別紙資料
資料１ トラブル事例のまとめ
全国鐵構工業協会が実施した、都道府県組合から抽出した 12 の組合向けに行ったアン
ケート「図面の決定遅れによるトラブル事例調査回答書」において回答のあったトラブル
事例の中から、「問題発生の起因要素」ごとに主要なトラブル事例を抽出し、考察を加えた。
「問題発生の起因要素」は、「もの決め工程の遅延・不備」「設計図書の不足・未確定」「鉄骨製作図チェックの誤り」「責任分担上のトラブル等」の 4 分類とした。
表中右側の「事例集№」とは、資料２トラブル事例集のリストナンバーを示している。
（ ）内の番号は同種事例としてリストナンバーを記載した。
資料２

トラブル事例集

資料１のバックデータである。アンケート実施対象地域ごとに回答事例をリスト化した。事例総数は 166（内 132 件が図面に関するトラブル事例、34 件が図面以外の事例）である。
本事例集では、「問題の発生事象」と鉄骨ファブ側の「具体的処置や影響」に加えて、「問題発生の起因要素」に分類した。起因要素は、1 事例につき複数該当する場合もある
ものとして整理した。
資料３ 鉄骨工事 作図フロー（標準）とトラブル事例との関連性
トラブル事例の全体像を把握するため、製作図の標準的な作図フローを基に、主要なトラブル事例をプロットした。マイルストーンとの関係性や、どのタイミングで、どのような事象が発生しトラブルにつながっているかを確認し、具体的な課題認識を反映した。
資料４ トラブル事例 A

作図フローと問題点

具体的な事例を 1 件取り上げ、問題点を抽出した。施工準備段階～工事段階にかけて
躯体変更を伴う設計変更が多く発生し、工事工程が大幅にずれ込んだ極端な事例である
が、鉄骨ファブの調整範囲を超えた過度な負担につながる共通の問題を含んでいる。
本事例は、設計変更の多さに加えて、もの決め工程管理が不十分であったため、製作図の作図手戻りや製作工程の調整に追われた。

資料１

1

別紙

資料 1

１．トラブル事例のまとめ
1.

もの決め工程（プロモーション工程）の遅延・不備

今回のアンケート結果では、鉄骨工事における「もの決めの遅れ」に関する問題が浮き彫りになった。設計者・監理者や元請による製作図のチェックバックの遅れや、製作図の作成に必要な情報不足を補うための質疑回答の遅れが目立つ。チェックバックの遅れが生じても建方時期が変わらないケースが多く、鉄骨製作に必要な期間が十分に確保できなくなる例が多く確認された。また、図面チェックの遅れにより、工場製作を現場取付に変更した例や、工場の生産計画に変更（空き）が生じた例も複数あった。計画通りに生産できなければ作業の繁閑差を調整できないため、従業員の過重労働につながりかねない。
「もの決めの遅れ」は、関係者の多くを巻き込む「手戻り」を生じさせる。手戻りのないタイミングで決めるべき事を決める時期を可視化し、関係者間の情報共有ツールである「もの決め工程表」が有効に活用されていない状況が確認された。なお、「もの決め工程表」そのものが作成されない現場もあった。
工事の上流に位置する鉄骨工事は、短期間でのもの決めが要求される上に関連部材の調整も多い。設備業者や建具・外装メーカーなど附帯業者の決定時期の遅れが作図や製作工程に影響を与えているケースが多くみられる。
№

問題の発生事象

事例集№■

チェックバック遅れの事例

1

図面承認の遅れにより、製作に必要な時間が確保できなくなる。

2

図面のチェックバックが遅れても、建方開始日が変わらなかった。 55（73,77,80,81,

93（95）
100,101,105,107,
109.110,116,125）

3

元請の図面チェックバックが遅く、工場製作に間に合わなくなっ

18（25,71）

た。工場製作から元請による現場取付に切り替わったため、現場取付用製作図の作図に時間を要した。
4

建方日が近くなっても図面のチェックバックがこなかった。建方68（96）

日の直前に本体のみの図面チェックがきたので、母屋、胴縁の受け材をつけないまま出荷した。
■

質疑回答遅れの事例

5

設計図に未記載の部材について質疑書で確認したが、回答までに

3

かなりの時間を要した。
67

元請からの一般図・詳細図のチェックバックが遅く、2 か月経って9（5,15,21,27,41,

も返却がなかった。

120,121）

附帯関係及びピースの溶接要領が不明瞭のため、元請へ質疑書を4（23,43,48）提出したが、回答指示の受領までに 2 週間以上を要した。
8

元請の施工図担当者が現場の取付時期を把握せず、図面作成期限を管理していなかった。期限を伝えても指示がこなかった。

2

10

別紙

１．トラブル事例のまとめ№

問題の発生事象

事例集№■

工場の生産計画に影響した事例

9

元請との契約後、製作着工間近で工事が中断し、図面決定も遅れ

99（109,124）た。予定していた時期に工場の製作にかかれなかったため、工場に空きが出てしまった。工事後に予定していた別案件と製作工程が重なるなど、工場の製作工程に混乱をきたした。
10

施主要望による意匠変更が頻繁に発生し、計画がまとまらなかっ76た。建方日は延期されたが、鉄骨製作が間に合わず､予定の山積みをこなせない状況から一部の受注返上を申し入れた。
■

附帯物の決定遅れの事例

11

元請からの詳細図や二次部材の指示・決定が遅く、鉄骨加工中に17(11,22,64,84,

指示がきた。それによって、本来工場で付けるべき部材を付けず69）に出荷し、現場は想定を超える人員を投入して作業を行った。
12

建方開始日になっても外壁材料や窓開口部の詳細、床の段差等が56（58,68）

決まっていない。それによって、本来工場で付けるべき部材を付けずに出荷し、現場は想定を超える人員を投入して作業を行った。
13

外装・内装関連の図面検討開始が鉄骨図面より遅いため、関連部

129

材の指示が遅くなる。完成製品を引っ張り出して再度小ピースを取り付けるような手戻り工程が発生する。
14

関連附帯工事業種（屋根・外壁・内装・金物）の図面支給時期が遅130

く、図面精度も低かった。
15もの決め工程から 3～5 ヶ月遅れるケースが多い。金物製作後に65「後付け」になることが多く手間が増大する。一方で、建方開始時
期の変更は受け入れられない。
■

設計図書に関連する事例

16

製作図の作成中に現場発行図（設計図書の最終版）が提出された。 19（46,47）
発行図での変更が多く、製作図に手戻りが生じた。

17

製作図の作成着手までに必要図面が入手できなかった。建方時期

60（61）

に対し設計図書が間に合っていない。
18

鉄骨の製作開始後に、構造計算適合性判定後の図面を後出しされた。鉄骨を作り直すなど大幅な手戻りが生じた。
以上

3

104

資料 1

別紙

資料 1

１．トラブル事例のまとめ
2.

設計図書の不足・未確定

設計図書の不整合や未記載など、整合課題による問題事例が目立つ。また、製作図の作図
中に各設計図（意匠設計図・構造設計図・設備設計図）の変更が幾度も発生した例が複数あり、設計図書の精度自体にも課題があることが確認された。
製作図作成には、基準情報が反映された設計図の最終版が必要となるが、製作図の着手後も設計変更が繰り返し発生することで、作図の手戻りが生じている。設計変更に伴う作図修
正に関しては多くの場合、追加費用が認められていない状況である。
№

問題の発生事象

事例集№■

不整合・未記載、図面精度に課題のある事例

1

意匠設計図と構造設計図が不整合のため、製作図の作成段階で構26（108,113,

造変更や納まりの変更が数多く発生した。

127）

2

製作図の作成時点で、詳細が何も決まっていなかった。

54

3構造設計図に、継手基準図作図に必要な基準が未記載だった。

29

4構造設計図先行で主材の製作を進めないと工期的に厳しい物件で75あったが、確定した意匠設計図がまとめて提示されず、小出しに出された。
5

建方時期に対し設計図が間に合っていない工事があった。

■

設備計画関連の事例

6設備計画に伴う鉄骨変更が多く発生した。設計者が部材変更や位置61

36（52,53）

移動をいとも簡単に指示してきた。（工程や予算に影響しないレベ
ルだと誤認）。
7

設備機器等の下地など、設計図書に記載のない部材の追加を要求さ97（79,111）れた。工期に間に合わせるために対応したが、施工後に追加費用を請求したが認められなかった。
■

設計図書からの大幅な変更事例

8

製作図の提出後に構造設計図が 3 回も変更した。約 2 ヶ月の製作図66

作成期間が無駄になり、書き直し費用もほとんど請求させてもらえなかった。
9

製作図の作成段階で、構造設計図に記載された屋上関係の図面が元

30の原型が無くなるほどの追加・変更がなされた。
10

構造設計図から部材・梁位置・レベルの追加変更が多数発生した。 2

11

KAP（CAD システム）データを設計者から受領して詳細図を作成

28したが、設計者のチェックバックにより、2 フロアの半数の梁レベ
ルが変更された。
12

構造設計図では１つの部材名で２つの継手だったが、製作図作成段
階では使用部位によって継手が変更された。

4

32

別紙

１．トラブル事例のまとめ№

問題の発生事象

事例集№

13

屋上柱部材が構造的にもたないことが判明したことから、設計者に34

より屋上軸ブレース部材が全て変更された。その他、構造設計図に記載のないブレースの追加変更もあった。
14

ブレースのからむ梁の位置やレベルの変更が発生し、修正に非常に51

手間がかかった。
（ブレース修正は手作業となる為）
15

製作図の作成段階で、外壁ラインが変更された。それによって、

31

作図時間が余分にかかった他、めっき範囲が変更となり、複雑な止水 PL 形状や配置の検討が必要となった。
16

設計図書の変更に対応するために、製作図の修正を何度対応しても

117

図面の修正代金が支払われない。
17

金物や二次部材の溶接要領が仕様書に記載されていなかった。質疑
応答を経て承認を得たが、製品検査時に溶接仕様の変更を指示された。再溶接・歪取り費用が追加で発生した。
以上

5

123

資料 1

別紙

資料 1

１．トラブル事例のまとめ
3.

鉄骨製作図チェックの誤り

製作図は「一般図」と「詳細図」の 2 種類あるが、各図面のチェック期限が守られていな
いことは前項１でも述べたが、チェック内容自体にも様々な問題があることがみえてきた。
建方後や建方開始直前の変更指示や、加工中の変更指示の事例が複数あったほか、めっき製品製作完了後の追加変更も共通事例としてあげられている。これらが生じるのは、元請や設計者・監理者によるチェックの誤りや見落としが要因であるといえる。特に外装下地など附帯関係の追加変更が多く、チェックバックも複数回にわたる例がみられる。ファブ側の作
図手間の増大や、鉄骨の製作期間が十分確保できないなどの問題につながっている。
№

問題の発生事象■

指示・チェックの不備事例

1

元請が最新の設計図書で製作図をチェックしていなかった。打合

事例集№

8（6）

せで変更になった箇所を元請の図面チェック担当者が把握していなかった。それによって、製作図の作成が大幅に遅れた。
2

設計者が、チェックバックの度に附帯の追加や梁の移動・追加・

44（33）

変更指示をしてきた。
3

製作図の最終提出後も、「見直し」と称して、元請から新規項目の45

追加や変更が数多くあった。
4

承認図を作成しても元請で確認してもらえなかった。工程に間に合96わせるためチェックがないまま加工に入らざるを得なかった。後に別業者の図面に対応する鉄骨になっていないと修正を求められた。
■

製作図確定後の変更事例

5

建方後に数多くの変更が発生した。
（ＧＰＬ等の取付直し等）

57（59）

6

建方開始 3～4 日前に追加変更指示がくる。

122（35,45）7

建方後に仕様書の内容が製作図に反映できていない事が発覚した。 118
元請の製作図承認後に製作を行ったにもかかわらず、結果的にファブが全責任を負い、改造費用を支払った。

8

めっき製品製作完了後の追加変更がある。（共通）

50（49）

9

工場加工中に追加変更が多く発生した。

22（94）

10

現寸作業開始間際に、設計者から継手のチェックバックがあった。 1

11

設計者が下節（下層階）で決まっていたことを上節（上層階）で変

38

更した。
12

商業施設現場で、外壁面全周の飾壁の下地について、当初鉄骨下地が不要と言われていたが、建方 2 週間前に元請から鉄骨下地が必要と言われた。胴縁本体は間に合わないが取付用ピースまでを何とか工場で取付てほしいと要求があった。

6

64

別紙

１．トラブル事例のまとめ№

問題の発生事象

事例集№

13

デッキ受け FB の溶接について、溶接基準図の承認を受けたにも関わらず、製品検査時になって設計者からの指示によりフルペネ溶接
超音波対象となった（設計特記の曖昧な指示が要因）。
以上

7

85

資料 1

別紙

資料 1

１．トラブル事例のまとめ
4.

責任分担上のトラブル等

元請の管理体制不足や、設計者や監理者などプロジェクト関係者間の責任分担が不明瞭なままで現場が運営されているケースが見受けられ、鉄骨ファブの調整範囲を超えた過度な負担が、作図から建方までの過程のあらゆる場面で発生している。
工事に関わる関係各者は、法に定められた役割と責任範囲の基に品質・工期・コスト管理業務を全うすることが求められるが、そこに関する課題が多分に含まれている。
№

問題の発生事象■

追加変更に伴う業務増大や費用トラブルの事例

1

元請の製作図承認後、発注者要望で変更が発生。追加部材を伴わ

事例集№

86

ない変更の場合、図面変更の手間に係る費用が請求できない。
2

鉄骨の重量を減らす目的で、工作図（詳細図）段階で何度も検討82させられた。その上、精算時には検討分の図面経費等は見てもらえなかった。
3

請負契約後に、後出しで過剰品質を要求された。
（見積時には把握

152

できない）
4

元請都合で建方予定日が 1 か月延びたが、その間の経費が支払わ161れなかった。
（ファブ都合で建方が遅れた場合は値引きされる）
5

元請側でミスがあったために、途中から鉄骨検査が非常に厳しく153なった。抽出検査が全数検査となり、対応要員の作業工数が増大した。検査の間の製品移動ができなくなり作業に支障が生じた。
6

製作図のチェックバックの遅れを、製作の遅れだとして、元請が126

ガードマン費用の追加負担を要求してきた。
7

元請都合で発生した仮設・機器資材使用費・清掃費など、元請が134負担すべき費用を、ファブ負担として高額を請求された。
8

元請からの依頼による追加作業や、運搬車両の長時間待機やキャン

135

セル費用などを増減精算で請求しても、元請の予算がないことを理（138,141,143）

由に大幅に減額された。
9

元請の一方的な都合により、製作図に未記載の下地関係の追加を認

83（111）

めてもらえなかった。
10

請負契約後、製作図の確定・材料発注までの間に鋼材価格が上昇し145

たが、上昇分の材料費が自社負担となった。（単価スライドの不履行）
11

概算見積時と実施設計後の見積に大きな乖離が発生したが、元請が概算見積で予算を取り付けたとして、泣き寝入りを余儀なくされ
た。

8

154

別紙

１．トラブル事例のまとめ№

問題の発生事象

事例集№■

情報伝達不足の事例

12

元請の指示で製作図の一般図を修正したが、元請が設計者とすり合6

わせをしていなかったため、製作図の作図の手戻りが発生した。
13

元請の施工図担当者と建方担当者間の意思疎通がなく、図面承認が102遅れたが、建方の延期は認められなかった。
14

施工図の打合せに設備・意匠担当者が出席しないことが多く図面が67

決まらない。その場合の多くが現場で金物を取付けることになる。
15

構造設計士が途中交代し、それまでの打合せで決定した内容が反故24にされた。製作図作成の手戻りが発生し、作図工程が大幅に遅れた。
16

元請側の担当者が途中交代したが引継ぎがなされなかったため、

37

ファブが設備設計者や構造設計者と直接やりとりをせざるを得なくなった。さらに、元請の指示漏れ等によって、加工中にも追加・変更の指示がきた。
17

元請支給の階段業者図で階段鉄骨図を作図したが、製作完了後の製70

品検査を受検する段階で、最新の階段業者図が配布された。取合い等が変更されていたため鉄骨の再製作やガセット PL 取付が発生した。設計者の図面チェック段階で変更されていたらしいが、元請がファブへ情報を伝えていなかった。
■

元請の管理体制に課題のある事例

18

大手ゼネコンでは、鉄骨担当が権限をもたない若手社員や外注社員72が担当する場合が多い。納まりや金額などの決定権がないため、取付金物等の指示が遅れ、作図や承認日程の遅れにつながっている。
19

元請の管理能力が不足しており、もの決めの決定時期や解決までに

88（89）

時間がかかり過ぎる。
20

製作図の一般図の初回提出時に、元請担当者が着任してない工事が

62

多い。
21

附帯関連業者を管理・調整する元請の担当責任者が不在だった。現

14（131）

場からの回答や指示の遅れにつながった。
22

附帯業者が決まらないまま打合せが進んだ。業者決定後に部材や納16（63,98）

まりが変更された。
■

プロジェクト運営に課題のある事例

23

プロジェクト工期が短い物件で、元請からの依頼により建築確認
許可前の図面を基に材料を発注したが、建築確認で材料変更が発生し、変更のきかない鉄骨材費用がファブ負担となった
以上

9

87

資料 1

資料２

10

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

問題の発生事象

具体的処置や影響

現寸作業の開始間際になって、設計から継手のチェックバック 他の作業を中断し、図面修正を行った。
があった。変更予定については事前に何も知らされていなかっ 作業員を増員して対応した。
た。

1
工程
〇

構造設計図から部材・梁位置・レベルの追加変更が多数発生し 変更箇所が多く、対応に苦慮した。
た。
設計図に未記載の部材（ボルトサイズ、PL板厚等）があり、質 作図工程や図面承認の時期に影響した。
疑書により確認したが、回答をもらうまでにかなりの時間を要した。
附帯関係及びピースの溶接要領が不明瞭だったため、現場へ質 作図工程や図面承認の時期に影響した。
疑書を提出したが、回答指示に2週間以上を要した。
一般図の現場チェックが遅かったため、詳細図にすぐに取りか 作図工程や図面承認の時期に影響した。
かれなかった。
（システム入力のため、出来る限り詳細図の粗図を出す前に修正しておきたいができなかった）元請の指示のもとで製作図の一般図を修正したが、元請が設計 作図工程や図面承認の時期に影響した。
者とのすり合わせをしていなかった。設計者からの指示によ 対応要員の作業工数が増大した。
り、再度一般図を修正したため、製作図の作図の手戻りが発生
し、図面作成に余計な時間を要した。

2
設計図書

11 工場加工の最中に、現場から附帯関係の図面のチェックバック 加工後の製品に対して、追加や変更を余儀ながきた。
くされた。対応要員の作業工数が増大した。
12 現場による附帯関係の指示が中途半端なものだった。

4

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

元請が最新の設計図書で製作図をチェックしていなかった。打 図面確認作業に時間を要し、製作図の作成が合わせで変更になった箇所を現場の図面チェック担当者が把握 大幅に遅れた。
していなかった。

10 施工図担当者が現場の取付時期を把握していなかったため、図 作図工程や図面承認の時期に影響した。
面作成期限を全く管理できていなかった。ファブから期限を伝えても指示がこなかった。

責任分担

〇

現場が最新の構造設計図ではなく、旧構造設計図を基に図面を どちらが正しい図面かをファブ側でも確認しチェックしていた。
ながら作業したため、図面作成に時間を要した。

元請からの一般図・詳細図のチェックバックが遅かった。図面 作図工程や図面承認の時期に影響した。
提出時に現場にチェックバック期限を提示したが、2か月経っても返却がなかった。催促しても反応がなかった。

3
ﾁｪｯｸ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

確認作業に手間がかかった。

13 附帯資料が決まらない場合、早めに捨てピース等に切り替える 作図工程や図面承認の時期に影響した。
判断をするべきだが、現場の判断が遅いため、図面作成が進まなかった。
14 附帯関係業者を管理・調整する現場担当責任者が不在だった。 現場からの回答や指示が遅くなり、附帯関係の確認作業に手間がかかった。製作図の作成が大幅に遅れた。
15 現場への確認事項を書面で提出したが、1か月経っても返答が 作図工程や図面承認の時期に影響した。
なかった。
16 附帯業者が決定されないまま打合わせが進んだ。その後の業者 図面作成に大幅な手戻りが発生し、製作図の決定に伴い、部材や納まりが変更された。
作成が大幅に遅れた。対応要員の作業工数が増大した。
17 元請からの詳細図や二次部材の指示・決定が遅く、鉄骨加工中 対応要員の作業工数が増大した。
に指示がきた。それによって、本来工場で付けるべき部材を付けずに出荷し、現場は想定を超える人員を投入して作業を行った。
18 元請の図面チェックバックが遅く、工場製作に間に合わなくなった。工場製作から元請による現場取付に切り替わった。

現場取付用の製作図の作図に時間を要した。
対応要員の作業工数が増大した。

19 製作図作成中に現場発行図（設計図書の最終版）が提出された。発行図での変更が多く、図面作成に手戻りが発生した。

対応要員の作業工数が増大した。

20 現場発行図（設計図書の最終版）が発行されないため、設計者 作図工程や図面承認の時期に影響した。
が製作図をチェックをしてくれなかった。

11

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

21 他業種の図面が優先されて、一般図・詳細図・ブドウ棚等の附 作図工程や図面承認の時期に影響した。
帯のチェックバックが後回しにされた。さらにまともなチェッ
ク図面が返ってこなかった。
22 工場加工中に追加変更が多く発生した。

図面の修正が発生し、他の作業を後回にして対応せざるを得なかった。予定作業の時間が削られるため他にしわ寄せが発生した。

23 附帯関係の資料が中途半端のため、ファブから現場に質疑書を 作図工程や図面承認の時期に影響した。
提出し内容を確認したが、指示がこなかった。
24 途中で構造設計士が変わったため、それまでの打合せで決定し 図面作成に手戻りが発生し、作図工程や図面た事項が反故にされた。
承認の時期に影響した。
対応要員の作業工数が増大した。
25 現場からの資料が遅く、工場取付ができなくなった。

現場対応用の図面を作成することになり、図面作成に大幅な手戻りが発生した。

1
工程〇

材料手配や図面作成の遅れなどにより対応に
苦慮した。

〇

35 承認図提出後、加工開始直前に部材が変更された。

36 設備計画に伴う鉄骨変更が多く発生した。設計者が部材変更や 作図工程や図面承認の時期に影響した。
位置移動をいとも簡単に指示してきた。（工程や予算に影響しないレベルだと誤認）。
37 元請側の担当者が途中交代したが引継ぎがなされなかったた 図面の修正が発生し、他の作業を後回にしてめ、ファブが設備設計者や構造設計者と直接やりとりをせざる 対応せざるを得なかった。予定作業の時間がを得なくなった。さらに、元請の指示漏れ等により、加工中に 削られるため他にしわ寄せが発生した。
も追加・変更の指示がきた。
38 設計者が下節（下層階）で決まっていたことを上節（上層階） 進行中の全図面の修正が必要となった。
で変更した。（シャーPLのクリアランスを縮めること）
39 設計者から希望日に質疑回答を得られなかった。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

作図工程や図面承認の時期に影響した。
〇

12

〇

〇

作図時間が余分にかかった。めっき範囲が変更となり、複雑な止水PL形状や配置の検討が必要となった。

図面作成に手戻りが発生し、工場にも空きが
発生した。

〇

〇

30 製作図の作成段階で、構造設計図に記載された屋上関係の図面 KAP（CADシステム）の入力し直しが多く発生
が元の原型が無くなるほどの追加・変更がなされた。
し、相当の時間を費やした。

33 詳細図のチェックバック段階で、附帯関係の追加変更が数多く 作図工程に大きく影響した。
発生した。チェックバックの回数自体も複数回にわたった。 【予定工程】：附帯記入図提出→チェック
バック→修正→決定【実工程】：附帯記入図提出→チェックバッ
ク兼追加指示→修正→見直しチェック→修正→決定
34 屋上柱部材が構造的にもたないことが判明したことから、設計 作図工程や図面承認の時期に影響した。
者により屋上軸ブレース部材が全変更された。その他、構造設計図に記載のないブレースの追加変更もあった。

4〇29 構造図面に、継手基準図を作図するために必要な基準が記載さ 質疑でのやり取りが多くなり、さらに設計者れていなかった。（設計図書の不備）からの回答を得るのに時間を要したため、作図工程に影響した。

32 構造設計図では１つの部材名で２つの継手だったが、製作図段 質疑でのやり取りが多くなり、さらに設計者
階では使用部位によって継手が変更された。
からの回答を得るのに時間を要したため、作
例：外壁を受けるためGPL厚をあげる
図工程に影響した。
例：ねじれが懸念される場所のためボルトピッチを広げる
例：荷重が大きいためボルト本数を増やす

責任分担

〇

〇

28 KAP（CADシステム）データを設計者から受領し、詳細図を紙 再度KAPでの出力の詳細図が使用できないた
ベースで出力して修正版を提出したが、設計者のチェックバッ め、汎用作業での修正に時間を要した。そのクにより、2フロアの半数の梁レベルが変更された。
結果、工程通りに製作図の提出ができなかった。

31 製作図の作成段階で、外壁ラインが変更された。

3
ﾁｪｯｸ

〇

26 意匠設計図と構造設計図が不整合のため、製作図の作成段階で スケッチや意匠図を基にしてファブ側で納ま構造変更や納まりの変更が数多く発生した。
り検討図を作成し、打合せを重ねて詳細を決定した。（本来は、設計の業務範囲）
27 設計者によるもの決めの回答期限が守られなかった。

2
設計図書

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

40 設計者が未回答の質疑について、ファブから打合せ日時を決め 作図工程や図面承認の時期に影響した。
ないと、回答が受領できなかった。
41 設計者が保留中の質疑について目を通してくれずに、いつまで 作図工程や図面承認の時期に影響した。
も保留のままとされた。回答指示を得るのに相当の時間を要した。
42 現場に一般図、詳細図を提出したが、現場から設計者へ提出さ 作図工程や図面承認の時期に影響した。
れずに時間だけが経過した。
43 現場からの附帯・仮設関係の指示が遅かった。

44 設計者が、チェックバックの度に附帯の追加や梁の移動・追加・変更指示をしてきた。

時間がなくなり、詳細図の追記等を急ぎで対応せざるを得なくなり、作業員の増員を余儀なくされた。

48 附帯項目に関する指示が遅い。一般図の作図開始までに附帯業 作図工程や図面承認の時期に影響する。
者の図面がほしい。

50 めっき製品製作完了後の追加変更がある。
（共通）

加工後の製品に対して、追加や変更を余儀なくされた。対応要員の作業工数が増大した。
加工後の製品に対して、追加や変更を余儀なくされた。対応要員の作業工数が増大した。

52 大手ゼネコンの屋上(PH 階)めっき構造物で、設備業者の取合 作図工程や製作工程に影響した。
いや、新規小梁部材追加などの検討の遅れが発生。鉄骨製作図の遅れにつながり、製作工程の短縮による対応を余儀なくされ 出荷に合わせた製品立会検査が必要となった。
た。計画の3 倍以上の検査回数となり、経費増加及び残業休日出勤の250%増加となった。
53 設備関連の検討の遅れに伴い取合い等の十分な検討時間を確保 問題発生が出荷前だったため、工場でガセッ
できず、ファブとゼネコンの作図のチェックが十分できないま ト形状を50 か所以上修正することになった。
ま鉄骨の製作が進んだ。
10 人工ほどの追加費用が発生した。
製作完了後に、現場が取合いに問題があることに気づき、加工後の鉄骨を修正した。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

〇

○

〇

○

○

〇

○

〇

〇

〇

〇

〇

○

〇

○

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

作図工程や図面承認の時期に影響する。
〇

55 図面のチェックバックが遅れても、建方開始日は変わらなかっ 作図工程や図面承認の時期に影響した。
た。
遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場の残業時間が大幅に増加した。
56 建方開始日になっても外壁材料や窓開口部の詳細、床の段差等 現場での追加加工が増えるため、別途作業要が決まっていない。それによって、本来工場で付けるべき部材 員を確保するなど、作業工数が大幅に増加しを付けずに出荷し、現場は想定を超える人員を投入して作業を た。
行った。
57 建方後に数多くの変更が発生した。
（ＧＰＬ等の取付け直し等）

現場での作業要員を別途確保するなど、作業工数が大幅に増加した。

58 建方までに天井受け材も決まっていなかった。

現場での作業要員を別途確保するなど、作業工数が大幅に増加した。

59 鉄骨建方完了後にも、変更追加が次々と出てきた。

4
責任分担

〇

51 ブレースのからむ梁の位置やレベルの変更が発生し、修正に非 加工後の製品に対して、追加や変更を余儀な
常に手間がかかった。
くされた。対応要員の作業工数が増大した。
（ブレース修正は手作業となる為）

54 鉄骨製作図の作成時点で、詳細が何も決まっていなかった。

3
ﾁｪｯｸ

作図工程や図面承認の時期に影響する。

47 ロール発注図や見積図を基に製作図の作成を進めることがある 作図工程や図面承認の時期に影響する。
が、手戻りが多い。
その他、現場発行図（設計図の最終版）が発行されるまでに時間がかかりすぎる。

49 ヤード保管中の出荷間近の製品に対する追加変更が多い。

2
設計図書

作図工程や図面承認の時期に影響した。

45 製作図の最終提出後も、「見直し」と称して現場から新規項目 図面承認の時期や製作工程に影響した。
の追加や変更が数多くあった。
46 現場発行図（設計図書の最終版）が遅い。

1
工程

現場での作業要員を別途確保するなど、作業工数が大幅に増加した。図面担当者も当該物件から離れられずに、次に予定していた物件
へ入れなかった。

13

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

60 大手ゼネコン工事で、建方希望日に合わせて鉄骨工事の工程表 納期に間に合わせるため、専用機入力と一般を作成。工程に則り、図面着手時期と製作用設計図の受領希望 図の作図を進めたが、製作図面の着手後3 ヶ日を伝えていたが、実際に受領できたのは材料手配用の構造図 月後に建築確認許可が取得されたため、図面のみで、必要図面を入手できなかった。
内容も大幅に変更となり作図の遅れや手戻りが多く発生した。
61 建方時期に対して設計図が間に合っていない工事があった。 作図工程や図面承認の時期に影響する。対応
要員の作業工数が増大する。
62 製作図の一般図の初回提出時に、元請担当者が着任してない工 作図工程や図面承認の時期に影響する。対応事が多い。
要員の作業工数が増大する。
63 附帯のもの決めの際に業者が決まっていない工事が多い。指示 作図工程や図面承認の時期に影響する。
希望日に資料が受領出来ず、付帯ピースがヤード付け、現場付 現場での作業要員を別途確保するなど、作業けとなった。
工数が大幅に増加する。
64 商業施設の現場で、外壁面全周の飾り壁の下地について当初鉄 保管していた鉄骨の中から、追加の加工に該骨下地が不要と言われていたが、建方の2 週間前になって、現 当する製品だけを取り出し、残業して必要部
場から鉄骨下地が必要と言われた。
材を取り付けた。対応要因の作業工数が大幅
胴縁本体は間に合わないが取付用ピースまでを何とか工場で取 に増加した。
付てほしいと要求された。
現場の図面担当者の経験・知識不足の他、外壁業者の決定時期が遅れたことから、下地に関する検討の遅れが要因。
65 もの決め工程から3～5 ヶ月遅れるケースが多い。金物製作後 作図工程や図面承認の時期に影響した。対応に「後付け」になるケースが殆どであり、手間も非常にかか 要員の作業工数が増大した。
る。
一方で、建方開始時期は守らされることとなり、現場取り付けに必要な職人の手配が年々難しくなっている。
図面作成に大幅な手戻りが発生した。対応要
66 製作図の提出後に構造設計図が3回も変更した。
約2 ヶ月の製作図作成期間が無駄になり、書き直し費用もほと 員の作業工数が増大した。
んど請求させてもらえなかった。
67 施工図の打合せに、設備・意匠担当者が出席しないことが多く 作図工程や図面承認の時期に影響する。
図面が決まらない。決定予定も分からず何の打合せか疑問に感 2024 年4 月1日からは、この対応は難しくなじる。このような場合の多くが現場で金物を取り付けることに りそうである。
なる。
68 某物件で図面のチェックバックがこないまま現場建方日に近づいてきた。建方日直前に本体のみ図面のチェックが来たので、母屋、胴縁の受け材をつけないまま出荷した。
（現場では、夜中に加工をしていたようだった）

1
工程

設計図書

2

〇

〇

〇

〇

〇

〇

70 元請支給の階段業者図で階段鉄骨図を作図したが、製作完了後 鉄骨の再製作やガセットPL 取付が発生した。
の製品検査を受検する段階で、最新の階段業者図が配布され 対応要員の作業工数が増大した。
た。取合い等が変更されていたため鉄骨の再製作やガセットPL取付が発生した。設計者の図面チェック段階で変更されていたらしいが、元請がファブ へ情報を伝えていなかった。
71 大手ゼネコンによる附帯指示の遅延により、工場製作が現場取 完了済の図面修正や新たにピース手配等が発付に変更、修正も発生した。
生。対応要員の作業工数が増大した。
変更や修正に伴う材料や製作費の追加精算は出来たが、図面や現寸作業に関わる手戻りな
ど経費等の精算は受け入れてもらえなかった。
72 大手ゼネコンでは、鉄骨担当が権限をもたない若手社員や外注 作図工程や図面承認の大幅な遅れにつなが社員が担当する場合が多い。納まりや金額などの決定権がない る。
ため、取付金物等の指示が遅れる。

73 図面承認の遅れに伴い、現場搬入日も変更してほしいが、現場 現場からの不当な請求額を減らすため、当初の所⾧は承認遅れの過程や経緯に聞く耳を持たず、搬入日を変 の搬入日にできるだけ近づけられるよう、図更しようとしない。
面担当者や製作担当者の⾧時間残業、社外業
そればかりか、ファブの責任範疇ではない搬入日の遅れに対し 者への金額度外視の製作外注依頼をするなどて、タワークレーンの費用や建方鳶の手待ち費用等を請求して の対応をせざるを得ない状況になる。（百万くる。
円単位の持出し）74 様々な決定事項が遅れることにより、ファブの作図工程、図面 担当社員の負担が増大し、精神的に耐えきれ
承認、製作期間を短縮せざるを得ない状況になっている。
ずに体調を崩す社員が近年増えてきている。
75 構造設計図先行で主材の製作を進めないと工期的に厳しい物件 工作図に反映するのに苦慮した。
であったが、確定した意匠設計図がまとめて提示されず、小出しに出された。

14

4
責任分担

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

69 大手ゼネコンで、遅れていた設計チェックが戻ってきた時に 工場でガセットPLのつけ直しが発生した。対は、ガセット形状が変更されていた。質疑等で確認を取ってい 応要員の作業工数が増大した。
たので製作を進めていた。

3
ﾁｪｯｸ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

76 施主要望により意匠変更が頻繁に発生。計画が全くまとまらな 対応要員の作業工数が大幅に増大した。
い状態となった。
建方日は延期されたが、それでも製作が間に合わず､予定の山 一部分の受注返上により、鋼材の仕分け､一次積みをこなせない状況が発生したため、ファブ2 社から現場に 加工途中の仕分けや数社への輸送、積込み手
一部分の受注返上を申し入れた。
間等が膨大に発生した。
最終的には現場取付も大量に発生した。
東京調達も介入したが、工期的に対応ができなかった。ファブ２社で図面までまとめて､対応可能部分までを製作、対応でき 追加費用に対し現場から折半と言われたが、2ない部分は東京調達が別の数社に製作させた｡
社による強硬な交渉を経て全額精算してもらった。余計に発生した費用はゼネコン持ちになった。
現場取付に伴う費用も全て追加精算として認めてもらったが、山積みの穴が空いた補償までは認めてもらえなかった。
工作図の追加・変更対応費は、ファブ側の担当者が日付け、指示者、人工を詳細に記録していたため精算に応じてもらえた。
77 多くの物件に共通するが、設計や現場の対応遅れにより図面の 作図工程や図面承認の時期に影響する。
進捗が遅れても、建方日が変わらないという不合理な要求が横 遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場行している。
の残業時間が大幅に増加する。
78 一式無増減契約で設計図書に記載のない追加工事に対応したが、増減の範囲とされそうになり裁判を起こした。

1
工程

設計図書

〇

〇

図面の修正作業に追われた。建方までの製作期間も短くなり、残業や休日出勤を強いられる事となった。

製作中に手戻りが発生し工数がかかった。また、決定が遅くなる事で製作日数が削られ、残業・休日出勤を余儀なくされた。

88 元請の管理能力が不足しており、もの決めの決定時期や解決ま 作図工程や図面承認の時期に影響する。
でに時間がかかり過ぎる。

92 製作途中での細かな追加及び変更が多い。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

86 元請の製作図の承認後、発注者の意向で変更が発生した。追加 図面作成に大幅な手戻りが発生した。対応要
部材のない変更の場合、図面変更手間等の費用を請求できな 員の作業工数が増大した。
い。
87 プロジェクト工期が短い物件で、元請からの依頼により建築確 ファブが負担する必要のない費用を負担し認許可前の図面を基に材料を発注したが、建築確認で材料変更 た。
が発生し、変更のきかない鉄骨材費用がファブ負担となった〇〇

85 デッキ受けFBの溶接について、溶接基準図を提出し承認された 対応要員の作業工数が増大した。
後、製品検査時になって設計者からの指示によりフルペネ溶接
超音波対象となった（設計特記の曖昧な指示が要因）

91 指示が二転三転する。

〇〇

83 元請の一方的な都合により、製作図に記載のなかった下地関係 ファブが負担する必要のない費用を負担しの追加を認めてもらえなかった。
た。

90 構造に無知なスタッフが増えた印象を受ける。

〇〇

82 鉄骨の重量を減らす目的で、工作図（詳細図）段階で何度も検 追加の検討業務だけが増えて、対価に反映さ討させられた。その上、精算時には検討分の図面経費等は見て れなかった。
もらえなかった。

89 納期が迫っても結論がでない。

4
責任分担

契約条件（見積条件）が守られない。

81 図面の承認遅れや変更があっても、建方日程は変更されない。 遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場の残業時間が大幅に増加した。

84 図面の決定（各種下地関係の取合位置及びスリーブ等）が遅
い。

3
ﾁｪｯｸ

〇

79 設計図書に不記載の追加工事に対して、現場から「プロなんだ 契約条件（見積条件）が守られない。
からそのくらいわかるでしょ？」と言われ、本契約の範囲内とされそうになった。
80 図面の承認遅れや度重なる変更があった。

2

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

作図工程や図面承認の時期に影響した。

ファブの業務負担が増えた。（質疑対応など）対応要員の作業工数が増大した。
ファブの業務負担が増えた。（質疑対応等）
対応要員の作業工数が増大した。
ファブが負担する必要のない費用を負担し
た。

15

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

93 図面承認が遅れたため、製作に必要な時間を確保できなくなっ 対応要員の作業工数が増大した。
た。
94 図面承認後、工場加工進行中に設計変更や追加の要求があった。

作図工程や図面承認の時期に影響した。
遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場の残業時間が大幅に増加した。

95 図面承認日が遅延したことから、工場製作加工期間が短縮され 対応要員の作業工数が増大した。
た。
96 承認図を作成しても現場で確認してもらえなかった。工程に間 対応要員の作業工数が増大した。
に合わないため、チェックのないまま加工に入らざるを得なかった。後に別業者の図面に対応する鉄骨になっていないと修正を求められた。

1
工程

99 元請との契約後、製作着工間近で工事が中断し、図面決定も遅 製作工程に大きな支障が発生した。
れた。予定していた時期に工場の製作にかかれなかったため、工場に空きが出てしまった。工事後に予定していた別案件と製作工程が重なる等、工場の製作工程に混乱をきたした。
100 図面承認が遅れても、建方は予定どおりで変更されなかった。 工場は予定時期に製作開始できず手待ち状態となった。その後も残業等で対応した。働き方改革という時世に、自社でコントロールできない事案となった。
101 図面の決め事・期日を越えてから、遅れて出された指示に対し 作図工程や図面承認の時期に影響した。
ても、製作対応を要求される。
対応要員の作業工数が増大した。
102 元請の施工図担当者と建方担当者間の意思疎通がなされなかっ 作図工程や図面承認の時期に影響した。
たため、図面承認が遅れた。一方で建方の延期は許されず無理 遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場に対応させられた。
の残業時間が大幅に増加した。

〇〇

105 図面が遅れても、建方時期が変わらなかった。

遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場の残業時間が大幅に増加した。法のギリギリの中で残業を行い、会社の利益を損なうことが多い。

109 現場の施工図チェックが非常に遅かったため、予定の加工開始 作図工程や図面承認の時期に影響した。
日に間に合わず空きが出た。それにもかかわらず、建方の納期 遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場を延ばしてくれなかった。
の残業時間が大幅に増加した。
このようなことをしていては、働き方改革にも対応できない。
110 質疑回答の待ち時間及び検討にどれだけ時間を要しても、建方 作図工程や図面承認の時期に影響した。
時期は変わらない。ゼネコン側の都合により、大幅に工程が遅 遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場れた。
の残業時間が大幅に増加した。

16

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

106 設計図書が不十分で、そのままでは材料不足や不具合が生じ、 常に自己防衛を心がけている。
仕事にならない。
107 図面チェックが期日通りに戻らなくても、建方日は変わらな 遅れを取り戻すために、図面担当者及び工場い。
の残業時間が大幅に増加した。
構造設計図の図面精度が低く、最終承認までに時間がかかりすぎる。
108 図面の描き直しが多い。意匠設計図と構造設計図の整合性が取 図面作成に大幅な手戻りが発生した。
れていない図面が多い。
作図工程や図面承認の時期に影響した。

〇

〇

〇

4
責任分担

〇

103 建方時に、指示書にないピースが付いていないのはファブが忘 現場からの指示漏れをファブのせいにされそれたものとして呼び出しがあった。
うになった。
104 鉄骨の製作開始後に、構造計算適合性判定後の図面を後出しさ ファブが負担する必要のない費用を負担しれた。鉄骨を作り直すなど大幅な手戻りが発生した。
た。

3
ﾁｪｯｸ

〇

97 設備機器等の下地など、設計図書に記載のない部材の追加を要 追加業務に対する対価が支払われなかった。
求された。
工期に間に合わせるため対応したが、施工後に追加工事として追加費用を請求したが認められなかった。
98 鉄骨工事後に現場に入る業者（サッシ等）の資料の提出が遅い 対応要員の作業工数が増大した。
ため、建方日直前まで鉄骨製品の製作が出来ない場合や、変更 鉄骨は現場に納品されるまでに変更対応するや修正が発生することがある。
のが当然のように思われている。
変更や修正に対応するため、製作済みの製品を再度工場に戻したり、残業等で対応しても追加業務として認めてもらえなかっ
た。

2
設計図書

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

1
工程

111 図面上では把握できない工事を追加で行っても、追加費用を認 追加業務に対して対価が支払われなかった。
めてもらえなかった。
112 某ごみ処理施設の鉄骨工事において、ゼネコンの設計・施工で 設計図の不備をファブが施工図で補った。対基となる設計図が不十分なまま着工した。施工図で打合せを繰 応要員の作業工数が増大した。
り返してようやく完成した。
113 設計図書の整合性がとれていなかったことから、工事が上手く 作図工程や図面承認の時期に影響した。
いかなかった。
対応要員の作業工数が増大した。
（まるでプロのオーケストラが不整合な楽譜で演奏した音楽の様なものでした）
114 ３Dモデルで製作図の作図をしているが、作業所が実質的に未 鉄骨一般図の決定に時間がかかり、図面費用確定の設計図書（意匠設計図、構造設計図）の検討用として進 がかさんだ。
めており、製作図に余計な時間と費用を強いられている。実
質、設計者や施工者の補助業務のようなことを強いられた。

〇

115 元請から、製作図に記載のないパーツの作成指示があり、梁よ 製作図にない現場作業が追加された。
り胴縁支持ピース＠600で全ての梁型に沿って全溶接を指示された。
116 図面の検討・承認遅れにより製作日数に不足が生じたが、製作 製作日数の不足をカバーするため、深夜残業
工程の延長を認めてもらえなかった。
や休日出勤、外注対応などを行ったことにより費用が増加し利益が圧縮された。従業員が
離職した。

3
ﾁｪｯｸ

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

119 元請けが未受注の中で、製作図を進めるように指示を受けたた 契約後では間に合わないため、受注前から製め製作図の作図をおこなった。元請けが受注できなかったため 作図に着手したが、費用が支払われなかっ
製作図の作図費用をもらえなかった。
た。
120 元請けのチェックバックの遅れが発生した。

121 質疑の回答遅れ。

122 建方開始3～4日前に追加変更指示がくる。

〇

〇

〇

〇

4
責任分担

〇

○

117 設計図書の変更に対応するために、製作図の修正を何度対応し 追加業務に対して対価が支払われない。
ても図面修正代金が支払われない。
118 元請の製作図承認後に製作を行ったにもかかわらず、建方後に FABが全責任を負わされ、建方後の改造費用を仕様書の内容が製作図に反映できていない事が発覚した。
支払ってもらえなかった。

2
設計図書

〇

〇

作図工程や図面承認の時期に影響した。
〇

〇

〇

〇

作図工程や図面承認の時期に影響した。

対応要員の作業工数が増大した。
〇

123 金物や二次部材の溶接要領が仕様書に記載されていなかったた 対応要員の作業工数が増大した。
め、質疑応答により承認を得たが、製品検査時に溶接仕様の変更を指示された。再溶接・歪取り費用が追加で発生した。
124 元請の承認に時間がかかったため、協力会社の工場に１か月空きが発生した。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

125 図面変更によって製作にも遅れが発生するが、予定の建方工程 遅れを取り戻すために、休日出勤や残業で対を見直してくれないケースがほとんどである。
応しなければならないため、作業員の負担増になっている。
126 製作図のチェックバックの遅れを、製作の遅れだとして、元請 ファブが負担する必要のない費用を負担しがガードマン費用の追加負担を要求してきた。
た。

〇

17

〇

〇

〇

127 構造設計図と意匠設計図の不整合・不詳箇所があまりにも多 ディティールについて質疑応答のやり取りだい。
けで時間を浪費してしまい、その結果、工場原因としては、意匠的な変更事項を構造設計図に反映する時間 加工工程にしわ寄せがでる。
が無かったと考えられるが、適合性判定機関の審査も適切に機能にているか疑問に思うこともある。
例）支柱から出る庇のブラケットの記載が構造図にはない。庇とはいえ、主要構造部に取り付けるものなら、設計にて詳細を
事前に検討すべきである。
128 構造設計者や現場施工図担当者の多忙さや経験不足が見受けら 鉄骨図面の検討会の実施を求めても、受け入れる。質疑応答のやり取りがスムーズに進まず、工程の序盤で れられず日数だけが経過しとても困った。上停滞してしまった。
流での人材不足のしわ寄せが、下請業者に打撃となって波及している。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

129 外装・内装関連の図面検討開始が鉄骨図面より遅いため、関連 追加業務が対価として支払われていない。
部材の指示が遅くなる。完成製品を引っ張り出して再度小ピー
スを取り付けるような手戻り工程が発生する。
130 関連附帯工事業種（屋根・外壁・内装・金物）の図面支給時期 作図工程や図面承認の時期に影響した。
が遅く、図面精度も低かった。
131 現場の施工図担当者が関連業者図面の中身に目を通さず、単に 図面作業の手間が追加費用に反映しにくい性
右から左へ流してくるため問題点を把握していなかった。ファ 質のため、サービス作業となってしまった。
ブからの指摘でようやく検討する始末で、施工管理が全くでき 今後も働き方改革の影響によりこのような傾ていなかった。
向が強まっていくことが懸念される。
ファブが全て図面のチェック及び調整作業を行った。
132 特に図面作業は、打合せ作業とサービス作業との境界が曖昧になりやすい。元下関係も相まって、必要以上の対応が多くな
る。

1
工程

2
設計図書

4
責任分担

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

18

3
ﾁｪｯｸ

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

具体的処置や影響

1
工程

2
設計図書

3
ﾁｪｯｸ

4
責任分担

■ 図面問題以外の意見
133 図面の決定遅延によるトラブルは、地場ゼネコンの現場ではほぼなく、中堅ゼネコン も少ない。大手ゼネコンの現場 が大半である。なぜゼネコンを代表するようなスーパーゼネコン ほ
どこの問題が多く発生しているのだろうか。『工程をお互いに守る』という意識が欠如しているとすれば、これこそが大きな問題である。

〇

134 元請都合で発生した仮設・機器資材使用費・清掃費など現場が ファブが負担する必要のない費用を要求され負担すべき費用を、ファブ負担として高額を請求された。
た。

〇

135 元請からの依頼による追加作業や、運搬車両の長時間待機や 現場都合で発生した追加費用について、一部キャンセル費用などを増減精算で請求しても、元請の予算がな しか認めてもらえなかった。
いことを理由に大幅に減額された。

〇

136 元請の見積り時に、現地調査をして図面と見積りを作成した 元請けが業務に至らなかった物件の図面作成
が、提出直後に中止となり図面作成などの業務費が持ち出しと 費をファブが負担した。
なった。
後に引けない状況になってから、値引きの強要をされることもある。
137 増減工事で値引きを強要された。

〇

契約条件（見積条件）が守られない。
〇

138 請負金額を上回る相殺をされそうになった。法律違反なので解 契約条件（見積条件）が守られない。
決した。

〇

139 産廃処分費や安全協力費は請負金額に比例して請求されることが多い。鉄骨工事は段ボール以外のごみはすべて資源になるので、不当な条件だと思う。
安全協力費は労務人工に対して払うことが適正であり、鉄骨の材料分に対しても比率がかけられる現在の条件は不当である。

〇

140 ゼネコン職員より、指定業者を使用するように圧力をかけられたが、相場より高かった。

〇

141 現場の実行予算内に収めるため、追加工事費が認められなかっ ファブが負担する必要のない費用を負担し
た。
た。

〇

142 既設現場の現場面積が広かったため、養生用のブルーシートを ファブが負担する必要のない費用を負担し負担させられた。
た。

〇

143 追加項目の減額

ファブが負担する必要のない費用を負担した。

〇

144 胴縁関係でC100×2.3に錆が発生して現場での再塗装を要求された。塗装費用の負担を元請けと折半にするよう話し合いがあった。

〇

145 請負契約後、製作図の確定・材料発注までの間に鋼材価格が上昇したが、上昇分の材料費が自社負担となった。（単価スライ
ドの不履行）〇

146 地元工務店だったが、追加した下地工事の代金を支払ってもら ファブが負担する必要のない費用を負担しえなかったことがある。
た。

〇

147 一部の鋼材量が未だにトン単位の見積もりとなるため、ゼネコ
ンの購買から値切られる。
鋼材量販店は、構造設計図のみならず意匠設計図との調整も考慮した見積もりを提示すべき。
購買担当者も金額だけでなく工事内容を理解できるようになってほしい。
148 現場での細かな追加が多い。

〇

ファブが負担する必要のない費用を負担した。

149 元請都合により工期が大幅に遅れた。
対応要員の作業工数が増大した。
当初予定していた製作期間に空きが発生し、工場の製作工程に混乱をきたした。
150 さび止め塗料を仕上げに変更すると現場から言われたため、現 見積に見込んでいなかった追加費用が発生し場でのタッチアップ費用が大きくかさんだ。
た。

19

〇

〇

〇

〇

資料２

別紙

２.トラブル事例集 ～全国鐵構工業協会 図面問題検討WGアンケート結果より～問題発生の起因要素№

問題の発生事象

151 建方期日の延期、建方工区順序の変更があった。

具体的処置や影響

1
工程

2
設計図書

4
責任分担

対応要員の作業工数が増大した。
〇

152 請負契約後に、後出しで過剰品質を要求された。
（見積時には把握できない）

3
ﾁｪｯｸ

〇

契約条件（見積条件）が守られなかった。
〇

153 元請側でミスがあったために、途中から鉄骨検査が非常に厳し 対応要員の作業工数が増大した。検査の間、くなった。抽出検査が全数検査となり、現場工事担当者、現場 製品の移動ができなくなり、作業に支障が生
所⾧、事前検査、本検査の４回の検査対応が必要となった。 じた。

〇〇

154 概算見積時と実施設計後の見積に大きな乖離が発生したが、現 ファブが負担する必要のない費用を負担し場が概算見積で予算を取り付けたとして、泣き寝入りを余儀な た。
くされた。

〇

155 製品の不具合の原因がゼネコン側であったにも関わらず、修正 ファブが負担する必要のない費用を負担しのための追加加工費の負担を求められた。さらに必要な費用の た。
一部未払いがあった。
156 突貫工事のため無理やりスタートしたが、突然工事が延期された。基本的に立場が弱いため無理な要求を押し付けられる。納期や追加費用の点で問題が出る。

〇〇

157 契約締結後に、計画地内に重機の乗り入れができないと言われ 契約条件（見積条件）が守られなかった。
た。急遽、重機計画を見直して対応したが、予想以上に費用が
かかった。

〇

158 契約時の施工条件では、10ｔ車の搬入が可能だったが、現場で 契約条件（見積条件）が守られなかった。
10ｔ車の乗り入れが不可と言われた。運搬方法の見直しにより運搬費が嵩んだ。

〇

159 少額ではあるが、不明な値引きがある。
〇
160 ロール材の意味や納期の不安定さを理解してもらえず、製作期 対応要員の作業工数が増大した。
間の短縮を要求された。
161 予算が無いのでこれだけしか支払いできないと言われた。現場 ファブが負担する必要のない費用を負担しの都合で建方予定日が1ヶ月も延びたが、その間の経費が支払 た。
われなかった。（建方が遅れた場合は値引きされる）
162 デッキ受けを突合せ溶接とするよう強制された。

〇〇

契約条件（見積条件）にない、かつ不合理な施工方法を強制された。

163 UT検査時吊ピース（隅肉溶接指定部 12ｔ）の超音波検査の実 契約条件（見積条件）になく、かつ不合理な施を強制された。
検査を強制された。

〇

○

〇

○

〇

164 元請けが実績のない類の工事を受注したため、防振ゴムなど元 ファブが負担する必要のない費用を負担し請けが手配できない部品を、ファブが短納期で手配することに た。
なった。短納期による割増費用をファブが負担させられた。
165 鉄骨構造体の品質向上のため、近年は外装工事や内装工事にか 対応要員の作業工数が増大した。
かる全ての取合いピースや捨てピースを鉄骨製作工場で事前に取り付けることになっているが、それが図面や加工工程の大きな足かせになっている。（以前は現場で取り付けていたもの）
166 元請が本来の施工管理の責務を果たさず、下請け業者に負担を強いるようなケースが多い。

〇

〇

〇

〇

〇

20

資料２

資料３

21

別紙

資料３

３．鉄骨工事 作図フロー（標準）とトラブル事例との関連性◇作図フローの対象規模
建物規模：約13,500㎡
鉄骨重量：約 2,000 ｔ

鉄骨
ﾌｧﾌﾞﾘｹｰﾀｰ

製作図の作図
一般図

設計図
受取り

製作図
作成開始

設計者・監理者
元請
発注者
確認期間：

チェック図

【約 ３か月】

修正 訂正確認図

修正 承認申請図

回覧・確認

回覧・確認

回覧・確認

２週間

２週間

２週間

詳細図

【約 ４か月】

訂正確認図

修正 承認申請図

回覧・確認

回覧・確認

回覧・確認

３週間

３週間

３週間

材料
発注

承認図
完成

建方

加工・検査

製作図
作成開始

設備計画
検討・調整

チェック図

修正

承認図
完成

現寸
検査

検査
塗装

加工

建方

関係部材の決定：スリーブ関連、デッキ関連、外装下地・内装下地・階段、免振・制震ダンパー、仮設金物・運搬用揚重部材

役割別課題
初回の一般図提出時に、現場担当者が着任していな
い工事が多い納まりや金額の決定権限を持たない若手社員や外注社員が、鉄骨担当者となるケースが多い
指示の遅れが多くなり、もの決め工程に影響する

外装や建具メーカー等関連業者が決まるタイミングが遅い
業者決定後に部材や納まりが変更されるため、完成後の製品を加工するような手戻り工事が度々発生する元請が最新図面でチェックしていなかった。
打合せによる変更箇所を図面チェック担当

鉄骨の重量を減らすように何度も検討させられた上に、鉄骨重量が減ったことで精算時に発注者

意匠設計図と構造設計図に不整合が多い

製作図の作図段階で構造変更や納まり変更が多い
製作図の作図中に
構造設計図が何度も変更される

建築確認許可前の図面で材料発注の依頼を受けたが、建築確認で材料変更が発生し、変更のきかない材料の費用がファブ負担となった

質疑応答に時間をとられて、製作図が思うように進まない

図面チェックの遅れが工期の遅れにつながり、工場の生産計画が変更、工場に空きが生じる

コミュニケーション不足
情報連携体制に課題がある

元請の施工図担当者と建方担当者間の意思疎通がない
図面承認が遅れても建方の延期は認められない

設備計画に伴う鉄骨変更が多く、設計者が部材変更や位置移動を安易に指示してくるケースがある

建方日が近づいても図面のチェックバックがこない
鉄骨の製作開始後に、構造計算適合判定後の図面を後出しされ、鉄骨を作り直すなど大幅な手戻りが発生

承認図提出後も、見直しと称して新
規項目の追加や変更がくる

主に、意匠設計図と設備設計図の不整合が要因
設計者・監理者のスケジュール意識に課題がある

情報伝達管理が不徹底
製作工程に影響する重要な情報が事前に伝えられていない

作図の手戻りが増大

チェックバックの度に、附帯の追加や梁の移動など追加変更の指示がくる

設備機器の下地など、設計図書に未記載の部材追加を要求される

大型プロジェクトでは、適正範囲を超えた無理のある短期スケジュールにより、プロジェクトが運営されているケースが背景にあると推測

元請による施工図承認後、発注者の要望により
変更が発生

22

工場作業の繁閑差を調整できない、従業員

建方開始日になっても、外壁材や窓開口部の詳細、床の段差等が決まっていない

チェックの誤りや見落としが多い
図面承認の遅れにより、鉄骨の製作期間が十分確保できなくなる

一般図・詳細図のチェックバックが遅い、返却予定が守られないことが頻繁に発生
一方で、チェックの遅れがあっても建方時期は変わらない

設計図書に未記載の構造部材の質疑回答に時間がかかる

めっき製品製作完了後に追加変更の指示がある

図面チェックの遅れにより、やむを得ず工場製作
から現場対応に切り替えるケースも多い「もの決め工程表」が有効に活用されていないため、もの決めの大幅な遅れが発生し、作図の手戻りにつながっている

製作図の着手までに、「設計図の最終版」が確定していない

工場加工中に変更指示がある

作図や製作の手戻りにつながる

業務量の増加に対して対価が支払われない

設計者・監理者

加工中・製作完了後・建方後の変更指示は品質にも影響する

建方後に数多くの変更が発生

附帯関係の質疑に対する回答が遅い

元請
現場の管理体制に課題がある

附帯物の関係部材は、本来、詳細図の作成着手までに確定していなければならないが、決まっていないケースが多い

発注者のスケジュール意識に課題
追加部材を伴わない変更の場合、図面変更の手間等に係る費用が請求できない

建方開始３～４日前の追加変更指示詳細図や二次部材のチェックバックが遅く、鉄骨加工中に指示がきた

鉄骨製作の手戻りが発生

資料４

23

別紙

資料４

４．トラブル事例A 作図フローと問題点◇事例Aの対象規模
建物規模：約25,300㎡
鉄骨重量：約 3,800 ｔ【標 準】

製作図の作図一般図 【約 ８ か月】

詳細図【約 ９ か月】【 トラブル事例A 】「一般図」決定後に「詳細図」を作成

標準的な作図期間の約5倍の期間

一般図「一般図」が確定しないために「一般図」と「詳細図」修正を並行して進めざるを得なかった【約 ３年 ３ か月】

約２か月

建方

加工・検査

詳細図

【約 ３年 ３ か月】※鉄骨の軽量化VE、デザイン検討を継続・・・・・・構造設計図の更新回数は5回（この間２年半が経過）
発注者
海外ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
設計者・監理者

設計変更図 設計変更
発行（１）
検討

設計変更検討元請要望により本工事はBIMを活用
元請からファブへ一般図を支給

設計変更図
発行（２）

設計変更
検討

設計変更図
発行（３）

設計変更の検討が断続的に続いた
外装の附帯部材が決まらず、設計者・監理者と外装メーカー
間で鉄骨の製作期限間際まで打合せを継続（本来は、詳細図の作成着手前に確定しておく必要がある）

この間、設計者・監理者は設計変更に追われて、一般図の確認作業ができていない、元請も設計変更を一般図に反映する作業に追われた

元請
一般図作成

鉄骨
ﾌｧﾌﾞﾘｹｰﾀｰ

一般図
受取り

一般図修正

一般図修正

一般図修正

指示

指示

指示

詳細図
作成

チェック図修正

チェック図修正

チェック図

・製作工程の調整と山積み（月単位の加工量、人工数や資機材の配置等）の見直しを余儀なくされた・加工待ちのロール材が工場内にあふれて、別物件の作業にも支障が生じた

一般図が確定しない状況が続く

修正 訂正確認図

修正 承認申請図

修
正

承認図
完成

現寸
検査

検査
塗装

加工

建方

数か月後ろ倒しチェックバックの遅れ、附帯の追加指示、内容不明な追加指示

設計者・監理者
元請
発注者
役割別課題

元請

回覧・確認

BIM活用に対応できる一般図作成業者が不在
元請が一般図を作成し、ファブへ支給した
一般図の製作責任者が元請となった

度重なる設計変更により、一般図と詳細図の修正を同時並行で行わざるを得ない状態となった「元請による一般図修正」 →「 ファブによる詳細図修正」
が繰り返された支給された一般図に不整合が多かったため、ファブが干渉箇所の全チェックをしながら詳細図に反映した作図の業務量が増大した

回覧・確認

回覧・確認

躯体に及ぶ設計変更が度々発生し、一般図が確定しなかった
ファブから元請に対して一般図確定を何度も催促したが、変更はその後も続いた
一般図の変更に伴い、詳細図の変更対応も続いた

一般図・詳細図が決まらず、作図の手戻りが増大した”基準が確定しない”まま、図面修正を繰り返しため、作図の手戻りが増大した「一般図確定」の遅れが建方工期の遅れにつながった

先行工区の建方開始時期が１８か月遅れた

新たに製品ヤード確保の必要性が生じた
製作済みの鉄骨材をファブの工場駐車場に長期保管した
保管中も元請からの追加変更指示に対応した

建方時に柱の揚重ができないことが発覚し、現場で柱を切断し、継手を設けた建方と仮設計画が総合的にチェックされていない、品質管理にも影響する
キックオフ時にマスター工程が提出されたが、更新されることはなかった
もの決め管理の基準が示されないまま、現場が進んだ

作図の手戻りが増大した

元請が「もの決め工程表」を作成しなかったもの決め工程が混乱していく最中においても、「もの決め工程表」は作成されなかった

受注返上に至った経緯よりも、契約
数量を満たしていないとの理由が優先されて、元請から他ファブに要した費用の負担を要求されたチェック図提出後の返却が遅く、確認内容も不十分だった

設計者・監理者

工事段階に入っても、設計変更ありきで変更が繰り返された

海外ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

構造設計図の更新回数は計５回、この間、２年半が経過した

発注者

現場の生産計画やスケジュールに対する意識に課題がある

設計図書に記載のない追加の鉄骨部材が多く発生した外装に伴う附帯物の打合せが製作期限の間際まで続いた

海外デザイナー／設計監理者と発注者の間で、”躯体”にからむ設計変更の打合せが継続された

24

図面決定の遅れによるファブ内の影響が深刻化し、元請に対して、一部分の受注返上を申し入れた
具体的な影響：製品ヤードの専有及び度重なる図面修正に係る費用、小分け建方に伴う現場常用費の増大、加工遅延に伴う工場操業率の低下 等