御中BCP対策にも！ 約72時間以上連続運転が可能※ 50kgボンベ2本

LPガス＆ガソリンのハイブリッド
⾮常⽤⼩型発電機
エネシスのご提案
エレテクス株式会社

⼤きな地震の発⽣時３⽇以上の⼤規模停電が起きる可能性があります
⾮常時のエネルギー確保は⼤きな課題です。
2018年9⽉6⽇に起きた震度７の北海道地震では、道内全域約295万⼾が停電しました。電⼒の復旧に要した時間は最⼤1週間かかりました。
2016年4⽉の震度６の熊本地震では約47万世帯が停電、全復旧に1週間を費やしました。
2011年の東⽇本⼤震災の地震では、約半数の世帯が3⽇以上の間、電気の使⽤ができませんでした。

気象庁「震度データベース」を元に作成

1

停電による計り知れない影響
情報収集・連絡のためにもスマホ等への充電が不可⽋です。
情報、連絡、照明など、停電時はスマートフォンや携帯電話は貴重です。
また暗い状態では危険なので、多くの場所に明かりが必要になります。

震災時はガスも⽌まります。
電気があれば、お湯を沸かしたり、暖かい⾷事も可能です。
停電により冷蔵庫・電⼦レンジ・冷暖房などの家電が使えなくなるのはもちろんのこと、ガスの供給も⽌まることで、お湯を沸かすこともできません。電気が使えれば、お⼦さまや、年配の⽅がいるご家庭でも安⼼です。

2

開発に⾄った経緯
震災時は深刻な燃料不⾜になり、ガソリンは⼊⼿困難になりました。

東⽇本⼤震災の被災経験を活かした新たなものづくり
電気、⽔道の復旧までに約1か⽉以上かかりました。
LPガスの復旧は、早期に⾏われましたが、必要⼗分な発電機がありませんでした。震災の教訓を⽣かして、新たな⾮常⽤発電機「ハイブリッド式⾮常⽤⼩型発電機
ENESIS」を開発しました。

ENESISは、LPガスとガソリンを使⽤できるハイブリッド式︕

ハイブリッド式⼩型発電機
ENESIS

3

LPガスとガソリンのハイブリッド式⾮常⽤⼩型発電機
最⼤出⼒9.9kVA ＊EH-9900T
オフィスや家庭での⼤部分の電源をカバー
従来のカセットボンベ式発電機（800~900VA)では、容量が⼩さいため限られた製品にしか利⽤できません。
ENESISは最⼤出⼒9.9kVAなので、同時に様々な電気機器を使⽤することができ、幅広い利⽤が可能です。
★参考︓電気ポット1000W、炊飯器1300W、冷蔵庫300W
電⼦レンジ1500W、ハロゲンヒーター1000W、ホットプレート1300W

⼀般家庭に設置されている50kgボンベ２本で、約72時間以上連続運転が可能 ＊EH-5500S 約60％負荷の場合
LPガス使⽤で、連続300時間の運転が可能です。
※ただし、ガスボンベ・オイルの交換時には運転を停⽌する必要があります。

⼀般家庭に設置されている
50kgボンベ

4LPガスとガソリンのハイブリッド式⾮常⽤⼩型発電機
LPガス使⽤でメンテナンスの⼿間を軽減
⼩型・可搬可能で操作性に優れている
LPガスは⻑期間保存しても劣化しにくいので、ガソリン発電機において必要な燃料の抜き取りや、キャブレター清掃などのメンテナンスが不要です。また、⻑期保管後でもスムーズに始動できます。

資格不要・規制を受けないので誰でも操作できる
ガソリン25ℓ、LPガス50kgボンベ2本使⽤の場合、消防法令等の規制を受けません。出⼒10kW未満なので事業⽤電気⼯作物としての適⽤を受けません。（主任技術者不要）

LPガスのメリット✔ 可搬性（運びやすさ）に優れている。
□✔ 劣化しにくいため、⻑期保存に向いている。
□✔ 2本（50kg）で約72時間以上連続運転が可能。
□＊EH-5500S 約60％負荷の場合

5の機能と装備
４サイクルOHVエンジン
⾼出⼒、低燃費でありながら、軽量コンパクトなエンジンを搭載。

キャスター付きで簡単移動

リコイルスターター

⽤途にあわせた出⼒端⼦
セルスターターのほかにリコイルスターターも付属しているので、万⼀のバッテリー上がりにも安⼼です。

単相100Vと単相または三相200Vコンセントを採⽤。

ボルトメーター

キャスター付きなので、簡単に移動できます。

セルスターター
セルスターター
によりキー操作で簡単にエンジンをスタートさせることができます。

単相100V⽤
コンセントx4200V⽤
コンセント
6と他の発電機との⽐較•••

他社でもLPガスを使⽤できる発電機はあるが、ENESISはハイブリッド式。
同等出⼒のガソリン発電機と⽐較して、軽量かつキャスター付なので移動が容易である。
LPガスはガソリンのように燃料劣化による始動不良がなく、メンテナンス性に優れている。

名称

ハイブリッド発電機
EH-5500S

LPガス発電機A社

LPガス発電機B社

ガソリン発電機C社

ガソリン発電機D社

定格出⼒

5.5kVA

5.5kVA

2.2kVA

5.5kVA

5.5kVA

定格電圧

100V/200V

100V/200V

100V

100V/200V

100V/200V

使⽤燃料

LPガス&ガソリン（ハイブリッド式）

LPガス

LPガス

ガソリン

ガソリン

サイズ（全⻑x全幅x全⾼）740x640x640mm

1021x669x921mm

547x490x618mm

780x616x692mm

810x666x692mm

87kg

83.5kg

56kg

97kg

118.1kg

約72時間連続運転が可能（50kgボンベ2本・60%負荷時 ）（300時間連続運転可能)

9時間（10kgボンベ1本・50%負荷時）

20時間（10kgボンベ1本・負荷条件なし）

13.3〜5時間（ガソリン満タン時・負荷条件なし）

約15.8時間（ガソリン満タン時・負荷条件なし）

質量
連続運転可能時間※他社製品は新製品に変わっている場合があります。

7

電気製品を使⽤する際に必要な出⼒について発電機は、起動電⼒の合計値を考慮して選ぶ必要があります。
予測不可能な災害や停電に対して発電機を備えておく事は、⼤きな安⼼につながります。しかし、いざという時に必要な出⼒が無ければ、役に⽴ちません。出⼒の⼩さい発電機の場合では、使⽤可能な機器が限られます。
更に、機器の消費電⼒が⼩さくても動かない事もあるので注意が必要です。
例えば、冷蔵庫の場合消費電⼒は300Wですが、起動時には、4倍の約1200Wの出⼒が必要となります。そのため、900VAの発電機では動かす事ができません。

機器によって、消費電⼒(W)の1~4倍の出⼒(W)が必要です。
※100Vの機器を使⽤した場合の消費電⼒

起動電⼒

1倍

ノートパソコン
200W（起動電⼒ 200W）

テレビ
300W
（起動電⼒ 300W）

電気ポット
ハロゲンヒーター
1000W
1000W
（起動電⼒ 1000W） （起動電⼒ 1000W）

家庭⽤炊飯器
1300W（起動電⼒ 1300W）

ホットプレート
1300W（起動電⼒ 1300W）

起動電⼒

1.1〜
2倍

電気ドリル
電気丸ノコ
ハロゲンライト
ドライヤー
エアコン
電⼦レンジ
家庭⽤扇⾵機
300W
600W
250W
1000W
1200W
1500W
50W
（起動電⼒ 3000W）（起動電⼒ 100W） （起動電⼒ 600W）（起動電⼒ 1200W）（起動電⼒ 500W） （起動電⼒ 1200W）（起動電⼒ 2000W）

起動電⼒

2.1〜4倍冷蔵庫（⼩型）
冷蔵庫
⽔中ポンプ
エアーコンプレッサー
100W
300W
500W
750W
（起動電⼒ 400W） （起動電⼒ 1200W）（起動電⼒ 2000W）（起動電⼒ 3000W）

ENESISは、様々な機器が使⽤でき、バックアップ電源として幅広く役⽴ちます。
8

Sシリーズ（単相出⼒タイプ）の仕様※⼀般家庭等のコンセントに送られる電気で、 家電等の電気製品に使⽤されるのが「単相」です。
例） ［製品］家電、 照明［場所］家庭、 オフィス、 避難所

EH-3100S

EH-5500S

60Hz

50Hz/60Hz 2機種

型式※画像はイメージです※画像はイメージです

670×590×545

740×640×640

乾燥重量（kg）

5987

定格周波数（Hz）

60Hz

50Hz仕様

60Hz仕様定格出⼒（kVA）

3.1

5.0

5.5

全⻑×全幅×全⾼（mm）

交流出⼒

単相100V

単相100V／単相200V
OHV4サイクル空冷単気筒

エンジン種類
始動⽅式

セルスターター＋リコイルスターター式

使⽤燃料

LPガス／ガソリン

騒⾳（7m（db））
オプション

6576
オプションカタログ参照
9

Tシリーズ（三相出⼒タイプ）の仕様※⼯場の動⼒など⼤きな⼒が必要な所や商店など、 産業⽤機器等に使⽤されるのが「三相」です。
例） ［製品］産業⽤機器、 業務⽤・薬等保管⽤冷凍庫、 ポンプ、 エレベーター［場所］⼯場・商店、 ⼩規模病院・クリニック、 スーパー・コンビニ

EH-5500T

EH-7500T

50Hz/60Hz 2機種

50Hz/60Hz 2機種

型式※画像はイメージです※画像はイメージです

770×670×655

全⻑×全幅×全⾼（mm）

93

乾燥重量（kg）
定格周波数（Hz）

50Hz仕様

60Hz仕様

50Hz仕様

60Hz仕様定格出⼒（kVA）

単相100V/4.5
三相200V/5.0

単相100V/5.0
三相200V/5.5

単相100V/6.0
三相200V/7.0

単相100V/6.5
三相200V/7.5

交流出⼒
エンジン種類

単相100V／三相200V
OHV4サイクル空冷単気筒

始動⽅式

セルスターター＋リコイルスターター式

使⽤燃料

LPガス／ガソリン

騒⾳（7m（db））
オプション

78
オプションカタログ参照
10

Tシリーズ（三相⼤出⼒タイプ）の仕様※⼯場の動⼒など⼤きな⼒が必要な所や商店など、 産業⽤機器等に使⽤されるのが「三相」です。
例） ［製品］産業⽤機器、 業務⽤・薬等保管⽤冷凍庫、 ポンプ、 エレベーター［場所］⼯場・商店、 ⼩規模病院・クリニック、 スーパー・コンビニ

EH-9900T
50Hz/60Hz 2機種
型式※画像はイメージです全⻑×全幅×全⾼（mm）

980x650x880
156

乾燥重量（kg）
定格周波数（Hz）

50Hz仕様

60Hz仕様定格出⼒（kVA）

単相100V/8.0
三相200V/9.5

単相100V/8.5
三相200V/9.9

交流出⼒
エンジン種類

単相100V／三相200V
OHV4サイクル空冷2気筒

始動⽅式

セルスターター式

使⽤燃料

LPガス

騒⾳（7m（db））
オプション

78
オプションカタログ参照※燃料はLPガスのみとなります。
11

BCP対策にも。約72時間以上連続運転が可能
BCP対策とはBCPはBusiness Continuity Planの略で、BCP対策とは、「事業継続計画」や「緊急時企業存続計画」と訳されており、企業が、地震・津波・⼤⾬・⼤雪などの⾃然災害や事故・停電など、予測不可能な緊急事態に⾒舞われた際に防災計画

BCP対策

・⼈命を守るなど、資産への損害を最⼩限にとどめること・事業の継続あるいは早期復旧を可能にすること

⼈命や資産の保護に重点をおく

⼈命や資産の保護、さらに業務の早期復旧に重点をおくの２つを⽬的とし、「事前に⾏うべき準備」や「緊急時における事業継続のための⽅法」を取り決めた⾏動指針です。

応急対応

緊急時には、平常時とは異なる多くの判断が経営者には求められます。政府や⾃治体による「企業の⽣き残り対策」としてのBCPの推進運動が始まり、国もBCPに関するガイドラインを発⾏しています。

BCPと防災との違い
これまでの防災計画は、「従業員の⽣命」や「経営資源」を守ることが主な⽬的でした。 BCPは更に “顧客からの信⽤”と“従業員の雇⽤”を維持し、企業活動の継続および事業を早期復旧させることを⽬的としています。
BCPとは、 “緊急時に企業がより早く、効率的に復旧できるように、従来の防災計画に経営の観点を盛り込んだ計画”であるといえます。

約72時間以上連続運転が可能のメリット
東京都が定めている企業が⾏うべき「帰宅困難者対策条例」では、企業は従業員を3⽇間オフィスに滞在させる必要があるとしています。
3⽇間、すなわち72時間オフィスに滞在させる理由として、「地震による⼆次災害が落ち着くまで」と「負傷者の救出・救助活動の妨げにならないため」があります。
災害が発⽣してから72時間は、⽣存率が急激に低下する分規点と⾔われています。72時間は救出・救助が必要な負傷者だけではなく、災害時に取るべき対策の⽬安の時間であることを意味します。
ENESISはこの「72時間の壁」を超える、約72時間以上の継続運転が可能です。
12よくある質問
Ｑ． ハイブリッド発電機とはどのようなものですか︖
Ａ． 燃料にLPガスとガソリンが使⽤できる発電機です。2種類の燃料が使⽤できることで、災害時における使⽤の可能性が広がります。
Ｑ． LPガスとはなんですか︖
Ａ． LPガス（LPG）とは、Liquefied（液化）Petroleum（⽯油）Gas（ガス）の頭⽂字をとった液化⽯油ガスの略称で、プロパンとブタンを主成分とする炭素と⽔素の化合物です。LPガスは、全国のおよそ半分にあたる2,500万世帯の家庭で使われている他、その可搬性を活かし島嶼部や⼭間部などの地域においても重要なエネルギー源として使われています。
Ｑ． 都市ガスでも使えますか︖
Ａ． ハイブリッド発電機はLPガス⽤に設計されており、都市ガスやメタンガスには対応しておりません。
Ｑ． 連続運転は可能ですか︖
Ａ． LPガス50kg容器で60%負荷をかけた場合、40時間の運転が可能です。また、 LPガス容器の付替えを⾏いながらですと300時間の連続運転が可能です。
＊安全上、燃料補給・ガスボンベ交換の際はエンジンを停⽌した状態で⾏ってください。同時にエンジンオイルの補充、交換等も⾏ってください。
Ｑ． どれくらいの⾳がでますか︖
Ａ． 機種により違いはありますが、65db〜78db程度となっております。
騒⾳の⽬安︓60db〜70db 普通の声・時速40kmで⾛る⾃動⾞内 70db〜80db ⼤きな声・騒々しい街頭
Ｑ． パソコンなどの精密機器は使⽤できますか︖
Ａ． パソコンなどの精密機器は、電圧、周波数などの状態により搭載されている電⼦部品が誤作動を起こしたり、最悪の場合は故障の原因になることがあります。
ご使⽤の際は各メーカーへお問い合わせください。
Ｑ． オイルメンテナンスは必要ですか︖
Ａ． 初めての運転後、運転時間が20時間経過したところでオイル交換を⾏ってください。その後は運転時間が100時間を経過するごとに交換を⾏ってください。
また、定期的に⾏う試運転の際に汚れ、量をご確認ください。
Ｑ． 発電機を屋内で使っても良いですか。
Ａ． 屋内では絶対に使⽤しないでください。屋外でも換気の悪い場所では、絶対に使⽤しないでください。排気ガスには⼆酸化炭素の他に、⼀部有害な⼀酸化炭素も含まれており、微量でも深刻な影響を及ぼす中毒を引き起こす恐れがあり⼤変危険です。
Ｑ． ⾬の⽇に使⽤しても⼤丈夫ですか︖
Ａ． コンセント部分に⾬が直接かかる状況はお控えください。

※オプションのご⽤意があります。

Ｑ． 起動電⼒とは何ですか︖
Ａ． 電気製品を使⽤する際、電源を⼊れた時に必要な電⼒のことです。エアコン、冷蔵庫など起動時に表⽰されている電⼒の２〜4倍の電⼒を使⽤する機器があります。
発電機を選ぶ際には使⽤する家電の起動電⼒を考慮して容量をお選びください。

13導⼊実績
⾃治体
16台• 北海道札幌市• 北海道野村郡別海町
7台• 岩⼿県上閉伊郡⼤槌町〔避難所（学校、公⺠館、寺）〕
10台
2台• 岩⼿県北上市（岩⼿県⾼圧ガス保安協会 北上⽀部 寄贈）
14台• 茨城県下妻市〔庁舎、避難所（学校、公⺠館）〕1台• 東京都狛江市（防災センター）
8台• 東京都調布市〔避難所（学校）〕23台• 神奈川県秦野市〔避難所（学校）〕1台• ⼭梨県北都留郡丹波⼭村（消防出張所）
3台• 静岡県熱海市〔避難所（学校）〕1台• 愛知県⼀宮市（保健センター）
3台• 奈良県磯城郡三宅町〔避難所（学校）〕1台• 和歌⼭県橋本市（消防センター）
1台• ⼭⼝県周南市（道の駅）• 愛媛県四国中央市〔避難所（幼稚園、保育所、学校、公⺠館）〕 30台
4台• 愛媛県上浮⽳郡久万⾼原町（浄化センター）
1台• ⾼知県⾼知市（ふれあいセンター）
7台• ⾼知県⾼岡郡佐川町〔避難所（学校、公⺠館、福祉施設）〕1台• ⻑崎県南島原市
14台• ⻑崎県佐世保市
１台• 広島県広島市安芸区役所

・⾃主防災会
・公共施設
・福祉施設
・病院
・ガス関連会社
・設備⼯事関連会社
・防災関連会社
・⼀般企業(BCP対策など）
・個⼈など

販売台数 約500台

14お問い合わせ先■製造元

エレテクス株式会社〒857-0115 ⻑崎県佐世保市柚⽊元町2673番地10
TEL:0956-41-6717 FAX:0956-46-1710■販売元

江藤産業株式会社〒870-0145
大分県大分市乙津町1-18

フリーダイヤル:0120-562-096
担当：吉村

TEL：097-558-2502

h-yoshimura@eto-sangyo.co.jp

15