluzeSíťový zdroj High Performance
HP5424 (24 V DC, 40 A), HP5448 (48 V DC, 20 A)

Adresa výrobce
Interroll Software & Electronics GmbHIm Südpark 183
4030 Linz
AUSTRIAwww.interroll.com

Obsah dokumentu
Usilujeme o přesnost, včasnost a úplnost informací a obsah tohoto dokumentu jsme pečlivě připravili. Bez ohledu na tojsou chyby a změny výslovně vyhrazeny.
Autorské právo / průmyslová právní ochrana
Texty, obrázky, grafika a podobně, jakož i jejich uspořádání podléhají ochraně autorských práv a dalších zákonů oochraně. Reprodukce, změna, přenos nebo zveřejnění části nebo celého obsahu tohoto dokumentu je v jakékoli formě
zakázáno.
Tento dokument slouží pouze pro informaci a pro zamýšlené použití a není oprávněn reprodukovat dotyčné produkty.
Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu (chráněné ochranné známky, jako jsou loga a obchodní
názvy) jsou vlastnictvím společnosti Interroll AG, CH nebo třetích stran a bez předchozího písemného souhlasu je nelzepoužívat, kopírovat nebo distribuovat.
Online verze - vhodná pouze pro barevný tisk!

Obsah1

K tomuto dokumentu

7

1.1

Informace k tomuto návodu k obsluze

7

1.2

Varování v tomto dokumentu

8

1.3

Symboly2

Bezpečnostní informace

10

2.1

Stav techniky

10

2.2

Použití v souladu s daným účelem

10

2.3

Použití v rozporu s daným účelem

10

2.4

Kvalifikace personálu

11

2.5

Nebezpečí

912

Poškození zdraví osob

12Elektřina

12

Pracovní prostředí

12

Poruchy při provozu

12Údržba12

Neúmyslný rozběh

12

2.6

Rozhraní pro jiná zařízení

13

2.7

Provozní režimy / provozní fáze

13

Normální provoz

13

Zvláštní provoz

13

2.8

Současně platné dokumenty

13

2.9

Informace o produktu prostřednictvím aplikace Interroll Product App

14

3

Informace o produktu

14

3.1

Popis produktu

14

3.2

Komponenty

Rekuperace energie / Ochrana proti přepětí / Brzdový chopper

1415Přehled (rozkladový výkres HP5424)

15

Vypínač DC

16

Stavové kontrolky HP5424/HP5448

17

Takt blikání kontrolky Power

18

3.3

Typový štítek

18

3.4

Technické údaje

19

3.5

Rozměry

20

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

3 z 40Obsah4Přeprava a skladování

21

4.1

Přeprava

21

4.2

Skladování21

5Montáž a instalace

22

5.1

Varování pro montáž

22

5.2

Montážní poloha

22

5.3

Připojení a nastavení

Jsou přípustné následující montážní polohy:

5.4

23
24

(1) Připojení na kostru

26(2) přípojnice 1 – 24/48 V DC

26(3) přípojnice 2 – 24 V DC

26(4) Připojení signálů (Tranzistorové výstupy)

27(6) Stavěcí potenciometr UDC27(7) Nastavení propojek ochrany vedení DC

28(5) Přípojnice 3 – 400 V AC

28(8) Přípojnice 4 – 400 V AC

28

Elektroinstalace29

Pokyny pro použití30Připojení na straně sítě a jištění30Připojení na straně zátěže a jištění

30

Dopravník s několika síťovými zdroji Interroll

31

Elektrické připojení

31

6

Uvedení do provozu a provoz

32

6.1

Uvedení do provozu

32

6.2

Provoz

Kontrola před prvním uvedením do provozu
Kontrola před každým uvedením do provozu

32
33
33

6.3

Postup při nehodě nebo poruše

337Údržba a čištění

34

7.1

Údržba34

7.2Čištění34

4 z 40Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Obsah8

Pomoc při poruchách

8.1

Vyhledávání chyb

35

9Vyřazení z provozu a likvidace

36

9.1

Vyřazení z provozu

36

9.2

Likvidace

36

10Příloha37

10.1Příslušenství

37

10.2

Překlad originálního prohlášení o shodě

38

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

35

5 z 406 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

K tomuto dokumentu

1

K tomuto dokumentu

1.1

Informace k tomuto návodu k obsluze

Tento návod popisuje síťové zdroje Interroll:• HP 5424• HP 5448
V dalších částech tohoto dokumentu je používáno označení „síťový zdroj“ v jednotném čísle. Údaje uvedené v tomto
návodu k obsluze se týkají obou variant (pokud není uvedeno jinak).
Návod k obsluze je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny a informace k různým provozním fázím síťového
zdroje. Popisuje síťový zdroj v okamžiku expedice z firmy Interroll.
Aktuální verzi tohoto návodu k obsluze naleznete na internetu:
www.interroll.com
Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly připraveny s ohledem na platné normy a předpisy
i na aktuální stav techniky.
¾

Pro bezporuchový a bezpečný provoz a pro dosažení případného záručního plnění si nejprve přečtěte návod
k obsluze a respektujte pokyny.

¾

Návod k obsluze uchovávejte v blízkosti síťového zdroje.

¾

Návod k obsluze předejte každému dalšímu majiteli nebo uživateli.
Za škody a poruchy provozu, které vyplývají z nerespektování tohoto návodu k obsluze, nepřebírá výrobcežádnou záruku.
Pro lepší čitelnost není v těchto pokynech použit jazyk odpovídající pohlaví.
Pokud máte po přečtení návodu k obsluze další dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktníosoby ve vaší blízkosti naleznete na www.interroll.com
Poznámky a připomínky k našim návodům k obsluze posílejte na adresu manuals@interroll.com.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

7 z 40K tomuto dokumentu

1.2

Varování v tomto dokumentu

Varování jsou uváděna v té souvislosti, ve které mohou vzniknout rizika, na něž varování upozorňuje. Jsou sestavena
podle následujícího vzoru:VÝSTRAŽNÉHESLO
Druh a zdroj nebezpečíDůsledky v případě nerespektování¾Opatření pro eliminaci nebezpečíVýstražná hesla označují druh a závažnost následků, pokud nejsou respektována opatření pro eliminaci nebezpečí.

NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí!
Pokud nejsou uplatněna opatření pro eliminaci nebezpečí, dochází k těžkým poraněním nebo k usmrcení osob.
¾

Opatření pro eliminaci

VAROVÁNÍ
Označuje možnou nebezpečnou situaci!
Pokud nejsou uplatněna opatření pro eliminaci nebezpečí, může dojít k těžkým poraněním nebo k usmrcení osob.
¾

Opatření pro eliminaci

POZOR
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci!
Pokud nejsou uplatněna opatření pro eliminaci nebezpečí, může dojít k lehkým nebo středně těžkým poraněním.
¾

8 z 40Opatření pro eliminaci

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

K tomuto dokumentu

UPOZORNĚNÍ
Označuje situaci, která může vést ke vzniku hmotných škod.
¾

1.3

Opatření pro eliminaci

Symboly
Tato značka upozorňuje na užitečné a důležité informace.

ü

Tato značka označuje předpoklad, který musí být splněn před zahájením montáže nebo údržby.
Tato značka označuje všeobecné bezpečnostní informace.
Toto značka varuje před horkými povrchy.

Tato značka označuje činnost, kterou je třeba provést.

•

Tato značka označuje položky v seznamu.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

9 z 40Bezpečnostní informace2

Bezpečnostní informace

2.1

Stav technikySíťové zdroje Interroll jsou zkonstruovány s ohledem na platné normy a na současný stav techniky a jsou dodávány
v provozně bezpečném stavu. Přesto mohou při jeho používání vzniknout nebezpečné situace.
V případě nerespektování pokynů v tomto návodu k obsluze může dojít k život ohrožujícím poraněním!
Kromě toho je třeba dodržet předpisy pro prevenci úrazů platné v místě použití stejně jako všeobecná bezpečnostní
pravidla.

2.2Použití v souladu s daným účelem

Síťový zdroj smí být používán výhradně v průmyslovém prostředí pro průmyslové účely v rámci mezních výkonových
parametrů uvedených v technických údajích.
Před uvedením do provozu je třeba jej integrovat do přepravní jednotky nebo dopravníku, kde slouží k napájení
pohonu Interroll RollerDrive.
Síťový zdroj smí být používán pouze v uzavřených prostorech.

2.3Použití v rozporu s daným účelem

Každé použití přesahující oblast popsaného účelu je považováno za použití v rozporu s daným účelem, případně jetřeba pro takové použití získat souhlas společnosti Interroll Engineering GmbH.
Použití v prostorách, kde mohou různé látky tvořit výbušnou atmosféru, resp. prašnou atmosféru, je zakázáno. Stejně
tak je zakázáno použití v medicínském a farmaceutickém sektoru.
Instalace v nechráněných prostorách ovlivněných povětrnostními podmínkami nebo v prostorách, kde vlivem
klimatických podmínek dochází k degradaci technických zařízení a hrozí jejich selhání, je považována za použití
v rozporu s daným účelem.
Použití síťového zdroje není určeno pro soukromé koncové spotřebitele! Použití v bytových prostorách je bez
dodatečných zkoušek a bez aplikace příslušných opatření pro zajištění elektromagnetické kompatibility zakázáno!
Použití pohonu jako bezpečnostního dílu nebo realizace bezpečnostních funkcí tímto pohonem není přípustná.
Napájecí zdroje Interroll HP5424 a HP5448 nejsou napájecí zdroje AS-Interface!

10 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluzeBezpečnostní informace

2.4

Kvalifikace personálu

Nekvalifikovaný personál není schopen rozpoznat rizika, a je proto vystaven zvýšenému nebezpečí.
¾Činnostmi popsanými v tomto návodu k obsluze proto pověřujte pouze kvalifikovaný personál.

¾

Provozovatel odpovídá za to, že personál bude dodržovat místně platné předpisy a pravidla pro bezpečnou
práci a preventivní opatrnost.

Tento návod oslovuje následující cílové skupiny:
Provozní personál
Obslužný personál byl instruován, jak obsluhovat a čistit Interroll RollerDrive a dodržovat bezpečnostní předpisy.
Servisní personál
Servisní personál má odborné technické vzdělání nebo absolvoval školení prováděné výrobcem a provádí práce naúdržbě a opravách.
Elektrotechnici
Elektrotechnici mají odborné technické vzdělání a kromě toho jsou schopni na základě svých znalostí, zkušenostía příslušných pokynů řádně provádět práce na elektrických zařízeních. Jsou schopni samostatně rozpoznat možná
nebezpečí a předejít škodám na zdraví osob i hmotným škodám způsobeným elektrickým napětím.
Veškeré práce na elektrickém vybavení smí provádět pouze elektrotechnici.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

11 z 40Bezpečnostní informace

2.5

Nebezpečí
Zde najdete informace o různých druzích nebezpečí a o škodách, které mohou vzniknout v souvislosti
s provozem síťového zdroje.

Poškození zdraví osob

Práce na údržbě, instalace a opravách zařízení smí provádět pouze autorizovaný odborný personál při dodržení
platných předpisů.

Před zapnutím síťového zdroje zajistěte, aby se v blízkosti dopravníku / dopravního systému nezdržoval
nepovolaný personál.

Elektřina


Práce na instalaci a údržbě provádějte pouze v bezproudém stavu. Odpojte síťový zdroj od napětí a zajistěte jej
proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

Pracovní prostředí


Z oblasti, kde pracujete, odstraňte nepotřebný materiál a předměty.

Poruchy při provozu
Pravidelně kontrolujte, zda síťový zdroj není viditelně poškozený.



Pokud se objeví kouř, odpojte síťový zdroj ihned od napětí a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.



Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy.

Údržba

Jelikož se jedná o bezúdržbový produkt, postačuje pravidelně kontrolovat, zda jsou na síťovém zdroji viditelná
poškození.

Síťový zdroj nikdy neotevírejte!

Neúmyslný rozběh


Zajistěte, aby nebylo možné síťový zdroj neúmyslně zapnout, zejména při montáži, údržbě nebo v případě
poruchy.
Použijte visací zámek pro zajištění vypínače síťového zdroje proti opětovnému zapnutí. Vytáhněte klíč
a noste jej s sebou, dokud nejsou práce na údržbě a opravách dokončené.

12 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluzeBezpečnostní informace

2.6

Rozhraní pro jiná zařízení

Při integraci síťového zdroje do dopravníku mohou vzniknout zdroje nebezpečí. Tyto zdroje nebezpečí nejsou součástí
tohoto návodu k obsluze a musí být analyzovány zvlášť při vývoji, instalaci a uvedení dopravníku do provozu.
¾

Po integraci síťového zdroje do dopravníku překontrolujte před spuštěním celé zařízení, zda se na něm
nevyskytly nové zdroje nebezpečí.

2.7

Provozní režimy / provozní fáze

Normální provoz
Provoz v sestaveném stavu u zákazníka, kde je pohon součástí dopravníku v rámci komplexního zařízení.

Zvláštní provoz
Zvláštní provoz jsou všechny provozní režimy / provozní fáze, které jsou zapotřebí pro zajištění a udržení bezpečného
normálního provozu.
Zvláštní provozní režim

PoznámkaPřeprava/skladování-

Montáž / uvedení do provozu

V bezproudém stavuČištěníV bezproudém stavuÚdržba/opravy

V bezproudém stavu

Vyhledávání poruch-

Odstraňování poruch

V bezproudém stavuVyřazení z provozu

V bezproudém stavu

Likvidace-

2.8

Současně platné dokumentySíťové zdroje HP5424 a HP5448 jsou součástí platformy Interroll DC, která se skládá ze:• síťového zdroje Interroll High Performance HP 5424 nebo HP 5448 (24 V DC / 48 V DC)• řízení Interroll MultiControl AI/BI• pohonu RollerDrive EC5000 AI/BI (24 V DC / 48 V DC)• řízení Interroll DriveControl 20 / 54 / 2048
Respektujte pokyny uvedené v návodech k obsluze připojených zařízení.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

13 z 40

Informace o produktu

2.9

Informace o produktu prostřednictvím aplikace Interroll Product AppÚdaje o konkrétním výrobku lze vyčíst prostřednictvím aplikace Interroll Product a čipu NFC integrovaného v
typovém štítku. Aplikace Interroll Product App je k dispozici ve všech známých obchodech s aplikacemi:

3

Informace o produktu

3.1

Popis produktu

Platforma Interroll DC zahrnuje pohony RollerDrive se jmenovitým napětím 24 V, resp. 48 V.
Síťový zdroj Interroll převádí vstupní třífázové střídavé napětí 400 V na stejnosměrné napětí 24 V, resp. 48 V, kteréslouží k napájení připojených pohonů Interroll RollerDrive:• HP5424 – výstupní napětí 24 V DC, trvalý výstupní proud 40 A,• HP5448 – výstupní napětí 48 V DC, trvalý výstupní proud 20 A.
Další charakteristické výhody jsou snadná manipulace, minimální nároky na konfiguraci („plug-and-play“) a snadnávýměna v případě výměny.
Vestavěný vypínač DC umožňuje odpojit připojený pohon RollerDrive od napětí.
Vypínač je možné ve vypnutém stavu zajistit proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

Rekuperace energie / Ochrana proti přepětí / Brzdový chopper
Pokud se připojené pohony RollerDrive zastaví, nebo pokud se prudce sníží jejich rychlost, přemění se pohybová
energie přepravovaného materiálu v generátorovém režimu pohonu RollerDrive na elektrickou energii. Tato energie
se vrátí do systému, kde ji mohou buď využít jiné pohony RollerDrive, nebo se může přes brzdový odpor integrovaný
v síťovém zdroji přeměnit na teplo.
Chopper se aktivuje, pokud dojde při rekuperaci k překročení výstupního napětí nastaveného na potenciometru o 1 V(HP5424) / 2 V (HP5448). Tím se eliminují příliš vysoká napětí v rámci systému.

14 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Informace o produktu

3.2

KomponentyPřehled (rozkladový výkres HP5424)

1 Víko prostoru svorek

6 Propojka – omezení výstupního proudu

2 Prostor svorek

7 Kabelové průchodky M25

3 Kabelové průchodky M20/M12

8 Stavové kontrolky

4 Víko skříně

9 Vypínač DC (uzamykatelný)5 Typový štítek

10 Dno skříně s chladičem

Pomocí vhodného šroubováku s plochou hlavou je možné otevřít kryt prostoru pro svorkovnice.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

15 z 40

Informace o produktu

Vypínač DC

VAROVÁNÍ
Nebezpečí ohrožení života vlivem elektrického proudu!
Vypínač DC síťového zdroje není síťové odpojovací zařízení podle kategorie zastavení 0.
Vypínač spíná pouze napájecí napětí DC připojených pohonů RollerDrive.
¾

Elektrické práce smí provádět pouze odborníci v oboru elektrotechniky.

¾

Při práci na napájecím napětí 400 V odpojte dopravník od napětí a zajistěte jej proti neúmyslnémuopětovnému zapnutí.

Jako ovládací prvek se používá bezkontaktní spínač.
Vypínač je možné ve vypnutém stavu uzamknout, aby byl síťový zdroj zajištěn proti neúmyslnému opětovnému
zapnutí.

16 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Informace o produktu

Stavové kontrolky HP5424/HP5448

Error 1

Error 2Error 3

Power

Error 2Error 4

Error 1

HP5448Power

HP5424

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

Výstupní napětí DC je vypnuté

1 Hz

OFF

OFF

OFF

Vypnutí chybovým stavem

Bliknen-krát*

OFF

1 Hz

OFF

OFF

ON

ON

Bliknen-krát*

ON

ON

ON

ON

Varování (výstup DC zůstává aktivní)

Bliknen-krát*

OFF

OFF

OFF

OFF

Bliknen-krát*OFF

OFF

Nadproud DC 1

Blikne
7krát

ON

OFF

OFF

OFF

Blikne
7krát

ON

OFF

Nadproud DC 2

Blikne
7krát

OFF

ON

OFF

OFF

Blikne
7krát

OFF

ON

Nadproud DC 3

Blikne
7krát

OFF

OFF

ON

OFF

Nadproud DC 4

Blikne
7krát

OFF

OFF

OFF

ON

Systémová chyba – nadproud

Blikne
7krát

ON

ON

ON

ON

Blikne
7krát

ON

ON

Normální provoz* n = viz tabulku na další stránce

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

17 z 40

Informace o produktu

Takt blikání kontrolky Power
Bliknutí kontrolky
Power – počet n

Popis

1

Ochrana zařízení: kritická podmínka (např. nadproud ve výkonové části)2

Ochrana zařízení: příliš dlouhé překročení jmenovitého výkonu

3

Ochrana zařízení: přetížení – jmenovitý výkon byl překročen 1,5×

4

Ochrana zařízení: Nadměrná teplota

5

Rozpoznán výpadek jedné fáze

6

Ochrana zařízení: přetížení přerušovacího odporu

7

Ochrana proti nadproudu na výstupní straně

Pokud je to možné, jsou stavy hlášené jako varování. Výstupy DC přitom zůstávají aktivní. Kritické stavy jsou
hlášeny jako chyby a vedou k odpojení výstupů DC.

3.3

Typový štítekÚdaje na typovém štítku umožňují identifikaci síťového zdroje. Ta je zapotřebí, aby bylo možné síťový zdroj používat
v souladu s daným účelem.

1 Číslo položky

5 Sériové číslo

2 Požadavky na napájení Output

6 Požadavky na napájení Input 1)

3 Výrobce

7 CE- / UL-Označení / Varovné příznaky

4 Týden a rok výroby
∑ ≤13 A - Při smyčce přes napájecí vedení na maximálně osm napájecích zdrojů se očekává maximální celkový
proud.
1)

18 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Informace o produktu

3.4

Technické údaje
HP5424Požadavky na napájení

HP5448

380Y/220 V - 480Y/277 V ±10%; 3~+PE; 1,625 A (∑ ≤13 A)

Požadovaná ochrana na straně sítě3× 16 AÚnikový proud~1 mA

Druhy sítěSíť TTSíť TN C SSíťová frekvence
Maximální zapínací proud
Jmenovité výstupní napětí
Regulační rozsah výstupního napětí
(potenciometr)

50–60 Hz, ±6 %4,4 A 400 V / 50 Hz

5,3 A 480 V / 60 Hz

24 V DC

48 V DC

24 V – 28 V

48 V – 54 V

Tolerance výstupního napětí

±0,5 % při chodu naprázdno

Zbytkové zvlnění (špička – špička)

Vpp ≤ 600 mV 1)

Vpp ≤ 400 mV 1)

Výstupní jmenovitý proud při napětí
380–480 V AC

40 A při napětí 24 V DC

20 A při napětí 48 V DC

Jmenovitý výkon

960 W

Režim boostVýkonnostní odolnost sekáče

1440 W po dobu 4 sTrvalý výkon 30 W, špičkový výkon 200 W - impulsní provedení

Odolnost proti zpětnému toku

do 35 Vdo 60 VÚčinnost≥ 92 %≥ 92 %

Kategorie přepětí

III

Stupeň elektrického krytí

IP54

Stupeň znečištění

2

Teplota okolí při provozu−30 °C až +40 °C 2)

Teplota okolí při přepravě
a skladování−40 °C až +85 °C

Nadmořská výška instalace

Max. 1000 m 3)

Všechny údaje platí pro teplotu 20 °C.
Hodnota v souladu s pravidlem měření Interroll Zbytkové zvlnění v souladu s normami IEEE 1515-2000 a JEITARC9131A.
2)Použité kabelové průchody je možné při teplotách pod −20 °C zatěžovat pouze staticky.
1)3)

Od 1000 m se očekává významné snížení.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

19 z 40

Informace o produktu

3.5

20 z 40Rozměry

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluzePřeprava a skladování4Přeprava a skladování

4.1

Přeprava
VAROVÁNÍ

Nebezpečí života v důsledku poškození krytu!
¾

Po přepravě zkontrolujte každý síťový zdroj, zda na něm nejsou viditelná poškození.

¾

V případě zjištěných poškození vyfotografujte poškozené díly.

¾

V případě poškození při přepravě ihned informujte přepravce nebo společnost Interroll, abyste nepřišlio případný nárok na náhradu škody.

POZOR
Nebezpečí poranění při nesprávné přepravě!
¾

Práce na přepravě nechte provádět pouze autorizovaným odborným personálem.

Je třeba respektovat následující pokyny:¾

Palety neskládejte na sebe.

¾Před přepravou zkontrolujte, zda jsou síťové zdroje Interroll správně upevněné.

¾

Při přepravě se vyhněte silným nárazům.

¾

Síťové zdroje nevystavujte silnému kolísání teploty, neboť to může vést ke kondenzaci vody.

4.2

Skladování
POZOR

Nebezpečí poranění kvůli nesprávnému skladování!
¾

Dbejte na správné uskladnění síťových zdrojů.

Je třeba respektovat následující pokyny:¾

Palety neskládejte na sebe.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

21 z 40

Montáž a instalace

5

Montáž a instalace

5.1

Varování pro montáž
VAROVÁNÍ

Nebezpečí života v důsledku poškození krytu!
¾

Před instalací zkontrolujte, zda nejsou všechny zdroje napájení viditelné.

¾

Nemontujte poškozené napájecí jednotky!

¾

V případě poškození okamžitě informujte dodavatele nebo Interroll.

UPOZORNĚNÍ
Nesprávná manipulace při montáži síťového zdroje Interroll může vést ke vzniku hmotných škod nebo kezkrácení životnosti síťového zdroje.
¾

Síťové zdroje nesmí spadnout a nesmí být nesprávně používány, aby nedošlo ke vzniku škod uvnitř zdroje.

¾

Síťové zdroje nemontujte nad zdroje tepla a zajistěte, aby zůstala zachována přirozená cirkulace vzduchu
v okolí síťového zdroje.

¾

Do krytu nevrtejte žádné upevňovací otvory a stávající otvory nezvětšujte.

5.2

Montážní poloha
Aby se minimalizovaly ztráty ve vedení, namontujte síťový zdroj v blízkosti řízení Interroll.
Namontujte síťový zdroj v přednostní poloze (viz obrázek na další straně).
U alternativních montážních poloh je třeba počítat se snížením výkonu.

22 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Montáž a instalace

Jsou přípustné následující montážní polohy:Přednostní montážní poloha

Alternativní montážní polohy (možné snížení výkonu / není schválen UL)¾

Síťový zdroj Interroll namontujte na rovnou plochu rámu dopravníku.

¾

Zajistěte, aby se šrouby vlivem vibrací nebo rázů nemohly povolit a aby nedocházelo k žádným deformacím
konstrukce.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

23 z 40

Montáž a instalace

5.3Připojení a nastavení

HP 5424
1 Připojení na kostru

5 Přípojnice 3 – 400 V AC (max. 6 mm2)2 Přípojnice 1 – 24 V DC (max. 6 mm )6 Potenciometr 24 V DC

3 Přípojnice 2 – 24 V DC (max. 6 mm2)

7 Propojka – omezení výstupního proudu

4 Připojení signálů (max. 1,5 mm )8 Přípojnice 4 – 400 V AC (max. 6 mm2)22

Pokud není propojka zapojena, zobrazí se chybové hlášení (nadproudová ochrana).

24 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Montáž a instalace

HP 5448
1 Připojení na kostru

5 Přípojnice 3 – 400 V AC (max. 6 mm2)2 Přípojnice 1 – 48 V DC (max. 6 mm2)

6 Potenciometr 48 V DC
7 Propojka – omezení výstupního proudu

4 Připojení signálů (max. 1,5 mm2)

8 Přípojnice 4 – 400 V AC (max. 6 mm2)

Pokud není propojka zapojena, zobrazí se chybové hlášení (nadproudová ochrana).

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

25 z 40

Montáž a instalace(1) Připojení na kostruŠroub popsaný jako „A“ tvoří napojení na ochranný vodič PELV pro napájecí napětí DC.
Při zkoušce izolace (sekundární strana vůči PE) je třeba šroub „A“ odstranit. Poté šroub opět namontujte.

UPOZORNĚNÍ
Porucha integrované ochrany vedení!
Šroub označený „A“ již zajišťuje připojení ochranného vodiče PELV.
Připojením svorek „DC 1 - na DC 4 -“ k ochrannému vodiči se nastaví integrovaná ochrana vedení nefunguje avede k poruše monitorovací elektroniky!
Svorky „DC 1 - až DC 4 -“ nesmí být připojeny k ochrannému vodiči!

¾(2) přípojnice 1 – 24/48 V DC

DC 1 +

HP5424

HP5448+ 24 V DC+ 48 V DC

DC 1 -0V

0V

DC 2 ++ 24 V DC+ 48 V DC

DC 2 -0V

0V(3) přípojnice 2 – 24 V DC
HP5424
DC 3 ++ 24 V DC

DC 3 -

0V

DC 4 ++ 24 V DC

DC 4 -0V

Aby nedošlo k přetížení
výstupních svorek,
doporučujeme symetrickérozdělení připojených
zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Ztráta ochrany vedení kvůli chybějícímu připojení¾

26 z 40Výstupy se nesmí zapojovat za sebou ani paralelně!

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Montáž a instalace(4) Připojení signálů (Tranzistorové výstupy)
Signálové výstupy pro připravenost napájecího napětí DC a pro signál sdružené chyby.
DC OK

ERROR

DC off; žádná chyba; (ev. chybí napájení)LH

DC on; žádná chyba

H

H

DC on; Varování (např. výpadek síťové fáze)

H

L

DC off; chyba (např. nadproud, přetížení)LLVýstup ERROR je konstruován jako odolný proti přerušení vodiče.
Řídicí napětí 24 V je třeba vést zvlášť.

(6) Stavěcí potenciometr UDC
Jemné nastavení výstupního napětí DC

Rozsah nastavení

HP5424

HP544824 V – 28 V DC

48 V – 54 V DCUPOZORNĚNÍ
Zničení vestavěného potenciometru!
¾

Nesnažte se překonat koncovou polohu potenciometru (nejedná se o nekonečný potenciometr!).

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

27 z 40

Montáž a instalace(7) Nastavení propojek ochrany vedení DC
Ochrana vedení DC se nastavuje podle připojeného pohonu RollerDrive.

Výběr

HP5424

HP5448

10 A* / 16 A / 25 A

10 A* / 16 A / 20 A

*Tovární nastavení

UPOZORNĚNÍ
Přetížení připojeného pohonu RollerDrive!
¾

Dbejte na správné nastavení ochrany vedení DC.
Ochrana vedení DC je vybavena jedním společným odpojovacím prvkem pro všechny výstupy. V případě
nadproudu nebo přetížení výstupu jsou všechny výstupy vypnuty.

(5) Přípojnice 3 – 400 V AC
Vstupní svorky pro napájecí napětí 400 V.
K připojení síťových zdrojů Interroll postačuje čtyřžilový připojovací kabel bez nulového vodiče.

(8) Přípojnice 4 – 400 V ACVýstupní svorky pro přivedení napájecího napětí 400 V k dalšímu síťovému zdroji Interroll.
Aby nemohlo dojít k chybnému vedení kabelů mezi střídavou (AC) a stejnosměrnou (DC) napěťovou částí, je
ve svorkové skříni nainstalována dělicí přepážka.

Kabelové průchodky na přívodech a vedení na propojení přívodů jsou typu M25.
• Výrobce / typ: Jacob GmbH - Perfect 50.625 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310
Kabelové průchodky na vedení k řízení Interroll jsou typu M20.
• Výrobce / typ: Jacob GmbH - Perfect 50.620 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310
Kabelové průchodky pro signální vedení jsou typu M12.
• Výrobce / typ: Jacob GmbH - Perfect 50.612 PA/SW UL-File: QCRV2.E140310
V dodaném stavu jsou všechna šroubení uzavřena kulatou zátkou.

28 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Montáž a instalace

5.4

Elektroinstalace
VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života vlivem elektrického proudu!
¾

Před instalací zkontrolujte, zda nejsou všechny zdroje napájení viditelné.

¾

Nemontujte poškozené napájecí jednotky!

¾

V případě poškození okamžitě informujte dodavatele nebo Interroll.

¾

Práce na elektrické instalaci smí provádět pouze odborníci v oboru elektrotechniky.

¾

Před instalací, odstraněním nebo připojením síťového zdroje Interroll odpojte dopravník od napětí a zajistěte
jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

¾

Provozní napětí zapněte teprve tehdy, když jsou připojena všechna vedení a je namontován kryt síťového
zdroje.

UPOZORNĚNÍ
Poškození síťového zdroje!
¾

Pro připojení k síťovému zdroji používejte pouze kabely, které jsou dostatečně dimenzované pro konkrétní
podmínky použití, zejména z pohledu průřezu a izolace.

¾

Protože teplota v prostoru terminálu může při jmenovitém zatížení překročit 60 ° C, ujistěte se, že použité
připojovací kabely jsou schváleny pro teploty > 80 ° C.

¾

Zajistěte, aby při otevření krytu nemohl do vnitřku zdroje proniknout prach nebo nečistoty.

¾

Dbejte na správné uzemnění všech připojených komponent.

UPOZORNĚNÍ
Profesionální instalace!!
¾

Než začnete připojovat kabely, musí být zařízení namontováno na zamýšleném montážním povrchu!

¾

Kabely musí být vedeny a zajištěny takovým způsobem, aby kabelové průchodky nebo elektrické spoje
nebyly mechanicky namáhány!

¾

Použijte pletené vodiče. Tyto vodiče je možné svorkovat přímo, bez použití koncových objímek žil.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

29 z 40

Montáž a instalace

Pokyny pro použití
Níže uvedené pokyny představují podporu pro provozovatele při použití síťového zdroje Interroll. Neexistuje žádný
nárok na úplnost těchto pokynů. V jednotlivých případech je třeba zkontrolovat, nakolik konkrétní podmínky použití
umožňují tyto pokyny použít. Platné bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci v daném místě provozu majípřednost.

Připojení na straně sítě a jištění
Síťový zdroj Interroll není vybaven žádnou interní ochranou. Na základě principu funkce síťového zdroje se přetížení
na straně zátěže nepřenášení do síťových přívodů. Příslušné ochranné zařízení na straně sítě by tak bylo neúčinné.
Dimenzování ochran(y) na straně sítě se může omezit na ochranu vedení.
Aby byl zajištěn plný výkon síťového zdroje, doporučuje se na straně sítě použít sledování fází nebozřetězenou ochranu.

UPOZORNĚNÍ
Profesionální instalace!!
¾

Delší/permanentní provoz síťového zdroje pouze se dvěma fázemi není přípustný!

Připojení na straně zátěže a jištění
Síťový zdroj je vybaven elektronickou ochranou vedení DC.
Podle nastavení propojek pro omezení výstupního proudu (viz „Připojení a nastavení“ na stránce 24) se vyhodnotívýstupní proudy a celkový proud a při odpovídajícím překročení těchto hodnot dojde k odpojení.
Kromě toho se nezávisle sleduje celkový výkon 1 kW, resp. přetížení 1,5 kW po dobu 4 sekund.
Odpojení vede k přerušení toku energie.
Odpojení je sledováno ve vestavěné regulační řídicí jednotce. Pokud se tok energie na sekundární straně nezastavíběhem očekávané doby reakce, dojde k nucenému odpojení. Tím je zajištěno, že v žádném případě nedojdek překročení definované doby reakce bezpečnostní funkce.
Vypnutím a opětovným zapnutím vypínač DC dojde k resetu chyby.

30 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Montáž a instalace

Dopravník s několika síťovými zdroji Interroll
Pokud je u dopravníku zapotřebí vyšší připojený výkon, než může dodat jeden síťový zdroj Interroll, je třeba dopravníkrozdělit na napájecí úseky. Každý z těchto úseků musí být napájen zvláštním síťovým zdrojem.
Sériové nebo paralelní zapojení přípojů zátěže dvou nebo více napájecích zdrojů není povoleno!
V případě rozdělení na napájecí úseky je třeba při konfiguraci spínacího zařízení respektovat potřebné současné
připojení úseků (viz pokyny uvedené v návodu k obsluze připojených řízení Interroll).
Pro zjednodušení instalace je možné propojení síťových přívodů. Každý síťový zdroj Interroll je navíc vybavendoplňkovým svorkovým místem a doplňkovým kabelovým průchodem M20 pro připojení dalšího síťového zdroje. Při
konfiguraci je třeba respektovat příslušné požadavky ohledně zatížitelnosti přívodů, jištění a požadavků na spínání.

Elektrické připojení¾

Kulaté zátky v použitých kabelových průchodech vyměňte za vhodné těsnicí sady.

¾

Kabel proveďte kabelovým průchodem, který nejblíže příslušné svorce.

¾

Zajistěte, aby byly k dispozici všechny kabelové průchody a aby byly zajištěny vhodnými těsněními.

¾

Kabel vhodným způsobem obnažte a jednotlivé vodiče odizolujte v dostatečné délce.

¾

Připojte vedení podle schématu svorek (viz „Připojení a nastavení“ na stránce 24).
Pravotočivé pole není pro přívod síťového zdroje Interroll zapotřebí. Pro snazší identifikaci přívodů přesto
doporučujeme použít příslušné barvy žil.

UPOZORNĚNÍ
Kryt neotevírejte!
¾

Kryt se nesmí otevírat (kromě oblasti svorek). Otevřením krytu zaniká platnost zkušebního certifikátu a tedyi záruky poskytované firmou Interroll!

¾

Zkratování napájecího vedení je omezeno maximálně na osm napájecích zdrojů!

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

31 z 40

Uvedení do provozu a provoz

6

Uvedení do provozu a provoz

6.1

Uvedení do provozu

Kontrola před prvním uvedením do provozu¾

Ujistěte se, že byl síťový zdroj správně připevněn k rámu dopravníku a všechny šrouby byly řádně dotaženy.

¾

Zajistěte, aby na rozhraních k dalším součástkám nevznikala žádná další nebezpečí.

¾

Zajistěte, aby zapojení odpovídalo specifikaci a zákonným normám.

¾

Překontrolujte všechna ochranná zařízení.

¾

Proveďte zkoušku izolace.

UPOZORNĚNÍ
Poškození síťového zdroje!
Jelikož jsou v síťovém zdroji použity varistory na krytu, smí se zkouška izolace v zařízení (primární strana vůčiPE) provádět maximálně napětím 500 V!

¾

Sepnutí PELV je třeba během zkoušky izolace odstranit. Provozovatel odpovídá za to, že bude po zkoušce
izolace obnoven správný stav sepnutí PELV (viz „Připojení a nastavení“ na stránce 24).
¾

V případě potřeby proveďte před prvním zapnutím po montáži a instalaci další zkoušky podle předpisů
platných v místě použití.

32 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Uvedení do provozu a provoz

6.2

Provoz
VAROVÁNÍ

Nebezpečí pohmoždění a ohrožení vlivem rotujících dílů při nekontrolovaném rozběhu pohonu RollerDrive!
¾

Před připojením provozního napětí zajistěte, aby se v rizikové oblasti dopravníku nezdržovaly žádné osoby.

POZOR
Nebezpečí popálení!
¾

V závislosti na zátěži a okolní teplotě jsou na chladiči napájecí jednotky možné teploty > 65 °C.

Kontrola před každým uvedením do provozu¾

Zkontrolujte, zda nejsou na síťovém zdroji žádná viditelná poškození.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí života v důsledku poškození krytu!
¾

Poškozené napájecí zdroje okamžitě vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí!

¾

Informujte odpovědného vedoucího a elektrikáře.

¾

Překontrolujte všechna ochranná zařízení.
Při provozu respektujte okolní podmínky (viz „Technické údaje“ na stránce 19).

¾

6.3

Otočením vypínače DC do polohy „I“ zapněte stejnosměrné napájecí napětí pohonu Interroll RollerDrive.

Postup při nehodě nebo poruše¾

Dopravník ihned zastavte, odpojte jej od napětí a zajistěte proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

¾

V případě nehody: Poskytněte první pomoc a aktivujte nouzové volání.

¾

Informujte příslušného nadřízeného pracovníka.

¾

Nechte poruchu odstranit odborným personálem.

¾

Dopravník uveďte opět do provozu až po schválení odborným personálem.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

33 z 40Údržba a čištění

7Údržba a čištění
VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění při nesprávné manipulaci!
¾

Práce na údržbě a čištění nechte provádět pouze autorizovaným a proškoleným (odborným) personálem.

¾

Práce na údržbě a čištění provádějte pouze v bezproudém stavu. Odpojte síťový zdroj od napětí a zajistěte
jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

¾

Instalujte výstražné štítky, které upozorňují na probíhající práce na údržbě a čištění.

POZOR
Nebezpečí popálení!
V závislosti na zátěži a okolní teplotě jsou na chladiči napájecí jednotky možné teploty > 65 °C.

¾

7.1

ÚdržbaSamotný síťový zdroj je bezúdržbový.
¾

Pravidelně kontrolujte přívody a upevnění (vizuální kontrola).

¾

Zkontrolujte všeobecný stav všech komponent (vizuální kontrola).

V případě potřeby je možné provést zkoušku izolace, resp. zkoušku ochrany vedení DC.
V případě potřeby je třeba vyčistit kryt.
Nepokoušejte se síťový zdroj otevřít (kromě oblasti svorek)!

7.2Čištění¾

Odstraňte z povrchu krytu cizorodé látky a hrubé nečistoty.

¾

Odstraňte lehčí znečištění suchým hadříkem.

¾

Nepoužívejte k vyčištění síťového zdroje žádné ostré nástroje.

34 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

Pomoc při poruchách

8

Pomoc při poruchách
VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění při nesprávné manipulaci!
¾

Vyhledávání chyb nechte provádět pouze autorizovaným odborným personálem.

¾

Vyhledávání chyb provádějte pouze v bezproudém stavu.

¾

Odpojte síťový zdroj od napětí a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

POZOR
Nebezpečí popálení!
¾

8.1

V závislosti na zátěži a okolní teplotě jsou na chladiči napájecí jednotky možné teploty > 65 °C.

Vyhledávání chyb¾

Popis stavových kontrolek viz „Stavové kontrolky HP5424/HP5448“ na stránce 17.

¾

Viz také tabulku „(4) Připojení signálů“ na stránce 27.

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

35 z 40Vyřazení z provozu a likvidace

9Vyřazení z provozu a likvidace
VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění při nesprávné manipulaci!
¾

Vyřazení z provozu nechte provádět pouze autorizovaným odborným personálem.

¾

Síťový zdroj vyřazujte z provozu pouze v bezproudém stavu.

¾

Odpojte síťový zdroj od napětí a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.

POZOR
Nebezpečí popálení!
V závislosti na zátěži a okolní teplotě jsou na chladiči napájecí jednotky možné teploty > 65 °C.

¾

9.1

Vyřazení z provozu¾

Otočením vypínače DC do polohy „0“ vypněte stejnosměrné napájecí napětí řízení Interroll.

¾

Odpojte od síťového zdroje všechny kabely.

¾

Povolte šrouby, pomocí kterých je síťový zdroj upevněn na rámu dopravníku.

¾

Sejměte síťový zdroj z rámu dopravníku.

9.2

LikvidaceZa odbornou a ekologickou likvidaci výrobků je v zásadě odpovědný provozovatel.
Je třeba dodržovat implementaci směrnice WEEE 2012/19/EU do národních zákonů.
Alternativně společnost Interroll nabízí zpětný odběr produktů.
Kontakt:
atse.customerservice@interroll.com

36 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluzePříloha10Příloha10.1PříslušenstvíPoložkaČíslo položky

Ploché vedení napájecího napětí (25 m)

S-1004030

Těsnicí vložky pro síťový zdroj – příbal, kulatá*

S-1115405

Těsnicí vložky pro síťový zdroj – příbal, pro jedno kabel ASI*

S-1115406

Těsnicí vložky pro síťový zdroj – příbal, pro dva kabely ASI*

S-1115407*Průměr kabelu ve spojení s příslušnými těsnicími vložkami společnosti Jacob GmbH
Kabel Ø [mm]Těsnicí vložka

VDE

UL

M12 Těsnicí vložka „WJ-RD 7”

2-5

3,1 - 5

M20 Těsnicí vložka „WJ-RDM 20/T”

5 - 13

9 - 13

M25 Těsnicí vložka „WJ-RDM 25/T”

8 - 17

11 - 17

1 x ASI 2,5 mm2 „WJ-DM 20/ASI/1”

Pro jedno ploché vedení 2 x 2,5mm2

2 x ASI 2,5 mm2 „WJ-DM 20/ASI/2”

Pro dva ploché vedení 2 x 2,5mm2

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

37 z 40Příloha

10.2Překlad originálního prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě
Směrnice pro nízká napětí 2014/35/EUSměrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EUSměrnice o omezení používání nebezpečných látek
2011/65/EU
Tímto prohlašuje výrobce
Interroll Software & Electronics GmbHIm Südpark 183
4030 Linz
AUSTRIA• Síťové zdroje Interroll High Performance HP5424 – číslo modelu
1113899, 1137434• Síťové zdroje Interroll High Performance HP5448 – číslo modelu
1113900, 1137435
jejich shodu s příslušnými předpisy a s požadavky na označení CE podle­­výšeuvedených směrnic.
Seznam použitých harmonizovaných norem:
EN 61010-2-201:2013 / AC: 2013
EN 61326-1:2013
EN IEC 63000:2018
Zmocněnec pro sestavování technických podkladů:Interroll Software & Electronics GmbH, Im Südpark 183, 4030 Linz

Andreas Eglseer

Managing Director, Interroll Software & Electronics GmbH
Linz, 01.07.2023

38 z 40

Verze 2.3 (07/2023) OnlinePřeklad originálního návodu k obsluze

CZ | 07/2023 | Version 2.3

INSPIRED BY
EFFICIENCY© 2023 INTERROLL