七尾市ごみ処理施設整備・運営事業
入札説明書等に関する質問回答書（第２回）

令和２年 １月１０日
七 尾 市

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
１．入札説明書に対する質問
No頁

大項目

中項目

小項目

項目名内容

回答

16

第2章

8

(1)

入札説明書等に関する質問回答書(第1回) 1．入札説明書に対する質問No.2
において、新規の収集運搬業の許可の受付は原則行なっていないとのことで
イ 運営・維持管理業務すが、焼却灰・飛灰の搬出業務は、発注者様・事業者と、既に一般廃棄物運 お見込みのとおりです。
（エ）
搬許可を得ている運搬業者と3者契約をしていただけるとの理解でよろしいでしょうか。

220

第5章

1（8）

提案書の提出

3月23日提出の入札提案書類において提案書の電子データ（CD-R）提出のご指示がございますが、2月14日提出の提案書提出時には、CD-Rは不要との理解でよろしいでしょうか。

入札の手続

令和2年2月14日に「第6章提出書類」に示す提案書を正本1部/副本2部提出
令和2年2月14日の提案書提出以降、し、3月12日の技術対話と改善指示を反映した内容で、3月23日に「第6章提 技術対話を行いながら、3月12日に改出書類」を正本1部/副本11部提出、という要領であると理解しました。合計 善通知を入札参加者へ通知します。
12部の印刷、製本、移動等を考慮しますと、改善ご指示に対する適切な修正 このスケジュールで進められるよ
時間の確保が困難なおそれがあるため、提出日の延長をご検討頂くことは可 う、事前に必要な準備を行ってくだ能でしょうか。
さい。

保険

火災保険について、貴市を被保険者として事業者が加入することと記載がございますが、貴市にて公益社団法人全国市有物件災害共済会が提供する「建 当市が｢建物総合損害共済｣等に加入物総合損害共済」等に加入されるご予定はございますでしょうか。
する予定はありません。
建物総合損害共済等は火災についての保証も含まれるため、事業者が火災保 事業者にて火災保険など必要な保険
険に入ると二重投資となり、その分本事業のVFMが低下すると考えます。事 に加入してください。
業者の火災保険加入は任意としてよろしいでしょうか。

342030

第5章

第7章

16（8）～（13）(2)

お見込みのとおりです。

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
２．要求水準書に対する質問
No

12頁

718

大項目

第3章

第2編
第1章

中項目

1

第6節

小項目

項目名

内容

回答

1.13

「プラント用水には、上水と沢水を併用することとし、添付資料⑤『既設取 お見込みのとおりです。
立地条件
り合い計画図』に示す既設給水管及び既設沢水給水管から、上水及び沢水を 既設の給水設備を継続して使用する(7)敷地周辺設備（ユーティリティ条件） それぞれ分岐して引き込む。」とございますが、本施設への沢水給水設備は ことは可能ですが、設備の点検､補既設の給水設備を継続して使用可能との理解でよろしいでしょうか。
修､更新等は事業範囲に含まれます。
2)プラント用水

6.3

土木建築工事

入札説明書等に関する質問回答書(第1回) 要求水準書(案)に対する質問
No.18において「現状引渡し」との回答ですが、現状引渡し後の工事中に埋その様な場合は、別途協議するもの設物が発見され、その対応のため工事中断など工期に影響が生じる場合の請とします。
負者に生じた費用や損失については発注者が負担するという理解でよろしいでしょうか。
10名程度が協議可能なスペースを設けるとともに、シューズボックス、ホワイトボード、ロッカー、書棚、事務用机等、現地での事務作業や着替え等が不自由なく行える品目を想定しています。

331､
108

第1章及び第4章

8及び1

8.11
及び1.1(2)及び(4)仮設計画
4)仮設事務所

貴市及び監理者用仮設事務所は、P31に記載の「10名程度が協議可能な部屋（ｽﾍﾟｰｽ）」のみとの理解でよろしいでしょうか。また、P109の建屋内備品とはどのような品目をお考えかご教示願います。

431第1章88.5(4)「機材･資材の搬入出、建設廃棄物の搬出等にあたっては、本市に検査願を提出するものとする。」とございますが、建設廃棄物の搬入出については貴 要求水準書のとおりとします。
市への検査願いは不要と解釈してよろしいでしょうか。

566

第2章

66.3

場内冷暖房設備(4)付属機器「付属機器 【暖房用熱交換器、水熱源式冷凍機、冷温水循環ポンプ、冷凍エネルギー回収率の向上等も踏ま機用冷却塔、冷却水循環ポンプ、その他必要な付属品】」とございますが、え、提案してください。提案内容を冷房に関しては「水熱源式冷凍機、冷凍機用冷却塔、冷却水循環ポンプ」で確認した上で、必要に応じて改善指はなく同等の機能を有することで「空冷式冷凍機」を採用してもよろしいで示等を行う扱いとします。
しょうか。

676

第2章

28.7.2

定量供給装置

提案内容を確認した上で、必要に応数量については、事業者責任でメンテナンス性、必要性を検討したうえで事じて改善指示等を行う扱いとしま業者提案とさせていただけませんでしょうか。
す。

2.1.2

(5)ごみ破砕機室等

提案内容を確認した上で、必要に応可燃性粗大ごみ処理装置はプラットホーム内に設置する計画としております
じて改善指示等を行う扱いとしまが、メンテナンス性や作業性を考慮し、弊社納入施設では室内に機器を設置す。なお、提案にあたっては、騒音･しており、粉塵等の問題は特に生じていません。したがって、ごみ破砕機室
振動･粉じんについて実績上の騒音･の有無については、事業者責任でメンテナンス性、作業性を検討したうえで振動レベル、粉じん濃度等を明記願
事業者提案とさせていただけませんでしょうか。
います。

2.1.2

「原則として、他の部屋とは隔壁により仕切るものとし、特にコンベヤ等の(11)灰冷却装置、灰搬出壁貫通部も周囲を密閉すること」とございますが、機器のシール性等を十分要求水準書のとおりとします。
装置の設置場所に確保して粉塵対策を行うことで対応し、機器のメンテナンス性、作業性を2)検討したうえで事業者提案とさせていただけませんでしょうか。

78113

114

第2章

第2章

44

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
２．要求水準書に対する質問
項目名

内容

回答

No頁

大項目

中項目

小項目

9114

第2章

4

2.1.2(11)灰冷却装置、灰搬出 「排水溝を設け、灰汚水槽へ導入できるようにすること」とございますが、 提案内容を確認した上で、必要に応灰冷却装置洗浄時の排水は排水溝を経由して排水設備に接続する等、事業者 じて改善指示等を行う扱いとしま装置の設置場所提案とさせていただけませんでしょうか。
す。
3)

10

114

第2章

4

2.1.2

(13)灰出し場
4)

提案内容を確認した上で、必要に応クレーン制御用電機品は灰クレーン操作室内に設置する場合、専用室は設置じて改善指示等を行う扱いとしましないでよいと考えてよろしいでしょうか。
す。

11119

第4章

22.3(1)外部仕上6)「6) 原則として工場棟外壁は 【 】 仕上、煙突は 【 】 仕上とすること。」とございます。一方、[（参考）外部仕上]の表中に外壁の参考仕様で 提案内容を確認した上で、必要に応「コンクリート打放し」と「ALC」と記載がございますが、寒冷地対策も含 じて改善指示等を行う扱いとしま
めて、煙突など部分的にALC以外に押出成形セメント板も提案可能と考えて す。
もよろしいでしょうか。

12121第4章

22.4(1)工場棟
2)建屋規模⑤最高の高さとございますが、「周辺環境との調和を可能な限り保ち、良好 提案内容を確認した上で、必要に応な景観形成に努める」ことを前提とし、工場棟建屋高さについてはご指定は じて改善指示等を行う扱いとしまなく事業者提案という理解でよろしいでしょうか。
す。

13122

第4章

22.4(2)管理棟
4)建屋規模⑤最高の高さとございますが、「周辺環境との調和を可能な限り保ち、良好 提案内容を確認した上で、必要に応な景観形成に努める」ことを前提とし、管理棟建屋高さについてはご指定は じて改善指示等を行う扱いとしまなく事業者提案という理解でよろしいでしょうか。
す。

(3)雨水排水設備工事

12月9日に「雨水排水計画設計諸元」を受領いたしましたが、今回事業範囲内で整備する雨水排水設備は事業範囲内を集水範囲と考えてよろしいでしょ
お見込みのとおりです。
うか。異なる場合、今回の事業範囲内で整備する雨水排水設備の集水範囲をご教示願います。

3.2(8)防護壁設置工事
5)特記事項

お見込みのとおりです。
本資料並びに「土砂災害特別警戒区12月9日に受領いたしました資料の中に、防護壁の図面(配置図、詳細図）と域内の建築物に係る構造設計･計算マ構造計算書がございましたが、この内容を確認の上、技術提案書(コ)その他ニュアル（一般財団法人 日本建築防構造物に関する図面・防護壁：配置・構造図とする理解でよろしいでしょう
災協会）」等を参考に､その他構造物か。
に関する構造図や計算書を作成ください。

3.2(8)防護壁設置工事
5)特記事項防護壁を計画するにあたり、既存の防火水槽は工事で支障がありますので事 防火水槽は解体撤去できません。工業者にて解体撤去してもよろしいでしょうか。解体撤去不可の場合、事業者 事に支障があるのであれば、防護壁にて近くの場所に設置し直しの計画としてよろしいでしょうか。設置し直し の位置を支障のない位置へ変更する
可能な場合、場所などの指定や制限があればご教示願います。
等の対応を協議･調整します。

1415

16124

126

126

第4章

第4章

第4章

33

33.2

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
２．要求水準書に対する質問
No

17頁

126

大項目

第4章

中項目

3

小項目

項目名内容

回答

3.2(8)防護壁設置工事
5)特記事項

要求標準書の添付資料③（その2）及び対策計画図では防護壁の位置は土石現在の土砂災害警戒区域等の指定条流の高さ1ｍの範囲となっていますが、令和元年11月22日質疑回答書（第1回件にあっては、その理解でよいです目）No.59では「～土石流の高さについては､安全側を考慮し､設置位置よりが、指定条件の見直しがなされた場上流側の土石流高さ2.3mとしています」とございます。今回防護壁を計画す
合は、当該最新の指定条件に応じたるにあたり「土石流の高さ2.3ｍ」を採用すると理解してよろしいでしょう
ものへ見直すことを留意ください。
か。
12月9日に頂いた資料1 表1「対策案概要」の（対策効果の考え方）の内容に「ななかリサイクルセンターは、新施設整備後、稼働停止、撤去予定である。施設解体後は地表勾配は0°となる」とございます。また12月9日に頂い お見込みのとおりです。
た資料3，4でも防護壁は水平に計画されておりますので防護壁は地表勾配は0°水平で計画するとの理解でよろしいでしょうか。

18126

第4章

33.2(8)防護壁設置工事5)特記事項

19142

第2章

33.2(3)搬入検査への協力

入札説明書等に関する質問回答書(第貴市が不定期に実施する展開検査について、計画されている年間頻度をご教1回) 2．要求水準書に対する質問№示願います。
67の回答のとおりです。

3.6

処理不適物の搬出等(2)「産業廃棄物処理法」とは「廃棄物処理不適物の搬出及び運搬に関し、産業廃棄物処理法上は排出事業者と許可の処理及び清掃に関する法律(昭和45業者の委託関係で行うものであって、運営事業者が介在した再委託契約関係年12月25日 法律第137号)」を指してはとれないということの理解をしております。
いるものと解釈します。1.入札説明
よって施設引き渡し以降は、発注者と一般廃棄物運搬許可を得ている運搬業書に対する質問№1の回答を参照して者との2者契約となる理解でよろしいでしょうか。
ください。

3.7

焼却灰・飛灰処理物の搬出及び運搬に関し、産業廃棄物処理法上は排出事業者と許可業者の委託関係で行うものであって、運営事業者が介在した再委託焼却灰・飛灰処理物等の契約関係はとれないということの理解をしております。
№20の回答を参照してください。
搬出等(2)
よって施設引き渡し以降は、発注者と一般廃棄物運搬許可を得ている運搬業者との2者契約となる理解でよろしいでしょうか。

20

21

143

143

第3編
第2章

第3編
第2章第3節第3節

22

添付資料①

基本的に使用は不可です。ななかリ
建設予定地から見て旧田鶴浜町道の反対側の平地は、新設工事の期間においサイクルセンター敷地内での施工をて工事用として仮設使用は可能でしょうか。
検討ください。

23

添付資料①

建設予定地の北西三角地帯は、本施設竣工後もメンテナンス時など仮設事務 使用は可能です。使用の際は、当市所を設置するなど使用は可能でしょうか。と協議するものとします。

24

添付資料①

旧田鶴浜町道から敷地入口傾斜部（搬入/搬出車輌）間の植栽帯および植栽は、本施設建設段階で伐採・撤去等行うことも可能でしょうか。

提案内容を確認した上で、必要に応じて改善指示等を行う扱いとします。

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答２．要求水準書に対する質問
No25頁

大項目

中項目

小項目

項目名

添付資料⑤内容

回答

新たなごみ処理施設稼働後は､既存施設へ沢水の給水は不要です。沢水の取合位置は、防火水槽付近の既設沢水給水管から分岐することを想定しています。取水量については､要求水準書第1編 共通事項 第3章 総則 第1節 総則 1.13 立地条件 (7) 敷地周
沢水の取合位置は、ろ過装置で処理後の位置から分岐するとの理解でよろし 辺設備 2) プラント用水 に示した沢いでしょうか？また、取合位置における可能な取水量および水圧をご教示願 水の使用量実績から事業者にて検討います。
してください。
なお、沢水の取水ポンプの仕様等は次のとおりです。
メーカ：荏原製作所
型番：40X32FS4G 6.75E
吐出量：63L/min
標準許容押込圧力：0.7MPa
揚程：12.8m

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
５．基本協定書(案)に対する質問No頁

条

1611項

号

項目名
損害賠償

内容

回答

この規定は、入札説明書等に関する質問回答書(第1回) 基本契約書(案)に対お見込みのとおりです。
する質問-No.3の回答同様という理解でよろしいでしょうか。

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
７．建設工事請負契約書(案)に対する質問
No1頁

20条

31項

7号

項目名

検査及び引渡し内容

回答

同時履行の抗弁権・留置権は支払い債務と引き渡し債務に同価値性を認めるものと理解しますが、本件においてこれらの担保権を放棄することは、支払い債務が市から履行されない恐れがあることを意味しているように読めま
当市が支払い債務を適正に履行するす。
ことは当然ですが、確実に事業を推入札説明書等に関する質問回答書(第1回)建設工事請負契約書(案)No.5の回進することに配慮し、建設工事請負
答「具体的な事例を想定していない」なかで、予算措置を講じられている状契約書(案)のとおりとします。
況で、同時履行の抗弁権や留置権の放棄を契約書で定めることは契約の対等性とは矛盾していると考えます。よって、本項を削除していただけないでしょうか。

■七尾市ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書等に対する質問への回答
８．運営業務委託契約書(案)に対する質問
No頁

条項号

1

1

1

4(2)

2

926

項目名内容

回答

総則

入札説明書等に関する質問回答書(第1回)運営業務委託契約書(案)No.1の回答にございます「範囲内外」とは「範囲外」との理解でよろしいでしょう
か。

搬入管理

受託者としてふさわしい能力を持っ入札説明書等に関する質問回答書(第1回)運営業務委託契約書(案)No.6の回 ていることが前提であり、その能力
答「受託者として通常備えるべき能力をもってしても確認できなかったこをもってしても確認できなかったこと」を具体的に申し上げると、「これまでの実績をもってしても確認できな ととご理解してください。その際にかったこと」と言い換えられるものと理解してよろしいでしょうか。
は、ご指摘のとおり「これまでの実績」も加味することとなります。

お見込みのとおりです。