ISO規格準拠バルブ
フィールドバスシステム
ISO Pneumatic Valves &Field Bus Communication

ISOシリーズのバルブ

ISO Pneumatic Valve Standard Definitions
15407-1: Non-Plug-in Standards for Size 01 (26mm) & Size 02 (18mm) Wide Valves

15407-2: Plug-in Standards for Size 01 (26mm) & Size 02 (18mm) Wide Valves

5599-1: Non-Plug-in Standards for Sizes 1, 2, 3

5599-2: Plug-in Standards for Size 1, 2, 3   
! 警告 ― お客様の責任範囲
本文書内に記載した製品、あるいは関連した物品を、正しく選定しなかったり、使い方を誤ったりすれば、死亡事故や、怪我、そして物的損害を引き起こす可能性があります。
本文書、ならびにParker-Hannifin Corporation、そして当社の子会社、ならびに正規販売業者が発行しているその他の情報では、技術的専門知識を有しているお客様がさらなる調査を実施できるように、販売している製品やシステムについての情報を提供しています。
お客様は、各自の解析や試験の結果に基づきシステムや部品を最終的に選択し、さらにはすべての性能、耐久性、保守、安全性、そして警告要件が満たされているかどうかに関して、唯一お客様自身にて責任を負うものとします。お客様は、アプリケーションのすべての面を解析し、該当する業界基準に従い、最新版の製品カタログ内の当該製品の情報、ならびにPa rker、そして当社の子会社や正規販売業者が提供するその他の原材料すべてに関する情報に従ってください。
お客様が提供するデータや仕様に基づき、Pa rker、ならびに当社の子会社や正規販売業者が部品やシステムのラインナップを提供する限り、お客様は当該データ、ならびに仕様が、すべての用途、ならびに提供する部品やシステムを利用する際に向けて、適切かつ十分であることに責任を持つものとします。

販売の実施
本文書内に記載されている物品は、Parker-Hannifin Corporation、ならびに当社の子会社、そして正規販売業者により販売されています。
本販売の実施、ならびにその受諾は、本発行文書に添付されている「販売に対しての注意事項」の項にて網羅されています。

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ

目次
統合ソリューション................................................................................................. 2-7
isys バルブ .
構造 ................................................................................................................... 8-9
プラグイン isys バルブ.
		 HB & HA Part Numbers ..........................................................................10-11		
		 H1, H2 & H3 Part Numbers......................................................................12-13.
		 マニホールド & サブベースキット............................................................... 14-15
非プラグイン isys バルブ.
		 HB & HA Part Numbers ......................................................................... 16-17		
		 H1, H2 & H3 Part Numbers..................................................................... 18-19.
		 H1, H2 & H3 CNOMO Part Numbers....................................................20-21.
		 マニホールド & サブベースキット............................................................... 22-23.
		 VDMA マニホールド & サブベースキット........................................................24
Add-A-Fold マニホールド..............................................................................25-27
エンドプレート................................................................................................28-29
付属品.............................................................................................................30-35
技術および配線情報.......................................................................................36-39
スペアーパーツ............................................................................................... 40-43
isysnet フィールドバスシステム.
概要と製品互換............................................................................................. 44-45.
入出力モジュール............................................................................................46-47.
isysnet システムの設定手順...........................................................................48-59.
外形寸法図........................................................................................................... 60.
関連文書...............................................................................................................61.
販売.................................................................................................................62-63
販売に対しての注意事項......................................................................................... 64

1

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

統合ソリューション
isys & isysnet.
フィールドバスシステム• ISOバルブ向けのフィールドバス通信システム。
• UL、C-UL、およびCE認証取得済み。

18mm（HB）ISO
15407-2のバルブ

M23、12 ピンエンドプレートキット

通信アダプタTM

M23、12ピン出力
モジュール

2

M12入力
モジュール

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

統合ソリューション
入出力構成
・ 集中型isysnetシステム。
・ 空圧機器と入出力回路は、互いに近接している。
・ モジュールあたりの入出力点数＝8点。
18mm
（HB）
ISO
15407-2のバルブ

32点出力バルブドライバモジュール

入出力モジュールベース

3

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

統合ソリューション
isys & isysnet.
フィールドバスシステム• ISOバルブ向けのフィールドバス通信システム。
• UL、C-UL、およびCE認証取得済み。

TM

通信アダプタ
終端ベース
モジュール
M12 入力モジュール

4

M23、12 ピン出力
モジュール

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

統合ソリューション
入出力構成
・ 分散型isysnetシステム。
・ 空圧機器と入出力回路は、互いに近接していない。
M23、12 ピンケーブル

・ isysバルブアイランドM23、12ピンの出力拡張機能。
・ モジュールあたりの入出力点数＝8点。

18m m（ H B ）および26m m（ H A ）ISO15407-2のバルブを同一サイズのマニホールドベースに搭載が可能です。
「段階ごとのサイズ構成」

M23、12-ピンエンド
プレートキット

5

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

統合ソリューション
isys & isysnet.
フィールドバスシステム• ISOバルブ向けのフィールドバス通信システム。
• UL、C-UL、およびCE認証取得済み。

M23、12ピンケーブル

M23、12-ピンエンド
プレートキット

通信アダプタM23、12 ピン出力
モジュール
TM

6

バス延長ケーブル

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

統合ソリューション
入出力構成
18m m（ H B ）および26m m（ H A ）ISO15407-2のバルブを同一サイズのマニホールドベースに搭載が可能です。
「段階ごとのサイズ構成」• 分散型isysnetシステム。
• 空圧機器と入出力回路は、互いに近接していない。
• isysバルブアイランドM23、12ピンの出力拡張機能。
• バス延長ケーブルを利用した、別々の出力ユニットおよび入力ユニット。
• 電源拡張モジュールを利用した、出力および入力の電源分離形。
• モジュールあたりの入出力点数＝8点。

電源拡張
モジュール

M8入力
モジュール

M23入力
モジュール

7

終端ベース
モジュール

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
15407-2 15407-1
仕様
HB
HA

HB : 0.55 Cv (18mm)
HA : 1.1 Cv (26mm)

構成材料• エンドキャップ：PBT

14• ファスナー：亜鉛めっき鋼

12

2

1
3

5

• バルブ本体：アルミニウム

4• コイル：熱硬化プラスチック

動作圧力15407-1 18mm 単一ソレノイド内部パイロット形 マニホールド• 真空から1MPaまで• 最低作動圧力－2ポジション：173KPa－3ポジション：241KPa

ポート• NPTおよび「G」標準のBSPP

マニホールド

14

5

3

1

12

• 端子台配線（HAのみ）

2• 集中配線－25-ピン、D-サブ

4－19-ピン、丸型－16点端子片－M23、12-ピン

4

1

2

15407-2 18mm 単一ソレノイド内部パイロット形 マニホールド－isysnetフィールドバス

認証／認定• CEマーキング認定済み• CSA/C-US認定済み• NEMA 4• IP65• マニホールドとサブベースのポートは、
ISO1179の仕様に適合

14

12
5

3

1

2

ソレノイド
• バイポーラ

4• サージキラー付（標準）• 低ワット―1.0、24VDC、2.0VA、120VAC• 表示ランプ

4

12

15407-2 26mm 二重ソレノイド外部パイロット形 マニホールド

圧力

8

排出

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
5599-2 5599-1
仕様
H1
H2
H3

H1 : 1.5 Cv
H2 : 3.0 Cv
H3 : 6.0 Cv

構成材料

12

14

2

1

• エンドキャップ：PBT

3

5• ファスナー：亜鉛めっき鋼

4• バルブ本体：アルミニウム• コイル：熱硬化プラスチック

H1 5599-2 単一ソレノイド内部パイロット形 マニホールド

動作圧力• 真空から1MPaまで• 最低作動圧力－2ポジション：173KPa－3ポジション：241KPa

ポート• NPTおよび「G」標準のBSPP

12

14

マニホールド2
5• フライイング・リード

1

3• 端子台配線

4• 集中配線－25-ピン、D-サブ

H2 5599-2 二重ソレノイド外部パイロット形 マニホールド－19-ピン、丸型－M23、12-ピン－isysnetフィールドバス

認証／認定• CEマーキング認定済み• CSA/C-US認定済み• NEMA 4• IP6514• マニホールドとサブベースのポートは、
ISO1179の仕様に適合

5• サージ抑制（点灯コイル向け）

3

4

ソレノイド
• バイポーラ

12

2
1

H3 5599-2 二重ソレノイド外部パイロット形 サブベース• 低ワット―3.2、24VDC、4.5VA、120VAC• 表示ランプ、24VDCおよび120VA

圧力

9

排出

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
プラグイン、15407-2、サイズ 18mm（HB）および 26mm（HA）の形式表示
シングルソレノイド

ダブルソレノイド

2位置

2位置

HB: 18mm

HB: 18mm

HA: 26mm

4

HA: 26mm

2

4Sol. 14

2

Sol. 14

Sol. 12

51 3

HB
HA

51 3

HBEVXBG023A

120VACHBEVXBG0G9A

24VDC

HAEVXBG023A

120VACHAEVXBG0G9A

24VDC

0.55 Cv

HB

1.1 CvHA

HB2VXBG023A

120VACHB2VXBG0G9A

24VDC

HA2VXBG023A

120VACHA2VXBG0G9A

24VDC

0.55 Cv
1.1 Cv

ダブルソレノイド
3位置 クローズドセンタ
3位置 エキゾーストセンタ
3位置 プレッシャセンタ

HA: 26mm

HB: 18mm
エキゾーストセンタ

クローズドセンタ
442

Sol.14Sol.12
5

1

プレッシャセンタ
42

Sol.14Sol.12
5

3

1

HB
HA

120VACHB5VXBG0G9A

24VDC

HA5VXBG023A

120VACHA5VXBG0G9A

24VDC

Sol.125

3

1

3

プレッシャセンタ

クローズドセンタ
HB5VXBG023A

2

Sol.140.50 CvHB

HB7VXBG023A
HB7VXBG0G9A

120VAC
24VDC

1.0 CvHA

HA7VXBG023A

120VACHA7VXBG0G9A

24VDC

0.50 Cv
1.0 Cv

エキゾーストセンタ

HB
HA

HB6VXBG023A

120VACHB6VXBG0G9A

24VDC

HA6VXBG023A

120VACHA6VXBG0G9A

24VDC

0.50 Cv
1.0 Cv

10

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
プラグイン、15407-2、サイズ 18mm（HB）および 26mm（HA）の表示方法
太字表示が標準的な仕様です。

HB 1 VX B G 0 G9 A
シリーズ形式 15407-2

15407-2 変更履歴

ISO 15407-2 18mm

HB

ISO 15407-2 26mm

HA

A

現仕様
15407-2 電圧と周波数

AC15407-2 切換形式

60Hz 50Hz

シングルソレノイド、2位置-エアー圧リターン1

ダブルソレノイド、2位置

2

G9

ダブルソレノイド、3位置-クローズドセンタ

5

23 120 115

ダブルソレノイド、3位置-エギゾーストセンタ

6

ダブルソレノイド、3位置-プレッシャセンタ

724

表示＆サージキラー
LED表示とサージキラー付
LED表示とサージキラー付

15407-2 配線処理

シングルソレノイド、2位置-エアー＆スプリングリターン E

015407-2 取付
15407-2 ベース無し

DC

ベース無し

15407-2 手動操作ランプ／表示ランプ
VX

G

ノンロック、押しボタン-表示ランプ付

H

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ付

15407-2 パイロット接続
外部パイロット、ポート#1と接続

B**

内部パイロット、ポート#14と接続

L**†** 手動操作／表示ランプ付の場合は設定できません。
† サンドイッチレギュレータ使用の場合は必要となります。

11

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
プラグイン、5599-2、サイズ 1、2＆3の形式表示
シングルソレノイド

ダブルソレノイド

2位置、エアー＆スプリングリターン

2位置(H2 Series Shown)

4(H2 Series Shown)

2

4

Sol. 14

2

Sol. 14

Sol. 12

51 3

51 3

H1

H1EVXBG023C

120VAC

H1EVXBG0B9C

24VDC

H2

H2EVXBG023C

120VAC

H2EVXBG0B9C

24VDC

H3

H3EVXBG023C

120VAC

H3EVXBG0B9C

24VDC

1.5 Cv

H1

H12VXBG023C

120VACH12VXBG0B9C

24VDC

3.0 Cv

H2

H22VXBG023C

120VACH22VXBG0B9C

24VDC

6.0 Cv

H3

H32VXBG023C

120VACH32VXBG0B9C

24VDC

1.5 Cv
3.0 Cv
6.0 Cv

ダブルソレノイド
3位置 クローズドセンタ
3位置 エキゾーストセンタ
3位置 プレッシャセンタ(H2 Series Shown)

クローズドセンタ
4

エキゾーストセンタ

2

Sol.144

Sol.12
5

1

プレッシャセンタ2

Sol.14Sol.12

3

5

1

3

H1

120VACH15VXBG0B9C

24VDC

H2

H25VXBG023C

120VACH25VXBG0B9C

24VDC

H35VXBG023C

120VACH35VXBG0B9C

24VDC

H3

2

5

3

Sol.12
1

プレッシャセンタ

クローズドセンタ
H15VXBG023C

4

Sol.14

1.2 Cv

H1

2.8 Cv

H2

5.0 Cv

H3

H17VXBG023C

120VACH17VXBG0B9C

24VDC

H27VXBG023C

120VACH27VXBG0B9C

24VDC

H37VXBG023C

120VACH37VXBG0B9C

24VDC

1.2 Cv
2.8 Cv
5.0 Cv

エキゾーストセンタ

H1

H16VXBG023C

120VACH16VXBG0B9C

24VDC

H2

H26VXBG023C

120VACH26VXBG0B9C

24VDC

H36VXBG023C

120VACH36VXBG0B9C

24VDC

H3

1.2 Cv
2.8 Cv
5.0 Cv

12

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
プラグイン、5599-2、サイズ 1、2＆3の表示方法
太字表示が標準的な仕様です。

H1 E VX B G 0 B9 C
シリーズ形式 5599-2

5599-2 変更履歴

ISO 5599-2 サイズ1

H1

ISO 5599-2 サイズ2

H2

ISO 5599-2 サイズ3

H3

C

現行仕様

5599-2 電圧と周波数
AC60Hz 50Hz

5599-2 切換形式

DC

シングルソレノイド、2位置-エアーリターン

1

42

ダブルソレノイド、2位置

2

45

12

ダブルソレノイド、3位置-クローズドセンタ

5

B9*

24

ダブルソレノイド、3位置-エギゾーストセンタ

6

23 120 115

ダブルソレノイド、3位置-プレッシャセンタ

7

57 24024
LED表示とサージキラー付
LED表示とサージキラー付* ソレノイド色：青

シングルソレノイド、2位置-エアー＆スプリングリターン E
5599-2 取付
5599-2 ベース無し

表示＆サージキラー

5599-2 配線処理

VX

0無し、ベース無し

5599-2 手動操作ランプ／表示ランプ

5599-2 パイロット接続
内部パイロット、ポート#1と接続

B

B*

ノンロック、押しボタン-表示ランプ無し

外部パイロット、ポート#12または#14と接続

X*

C*

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ無し

G**

ノンロック、押しボタン-表示ランプ付

H**

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ付* サンドイッチレギュレータ使用の場合は必要となります。

* 適用する電圧仕様は"42"、"45"＆"57"** 適用する電圧仕様は"B9"＆"23"13

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
プラグイン、15407-2、サイズ 18mm および 26mmのマニホールド／サブベースキット
マニホールドおよびサブベースキット表示方法

PS5511 13 C P
ベース本体

シリーズ形式ISO 15407-2 18mm, HB

PS5611C†

HAサブベース甲ISO 15407-2 26mm, HA

PS5511J*

回路基板、1アドレス

取り付けスタイル／ポートサイズ
HB
1/8 NPT エンドポート付マニホールド

51

1/8 BSPP エンドポート付マニホールド

52

1/8 NPT 下部ポート／エンドポート付マニホールド

61

1/8 BSPP 下部ポート／エンドポート付マニホールド

62

HA
1/4 NPT サイドポート付サブベース

13

1/4 BSPP サイドポート付サブベース

14

1/4 NPT 下部ポート／サイドポート付サブベース

23

1/4 BSPP 下部ポート／サイドポート付サブベース

24

1/4 NPT エンドポート付マニホールド

53

1/4 BSPP エンドポート付マニホールド

54

1/4 NPT 下部ポート／エンドポート付マニホールド

63

1/4 BSPP 下部ポート／エンドポート付マニホールド

64M*

回路基板、2アドレス

N*§

32点出力拡張を備えた1アドレス回路基板

P*‡

32点出力拡張を備えた2アドレス回路基板

・マニホールドのみ。
† HA（26mm）タイプ専用。

オプションPの使用例§ HAもしくはHBのマニホールドベースを、筐体／リード長の「N」タイプと併せて利用する場合：
・出力1～24は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。
筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプのベースを利用してください。
・出力25～26は1アドレスベースです。筐体／リード長の「N」タイプのベースを利用してください（これはバルブドライバモジュールPSSV32Aからリボンで接続されている1アドレスの基板です）。
・出力27～32は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」
もしくは「M」タイプのベースを利用してください。

オプションNの使用例‡ HAもしくはHBのマニホールドベースを、筐体／リード長の「P」タイプと併せて利用する場合：
・出力1～24は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプのベースを利用してください。
・出力25～28は2アドレスベースです。筐体／リード長の「P」タイプのベースを利用してください（これはバルブドライバモジュールPSSV32Aからリボンで接続されている2アドレスの基板です）。
・出力29～32は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」
もしくは「M」タイプのベースを利用してください。

オプションNの使用例
13 5

オプションPの使用例

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 26 27 29 31 321

3 5

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS SS SS DS DS SS SS

DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

22

バルブドライバ
モジュール（PSSV32A）

4 6

8 10 12 14 16 18 20 22 24

28 30

2アドレスの32出力拡張2アドレスの 1アドレスのマニホールド機能を備えた、 マニホールド マニホールド（Mタイプ）
1アドレスの（Mタイプ） （Jタイプ）
マニホールド（Nタイプ）

4 6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

バルブドライバ
モジュール（PSSV32A）

2アドレスのマニホールド（Mタイプ）

32出力拡張機能を備えた2アドレスのマニホールド（Pタイプ）

2アドレスのマニホールド（Mタイプ）

マニホールドキット

サブベースキット

HBシリーズ2端末向け
マニホールド

HAシリーズサブベース

14

HAシリーズ2端末向け
マニホールドParker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
プラグイン、5599-2、サイズ 1、2＆3のマニホールド／サブベースキット
マニホールドおよびサブベースキット表示方法

PS4011 55 A – C P
配線仕様

シリーズ形式H1

PS4011

無記号

H2PS4111

Cなし（標準）
Chrysler

H3

PS4211F

SAE / Ford

G

General Motors
配線処理

7
8*
9
A
C
J†
M†
T*

Note:
配線処理仕様"J"または"M"を選択した場合
12VDC - 最大接続ソレノイド個数13
24VDC - 最大接続ソレノイド個数21120VAC - 接続が可能なソレノイド個数はコネクタピン数によります。
（25-ピンD-サブベース=24ソレノイド、19ピン Brad Harrison=16、12-ピンM23=8）
240VAC - リード線またはブロック端子台の"A"または"C"仕様だけです。

ベース側 3ピン・ミニコネクタ付
ベース側 4ピンM12・ミクロコネクタ付
ベース側 5ピン・ミニコネクタ付
152.4mm（6"）リード線
ブロック端子台
回路基盤、1アドレス
回路基盤、2アドレス
SAM Gen 3.0 Wiring* 電圧仕様"B9"のみ対応可能です。
† サブベース仕様では対応出来ません。

15
16*
53
54
55
56*
65†
66*†

サブベース: 1/2 NPT Side Ports
サブベース: 1/2 BSPP Side Ports
サブベース: 1/2 NPT Bottom / End Port
サブベース: 1/2 BSPP Bottom / End Port
マニホールド: 3/8 NPT End Ports
マニホールド: 3/8 BSPP End Ports
マニホールド: 1/2 NPT End Port
マニホールド: 1/2 BSPP End Ports
マニホールド: 1/2 NPT Bottom / End Port
マニホールド: 1/2 BSPP Bottom / End Port

17
18*
27
28
55
56*
57
58*
67
68*

H3 シリーズ

サブベース: 3/8 NPT Side Ports
サブベース: 3/8 BSPP Side Ports
マニホールド: 1/4 NPT End Ports
マニホールド: 1/4 BSPP End Ports
マニホールド: 3/8 NPT End Ports
マニホールド: 3/8 BSPP End Ports
マニホールド: 3/8 NPT Bottom / End Port
マニホールド: 3/8 BSPP Bottom / End PortH2 シリーズ

H1 シリーズ

Mounting Base Style / Port Size
サブベース: 3/4 NPT Side Ports
サブベース: 3/4 BSPP Side Port
サブベース: 3/4 NPT Bottom / End Port
サブベース: 3/4 BSPP Bottom / End Port
マニホールド: 1/2 NPT End Port
マニホールド: 1/2 BSPP End Ports
マニホールド: 3/4 NPT End Port
マニホールド: 3/4 BSPP End Port
マニホールド: 3/4 NPT Bottom / End Port
マニホールド: 3/4 NPT Bottom / End Port

* BSPP ISO 1179 Specifications.
† #1 Bottom Port - 1/4".

マニホールドキット（H1、H2、H3）

サブベースキット（H1、H2、H3）

H1

H2

H3
H1

1/2"の配線接続口にある自動車メーカ向けコネクタはシングルソレノイドの場合は3ピンタイプコネクタ
ダブルソレノイドの場合は4または5ピンタイプコネクタ

H2

H3

マニホールド個々についている配線カバーにある自動車メーカ
向けコネクタは
シングルソレノイドの場合は3ピンタイプコネクタ
ダブルソレノイドの場合は4または5ピンタイプコネクタ

15

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

19
10*
29
20
57
58*
59
50
69
60*

ISOシリーズのバルブ
非プラグイン、15407-1、サイズ 18mm（HB）および26mm（HA）の形式表示
シングルソレノイド

ダブルソレノイド

2位置、エアー＆スプリングリターン

2位置

HB: 18mm

HB: 18mm

HA: 26mm

4

HA: 26mm

2

4Sol. 14

2

Sol. 14

Sol. 12

51 3

51 3

HB

HBEWXBG2G9000FA

24VDC

0.55 CvHB

HB2WXBG2G9000FA

24VDC

0.55 CvHA

HAEWXBG2G9000FA

24VDC

1.1 Cv

HA

HA2WXBG2G9000FA

24VDC

1.1 Cv

H##WXBG2G9000FA = 4-Pin M12 Micro Straight Connector

H##WXBG2G9000FA = 4-Pin M12 Micro Straight Connector

ダブルソレノイド
3位置 クローズドセンタ
3位置 エキゾーストセンタ
3位置 プレッシャセンタ

HB: 18mm
エキゾーストセンタ

クローズドセンタ
442

Sol.14Sol.12
5

1

HA: 26mm
プレッシャセンタ2

Sol.14Sol.12
5

3

1

4

2

5

3

Sol.143

Sol.12
1

プレッシャセンタ

クローズドセンタ

HB

HB5WXBG2G9000FA

24VDC

0.50 CvHB

HB7WXBG2G9000FA

24VDC

0.50 CvHA

HA5WXBG2G9000FA

24VDC

1.0 Cv

HA

HA7WXBG2G9000FA

24VDC

1.0 Cv

エキゾーストセンタ

H##WXBG2G9000FA = 4-Pin M12 Micro Straight ConnectorHB

HB6WXBG2G9000FA

24VDC

0.50 CvHA

HA6WXBG2G9000FA

24VDC

1.0 Cv

16

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、15407-1、サイズ 18mm（HB）および26mm（HA）の表示方法
太字表示が標準的な仕様です。

HB E WX B G 2 G9 000 F A
シリーズ形式 15407-1

15407-1 変更履歴

ISO 15407-1 18mm

HB

ISO 15407-1 26mm

HA

A

現行仕様

15407-1 中央コネクタ配線仕様
F

15407-1 Operator / Function
シングルソレノイド、2位置-エアーリターン

1

ダブルソレノイド、2位置2

無記号

リモート接続無記号§

シングルパイロット、2位置-エアーリターン

3*

ダブルパイロット、2位置

4*§

ダブルソレノイド、3位置-クローズドセンタ

5

ダブルソレノイド、3位置-エギゾーストセンタ

6

ダブルパイロット、3位置-プレッシャセンタ

7

ダブルパイロット、3位置-クローズドセンタ

8*§

ダブルパイロット、3位置-エキゾーストセンタ

9*§ダブルパイロット、3位置-プレッシャセンタ

0*§

リモート接続15407-1 電圧と周波数
G9
XX

DC

表示＆サージキラー

24

LED表示とサージキラー付
リモート接続15407-1 配線処理

シングルソレノイド、2位置-エアー＆スプリングリターン E
シングルパイロット、2位置-エアー＆スプリングリターン F*§* パイロット接続仕様品のみ使用可能です§ マニホールド用パイロット配管プレートが必要です。

0

無し、リモート接続

2

4-Pin, M12 Micro, Straight Connector

15407-1 手動操作ランプ／表示ランプ
015407-1 取付
ベース無し

SAE / Ford, ISO 20401

WX

無し、リモート接続

G

ノンロック、押しボタン-表示ランプ付

H

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ付

15407-1 パイロット接続
無し、リモート接続

0

内部パイロット、ポート#1と接続

B

外部パイロット、ポート#14と接続

L** サンドイッチレギュレータ使用の場合は必要となります。

ソレノイド仕様17

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、5599-1、Central Connector -サイズ 1、2＆3の形式表示
シングルソレノイド

ダブルソレノイド

2位置、エアー＆スプリングリターン

2位置(H2 Series Shown)

4(H2 Series Shown)

2

4

2

Sol. 14

Sol. 1451 3

Sol. 1251 3

H1

H1EWXBG323000*C

120VACH1EWXBG2B9000*C

24VDC

H2

H2EWXBG323000*C

120VACH2EWXBG2B9000*C

24VDC

H3

H3EWXBG323000*C

120VACH3EWXBG2B9000*C

24VDC

1.5 Cv

H1

H12WXBG323000*C

120VACH12WXBG2B9000*C

24VDC

3.0 Cv

H2

H22WXBG323000*C

120VACH22WXBG2B9000*C

24VDC

6.0 Cv

H3

H32WXBG323000*C

120VACH32WXBG2B9000*C

24VDC

H##WXBG323000*C = 5-Pin Mini Automotive Straight Connector
H##WXBG2B9000*C = 4-Pin M12 Micro Straight Connector

1.5 Cv
3.0 Cv
6.0 Cv

H##WXBG323000*C = 5-Pin Mini Automotive Straight Connector
H##WXBG2B9000*C = 4-Pin M12 Micro Straight Connector

ダブルソレノイド
3位置 クローズドセンタ
3位置 エキゾーストセンタ
3位置 プレッシャセンタ* Specify
Automotive
Wiring CodeC - Chrysler
F - SAE / Ford
G - GM(H2 Series Shown)
クローズドセンタ
4

エキゾーストセンタ

2

Sol.144

Sol.12
5

1

プレッシャセンタ2

Sol.14Sol.12

3

5

1

4

2

5

3

Sol.143

Sol.12
1

プレッシャセンタ

クローズドセンタ

H1

H15WXBG323000*C

120VAC

H15WXBG2B9000*C

24VDC

H2

H25WXBG323000*C

120VAC

H25WXBG2B9000*C

24VDC

H3

H35WXBG323000*C

120VAC

H35WXBG2B9000*C

24VDC

1.2 Cv

H1

H17WXBG323000*C

120VAC

H17WXBG2B9000*C

24VDC

2.8 Cv

H2

H27WXBG323000*C

120VACH27WXBG2B9000*C

24VDC

5.0 Cv

H3

H37WXBG323000*C

120VACH37WXBG2B9000*C

24VDC

エキゾーストセンタ

H1

H16WXBG323000*C

120VAC

H16WXBG2B9000*C

24VDC

H2

H26WXBG323000*C

120VAC

H26WXBG2B9000*C

24VDC

H3

H36WXBG323000*C

120VAC

H36WXBG2B9000*C

24VDC

1.2 Cv
2.8 Cv
5.0 Cv

H##WXBG323000*C = 5-Pin Mini Automotive Straight Connector
H##WXBG2B9000*C = 4-Pin M12 Micro Straight Connector

1.2 Cv
2.8 Cv
5.0 Cv

18

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、5599-1、Central Connector -サイズ 1、2＆3の表示方法
太字表示が標準的な仕様です。

H1 E WX B G 2 B9 000 F C
シリーズ形式 5599-1

5599 -1 変更履歴

ISO 5599-1 サイズ1

H1

ISO 5599-1 サイズ2

H2

ISO 5599-1 サイズ3

H3

C

現仕様

5599-1 中央コネクタ配線仕様

5599-1 切換形式
シングルソレノイド、2位置-エアーリターン

1

ダブルソレノイド、2位置

2

ダブルソレノイド、3位置-クローズドセンタ

5

ダブルソレノイド、3位置-エギゾーストセンタ

6

ダブルソレノイド、3位置-プレッシャセンタ

7

シングルソレノイド、2位置-エアー＆スプリングリターン

E

C*

Chrysler†F*

SAE / Ford, ISO 20401

G*

General Motors* 設定可能な配線仕様"1"、"2"＆"3"†
配線仕様"2"がISO20401に対応

5591-1 電圧と周波数
AC5599-1 取付

60Hz 50Hz
WX

ベース無し

B9*

24

23 120 115

B

外部パイロット、ポート#12、#14と接続

X*

表示＆サージキラー
LED表示とサージキラー付
LED表示とサージキラー付* ソレノイド色：青5599-1 パイロット接続
内部パイロット、ポート#1と接続

DC

5599-1 配線処理

* サンドイッチレギュレータ使用の場合は必要となります。

1*

3-Pin, Mini Straight Connector

24-Pin, M12 Micro Straight Connector

35-Pin, Mini Automotive Straight Connector†

5591-1 手動操作ランプ／表示ランプ
ノンロック、押しボタン-表示ランプ付

G

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ付

H* 仕様出来る切換形式"1"or"E"†
電圧仕様"B9"だけに対応可能

ソレノイド仕様19

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、5599-1、CNOMO -サイズ 1、2＆3の形式表示
シングルソレノイド

ダブルソレノイド

2位置、エアー＆スプリングリターン

2位置(H1 Series Shown)

4(H1 Series Shown)

4

2

2

Sol. 14

Sol. 14

Sol. 12
51 3

51 3

H1

H1EWXBBL53C

120VACH1EWXBBL49C

24VDC

H2

H2EWXBBL53C

120VACH2EWXBBL49C

24VDC

H3

H3EWXBBL53C

120VACH3EWXBBL49C

24VDC

1.5 Cv

H1

H12WXBBL53C

120VACH12WXBBL49C

24VDC

3.0 Cv

H2

H22WXBBL53C

120VACH22WXBBL49C

24VDC

6.0 Cv

H3

H32WXBBL53C

120VACH32WXBBL49C

24VDC

1.5 Cv
3.0 Cv
6.0 Cv

ダブルソレノイド
3位置 クローズドセンタ
3位置 エキゾーストセンタ
3位置 プレッシャセンタ(H1 Series Shown)

クローズドセンタ
44Sol.12
5

1

H2
H3

4

2

Sol.14Sol.12

3

5

クローズドセンタ

H1

プレッシャセンタ

エキゾーストセンタ

2

Sol.14

1

120VAC

H15WXBBL49C

24VDC

H25WXBBL53C

120VAC

H25WXBBL49C

24VDC

H35WXBBL53C

120VAC

H35WXBBL49C

24VDC

Sol.12
5

3

H15WXBBL53C

2

Sol.14
1

3

プレッシャセンタ
1.2 Cv

H1

H17WXBBL53C

120VAC

H17WXBBL49C

24VDC

2.8 Cv

H2

H27WXBBL53C

120VACH27WXBBL49C

24VDC

5.0 Cv

H3

H37WXBBL53C

120VACH37WXBBL49C

24VDC

1.2 Cv
2.8 Cv
5.0 Cv

エキゾーストセンタ

H1
H2
H3

H16WXBBL53C

120VAC

H16WXBBL49C

24VDC

H26WXBBL53C

120VAC

H26WXBBL49C

24VDC

H36WXBBL53C

120VAC

H36WXBBL49C

24VDC

1.2 Cv
2.8 Cv
5.0 Cv

20

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、5599-1、CNOMO -サイズ 1、2＆3の表示方法
太字表示が標準的な仕様です。

H1 E WX B B L 53		 C
シリーズ形式 5599-1

5599 -1 変更履歴

ISO 5599-1 サイズ1

H1

ISO 5599-1 サイズ2

H2

ISO 5599-1 サイズ3

H3

C

現仕様

5599-1 Automotive Wiring Options

15407-1 Operator / Function

無記号

パイロット接続

000F*

SAE / Ford

シングルソレノイド、2位置-エアーリターン

1

ダブルソレノイド、2位置

2

シングルパイロット、2位置-エアーリターン

3*§

ダブルパイロット、2位置

4*§

ダブルソレノイド、3位置-クローズドセンタ

5AC

ダブルソレノイド、3位置-エギゾーストセンタ

660Hz 50Hz

ダブルパイロット、3位置-プレッシャセンタ

7* 配線仕様"6"に対応可能

5599-1 電圧と周波数

19*

DC
24

ダブルパイロット、3位置-クローズドセンタ

8*42

ダブルパイロット、3位置-エキゾーストセンタ

9*

45

12

ダブルパイロット、3位置-プレッシャセンタ

0*§

49

24

シングルソレノイド、2位置-エアー＆スプリングリターン

E

53

120

57

240

§
§

§

シングルパイロット、2位置-エアー＆スプリングリターン F*XX* パイロット接続仕様品"0"のみ使用可能§ マニホールド用パイロット配管プレートが必要です。

115

リモート接続* LED表示サージキラー付は配線仕様"6"に対応可能

5599-1 取付
ベース無し

24

WX
5599-1 配線処理

15407-1 パイロット接続

0無し、リモート配線

無し、リモート接続

0

6*

2-Pin, M12 EURO Connector with CNOMO Operator

内部パイロット、ポート#1と接続

B

L

3-Pin, 30mm DIN 43650A with CNOMO Connector

L*N

外部パイロット、ポート#12、#14と接続†

None, Valve Less Coil

* 電圧配線仕様"19000FC"に対応可能†
手動操作／表示ランプ仕様"B"または"C"に対応可能* サンドイッチレギュレータ使用の場合は必要となります。

5599-1 手動操作ランプ／表示ランプ無し、パイロット弁0

ノンロック、押しボタン-表示ランプ無し

B

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ無し

C

ノンロック、押しボタン-表示ランプ付

G*

ロック、押し廻し式ボタン-表示ランプ付

H*

ソレノイド仕様* 適用する電圧仕様は"19"、配線仕様は"6"21Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、15407-1、サイズ 18mm および 26mmのマニホールド／サブベースキット
個別サブベースキット

ポート#12

サイドポート付き

キット番号

ポート
サイズ

NPT

「G」のBSPP

HB

1/8"

PL02-01-80

PL02-01-70

HA

1/4"

PL01-02-80

PL01-02-70

サイズ

ポート#2
ポート#4
ポート#14

ポート#3

注：外部、単一、および二重遠隔操作向けに利用可。

サブベース（HA、HB）

個別サブベースキット2連のマニホールドベース

ギャレー
EXH（#12）

サイドポート付き

ポート#2

キット番号

ポート
サイズ

NPT

「G」のBSPP

HB

1/8"

PJLP02-201-80*

PJLP02-201-70*

HA

1/4"

PJLP01-202-80*

PJLP01-202-70*

サイズ

ポート#1
ポート#5

PJLP02

ポート
#14
ポート#4
ギャレー
#5
DIN レール
マウント* 外部操作向けには利用可、遠隔操作向けには利用不可。
注：ガスケットおよびアセンブリのハードウェアを含む。

ギャレー
#1

2連のマニホールドベース

ギャレー
#5

ギャレー
#3

ギャレー
#3
ポート#2

サイドポート付き

サイズ
HA

キット番号

ポート
サイズ

NPT

「G」のBSPP

1/4"

PJL01-202-80*

PJL01-202-70** 単一、および二重遠隔操作向け、およびポート＃14を利用している外部操作向けに利用可。
注：ガスケットおよびアセンブリのハードウェアを含む。

DIN レール
マウント
ギャレー
#1

PJLP01共通排出ポート
マニホールドベース（HA、HB）

エンドプレートキット

PEJ02

キット番号

ポート
サイズ

NPT

「G」のBSPP

HB

1/4"

PEJ02-02-80*

PEJ02-02-70*

HA

3/8"

PEJ01-03-80†

PEJ01-03-70†

ポート
#12

ポート#12

サイドポート付き、2連のマニホールドベース向け
サイズ

ポート
#4

ポート
#14

ポート#3
ポート#14

ポート#1
ポート#5
DIN レール
マウント

ポート#3
ポート#1
ポート#5

* PJLP02と併せて使用のこと。
† PJLP01もしくはPJL01と併せて使用のこと。

PEJ01
エンドプレートベース（HA、HB）

22

EXH
ポート
DIN レール
マウント

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
非プラグイン、15407-1 および 5599-1のマニホールド／サブベースキット
マニホールドおよびサブベースキット表示方式

PS5511 13 0 P
シリーズ形式ISO 15407-1 18mm, HB
ISO 15407-1 26mm, HA

PS5611
PS5511

配線処理
None, No Electrical Plug - 15407-1

0Mounting Style / Port Size
HB
マニホールド with 1/8 NPT End Ports
マニホールド with 1/8 BSPP End Port
マニホールド 1/8 NPT Bottom / End Port
マニホールド with 1/8 BSPP Bottom / End Port

PS4011 55 0

51
52
61
62

HA
サブベース with 1/4 NPT Side Ports
サブベース with 1/4 BSPP Side Ports
サブベース with 1/4 NPT Bottom / Side Port
サブベース with 1/4 BSPP Bottom / Side Port
マニホールド with 1/4 NPT End Port
マニホールド with 1/4 BSPP End Port
マニホールド with 1/4 NPT Bottom / End Port
マニホールド with 1/4 BSPP Bottom / End Port

13
14
23
24
53
54
63
64

C P
配線仕様

シリーズ形式H1

PS4011

H2

PS4111

H3

PS4211

無記号

配線接続なし配線処理

0None, No Electrical Plug - 5599-1

15
16*
53
54
55
56*
65†
66*†

サブベース: 1/2 NPT Side Ports
サブベース: 1/2 BSPP Side Ports
サブベース: 1/2 NPT Bottom / End Port
サブベース: 1/2 BSPP Bottom / End Port
マニホールド: 3/8 NPT End Ports
マニホールド: 3/8 BSPP End Ports
マニホールド: 1/2 NPT End Port
マニホールド: 1/2 BSPP End Ports
マニホールド: 1/2 NPT Bottom / End Port
マニホールド: 1/2 BSPP Bottom / End Port

17
18*
27
28
55
56*
57
58*
67
68*

H3 シリーズ

サブベース: 3/8 NPT Side Ports
サブベース: 3/8 BSPP Side Ports
マニホールド: 1/4 NPT End Ports
マニホールド: 1/4 BSPP End Ports
マニホールド: 3/8 NPT End Ports
マニホールド: 3/8 BSPP End Ports
マニホールド: 3/8 NPT Bottom / End Port
マニホールド: 3/8 BSPP Bottom / End PortH2 シリーズ

H1 シリーズ

Mounting Base Style / Port Size
サブベース: 3/4 NPT Side Ports
サブベース: 3/4 BSPP Side Port
サブベース: 3/4 NPT Bottom / End Port
サブベース: 3/4 BSPP Bottom / End Port
マニホールド: 1/2 NPT End Port
マニホールド: 1/2 BSPP End Ports
マニホールド: 3/4 NPT End Port
マニホールド: 3/4 BSPP End Port
マニホールド: 3/4 NPT Bottom / End Port
マニホールド: 3/4 NPT Bottom / End Port

* BSPP ISO 1179 Specifications.
† #1 Bottom Port - 1/4".

マニホールドキット（H1、H2、H3）

サブベースキット（H1、H2、H3）

H1

H2

H3
H1

23

H2

H3

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

19
10*
29
20
57
58*
59
50
69
60*

ISOシリーズのバルブ
非プラグイン、5599-1、VDMA - サイズ 1、2＆3のマニホールド／サブベースキット
マニホールド VDMA – Form C
Bottom Port
キット番号

ポート
サイズ

「G」のBSPP

H1

1/4"

P2N-VM512MB

H2

3/8"

P2N-WM513MB

H3

1/2"

P2N-YM514MB

サイズ

サブベース–Side Ports （5599-1 & VDMA）
サイズ

ポート
サイズ

キット番号5599-1

VDMAキット

NPT「G」のBSPP「G」のBSPP

H1

1/4"

PL1-1/4-80

PL1-1/4-70

P2N-VS512SD

H2

3/8"

PL2-3/8-80 PL2-3/8-70

P2N-WS513SD

H3

1/2"

PL3-1/2-80

P2N-YS514SD

PL3-1/2-70

サブベース – Bottom Ports
キット番号5599-1

サイズ

ポート
サイズ

NPT

「G」のBSPP

H1

1/4"

PD1-1/4-80

PD1-1/4-70

H2

3/8"

PD2-3/8-80

PD2-3/8-70

VDMA End Plates – Form D
キット番号

ポート
サイズ

「G」のBSPP

H1

3/8"

P2N-VM513ES

H2

1/2"

P2N-WM514ES

H3

1"

P2N-YM518ES

サイズ

VDMA Transition Plate
キット番号
P2N-VM500AK

H1

Kit includes: Transition Plate Only. Order P2N-VM513ES andP2N-YM518ES Separately to Assemble Add-A-Fold

Transition
Plate

24

H3

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
Add-A-Foldマニホールド―HBおよびHA
Add-A-Foldの組立部品の注文方法

18mm
端末 1

1. Add-A-Fold Assemblyの注文一覧を表示させます。これによって、自動的にエンドプレートキットの組立部品が注文に追加されます。
2. バルブ、レギュレータ、流量制御、そしてベースの型番の一覧すべてを表示させます。左から右へと一覧を表示させて、その際に、マニホールドの最後、#12のシリンダーポートに注目します。一番左にある端末が端末1です。
（ブランクの端末が必要な場合は、ブランキングプレートの部品番号と、指定の端末の個別マニホールド番号を列記します。）

18mm
端末 2

26mm
端末 3

26mm
端末 4

エンド
プレート#14

同時に加圧される最大ソレノイド数（相互接続回路基板）

エンド
プレート#12

HB

電圧
コード

25-ピン
D-サブ

19-ピン
丸型

単一
12-ピン
M23

isysnet

24VDC

B9 / G9

24

16

8

32

120VAC*

23

24

16

8

32

HA

例：マニホールドベースに18mm（2個）および26mm
バルブ（2個）を備えた4連マニホールド* 25-ピン、D-サブタイプはCSAの認証は受けていません。

Add-A-Fold組立部品

AA HB D 0 04 –バルブシリーズ

転位プレート

右＆左エンドプレート15407-1
01†（非プラグイン、HA 26mm）
右＆左エンドプレート15407-1
02†（非プラグイン、HA 18mm）
右＆左エンドプレート15407-2
HB*（プラグイン、HB 18mm & HA 26mm）

空欄 転位プレートなし
B* HB / HA to H2

例
本アプリケーションでは、4連マニホールドと、端末2にレギュレータを必要とします。
（18mmの端末2つ＋26mmの端末2つ）
項目

01
02
03
04
05
06
07

タイプ「U」のエンドプ
レートと合わせて利用することはできません。

端末数** HA、HBに共通のエンドプレート†エンドプレートタイプ「U」と合わせて使用のこと。

•
•

部品番号

位置

AAHBD004
HB1VXBG0G9A................................................. 端末 1
HB2VXLG0G9A................................................. 端末 2
PS5638166P...................................................... 端末 2
PS561151MP...............................................端末 1 & 2
HA1VXBG0G9A..........................................端末 3 & 4
PS551151MP...............................................端末 3 & 4・出力1～24は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプのベースを利用してください。
・出力25～26は1アドレスベースです。筐体／リード長の「N」タイプのベースを利用してください（これはバルブドライバモジュールPSSV32Aからリボンで接続されている
1アドレスの基板です）
・出力27～32は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプのベースを利用してください。

32†

D
E
F
G
S
U**
Y*

1
1
1
1
1
2
1

HAもしくはHBのマニホールドベースを、筐体/リード長タイプの「N」と併せて利用する場合：

24

25-ピン
19-ピン
16 点端子片M23, 12-Pピン標準－非集中配線
4-ピン, M12, コネクタ 15407-1
isysnet数量

注：マニホールドの組立て部品は、ポートを見ながら、左から右へと組み立ててください。
サンドイッチレギュレータを利用している場合、バルブは外部操作として注文されなくてはなりません。

02
04

エンドプレートの種類

部品番号* (2)の倍数で注文のこと。
† 最大数

HAもしくはHBのマニホールドベースを、筐体／リード長の「P」タイプと併せて利用する場合：

ポートの種類

・出力1～24は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプのベースを利用してください。
・出力25～28は2アドレスベースです。筐体／リード長の「P」タイプのベースを利用してください（これはバルブドライバモジュールPSSV32Aからリボンで接続されている
2アドレスの基板です）。
・出力29～32は1アドレスベースでも、2アドレスベースでもかまいません。筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプのベースを利用してください。

0NPT
1 「G」のBSPP* バルブドライバモジュールを含む。
通信モジュールは別途要注文。
**バルブシリーズ01および02と合わせて使用
のこと。

25

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
Add-A-Foldマニホールド―H1
Add-A-Foldの組立部品の注文方法

エンドプレート#14

1. Add-A-Fold Assemblyの注文一覧を表示させます。これによって、自動的にエンドプレートキットの組立部品が注文に追加されます。
2. バルブ、レギュレータ、流量制御、そしてベースの型番の一覧すべてを表示させます。左から右へと一覧を表示させて、その際に、マニホールドの最後、#12のシリンダーポートに注目します。一番左にある端末が端末1です。
（ブランクの端末が必要な場合は、ブランキングプレートの部品番号と、指定の端末の個別マニホールド番号を列記します。）

同時に加圧される最大ソレノイド数（相互接続回路基板）

単一
電圧 25-ピン 19-ピン 12-ピン
コード D-サブ丸型
M23 isysnet

H1

12VDC

45

13

13

エンドプレート
#12

SAM
3.0

8

N/A

N/A
N/A

24VAC*

42

24

16

8

N/A

24VDC

B9

20

16

8

21

4

120VAC*

23

24

16

8

N/A

N/A

端末 1

Add-A-Fold組立部品

AA H1 D 0 03 –本アプリケーションでは、3連マニホールドと、端末3にバルブとレギュ
レータを必要とします。

転位プレート

右＆左エンドプレート H

空欄 転位プレートなし
C
H1からH2B*
H1からH3
D†
E†
G†
S
X*
V

項目

端末数*
01
02
03
04
•
•
21

* バルブドライバモジュールを含む。
通信モジュールは別途要注文。
†マルチ・コネクタを含む。

NPT

1「G]のBSPP

01
02
03
04
05
06
07
08

数量

1
1
1
1
1
2
1
1

部品番号

位置

AAH1E003
H11VXBG0B9C.................................................. 端末 1
PS401155MCP.................................................. 端末 1
H12VXBG0B9C................................................. 端末 2
PS401155MCP.................................................. 端末 2
H12VXXG0B9C................................................. 端末 3
PS4038166CP................................................... 端末 3
PS401155MCP.................................................. 端末 3

注：
筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプを利用している場合：
12VDC―最大コイル数は13です。
24VDC―最大コイル数は20です。
120VAC―コネクタ内で利用可能なピンの数でコイル数が制限されます。
（25‐ピンでD-サブ＝コイル数24、19‐ピンでBrad Harrison＝コイル数16、12-ピンでM23＝コイル数8）
240VAC―必ず｢A｣もしくは｢C｣のタイプのリード、および端子台を利用すること。

ポートの種類0

部品番号

例

バルブシリーズ

エンドプレートの種類

端末 3

例：マニホールドベースにH2のバルブ（3個）を備えた3連
マニホールドと端末3のレギュレータ* 25-ピン、D-サブタイプはCSAの認証は受けていません。

25-ピン
19-ピン
M23, 12-ピン
標準―非集中配線
isysnetVDMA 5599-1

端末 2

注：
マニホールドの組立て部品は、シリンダーポートを見ながら、左から右へと組み立ててください。
サンドイッチレギュレータを利用している場合、バルブは外部操作として注文されな
くてはなりません。

26

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
Add-A-Foldマニホールド―H2 & H3
Add-A-Foldの組立部品の注文方法

エンドプレート#14

1. Add-A-Fold Assemblyの注文一覧を表示させます。これによって、自動的にエンドプレートキットの組立部品が注文に追加されます。
2. バルブ、レギュレータ、流量制御、そしてベースの型番の一覧すべてを表示させます。#12のシリンダーポートを正面にして、左から右へ一覧を表示させます。一番左にある端末が端末1です。
（ブランクの端末が必要な場合は、ブランキングプレートの部品番号と、指定の端末の個別マニホールド番号を列記します。）

同時に加圧される最大ソレノイド数（相互接続回路基板）

単一
電圧 25-ピン 19-ピン 12-ピン
コード D-サブ丸型
M23 isysnet

H2
H3

12VDC

45

13

13

エンドプレート
#12

SAM
3.0

8

N/A

N/A
N/A

24VAC*

42

24

16

8

N/A

24VDC

B9

20

16

8

21

4

120VAC*

23

24

16

8

N/A

N/A

端末 1

Add-A-Fold組立部品

AA H2 D 0 03 –本アプリケーションでは、3連マニホールドと、端末2にバルブとレギュ
レータを必要とします。

バルブシリーズ

転位プレート
空欄 転位プレートなし
E*
H2からH3* 最大数（H3）のものを使う。
タイプ「V」と合わせて利用することはできません。

D†
E†
G†
S
X*
V

端末数*
01
02
03
04
•
•
21

* バルブドライバモジュールを含む。
通信モジュールは別途要注文。
† 集中配線モジュールを含む。

項目

01
02
03
04
05
06
07
08

数量

1
1
1
1
1
1
1
1

部品番号

位置

AAH2D003
H21VXBG0B9C................................................. 端末 1
PS411157MCP................................................... 端末 1
H22VXBG0B9C................................................. 端末 2
PS401157MCP.................................................. 端末 2
H22VXXG0B9C................................................. 端末 3
PS4138166CP................................................... 端末 3
PS401157MCPP................................................ 端末 3

注：
筐体／リード長の「J」もしくは「M」タイプを利用している場合：
12VDC―最大コイル数は13です。
24VDC―最大コイル数は20です。
120VAC―コネクタ内で利用可能なピンの数でコイル数が制限されます。
（25‐ピンでD-サブ＝コイル数24、19‐ピンでBrad Harrison＝コイル数16、12-ピンでM23＝コイル数8）
240VAC―必ず｢A｣もしくは｢C｣のタイプのリード、および端子台を利用すること。
注：
マニホールドの組立て部品は、シリンダーポートを見ながら、左から右へと組み立ててください。
サンドイッチレギュレータを利用している場合、バルブは外部操作として注文されな
くてはなりません。

ポートの種類
0
1

部品番号

例

右＆左エンドプレート H2
左＆右エンドプレート H3

25-ピン
19-ピン
M23, 12-ピン
標準―非集中配線
isysnetVDMA 5599-1

端末 3

例：マニホールドベースにH2のバルブ（3個）を備えた3連
マニホールドと端末3のレギュレータ* 25-ピン、D-サブタイプはCSAの認証は受けていません。

エンドプレートの種類

端末 2

NPT
「G]のBSPP

27

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
15407-1＆15407-2、非プラグイン＆プラグイン
End Plate Kits
HB

HA

PS56 20 01 0 P
Basic Series
ISO 15407,
Size HB, 18mm
& HA, 26mm

Thread Type
PS56

0

NPT

1

BSPP “G”

Options

End Plate Kit TypeEnd Plate, Collective Wiring

20

End Plate, Non-Collective Wiring

31

01*

Non-Collective Wiring

L2†§#

25-Pin, D-Sub

L3†#

19-Pin, Round, Brad Harrison

L4†#

12-Pin, M23

L5†#16-Point Terminal Strip

L6†‡#

isysnet* Only Available with End Plate Kit Type “31” & HA Valves.
† Only Available with End Plate Kit Type “20”.
§ 120VAC is not CSA rated.
‡ Valve Driver Module and 24 Output Cable Installed.
Must order communication modules separately.
# Must Order Bases with Circuit Boards.

HB - HA 25-Pin
End Plates

HB - HA 16-Point Terminal Strip
End Plates

HB - HA 19-Pin
End Plates

28

HB - HA Non-Collective Wiring
End Plates

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
5599-1＆5599-2、非プラグイン＆プラグイン
End Plate Kits
H1

H2

H3

PS40 20 L2 0 C P
Basic Series

Engineering Level

ISO 5599, Size 1

PS40

ISO 5599, Size 2

PS41

ISO 5599, Size 3

PS42

C

Current

Thread TypeEnd Plate Kit TypeEnd Plate, Collective Wiring

20

End Plate, Non-Collective Wiring

31

0

NPT

1

BSPP “G”

Options01*
L1†¤**

Non-Collective Wiring
Collective Wiring End Plate, Top Ported

L2†#+

25-Pin, D-Sub

L3†+

19-Pin, Round, Brad Harrison

L4†+

12-Pin, M23

L6^+

isysnet* Only Available with End Plate Kit Type “31”.
** For PS41 and PS42 Kits Only.
† Only Available with End Plate Kit Type “20”.
¤ Must Order Collective Wiring Module Separately.
# 120VAC is Not CSA Rated.
^ Valve Driver Module and 24 Output Cable Installed. Mustorder communication modules separately.
+ Must Order Bases with Circuit Boards.

H1 25-Pin D-Sub
End Plates

H1 Non-Collective Wiring
End Plates

H1 19-Pin RoundEnd Plates

29

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
付属品
15407-2 & 5599-2 Plug-in
Transition Plate Kits
HA

H2

H1

H3

PS40 26 L2 0 C P
Basic Series

Engineering Level
PS40

Blank

Basic Series PS56

PS56

C

Basic Series PS40
K21R01100P
1 Inch Plastic
Conduit Plug

Thread TypeTransition Plate Type
HA / HB to H2

24*

0

NPT or No Ports

H1 to H2 to H3

25

1

BSPP “G”

H1 to H326

H1 to H227

H2 to H328

* Used Only with Basic Series PS56.

Options01

Non-Collective Wiring

L1*

Collective Wiring End Plate, Top Ported

L2

25-Pin, D-Sub

L3

19-Pin, Round, Brad Harrison

L4

InterfacePlate

12-Pin, M23

L5**Transition
Plate

16-Pt. Terminal Strip

L6

H1 to H2 Shown* Used Only with Transition Plate Type “28”. Must orderCollective Wiring Modules Separately.
** Only Available with Transition Plate Type “24”.

H2

Collective Wiring Module Kits
Size 2 & 3
Size

SCD251MC
SCM231MC†

19-Pin Heavy Duty Round*

H3

Kit Number

25-Pin, D-Sub Module*†
M23, 12-Pin*

Right Hand
End Plateisysnet†D-Sub Cable, Non-IP, 3 Meters

SCC191MC
P8LMH25M3A

25-Pin, D-Sub
Collective Wiring Module* Kit includes: Wiring Module with Circuit Board Connection, Gasket,
Tie Rods and Bolts.
† Available with isys, ISO 5599-2, Sizes 2 & 3.

19-Pin Heavy Duty
Wiring Module

HB, HA, H1, H2, H3
25-Pin, D-Sub Cable

30

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
付属品
Blanking Plate Kits
Size

Kit Number
15407-2

15407-1

5599-2 /5599-1VDMA

HB

PS5634P

DX02BLK——

HA

PS5534P

DX01BLK

—

—

H1

—

—

PS4034CPP2N-AA5B

H2——

PS4134CPP2N-BA5B

H3——

PS4234CP

P2N-CA5B

15407-2

15407-1

5599

Kit includes: Blanking Plate, Gasket, and Mounting Bolts.

Manifold Port Isolation Kits
Main Galley (1, 3, 5)
Size

2

4

Kit Number

VDMA

HB

D02BD0—HA

D01BD0—

H1

PS4032CPP2N-VK0P

H2

PS4132CPP2N-WK0P

H3

PS4232CPP2N-YK0P

2

4

HB Main Galley
H1, H2, H3 Main Galley

Kit includes: Plugs with O-rings.

Pilot GalleySize

Kit Number
H2

H1

H3

PS4033CP

H1, H2, H3 Pilot Galley

HA Main Galley

Kit includes: Plugs with O-rings.

Manifold to Manifold Gasket Kits
15407-2
SizeStandard

Blocked#1 PortBlocked
#1, 3, 5
Ports

Blocked
#3, 5
Ports

PS561AP

PS561BP

PS561CP

PS561DP

PS561AP

PS561BP

PS561CP

PS561DP

HB
HA

15407-1
HB

DX02M2MGSKT (PJLP02)

HA

DX01M2MGSKT (PJLP01)

H1

PS4013P

—

—

—

H2

PS4113P

—

—

—

H3

PS4213P———

DX02M2MGSKT (PJLP02)31

DX01M2MGSKT (PJLP01)

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
付属品
サンドイッチレギュレータの特徴

ゲージアダプタキット

・手の届かない場所の圧力制御のために、遠隔空気操作が可能。
・バルブへのパイロット圧は無制限であるため、圧力調整の影響を受けることなく、一貫したバルブ移動が可。

HBのレギュレータすべてに含まれています。HAおよびHBのレギュレータが右端（14）の最後の端末に搭載されている場合には、両方のキットが必要になります。

解説

部品番号

ゲージキットPS5651160P

1/8インチメスから1/8インチメスへの連結器

207P-2*

1/8インチオスから1/8インチオスへの長ニップル

VS215PNL-2-15** ゲージキットPS5651160Pに含まれています

H1―サイズ1

H2―サイズ2

HB―18mm

HA―26mm（上図は独立二重ポートのレギュレータ）（上図は独立二重ポートのレギュレータ）（上図は独立二重ポートのレギュレータ）（上図は共通ポートのレギュレータ）32

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
付属品
サンドイッチレギュレータキット注文コード

PS5637 1 6 6 P
ポートレギュレータ/ゲージ #2*

基本シリーズ
15407-1, 18mm
15407-2, 18mm
15407-1, 26mm
15407-2, 26mm

HB

2
3
5
6

PS5637
PS5638

HA* 共通圧力のレギュレータのタイプの場合、ポートの#4とポートの#2のレギュレータゲージの呼び出しが同じでなくてはなりません。
（例：166）

PS5537
PS5538

レギュレータ機能
共通圧力のレギュレータ
独立圧力のレギュレータ

2-60 PSIG w/o Gauge
5-125 PSIG w/o Gauge
2-60 PSIG w/Gauge
5-125 PSIG w/Gauge

ポートレギュレータ/ゲージ #4*
1
2

2
3
5
6

2-60 PSIG w/o Gauge
5-125 PSIG w/o Gauge
2-60 PSIG w/Gauge
5-125 PSIG w/Gauge* 共通圧力のレギュレータのタイプの場合、ポートの#4とポートの#2のレギュレータゲージの呼び出しが同じでなくてはなりま
せん。
（例：166）

PS4037 1 6 6 C P
ポートレギュレータ/ゲージ #2*

基本シリーズ
5599-15599-25599-15599-15599-15599-1

H1
H2
H3

0**
1
2
3
4
5
6
C
D

PS4037
PS4038
PS4137
PS4138PS4237
PS4238* 共通圧力のレギュレータのタイプの場合、ポートの#4とポートの#2のレギュレータゲージの呼び出しが同じでなくてはなりません。
（例：166）** 圧力ラインバイパスのタイプは、独立レギュレータ、およびセレクタレ
ギュレータと合わせてのみ利用可能です（サンドイッチブロック機能を利用しているタイプ2および3）

レギュレータ機能
共通圧力のレギュレータ
独立圧力のレギュレータ
セレクタレギュレータ

部品を注文する・多岐管もしくはサブベースキットが必要。
・サンドイッチレギュレータキットが標準としての内部操作として設定済み。
・バルブを外部操作として注文。

1
2
3

ラインバイパスプレート
1-30 PSIG w/o Gauge
2-60 PSIG w/o Gauge
5-125 PSIG w/o Gauge
1-30 PSIG w/Gauge
2-60 PSIG w/Gauge
5-125 PSIG w/Gauge
60PSIGゲージでの空気操作
160PSIGゲージでの空気操作

0**
1
2
3
4
5
6
C
D

ポートレギュレータ/ゲージ #4*
ラインバイパスプレート
1-30 PSIG w/o Gauge
2-60 PSIG w/o Gauge
5-125 PSIG w/o Gauge
1-30 PSIG w/Gauge
2-60 PSIG w/Gauge
5-125 PSIG w/Gauge
60PSIGゲージでの空気操作
160PSIGゲージでの空気操作* 共通圧力のレギュレータのタイプの場合、ポートの#4とポートの#2のレギュレータゲージの呼び出しが同じでなくてはなりません。
（例：166）** 圧力ラインバイパスのタイプは、独立レギュレータ、およびセレクタレ
ギュレータと合わせてのみ利用可能です（サンドイッチブロック機能を利用しているタイプ2および3）

サンドイッチレギュレータ/バルブの組み合わせの設定方法
内部操作設定―ベースのポート1内の圧力が、内部操作向けに設定されたレギュレータに動力を与え、このレギュレータが外部操作向けに設定されたバルブに動力を与えます。―H1、H2、H3
ベースのポート12もしくは14内の外部操作圧力がサンドイッチレギュレータ12もしくは14のギャレーを経由して、バルブの12/14の操作へと動力を供給します。この設定はベースの12ポートの外部操作を受け取って、レギュレータを経由してバルブの12ギャレーに動力を供給します。

33

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
付属品
Remote Pilot Access Plate Kits
Size
H1
H2
H3

Kit Number

Port Size

NPT

BSPP “G”

1/8"

PS401500CP

PS401501CP

1/8"

PS411500CP

PS411501CP

1/8"

PS421500CP

PS421501CP

Kit includes: Pilot Port Access Plate, Gasket and Mounting Studs.

5599-2 Shown

H1 Auxiliary Access Plate Kits
Size
H1

Kit Number

Port Size
1/4" & 3/8"

NPT

BSPP “G”

PS403000CP PS403001CP

Kit includes: Pilot Port Access Plate, Gasket and Mounting Screws.
• Used on H1 Manifolds to provide auxiliary access to Ports 1, 3 & 5.
• Port 1: 1/4", Ports 3 & 5: 3/8". Height: .72 Inch

Sandwich Supply &Exhaust Modules
Valve Size
HB

NPT

BSPP “G”

SupplyPS562600P

PS562601P

15407-1

ExhaustPS562700P

PS562701P

HA

SupplyPS552600P

PS552601P

15407-1

ExhaustPS552700P

PS552701P

HB
HB

SupplyPS561600P

PS561601P

15407-2

ExhaustPS561700P

PS561701P

HA
HA

SupplyPS551600P

PS551601P

15407-2

ExhaustPS551700P

PS551701P

15407-2 Shown

Quantity 1• Used on HB & HA valves to provide a pressure or exhaust path toindividual valves.

Intermediate Air Supply Base
15407-1
Size

Port Size

Kit Number
NPT

HB

1/8"

D02P-01-80

HA

1/4"

D01P-02-80
D01P-02-80 Shown

Kit includes: Gasket and Mounting Bolts.

34

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
付属品
サンドイッチフロー制御弁
特徴・ 両方の調節ねじは装置の端の12にあります。
・ サンドイッチフロー制御弁は、専用の留め金具で組
み込まれます。つまり、バルブは組み込み用の標準のボルトを利用します。
・ サンドイッチフロー制御弁は絞り弁部を完全に閉じる事が出来ないので、シャットオフ弁として使用することは出来ません。

プラグイン
15407-218mmの図

プラグイン
15407-2

非プラグイン
15407-1

HB

PS5635P

PS5642P

HA

PS5535P

PS5542P

プラグイン
5599-2

非プラグイン
5599-1

H1

PS4035CP

PS4042CP

H2

PS4135CP

PS4142CP

H3

PS4235CP

PS4242CP

バルブのサイズ

バルブのサイズ

プラグイン
5599-2
サイズ2の図非プラグイン
5599-1
サイズ2の図サンドイッチフロー制御弁と共通ポートのサンドイッチレギュレータ
は、マニホールド、もしくはサブベース上で一緒にサンドイッチされている場合もあります。サンドイッチフロー制御弁は必ずマニホールド /サブベースと共通ポートのサンドイッチレギュレータの間に置かれなくてはなりません。

35

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ技術および配線情報
応答時間**（ms）

周囲温度
HB

HA

H1

H2

H3

バルブ
サイズ

-15°C to 49°C（5°F to 120°F）Ambient.

ポート
サイズ

0 Cu. In. Chamber
充鎮## Cu. In.Chamber

排気

充鎮

排気

シングルソレノイド2位置－エアー＆スプリングリターン

CSA / C-US
HB

HA

H1

H2

H3

標準大気圧 - 1000kPa（145 PSIG）

1/8"

28

30

141

154

HA

1/4"

24

26

77

124

H1

3/8"

39

41

159

210

H2

1/2"

78

81

219

310

H3

3/4"

90

93

244

320

##

Flow Rating（Cv）
バルブ形式

HB

HB（12）、HA（25）、H1（50）、H2（100）、H3（200）** 供給圧力100PSIG、0から90PSIGの充填時間、100から10PSIGの排気時間測定開始時間は24VDCソレノイドONからOFFからの時間
Tested per ANSI / (NFPA) T3.21.8

ポートサイズ

2位置

3位置

HB

1/8"

0.55

0.50

HA

1/4"

1.1

1.0

最低作動電圧

H1

3/8"

1.5

1.2

HB

H2

1/2"

3.0

2.8

H3

3/4"

6.0

5.0

MOV（120VAC）

HA

H1

H2

H3

MOV（24VDC） 20.4

20.4

20.4

20.4

20.4

102

102

102

102

102

Cv tested per ANSI / (NFPA) T3.21.3

使用圧力範囲

HA
HA

HB

H1

H2

H3

Maximum: 145 PSIG（1000 kPa）
Minimum:
Operator /FunctionInternal Pilot

1

シングルソレノイドー2位置

2

ダブルソレノイドー2位置

3
4

PSIG
PSIG
（Min. kPa） （Min. kPa）
HB
HA

PSIG
PSIG
（Min. kPa） （Min. kPa）
H1
H2

PSIG
（Min. kPa）
H3

30
（207）

25
（173）

25
（173）

25
（173）

35
（241）

シングルパイロットー2位置**

真空

真空

真空

真空

真空

Doダブルパイロットー2位置**

真空

真空

真空

真空

真空

5, 6, 7

ダブルソレノイドー3位置
クローズド、エキゾースト、プレッシャー/センタ

35
（241）

35
（241）

35
（241）

50
（345）

50
（345）

8, 9, 0ダブルパイロットー3位置**
クローズド、エキゾースト、プレッシャー/センタ

真空

真空

真空

真空

真空

30
（207）

30
（207）

35
（241）

45
（310）

45
（310）

E
F

シングルソレノイドパイロットー2位置
エアー＆スプリングリターン
シングルパイロットー2位置**
エアー＆スプリングリターン
外部パイロット*

All

isys

*

*

*

*

*

真空

真空

真空

真空

真空

* 外部パイロット圧力/リモートパイロット圧力ー45-145 PSIG（310-1000 kPa）.
** 制御圧力以上であること

36

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ技術および配線情報
25-ピン、D-サブコネクター（オス）

同時に加圧される最大ソレノイド数（相互接続回路基板）

HA

電圧
コード

HB

単一.
25-ピン. 19-ピン. 12-ピン.
D-サブ
丸型
M23
isysnet

24VDC

G9

24

16

8

32

120VAC*

23

24

16

8

32

H1
H2

電圧
コード

H3

単一.
25-ピン. 19-ピン. 12-ピン.
D-サブ
丸型
M23
isysnet

SAM.
3.0

12VDC

45

13

13

8

N/A

N/A

24VAC*

42

24

16

8

21

N/A

24VDC

B9

20

16

8

N/A

4

120VAC*

23

24

16

8

N/A

N/A

アドレス

ピンの数

2
4
6
8
10

14
15
16
17
18

12
14
16
18
20
22
24

19
20
21
22
23
24
25

ピンの数
1
2
3
4
5
6

アドレス
1
3
5
7
9
11

7
8
9
10
11
12
13

13
15
17
19
21
23
共通

表面図 － オスD-サブ、25-ピンコネクタ* 25-ピン、D-サブタイプはCSAの認証は受けていません。

25-ピン、D-サブケーブル（メス）19-ピン、丸型 Brad Harrison
ピンの数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

アドレス
1
2
3
4
該当なし
5
共通
6
7
8

11
10
9

16
7

2

13

19

17
8

1

12

18

3

14
15

4
5

6

ピンの数
11
12
13
14
15
16
17
18
19

アドレス
9
接地
10
11
12
13
14
15
16

表面図 － オス19-ピンコネクタ

19-ピン丸型ケーブルの仕様
共通ピン｢7｣は、8アンペア向けに規格されています。ケーブルの共通配線
は、Add-A-Foldの組立部品上のソレノイドの合計アンペア数以上のアンペア数を取り扱えるようになっている必要があります。
例：8端末のマニホールド、16ソレノイド

アドレス

色

1
3

黒

5
7

赤

9
11

黄

13
15

青

17
19

灰

ピンの数
1
2

茶

3
4

橙

5
6

緑

7
8

紫

9
10

白

21
23

黄緑

共通

黒/白

桃

11
12
13

ピンの数

色

アドレス

14

茶/白

2

15
16

赤/白

4
6

17
18
19

緑/白

20

赤/黒

21
22
23

橙/黒

24

灰/黒

25

桃/黒

橙/白
青/白
紫/白

黄/黒
緑/黒

8
10
12
14
16
18
20
22
24

25-ピン、D-サブケーブルの仕様

120VAC－16×.039アンペア＝合計定格.63アンペア。
NEMA 4は、正しく組み立てられたNEMA 4の定格ケーブルで規格されています。

共通ピン｢13｣は、3アンペア向けに規格されています。共通配線の定格
は、Add-A-Foldの組立部品上のソレノイドの合計アンペア数以上でなくてはなりません。
IP65は、正しく組み立てられたIP65の定格ケーブルで規格されています。

ケーブルの組立
部品番号
解説
長さ333030P80M050 Brad Hassironメス→オスケーブル 16.40フィート
333030P80M0100 Brad Hassironメス→オスケーブル 32.80フィート

M23、12-ピン丸型コネクタ（オス）
ピンの数
1
2
3
4
5
6

アドレス
入力 0
入力 1
入力 2
入力 3
入力 4
入力 5

9

8
12

7
6

1
10

2
3

11
5

4

ピンの数
7
8
9
10
11
12

M23、12-ピン丸型コネクタ（メス）

アドレス
入力 6
入力 7
リターン (共通)リターン (共通)
未使用
接地

ピンの数
1
2
3
4
5
6

表面図 － オスM23、12-ピンコネクタ

アドレス
入力 0
入力 1
入力 2
入力 3
入力 4
入力 5

9

1
10

2
3

8
12

7
6

11
4

5

ピンの数
7
8
9
10
11
12

アドレス
入力 6
入力 7
リターン (共通)リターン (共通)未使用
接地

表面図 － メスM23、12-ピンコネクタ

37

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ技術および配線情報
16-Point Terminal Strip
Terminal

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 1213 14 15

16

Valve
Solenoid GND COM 1

C

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 1213 14 15

16

G C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 1415 16

Manifold Wiring

Push Orange Lever
with Screwdriver
Insert Wire into Hole.
Strip Length 10mm.
Use 18-22 AWG Wire.

12B

14A
12A

14B
Ground(Customer)

CommonElectrical Connectors - Size 1, 2 & 3015599-1 CNOMO

30mm 3-Pin ISO 4400
(DIN 43650A)

Subbase Wiring

2-Pin M12 Euro5599-1 AUTO

4
3

3-Pin Mini

4-Pin Micro

5-Pin Mini

5599-2Comm

Ground(Customer)

12 Terminal

Ground(Parker)

14 Terminal

Manifold Auto Connector

Connections

90° Cord Sets

14 Solenoid 12 Solenoid
Valves with Wires
Valves with Terminal Block (Will
accept 18 to 24 Gauge Wires)

Black Wires
14 and Com
Terminals

Subbase Auto Connector

Red Wires
12 and Com
Terminals

Part Number

Description

Length884031A09M030
115021A01F010

4-Pin (Micro): Brad Harrison
5-Pin (Mini): Brad Harrison

3 Meters
1 FootFemale Electrical Connectors (IP65 Rated)
30mm 3-Pin ISO 4400 (DIN 43650A)
Connector
PS2028BP

Connector with 6' (2m) Cord
PS2028JBP

Description
Unlighted

PS203279BP

PS2032J79BP*

Light – 6-48V, 50/60Hz; 6-48VDC

PS203283BP

PS2032J83BP*

Light – 120V/60Hz

PS203283BP

N/A

Light – 240V/60Hz* With surge suppression.
Engineering Data:
Conductors: 2 Poles Plus Ground; Cable Range (Connector Only): 8 to 10mm (0.31 to 0.39 Inch);Contact Spacing: 18mm

38

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ技術および配線情報
Automotive Connection – Wiring Options‘C’ Chrysler Connection
5-Pin Male / Single Solenoid

5-Pin Male / Double Solenoid

4-Pin Male / Single Solenoid

4-Pin Male / Double Solenoid(Encl. Option 3, Auto Option C)(Encl. Option 3, Auto Option C)(Encl. Option 2, Auto Option C)(Encl. Option 2, Auto Option C)

14 ENDSOLENOID
COIL

1

4

2

3

12 ENDSOLENOID
COIL

BLK

3

WHT

SOLENOID
COIL

2

BLK

SOLENOID
COIL

BRN

14 END

WHT

12 END

4BRN

4-PIN MICRO(TOP COVER)

1

BLUE

4

3

BLK

RED

WHT

SOLENOID
COIL

5

ORNG

14 END

BLK

WHT

GREEN

RED

SOLENOID
COIL

2

4

3

ORNG

2

14 END

1

5

GREEN

1

4-PIN MICRO(TOP COVER)

BLUE

5-PIN MINI(TOP COVER)

5-PIN MINI(TOP COVER)‘F’ SAE / Ford Wiring

2

3

14 ENDSOLENOID
COIL

1

4

2

3

12 ENDSOLENOIDCOIL

BLK

SOLENOID
COIL

4

BLK

SOLENOID
COIL

BRN

14 END

BLK

12 END

4-PIN MICRO(TOP COVER)

1

WHT

4

3

ORNG

WHT

SOLENOID
COIL

5

GREEN

2

14 END

BLK

WHT

1

4

3

GREEN

RED

SOLENOID
COIL

5

ORNG

2

14 END(Encl. Option 2, Auto Option F)

4-PIN MICRO(TOP COVER)

5-PIN MINI(TOP COVER)RED

1

ISO 20401
4-Pin Male / Double Solenoid(Encl. Option 2, Auto Option F)

BLUE

5-PIN MINI(TOP COVER)

ISO 20401
4-Pin Male / Single Solenoid

BRN(Encl. Option 3, Auto Option F)

WHT

5-Pin Male / Double Solenoid(Encl. Option 3, Auto Option F)

BLUE

5-Pin Male / Single Solenoid‘G’ GM Wiring
5-Pin Male / Single Solenoid

5-Pin Male / Double Solenoid

4-Pin Male / Single Solenoid

4-Pin Male / Double Solenoid(Encl. Option 3, Auto Option G)(Encl. Option 3, Auto Option G)(Encl. Option 2, Auto Option G)(Encl. Option 2, Auto Option G)

SOLENOID
COIL

1

4

2

3

12 ENDSOLENOID
COIL

BLK

14 END
BRN

3

WHT

2

BLK

SOLENOID
COIL

BRN

SOLENOID
COIL

4

WHT

14 END

BLK

12 END

4-PIN MICRO(TOP COVER)

1

BLUE

4

3

ORNG

WHT

SOLENOID
COIL

5

GREEN

2

14 END

BLK

WHT

4

3

GREEN

SOLENOID
COIL

RED

2

ORNG

14 END

1

5

RED

1

4-PIN MICRO(TOP COVER)

BLUE

5-PIN MINI(TOP COVER)

5-PIN MINI(TOP COVER)

CNOMO Connection - Wiring Options
2-Pin Male / Single Solenoid

3-Pin Male / Single Solenoid(Encl. Option 6, Auto Option F)(Encl. Option 1, Auto Options C, F & G)

PIN 4
(BLACK)

+/1

4

2

3

3

GRN

SOLENOIDCOIL

PIN 3 +/(BLUE)(+) Signal(-) Common

I/O アドレス設定例
HB & HA Example
Two Station Manifold Bases

H1, H2 & H3 Example:
Single Station Manifold Bases

Double Address
Circuit Board(Option M)
1

3

5

6

7

1

9

DS

SS

SS

DS

DS

DS

Valve Driver
Module(PSSV32A)

5

6

8

10

DS

SS

DS

DS

SS

7

9

12-end12-end2

3

14-end14-endDS

Double Addressed
Manifold(Option M)

4

8

2

10

Valve Driver
Module(PSSV32A)

Single Address
Circuit Board(Option J)

4Single Addressed
Manifold(Option J)

Notes: SS = Single Solenoid ValveDS = Double Solenoid ValveFirst output address the #14 end of the valve closest to the valve driver module.

39

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
スペアパーツ5599-2 & 5599-1 AUTO
Solenoid Kits
H2

H1

Valve Bolt Kits –15407-2, 5599-1 & 5599-2
Valve Size

H3

Kit Number

Voltage Code

Coil Kit NumberHB

42 (24VAC)

PS404142P

HA

PS5587P

45 (12VDC)

PS404145P

H1

PS4087CPB9 (24VDC)

PS4041B9P

H2

23 (120VAC)

PS404123P

PS4187CPH3

57 (240VAC)

PS404157P

PS4287CP

PS5687P

Quantity 12

Quantity 1

5599-1 CNOMO Solenoid Kits
H1

H2

Regulator Kits

H3

3-Pin 30mm ‘L’
Coil Kit

2-Pin M12 Euro ‘6’
Coil Kit

19—

PS2828619P

42

PS2828A42P—

45

PS2828A45P—

49

PS2828A49P—

53

PS2828A53P—

57

PS2828A57P—

Voltage Code

Valve Size
H1
H2

Kit Number
PS4039P

H3

PS4139P

Quantity 1

Pilot Operator CNOMO - LMOR
Valve Size
H1

H2

H3

Kit Number
PS4052P

Quantity 10

Manifold Hardware Kits
Valve Size

Kit Number

HB(15407-2)

PS5612P

HA(15407-2)

PS5512P

H1

PS4012P

H2PS4112P

H3

PS4212P

Pilot Operator CNOMO - NLMOR
Valve Size
H1

Quantity 12

40

H2

H3

Kit Number
PS4053P

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
スペアパーツPilot Select Gasket Kits
Valve Size

Kit Number

HB

PS5605P

HA

PS5505P

H1

H2

H3

Indicates External Pilot

PS4007P
Indicates Internal Pilot

Quantity 10

HB Shown

Indicates
Internal
Pilot

Indicates
External
Pilot

H1, H2, H3

Manifold to Manifold Gasket Kits
15407-2
SizeStandard

Blocked#1 PortBlocked
#1, 3, 5
Ports

Blocked
#3, 5
Ports

PS561AP

PS561BP

PS561CP

PS561DP

PS561AP

PS561BP

PS561CP

PS561DP

HB
HA

15407-1
HB

DX02M2MGSKT (PJLP02)

HA

DX01M2MGSKT (PJLP01)

H1

PS4013P

—

—

—

H2

PS4113P

—

—

—

H3

PS4213P———

DX02M2MGSKT (PJLP02)

DX01M2MGSKT (PJLP01)

Valve to Base Gasket Kits
Standard

RemotePilot

Dual
Pressure#3

Dual
Pressure#5

HB

PS5605P*

—

—

—

HA

PS5505P*

—

—

—

H1

PS4005CP PS4006CP PS40D3CP

H2

PS4105CP PS4106CP PS41D3CP PS41D5CP

H3PS4205CP PS4206CP PS42D3CP PS42D5CP

Valve
Size

—

Quantity 1* Quantity 10

41

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
スペアパーツRegulator Conversion Kits

Regulator & Flow Control
Mounting Studs
Type

HA

HB

Flow Control

PS5636P

PS5536P

Regulator

PS5636P

PS5536P

Type

Valve
Size

H2

H1

H1

H3

PS4036P

PS4136P

PS4236P

Regulator

PS4040P

PS4140P

PS4240P

Air Pilot
BonnetAssembly

Independent
By-Pass
Plate

PS4045BP

PS4047BP

PS4048BP

PS4145BP

PS4147BP

PS4148BP

H2

H3

Flow Control

ManualBonnetAssembly(w/o Spring)

Quantity 1

Quantity 12

Body Service Kits

Regulator Gauge Kits –Size 1, 2 & 3
Gauge Type

Valve
Size

Kit Number

3/4" Face Air - Standard

2-Position

3-Position
APB

CE

PC

HB

PS5601P

PS5602P

PS5603P

PS5604P

PS5502P

PS5503P

PS5504P

0-60 PSIG

PS4051060BP

HA

PS5501P

0-160 PSIG

PS4051160BP

H1

PS4001CP PS4002CP PS4003CP PS4004CP

H2

PS4101CP PS4102CP PS4103CP PS4104CP

H3

PS4201CP PS4202CP PS4203CP PS4204CP

1-1/2" Face Air - Large*
0-60 PSIG

PS4053060BP

0-160 PSIG

PS4053160BP

Kit Includes: Spool assembly with seals, all piston seals, return spring, pilot
selector gasket, coil to end cap gasket.

1-1/2" Face Liquid*0-160 PSIG

PS4052160BP

Quantity 1* Includes brass pipe fitting extensions
Quantity 1

Regulator Spring Range Kits
Spring Range

H1

H2

Pilot By-Pass Plate

H3

Valve Size

0 to 30 PSIG

PS4050030P

PS4150030BP

H1

2 to 60 PSIG

PS4050060P

PS4150060BP

Quantity 10

5 to125 PSIG

PS4050125P

PS4150125BP

H2

H3

Kit Number
PS4051P

Quantity 1

42Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
スペアパーツManifold Bolt Kit –(15407-1 HB & HA Manifolds)
Part Number

Items

DX02M2MB*

Bolt, Washer & Nut*

* Includes 10 Bolts, 10 Washers, 10 Nuts** Use this number for both sizes, PJLP02 & PJLP01.

43

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム

統合ソリューション

入出力モジュール

・ ISOのバルブ向けのフィールドバス通信システム。

・ センサ、光学アイ、リミットスイッチ、およびその他の入力機器（センサ）装置からの信号を受信。

・ 高速の入出力バックプレーンでは、Change - of- st ate（COS）を使用して、性能を最大限まで拡大。

・ 遠隔操作にて動作しているソレノイドバルブやその他の出力機器に対して、信号を送信。

・ UL、C-UL、およびCE認証取得済み（認定印添付済み）

・ デジタル、アナログ、高出力の入出力モジュールから選択可能。
・ 入出力モジュールは、たくさんの色違いのタイプをそろえ、コネクタは8mm、12mm、およびM23の中から選択可能。

モジュール方式

・ 誤配線、短絡、および断線を検知し、フィードバック信号を送る。

・ ねじが不要の、独自の固定方法によって、モジュールの交換が簡単。

通信モジュール

・ 自動装置交換により、制御ソフトウェアに変更を加える
ことなく、入出力モジュールを追加可能。
・ 各モジュールの接地回路組込済。

・ 最大63個の入出力モジュール、そして最大264点の入力および264点の出力に対応可能な通信モジュール。

・ 電子キーおよびメカニカルキーにより、ユーザが入出力
モジュールの順番を間違えてしまうのを防ぐ。

TM

44

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム

isysnetの製品互換性
DeviceNet
アダプタ
PSSCDM

ControlNet
アダプタ
PSSCCNA

EtherNet
アダプタ
PSSCENAPROFIBUS
アダプタ
PSSCPBA

ネットワークポート付きの PLC-5™

IOD

NS

NS

NA

ネットワークポート付きの SLC 500™

IOD

NS

NS

NA

ネットワークモジュール経由の PLC-5

IOD

NS

NS

3

1756 Logix™ 通信インタフェース

IOD

IOD

IOD

3

PanelView™ 端末

NA

NA

NA

NA

RSLinx™ ソフトウェア

NA

NA

NA

NA

1761-ネットインタフェースを備えた1769-L20およびL30のコントローラ

NA

NS

NS

NA

1769-L32E, -35E

NA

NA

IOD

NA

1769-L32C, -35CR

NA

IOD

NA

NA

1769 CompactLogix™ 通信インタフェース

IOD

NA

NA

3*

SoftLogix5800™ 通信インタフェース

IOD

IOD

IOD

3*

RSLinx のみのPC

NS

NS

NS

NA

FlexLogic™ 通信インタフェース

IOD

IOD

IOD

3

IOD＝入出力データ
NS＝非対応NA＝該当なし
3＝サードパーティのスキャナモジュール要* Hilscher North America

通信の際の考慮事項

isysnetは、ネットワーク環境によって影響を受ける場合があります
ネットワーク

影響

DeviceNet PSSCDM12A
および PSSCDM18PA

PSSCDM12AとPSSCDM18PAは、入出力ノードをDeviceNetへと接続させるための方法を2つ備えています。合計63あるisysnetのモジュールを単一のDeviceNetのノード上に組み立てることができます。電力供給の拡張により、追加でPointBusバックプレーン向けの電流を供給することができます。

ControlNet™ PSSCCNA

合計63あるisysnetのモジュールを単一のControlNetのノード上に組み立てることができます。電力供給の拡張により、追加でPointBusバックプレーン向けの電流を供給することができます。最大25個の直接接続と、最大5個のラック接続が可能。

EtherNet/IP™ PSSCENA

合計63あるisysnetのモジュールを単一のEtherNet / IPのノード上に組み立てることができます。電力供給の拡張により、追加でPointBusバックプレーン向けの電流を供給することができます。発行
番号PSS-UM004のユーザマニュアルを参照して、使用可能な直接接続、およびラック接続の定格を判断してください。

PROFIBUS DP™ PSSCPBA

合計63あるisysnetのモジュールを単一のPROFIBUSのノード上に組み立てることができます。電力供給の拡張により、追加でPointBusバックプレーン向けの電流を供給することができます。

45

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
通信モジュール*
PSSCDM18PA（M18）
DeviceNet™
もしくは10～28.8VDC（M18 もしくは M12）PSSCDM12A（M12）†§†§

ControlNet™

PSSCCNA

10～28.8VDC†§

Ethernet I/P™

PSSCENA

10～28.8VDC†§

Profibus-DP®

PSSCPBA

10～28.8VDC* IP67認証済み† インストールの手順に関しては、以下の文書を参照してください。
DeviceNet – E101P、PSS-UM001A、ControlNet – E103P
Ethernet I/P – E104P、Profibus-DP – E102PPSSCENA§ すべての多岐管の組立部品にPSST8M23AもしくはPSSV32Aが必要。
PSSV32Aは、工場で組み立てられた多岐管およびisysnetのエンドプレートキットに搭載されています。

PSSCCNA

EDSおよびGSDファイルは、www.parker.com/pneu/isysnetで入手可能です。

I/O モジュール*†8デジタル入力M12
NPN シンク入力
PSSN8M12A
PNP ソース出力形センサ対応

10～28.8VDC†

8デジタル入力M12
PNP ソース入力
PSSP8M12A
NPN シンク出力形センサ対応

10～28.8VDC†

8デジタル入力M8
NPN シンク入力
PSSN8M8A
PNP ソース出力形センサ対応

10～28.8VDC

8デジタル入力M8
PNP ソース入力
PSSP8M8A
NPN シンク出力形センサ対応

10～28.8VDC†

8デジタル入力M23 12-ピン
PNP ソース入力
PSSP8M23A
NPN シンク出力形センサ対応

10～28.8VDC†

8デジタル入力M23 12-ピン
NPN シンク入力
PSSN8M23A
PNP ソース出力形センサ対応

10～28.8VDC+

8デジタル出力M12（PNP ソース出力）

PSST8M12A

10～
28.8VDC+

8デジタル出力M8（PNP ソース出力）

PSST8M8A

10～
28.8VDC§

4デジタル出力高ワット数
リレーM12（ PNP ソース出力）（ 2Amp）

PSTR4M12A

24VDC

8デジタル出力M23（PNP ソース出力）

PSST8M23A

10～
28.8VDC2ｃHアナログ電圧入力 M12

PSSNAVM12A

0～
10V±10V

2ｃHアナログ電流入力 M12

PSSNACM12A

4～20mAあるいは
0～20mA

2ｃHアナログ電圧出力 M12

PSSTAVM12A

0～
10V±10V

2ｃHアナログ電流出力 M12

PSSTACM12A

4～20mAあるいは
0～20mA

†

+#

‡

‡

**

**

PSST8M12A

PSSP8M23A

PSSNACM12APSSTACM12A

PSSN8M8A
インストールの手順については、以下の文書を参照してください。
† E106P+ E107P§ E109P‡ E110P** E111P# PSSTERMと併せて利用可。
www.perker.com/pneu/isysnetをご参照ください。

* IP67認証済み

46

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysISOシリーズのバルブ
バルブドライバモジュール
32点モジュール – HB, HA, H1, H2, H3

PSSV32A*†

24出力ケーブル – HB, HA

PS5624P †25 - 32出力ケーブル – HB, HA

PS5632P †24出力ケーブル – H1, H2, H3

PS4024P †* インストールの手順については、文書E100Pを参照してください。
† isysnetのAdd-A-Foldsの組立部品とエンドプレートキットにはバルブドライバのモジュール（PSSV32A）とケーブルが含まれます。
HB / HAの24出力多岐管にはPS5624Pが必要です。
HB / HAの32出力多岐管にはPS5642P + PS5632Pが必要です。
H1、H2、H3の多岐管には、出力数が21のPS4024Pが必要です。

PSSV32A

終端ベースモジュール
終端モジュール

PSSTERM

スタンドアローンのisysnetの組立部品向けの最後の終端モジュールとして利用。
Isysnetの組立部品内にPSST8M23Aが組み込まれている必要があります。

PSSTERM

出力拡張モジュール
24VDCフィールド出力モジュール

PSSSE24A

24VDC

出力拡張モジュールはisysnet内の12個目のモジュールごとに利用されなくてはなりません。
www.parker.com/pneu/isysnetをご参照ください。
設定の手順に関しては文書のE105PとPSS-SG001を参照してください。
www.parker.com/pneu/isysnetをご参照ください。

PSSSE24A

バス延長ケーブル
1メートルのケーブル*

PSSEXT1

24VDC

3メートルのケーブル*

PSSEXT2

24VDC* PSSSE24の出力拡張モジュールが必要。
IP67認証済み。
インストールの手順に関しては、以下の文書を参照してください。
E117P
www.parker.com/pneu/isysnetをご参照ください。

PSSEXT1

DeviceBus終端抵抗
DeviceNet M12 タイプA

P8BPA00MA

Profibus-DP M12 タイプB

P8BPA00MBP8BPA00MA

47

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
isysnetシステムを設定する
isysnetシステムを設定する際には、以下のステップに従ってください。
ステップ
1

通信インタフェースモジュールを選択する
お使いのオペレーティングシステム向けにインタフェースモジュールを選択します。

NetLinx™ アーキテクチャ
ネットワークを選択する
DeviceNetの通信インタフェースを選択する

2

フィールド装置に基づき、入出力装置を選択する
装置の場所
必要なisysnetモジュールの数
モジュールあたりに利用可能な入出力数
モジュール数デジタル入出力モジュール
アナログ入出力モジュール
バルブドライバモジュール

3

オプションの電源部品を選択する
バックプレーンの電力を拡張させるため、オプションの部品を選択

拡張電力装置
一般的設定

4

付属品を選択するケーブルやコードセット

5isysnetのモジュールを設置する選択された通信インタフェースに基づき、必要な大きさを判断する。

isysnetのモジュールを設置する
isysnetシステムを実装する

ステップ その 1
通信インタフェースモジュールを選択する
isysnet通信インタフェースを選択する
Rockwell Automation NetLinx アーキテクチャ
別々のネットワークには、別々の通信インタフェースアダプタがあります。アダプタをPointBusのバックプレーンにインストールして、isysnetのモジュールがコントローラを使用して通信できるようにします。
NetLinxのオープンネットワーク・アーキテクチャは、上位ネットワークから製造現場までをシームレスに統合するた
めにオープンネットワーク技術を使用したRockwell Automation社の通信方式です。NetLinxアーキテクチャと、DeviceNet、ControlNet、そしてEtherNet/IP内のネットワークは共通の言語を使用しており、共通の通信サービスを提供しています。統合アーキテクチャの一部をなすNetLinxアーキテクチャは、単一のネットワーク上の複数の装置から、
インターネットへのアクセスを含む複数のネットワーク上の複数の装置まで、自動化システム内のすべてのコンポー
ネントをシームレスに統合して、利用者の柔軟性を高め、インストール費用を削減し、生産性を上げる一助となります。
・ EtherNet/IPはimplicit and explicitのメッセージ通信に対応し、商業用のEhterNet装置の既製品や、物理媒体を利用した、産業ネットワーキングのオープンスタンダードです。
・ ControlNetは、知的で高速の制御装置が、監視制御、動作機器の設定、オペレータ用インタフェース、
リモート機器の設定、プログラミング、
そしてトラ
ブルシューティングなどに必要な情報を共有できるようにします。
・ DeviceNetは、様々な工場作業現場の装置に対して入出力データの高速アクセスを可能とし、配線数を大きく削減します。

48

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
ネットワークを選択する
様々な装置や、コンピュータプラットフォーム、そしてオペレーティングシステム間で情報交換できるように、お使いのシステムの設定を行うことができます。
アプリケーションの要件

ネットワーク

選択すべき装置

EtherNet/IP

PSSCENA

ControlNet

PSSCCNA・ 工場管理（原材料取り扱い）
・ 単一の高速ネットワーク上の設定、データ収集、および制御
・ 明確なスケジュールのないタイム･クリティカルなアプリケーション
・ データの定期的送信
・ インターネット/イントラネット接続
・ コントローラと入出力装置間でのタイム･クリティカルなデータの高速転送・ 決定論的および反復可能なデータ送信
・ 媒体の冗長性
・ コントローラの冗長性
・ 本質的安全性
・ 冗長な制御システム・ 低レベルデバイスの工場作業場のコントローラへのインタフェースなしでの直接接続
・ データの随時送信

DeviceNet

・ データ収集と障害検出の改善のための診断の追加

PSSCDM12APSSCDM18PA

・ 従来型の配線接続されたシステムと比較して、配線数を削減し、起動時間を短縮させること
・ 既存のPROFIBUS DP 5mバスおよび12MBネットワークへの接続

PROFIBUSPSSCPBA

DeviceNetの通信インタフェースを選択する
isysnetでは、DeviceNetに接続するためのインタフェースを2つ提供しています。
以下の表を参照してください。
以下の機能の場合

以下に留意選択すべき装置

主要ネットワーク上で追従装置として動作し、PointBus上で すべてのisy s n etのモジュールは、主 PS S C D M12A（M12型のネットワー
要ネットワーク上では単一のノードと クコネクタ）。
はマスタとして動作する。
PSSCD M18PA（パススルーが有効
サブネット上の入出力モジュール群が、主要ネットワーク上で して数えられます。
主 要 ネットワークの 距 離 で 問 題な な小型のネットワークコネクタ）。
単一のノードとして作動できるようにする。
主 要 ネ ット ワ ー ク上 で の P S S C D M 1 2 A お よ び し。
PSSCDM18PAの設定を行うために、DeviceNetのソフト isysnet拡張電力供給により、isysnet
ウェア向けにRSNetWorxTMが必要であり、PointBus上の のモジュールを追加可能。
PointBusの設定は、DeviceNetのスキャナモジュールのマ
スタすべてで利用されているスキャンリストと同様のスキャ
ンリストで構成されている。

サブネットから送信されてくるデータの全量が、PSSCDM12AもしくはP S S C D M18PAのデータ容量を超えてしまうことのないようにすることが重要です。

主要ネットワークからのその他のデータと組み合わされて、P S Sアダ
プタから送信されて来るデータは、主要ネットワークのマスタスキャ
ナのデータ容量を超えることはできません。万が一この容量を超えてしまった場合には、主要ネットワーク上には複数のマスタスキャナを設置して、サブネット上の入出力モジュールを、PSSCDM12AもしくはPSSCDM18PAの複数のアダプタ間で振り分けなくてはなりません。

・ 出力データは250バイト（データ用に248バイト＋コマンド情報用に2バイト）（COS、サイクリック、もしくは投票出力データとして利用）
・ マスタユニットからの呼びかけに対する応答入力データは250バイト（データ用に248バイト＋ステータス情報に2バイト）
・ COS/サイクリック入力データは250バイト（データ用に248バイト＋ステータス情報に2バイト）
・ ストローブ入力データは8バイト（データ用に6バイト＋ステータス情報に2バイト）49

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム

ステップ その 2
入出力モジュールを選択する
isysnetのモジュールを選択する
モジュールによっては、診断機能、短絡保護、あるいは個別に隔離された入力/出力部を有しています。
isysnetシリーズは様々な入出力モジュールを提供して、高速の離散型の用途から、プロセス制御の用途まで、多くの用途を網羅しています。isysnetは、製造業者/消費者の技術に対応することで、情報を入力し、ステータスを出力して、複数のロジックコントローラ間で共有できるようにします。

PSST8M8A
24V dc Out

PSSCDM12A

PSSN8M12A
24V dc In
0

2

1

3

PSST8M12A
24V dc Out
0

2

1

3

PSSV32A

DeviceNet Out
Adapter
StatusDeviceNet In

0

0
2

8
6

x10

4

0

1

DeviceNet
StatusPointBus
Status

2

8
6

4

x1

System
Power

MOD

2

3

5

7

Net

0

0

1

1

1

2
4

6

3

2
4

6

5

7

4

4
5

6

Mod

NET

0

3
4

MOD

NET

2

Adapter
Power

PWR

MOD

NET

5

7

5

3
4
5

6

6

6

7

7

7

isysnetシリーズの入出力モジュールには、以下のようなものが含まれます。
・デジタル入出力モジュール
・アナログ入出力モジュール
・バルブドライバモジュール

50

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys

Fault

フィールドバスシステム
デジタル入出力モジュール

デジタルDC入力モジュール
PSSN8M8A
PSSN8M12A
PSSN8M23A

PSSP8M8A
PSSP8M12A
PSSP8M23A

入力数

8（シンク入力）

8（ソース入力）

キー切り替え位置

1

1

電圧、オン状態での入力電圧、名目

24VDC

24VDC

電圧、
オン状態での入力電圧、最小

10VDC

10VDC

電圧、
オン状態での入力電圧、最大

28.8VDC

28.8VDC

入力遅延時間、ONからOFFへ0.5msハードウェア＋ (o～65msの間で選択可能)*

0.5msハードウェア＋ (o～65msの間で選択可能)*

電流、オン状態での
入力電流、最小

2mA

2mA

電流、
オン状態での
入力電流、最大

5mA

5mA

電流、
オフ状態での
入力電流、最大

1.5mA

1.5mA

必要に応じて、デジタル入出力モジュールを選択してください。
・ 入力モジュール。入力モジュールは以下のように入力信号に応答します。
- 入力のフィルタリングによって、接点跳動や電子的雑音により引き起こされる電圧の過渡現象の影響を制限します。フィルタ
リングがなされなかった場合には、電圧の過渡現象により誤ったデータが生成されてしまう可能性があります。すべての入力モ
ジュールで入力のフィルタリングが行われます。
- 光分離によって、電気的過渡現象により引き起こされる障害が論路回路に及ぼされるのを防ぎます。
- 論理回路が信号を処理します。
- 入力L E Dが点灯/消灯して、該当する入力装置のステータスを表示します。
・ 出力モジュール。出力モジュールは、以下のように出力信号を制御します。
- 論理回路が出力のステータスを決定します。
- 出力LEDが、出力信号のステータスを表示します。
- モジュール回路とバス回路は負荷電源回路に対しフォトカプラ
で分離されています。
- 出力ドライバが、該当する出力分の電源を入れたり切ったりします。
・ サージキラー。ほとんどの出力モジュールはサージキラーを内蔵して、高圧の過渡現象の影響を削減させています。しかし、出力を利用して以下のような誘導負荷を制御している場合には、追加でサージキラーを利用することをお勧めします。
- リレー

PointBus電（mA）

75

75

ワット損、最大

1.0W@28.8VDC

1.0W@28.8VDC* O NからO F Fへの入力遅延時間は、有効な入力信号をモジュールが認識するまでの時
間を指します。

- モータ始動装置- ソレノイド- モータ

デジタルDC出力モジュール

お使いの誘導負荷が以下のようなハードウェアとの接点と直列、あるいは並列になっている場合には、追加で抑制を行うことが非常に重要になります。
- 押しボタン

PSST8M8A
PSST8M12A
PSST8M23A- セレクタ・スイッチ
デジタル入出力モジュールは以下に対応しています。

出力数8（ソース出力）・ 様々な電圧インタフェース機能

キー切り替え位置

1

・ 隔離された、あるいは隔離されてはいないタイプのモジュール

電圧、オン状態での出力電圧、名目

24VDC

電圧、
オン状態での出力電圧、最小

10VDC

電圧、
オン状態での出力電圧、最大28.8VDC

出力電流定格、最大モジュールごとに3.0A、
チャネルごとに1.0A

PointBusの電流（mA）

75

ワット損、最大

1.2W@28.8VDC

・ ポイントレベルでの誤出力の状態
・ 直接接続、もしくはラック接続による最適化された通信の選択
・ モジュールの選択に際して、フィールド側での診断
コネクタのタイプは、カタログ番号で示してあります。
例えば、PSSN8M12AにはM12のコネクタが備えられています。

51

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
リレー出力モジュール
PSSTR4M12A
出力数

a接点（N.O.）4点 独立コモン

キースイッチ番号7

出力遅れ時間、ONからOFFへ、最大26ms*

接点抵抗、初期

30mΩ

最大漏れ電流、（出力オフの時）電流12mA、およびブリードレジスタからスナバ回路まで、240V ac
にて

PointBusの電流（mA）

90

消費電力、最大0.5W* 有効な信号が出力されてから、モジュールが電源を切るまでの時間。

アナログ入出力モジュール
・ 入力フィルタを変更したい時。これにより、使用限界に応じて、当該用途の性能のニーズに最も適したフィルタの頻度を各チャネルに選ぶことができるにようになります。フィルタの設定値が低ければ、ノイズ除去率と分解能が高くなります。フィルタの設定値が高ければ、変換速度が高くなります。注：アナログモジュールでは、
入力フィルタは4種類から選ぶことができます。

isys n etのアナログモジュールは以下の内容に対応しています：オン
ボードのチャネルレベルの警告データ（チャネルごとに4ビットデー
タを使用）、工学単位の拡大/縮小、チャネルレベルでの診断（ビットデータおよびLED）、そして整数形式。
以下の様な場合に、アナログの入出力モジュールを選択してください：・ 様々なセンサと一緒にモジュールを使用できるように、チャネル毎に設定可能としたい時。

・ 損傷した入力センサへの応答を選択したい時。この機能により、
フィールド機器が接続されていない、あるいは正しく作動していな
い、というようなフィードバックがコントローラに対してなされます。これによって、ビットもしくはチャネルの状態に基づいて修正措置を特定することが可能になります。

・ オンボードでの拡大/縮小が可能で、コントローラ内のデータを拡大/縮小する必要性がないこと。コントローラの処理時間と電力を、入出力制御、通信、およびその他のユーザ要求の機能など、より重要なタスクのため温存させたい時。

・ 高精度データ収集。いずれのモジュールも、25℃においてフルスケールの±0.1%の精度を発揮します。

・ オンラインでの設定が可能にしたい時。モジュールは、プログラミ
ングのソフトウェア、あるいは制御プログラムを利用すれば、RUM
モードの最中でも設定可能であること。これにより、システムが稼働中でも設定を変更することが可能になります。例えば、特定のチャネルの入力フィルタを変更したり、バッチの状態に応じて特定のチャネルを無効にしたりすることもできます。この機能を利用す
るには、コントローラとネットワークインタフェースもこの機能に対応している必要があります。
・測定範囲外の入力の検知および表示。これにより、制御プログラ
ム内の値を試験する必要がなくなり、コントローラの貴重な処理
電力を無駄にしなくて済みます。さらに、警告はモジュールにより取り扱われているため、応答が早く、チャネルごとにビット1つだけを監視すれば、エラー状態が発生しているかどうかがわかります。
・ 異常状態においても直接出力装置を作動させたい時。エラー状態
においては、出力モジュールの各チャネルを個別に設定して、それぞれの最後の値を保持させるか、あるいはユーザ定義の値を持つことができます。この機能により、手元のアナログ装置の状態を自分で設定して、それによって制御プロセスを自分で設定して、確実に望ましい状態で停止させることが可能になります。
・ チャネルを個別に有効あるいは無効にさせたい時。未使用のチャネルを無効にすることで、モジュールの性能が向上します。

52

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
アナログ入力モジュール
PSSNACM12A

PSSNAVM12A

入力数

2

2

キー切り替え位置33

入力信号の範囲

4…20 mA
0…20 mA

0…10V
±10V

入力の分解能、ビット

21mA 0.32μA/cnt上で16ビット

15ビットと信号単極および二極モードにて320μV/cnt

絶対精度、入力電流

25℃においてフルスケールの±0.1%—

絶対精度、入力電圧—

25℃においてフルスケールの±0.1%*†

入力ステップ応答、
チャネルごとノッチが60Hz（初期値）のとき70ms
ノッチが50Hzのとき80ms
ノッチが250Hzのとき16ms
ノッチが500Hzのとき8ms

ノッチが60Hz（初期値）のとき70ms
ノッチが50Hzのとき80ms
ノッチが250Hzのとき16ms
ノッチが500Hzのとき8ms

入力変換タイプ

デルタシグマデルタシグマPointBusの電流（mA）

75

75

ワット損、最大

0.6 W @ 28.8VDC

0.6 W @ 28.8VDC* オフセット、利得、非線形性、および再現性の誤差項を含みます。
†

アナログ入力モジュールは次の設定可能なパラメータと診断に対応しています：LEDおよび電子報告付きの裸線、警告および報知設定点4つ、較正モードと電子報告、範囲超過および範囲未到達および電子報告、チャネル信号範囲と更新率およびオンボードの拡大/縮小、フィルタの種類、チャネル更新率。

アナログ出力モジュール
PSSTACM12A
入力数

2

PSSTAVM12A
2

キー切り替え位置44

入力信号の範囲

4…20 mA
0…20 mA

0…10V
±10V

入力の分解能、ビット

21mA 2.5μA/cnt上で13ビット

14ビット（13ビット＋記号）
単極および二極モードにて1.28mV/cnt

絶対精度、入力電流

25℃においてフルスケールの±0.1%—

絶対精度、入力電圧—

25℃においてフルスケールの±0.1%*†

入力ステップ応答、
チャネルごと

24 µs

—
電流の出力

入力変換タイプ

—

20 µs
電圧の出力

PointBusの電流（mA）

16 µs

20 µs

ワット損、最大7575Power Dissipation, Max.

1.0 W @ 28.8VDC

1.0 W @ 28.8VDC* オフセット、利得、非線形性、および再現性の誤差項を含みます。
†

アナログ入力モジュールは次の設定可能なパラメータと診断に対応しています：LEDおよび電子報告付きの裸線（PSSTACM12Aのみ）、障害モード、アイドリングモード、警告、チャネル信号範囲、オンボードの拡大/縮小。

53

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
バルブドライバモジュール
PSSV32APSSV32Aのバルブドライバモジュールは、isysnetのシリアルバスシ
テムとバルブとの間のインタフェースとなります。このモジュールは常にisysnetのシリアルバスの最後のモジュールになります。これ
が、24V D Cでの32デジタル出力を制御します。選んだバルブの種類によって、最大32点シングルソレノイドバルブ、もしくは16点ダブルソ
レノイドバルブを制御することができます。

バルブドライバモジュールの仕様
PSSV32A
モジュールあたりの出力数

32、ソース出力

電圧降下、オン状態での出力、最大0.2VDC

電圧、オフ状態での出力、最大28.8VDC

電圧、オン状態での出力、最大
最小
名目28.8VDC
10VDC
24VDC

出力電流定格チャネルあたり200mA、モジュールあたり6.0Aを超えないこと

出力サージ電流、最大10msで0.5A、3秒ごとに反復可能

漏電電流、オフ状態での出力、最大0.1 mA

電流、
オン状態出力、最小チャネルあたり200mA

出力応答時間、OFFからONへ、最大10.1 ms

出力応答時間、ONからへ、OFFへ、最大10.1 ms

許容電圧10～28.8VDC

定格電圧

24VDC

1. OFFからON、あるいはONからOFFへの遅延とは、有効な出力の｢オン｣もしくは｢オフ｣の信号から出力の通電、あるいは出力の電源の停止までの時間。

ステップ その 3
適切な電源装置を選択する
電力供給装置を選ぶ
isysnetのアダプタには、PointBus電力供給システムが内蔵されています。
isysnetのモジュールはすべて、通信アダプタ、もしくは拡張電源ユニットによりPointBusから電力を得ています。

電力の仕様
部品番号

定格電圧

許容電圧

フィールド側の電力要件、最大電力供給突入電流、最大入力過電圧の保護

電力供給
中断保護

逆極性を保護入 力 電 圧 が最 大
負荷にて中断された場合でも、出力
電 圧は仕 様 内で維持される。

PSSCDM12APSSCDM18PAPSSCCNAPSSCENA

24VDC

10...28.8VDC

24VDC(400mAにおいて20%=28.8VDC)

PSSCPBA

10msで6A

PSSSE24A
電力装置は以下の2種類に分かれます。
・内蔵式電力供給を備えた通信アダプタ（直流－直流）・拡張電力供給装置

54

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
拡張電源ユニット

PSSSE24Aの取付方向による電流の降下

P S S S E24Aの拡張電源ユニットは、24V D Cの電源を右側の入出
力モジュールに受け渡します。この装置はバックプレーンの電源バ
スを拡張して、新しいフィールド電圧区分を作り出して、最大13個の入出力モジュールのフィールド機器を稼動させます。拡張電源ユニッ
トは、フィールド電力を装置の左側の入出力モジュールから分離させて、以下に向けて効果的に機能および論理分割を行います。

1.3

1.0

・ 入力モジュールおよび出力モジュール間でフィールド電源を分割

電流・ アナログモジュールおよびデジタルモジュール間でフィールド出力
を分割

0.5

水平－
（10～19.2V）
にて1A、（19.2～28.8V）
にて1.3A垂直－（10～28.8V）
にて1A（取付方向で放熱が変化します。）

・ モジュールをグループ化して、特定のタスクおよび機能を実行させる
複数の拡張電源ユニットを好きな通信アダプタと一緒に利用して、完
全なシステムを作り上げることもできます。PSSCDM12Aのアダプタを利用している場合には、PSSSE24Aの拡張電源ユニットを利用して、追加モジュールを実装することができます。例えば、36モジュー
ルシステムをP S S C D M12Aと併せて使用している場合には、少なく
ともあと2つ以上P S S S E24Aの拡張電源ユニットを利用して、電力供給装置の右側のモジュールにPointBusの電流を供給しなくてはな
りません。

10

19.2
電圧

28.8

・ 24VDCから5VDCへのコンバータ
・ 1.3A、5VDCの出力（バックプレーンの電流を拡張）
・ 新しい電圧分布を開始
・ 分割

PSSSE24Aの仕様
PSSSE24A
電力供給の要件

注：CEの低電圧指令（LVD）に準拠するためには、安全特別低電圧（SELV）もしくは保護
特別低電圧（PELV）の電力供給を利用して、アダプタに電源を供給しなくてはなりません。

フィールドバス側の必要電力

400mAで24VDC（＋20％＝最大28.8VDC）

突入電流、最大10msで6A

入力過電圧保護

逆接続保護機能付

電力供給中断保護

入力が最大負荷にて10Vで10ms中断された場合でも、出力電圧は仕様内で維持される。

定格電圧

24VDC

許容電圧

10…28.8VDC

消費電力、最大

28.8VDCで9.8W

ワット損、最大

28.8VDCで3.0W

放熱率、最大28.8VDCで10.0（注）1（BTU-in/hr・ft 2 °F）＝0.14（w/m・k）

絶縁耐圧

1250V rms

フィールド電力バス供給電圧、名目12VDCもしくは24VDC

フィールド電力バス供給電流、最大

10A

55

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
一般的設定
電源接続方法isysnet通信アダプタと入出力モジュール
24VDCの電源供給装置は、PointBusのバックプレーンと入出力モ
ジュールに電力を供給します。通信アダプタを使用して、最大13個の入出力モジュールとアダプタを最大10Aまでの負荷に接続できま
す。
バス電力
0

2

1

3

MOD

0

2

1

3

MOD

NET

4

6

5

1

3

MOD

NET

NET
0

0

1

1

1

2

2

3

3

4

6

5

5

7

フィールド電力

2
4

3

6

4

5

7

2

0

4

24V電源

0

4
5

5

7

6

6

6

7

7

7

24VDCの拡張電力装置付きのisysnetシステム（PSSSE24A）
通信アダプタは、最大13個の入出力ジュールとアダプタに、最大10Aの負荷電力まで対応します。24VDC拡張電力装置（PSSSE24A）
は、バックプレーンのバス電力を拡張して、最大13個分の追加入出力モジュールに対応します。拡張電源ユニットを接続して、最大63個の入出力モジュールまでを拡張することができます。

バス電力
0

2

1

3

PSSSE24A

MOD

0

2

1

3

MOD

NET

4

6

24V電源

7

0

2

1

3

MOD

NET

NET

0

0

0

1

1

1

2

2

3

4

6

4
5

バス電力

3

2
4

6

5

7

4

5

5

7

5

3
4
5

6

6

6

7

7

7

フィールド電力

Field Power
24V電源

56

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム

ステップ その 4
ケーブルおよびコードセットを選択する
付属品を選択する

isysnetデジタル入力モジュールのケーブル
部品番号

コネクタあたりに入力2つ

PSSN8M12A

Rockwell Automationの推奨
パッチコード（両端が同じ形）

Rockwell Automationの推奨
オスコードセット（片方の端が接地）

879D-F4ACDM-x

879-C3AEDM4-5
889D-M4AC-y

用途

PSSP8M12A

コネクタあたりに入力1つ

889D-F4ACDM-x

PSSN8M8A

3-ピンのpico型コネクタ

889P-F3ABPM-x

PSSP8M8A

4-ピンのpico型コネクタ

889P-F4ABPM3-x

M23、12-ピン

889M-F12AHMU-z

889P-M3AB-y

PSSN8M23A
PSSP8M23A­—

PSST8M23A
x = メートル建ての長さ（1、2、3、5、10が標準）
y = メートル建てでの長さ（2、5、10が標準）
z = メートル建てでの長さ（1、2、3が標準）
もっとケーブルおよびコードセットについて知るには、www.connector.comを参照してください。

isysnetアナログ入出力
部品番号

用途

PSSNAVM12A

推奨ケーブル

コネクタあたりに入力1つ

PSSNACM12A

804507P20M020（シールド線）*

PSSTAVM12A

コネクタあたりに出力1つ

PSSTACM12A* www.comnnector.comを参照してください。

isysnetデジタル出力モジュールケーブル
Rockwell Automationの推奨
パッチコード（両端が同じ形）

Rockwell Automationの推奨
オスコードセット（片方の端が接地）

879D-F4ACDM-x

879-C3AEDM4-5

コネクタあたりに入力1つ

889D-F4ACDM-x

889D-M4AC-y

3-ピンのpico型コネクタ

889P-F3ABPM-x

4-ピンのpico型コネクタ

889P-F4ABPM3-x

部品番号

用途
コネクタあたりに入力2つ

PSST8M12A
PSST8M8A

889P-M3AB-yx = メートル建ての長さ（1、2、3、5、10が標準）
y = メートル建てでの長さ（2、5、10が標準）
もっとケーブルおよびコードセットについて知るには、www.connector.comを参照してください。

isysnetリレー出力モジュールケーブル
部品番号
PSSTR4M12A

Rockwell Automationの推奨
パッチコード（両端が同じ形）
889D-F4ACDM-x

Rockwell Automationの推奨
オスコードセット（片方の端が接地）
889D-M4AC-yx = メートル建ての長さ（1、2、3、5、10が標準）
y = メートル建てでの長さ（2、5、10が標準）
もっとケーブルおよびコードセットについて知るには、www.connector.comを参照してください。

57

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
isysnet DeviceNetおよび補助電力ケーブル
部品番号

ネットワークRockwell Automationの推奨ネットワークケーブル

Rockwell Automationの推奨補助電
力ケーブル

KiwiLInk Flat Media System sta zF5-R5PSSCDM12APSSCDM18PA

DeviceNetThin Round System標準引き込みケーブル：
1485R-PzN5-M5
Thick Round System標準引き込みケーブル：
1485C-PzN5-M5
BNCのコードセットを利用する際には、BNCからTNCへのコネクタが必要。
www.amphenolrf.comを参照のこと。

PSSCCNA

ControlNet

PSSCENA

EtherNet/IP—

PSSCPBAPROFIBUS DP—

標準コードセット（片方の端が接地）：
889N-F5AFC-y
標準パッチコード（両端が接地）：
889N-F4AFNC-x

標準コードセット（片方の端が接地）：
889N-F5AFC-yx = メートル建ての長さ（1、2、3、6が標準）
y = フィート建てでの長さ（6、12、20が標準）
z = フィート建てでの長さ（1、2、3、4、5、6が標準）
もっとケーブルおよびコードセットについて知るには、www.connector.comを参照してください。

isysnetバルブドライバモジュール用ケーブル
バルブ

部品番号
出力 1～24

出力 25～32

isys HAおよびHBのバルブ

PS5624P

PS5632P

isys H1、H2およびH3のバルブ

PS4024P

PS4032P

58

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム

ステップ その 5
isysnetのモジュールを設置する実装の要件を決定する
マスター/スレーブモデルはメッセージ（スレーブユニットの呼び出し）をマルチキャスト（同報通信）します。
これはつまり、複数のノードが、単一の装置からの同じデータを同時に消費します。入出力モジュールの制御システム内での設置場所によって、モジュールのデータ交換の方法が決定されます。
Rockwellのコントローラがisysnetを制御するには、入出力は：・コントローラと同じネットワーク上にある、もしくは、・コントローラにとってローカルであるControlNetのネットワーク上にある、もしくは、・コントローラにとってローカルであるEtherNet/IPネットワーク上にある必要があります。

最大接続点数と電流
部品番号

PointBus電流（mA）

それぞれ75mAでバックプ
レーン電流24VDCの場
合の最大入出力モジュール数拡張電力供給を用いた場合の最大入出力数

入出力モジュールの接続の最大数

DeviceNet上のPSSCDM12A
DeviceNet上のPSSCDM18PA
ControlNet上のPSSCCNA

ラック 接 続 5つと直 接
接続20

1000

EtherNet/IP上のPSSCENA

最大13個

ラック接続と直接 接続を含めて、合計で2 0の接続数

63

PROFIBUS上のPSSCPBAPSSSE24A拡張電力

水平取付：10～19.2Vの入力で5V d cで1A、19. 2～28.8Vの入力で5V D C
で1.3A
垂直取付：10～28.8Vの入力で5VDCで1A

コントローラの容量を超えないこと

電力供給の距離の定格

電力供給の距離の定格
部品番号

モジュールは電力供給装置の右側に置かれています。各isysnetのモジュールは、その電源供給の利用可能なバックプレーン電流がなくな
るまで、電源供給の右側のどのスロットにでも設置することができます。アダプタはPointBusに1Aの電流を供給します。PSSSE24Aは最大1.3Aを供給し、入出力モジュールは75mA（デジタルおよびアナ
ログ入出力モジュールでは一般的）から90mA以上を必要とします。

PointBus電流（mA）

PSSN8xxx
PSSP8xxx

75 mA

PSST8xxx
PSSTR4MRA

90 mA

PSSNACM12APSSTACM12A
PSSNAVM12A

75 mA

PSSTAVM12A
PSSV32A

59

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム

C

D

E

D

E

D

isysnetDimensions

A
B

Communications
Module
D

E

D

B
1.8
(46)

E
.87
(22)

F
.43
(11)

C
1.9
(48)

D
2.0
(50)

Inches (mm)Input / Output
Modules

C

A
4.0
(102)

F

A
B

Communications
ModuleHB - HA
Dimensions

Input / Output
ModulesH + H1 + (W x n +W1 x n1)

H
J

W

G

n = Number of 18mm HB Bases
n1 = Number of 26mm HA Bases
W= Width of 18mm HB Bases
W1 = Width of 26mm HA Bases

H1
L

J
.15
(4)

K
4.32
(110)

G
2.68
(68)

H
H1
.33
1.80
(8.4) (45.8)

L
.63
(16)

M
P
W
W1
5.39 5.98 1.61 2.24
(137) (152) (40.8) (56.8)

P M

K

Inches (mm)

J
G
H
H1
.33
.63
2.20
.63
(56) (15.9) (15.9) (8.5)

HB - HA Manifold Assembly

Holes for M6 (or 1/4")
Screws 4 Places

H1 Dimensions

P
7.17
(182)

W1

H + H1 + (W x n)

K
6.50
(165)

W
1.93
(49)

J

G

H

W

W

H1

n = Number of H1 Bases
W= Width of H1 BasesPK

H1 Manifold Assembly

Inches (mm)H2 Dimensions
G
2.28
(58)

H
.71
(18)

P
9.41
(239)

W
2.20
(56)

H1
.59
(15)

J
.47
(12)

K
8.46
(215)

Slots for M6 (or 1/4")
Screws 4 Places
H + H1 + (W x n)
J

G

H

W

W

H1

n = Number of H2 / H3 Bases
W= Width of H2 / H3 Bases

Inches (mm)H3 Dimensions
G
2.52
(64)

H
.94
(24)

P
W
11.61 2.80(295) (71)
Inches (mm)H1
.65
(16.5)

J
.59
(15)

K
10.43
(265)

P

K

H2 - H3 Manifold Assembly

Holes for M10 (or 7/16")
Screws 2 Places

Slots for M10 (or 7/16")
Screws 2 Places

60

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
関連文書
追加のユーザ向け文書にて、ユーザが実行するタスクや、プログラミ
ング環境についての情報を提供しています。isysnet製品についての情報に関しては、下記の表を参照してください。

isysnet関連の文書*
部品番号
—

一般情報

PSSN8xxx, PSSP8xxx,
PSST8xxx
PSSTR4M12A
ピン配列の配線図

PSSNACM12A, PSSNAVM12A,
PSSTACM12A, PSSTAVM12A,
PSSS23APSSCDM12A, PSSCDM18PA,PSSCCNA, PSSCPBA,PSSCENA, PSSE24APSSCDM12APSSCDM18PA
通信インタフェース

PSSCCNAPSSCENA

バルブドライバ
モジュール

アナログ

isysnet DeviceNetアダプタモジュール、オス
およびメスM12コネクタを用いた停止および
パススルー
isysnet DeviceNetアダプタモジュール、オス
およびメスM18コネクタを用いた停止および
パススルー
isysnet Redundant ControlNetアダプタモ
ジュール
isysnet Ethernet/IP 10/100 Mbps
アダプタモジュールPSSN8M8A

M8コネクタ8個の24VDC 8シンク入力
M12コネクタ4個の24VDC 8シンク入力、コネクタあたり2点
M23コネクタ1個の24VDC 8シンク入力
M8コネクタ8個の24VDC 8ソース入力
M12コネクタ4個の24VDC 8ソース入力、コネクタあたり2点
M23コネクタ1個の24VDC 8ソース入力
M23コネクタ1個の24VDC 8ソース出力
M12コネクタ4個の24VDC 8ソース出力
M8コネクタ8個の24VDC 8ソース出力
M12コネクタ2個の24VDC
アナログ電流入力
M12コネクタ2個の24VDC
アナログ電圧入力
M12コネクタ2個の24VDC
アナログ電流出力
M12コネクタ2個の24VDC
アナログ電圧出力
24VDC拡張電力供給
a接 独立リモコン
4接点

PSSNACM12A
PSSNAVM12APSSTACM12APSSTAVM12A
電力装置

PSSSE24A

リレー出力

PSSTR4M12A

PSS-WD002

PSS-WD004

32点バルブドライバモジュール

PSSP8M23A
PSST8M8A
PSST8M12A
PSST8M23A

PSS-WD001

isysnetのアダプタおよび電力供給向けのピン配列の指針PSSV32APSSP8M12A

E116P

PSS-WD003

isysnet PROFIBUSアダプタモジュール

PSSN8M23A
PSSP8M8A

指示シート*
E115P

isysnetのアナログおよびシリアルモジュール
向けのピン配列の指針

PSSCPBAPSSN8M12A

直流入出力

解説
工業オートメーション配線と接地の指針
ソリッドステート制御のアプリケーション、
インストール、そして保守に関する安全指針
isysnetのデジタル入出力モジュール向けピン配列の指針
isysnetのリレーモジュール向けのピン配列の指針

E101P、インストールガイドP S SUM001、ユーザマニュアル

E103P、インストールガイド PSSUM003、ユーザマニュアル
E104P、インストールガイド PSSUM004、ユーザマニュアル
E102P、インストールガイド PSSUM002、ユーザマニュアル
E100P

E106P

E107P

E110P

E111P
E105P
E109P

* 文書はすべて、電子文書のみです。上記の文書を印刷するには、http://www.parker.com/pneu/isysnetを閲覧してください。

61

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
空気圧機器および関連アクセサリ選定･使用のための安全指針!

警告

空気圧機器、アセンブリ、関連品目（以下「製品」とする）の故障や不適切な選定･使用によって、死亡、人身傷
害、物的損害を伴う事故が起きる場合があります。
これらの製品の故障、不適切な選定･使用によって、以下のよ
うな事態が発生する可能性があります（以下に限定されるわけではありません）。
・機器構成部品の意図しない、または誤ったタイミングのサイクル動作、運動、もしくはサイクル動作の停止
・ワーク片、構成部品の高速飛散・関連品、機器等のクランプ締め不良、クランプ外し不良など、装置の正常な機能の故障
・爆発
・物体の突然の動作や落下・有毒･有害な液体、気体の流出
これらの製品を選択･使用する前に、以下の指示をお読み頂き、従ってください。

1. 全般的な指示
1.1. 適用範囲：本安全指針は、空気圧機器のバルブ、FRL（フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ）、真空機器および関連アクセサリ部品の設置、使用、保守の全般的指針に適用しています。
1.2 フェールセーフ：種々の理由により、バルブ、FRL、真空機器および関連機器が警告なしに故障するか、また、その可能性があります。バルブ、FRL、真空機器の故障によって、人間や物品が危険にさらされることがないように、全てのシステムと機器をフェールセーフモードで設計してください。
1.3 関連する国際規格：種類がきわめて豊富な空気圧機器の使用に対する適切な指針については、ISO 4414:1998, Pneumatic Fluid Power –General Rules Relating to Systemsを参照してください。この規格の入手については、www.iso.orgをご覧ください。
1.4. 配布：バルブ、FRL、真空機器の選定、設置、使用の各責任者に本安全指針のコピーを配布してください。本安全指針だけでなく検討中または選択した製品に対するParkeの指定文書を十分にお読み頂き、理解した上で、Parkerのバルブ、FRL、真空機器を選択または使用してください。
1.5. お客様の責任：バルブ、FRL、真空機器の動作条件や用途は多種多様であるため、Parkerと販売代理店は、特定のバルブ、FRL、真空機器がお客様のいかなるシステムにも適合すると表明し、保証をしているわけではありません。また、本安全指針は、製品の選択において検討すべき技術的パラメータの全てを分析して記載しているわけではありません。以下の項目については、お客様自身の分析とテストによって、お客様が責任を負うものとします。
・適切なバルブ、FRL、真空機器、アクセサリの最終的な選択を行う。
・性能、耐久性、保守、安全性、警告の各要件について、お客様の要求事項全てに適合し、お客様の使用によって健康･安全上の危険が生じないことを保証する。
・既存の警報ラベルの全てを遵守するか、バルブ、FRL、真空機器が使用される装置の表面に健康･安全上の警告を適切に表示する（またはその両方を実施）。
・適用される全ての政府の基準や業界の規格を遵守する。
1.6. 安全装置：安全装置を取り外したり、無効にしないでください。
1.7. 警告ラベル：警告ラベルを取り外したり、塗装したり、あるいは見えないようにしないでください。
1.8. ご質問：ご質問がある場合や追加情報が必要な場合には、弊社にご相談ください。またはホームページwww.parker.comをご覧になってください。
2. 製品の選択について
2.1. 流量：多くの空気圧システムの設計において、流量は最も重要な検討項目です。システムを構成する機器は、必要な用途に対して適切な流量と圧力を提供できるようにする必要があります。
2.2. 定格圧力：製品の定格圧力を超えないようにしてください。最大定格圧力については、製品ラベル、空気圧機器のカタログ、手順書を参照してください。
2.3. 定格温度：製品の定格温度を超えないようにしてください。過度の高温にさらされると、製品の耐用寿命が短くなり、故障を招く場合があります。
2.4. 環境：環境条件の多くは、目的の用途に対する製品の動作と適合性に影響を与える場合があります。空気圧機器の製品は、一般的な工業用途に使用するために設計されています。これらの製品が、直射日光を受ける場所や腐食性の環境など過酷な状況で使用される場合には耐用寿命が短くなり製品の早期故障を招く場合があります。
2.5. 潤滑およびコンプレッサの維持、管理：最近の合成油の中にはニトリルゴムを侵すものがあります。合成油やグリースが空気圧機器内に侵入する可能性がある場合には、使用されているシール材料の適合性を確認してください。使用されているシール材料については、製品関連の文書を参照してください。
2.6. ポリカーボネート製のボウルおよび点検窓：ポリカーボネート製ボウルの破損を防止するために、以下の点に注意してください。
・ポリカーボネート製のボウルおよび点検窓を、直射日光、強い衝撃、定格を超える温度にさらされる場所に取り付けないでください。
・ポリカーボネート製ボウルを洗剤や塩素化炭化水素類、ケトン類、エステル類、ある種のアルコール類にさらしたり、洗浄しないでください。
・コンプレッサがリン酸エステルやジエステルの潤滑油などの難燃性作動油を潤滑剤として使用している空気圧システムの場合、ポリカーボネート製のボウルおよび点検窓を使用しないでください。
2.7. 化学的適合性：プラスチック部品の化学的適合性については、Pneumatic Division technical bulletins Tec-3, Tec-4, and Tec-5を参照してください。
2.8. 製品の破損：製品の破損によって、死亡、重大な人身傷害、物的損害を伴う事故が起こる場合があります。
・圧力レギュレータや空気圧機器を高圧ボンベに接続しないでください。
・圧力レギュレータやシステム構成機器の最大主定格圧力を超えないようにしてください。
・定格圧力限界については、製品のラベルや製品関連文書を参照してください。

62

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
3. 製品の設置について
3.1. 構成機器の検査：組立や設置を行う前に、バルブ、FRL、真空機器の検査を注意深く行う必要があります。全ての構成機器について、形状、寸法、カタログ番号が正しいことを確認してください。不適合品は絶対に使用しないでください。
3.2. 設置マニュアル：Parkerのバルブ、FRL、真空機器を設置する際は、Parkerの設置マニュアルに従ってください。これらのマニュアルは、個々のバルブやFRL製品に同梱されています。別途必要な場合は、弊社にご相談ください。またはParkerホームページwww.parker.comをご覧になってください。
3.3. 空気の供給：バルブ、FRL、真空機器に供給される空気などの制御媒体は、周囲温度が氷結点以下になった場合、湿度のない状態が保たれるようにする必要があります。
4. バルブとFRLの保守･交換について
4.1. 保守：選択と設置が適切だった場合でも、継続的な保守プログラムがない場合には、バルブ、FRL、真空機器の耐用寿命が著しく短くなる場合があります。使用条件の過酷さ、構成機器の故障によって起こる潜在的リスク、当該使用条件または類似の使用条件での既知の故障履歴などから製品の検査、修理･交換頻度を決定し、製品が故障する前にこれを交換する必要があります。お客様は少なくとも以下4.2から4.10の手順を含む保守プログラ
ムを作成し、それに従う必要があります。
4.2. 設置および修理マニュアル：損耗･損傷した部品を修理･交換する前に、該当するバルブ、FRL用の適切な修理手順書で問題の装置を修理するための適切な方法を参照してください。これらの修理および設置マニュアルは、Parkerの個々のバルブやFRL製品に同梱されています。または、弊社にご連絡ください。Parkerのホームページwww.parker.comにアクセスして入手することができます。
4.3. ロックアウト/タグアウト手順（日本の国内法ではこの様な保全作業中の安全に対する規制はありませんが、保全作業中は空気圧機器の完全停止、起動時の安全確認を遵守してください。）：機器の修理を行う場合には、必要なロックアウト/タグアウト手順に従ってください。詳細について
は、OSHA Standard – 29 CFR, Part 1910.147, Appendix A, The Control of Hazardous Energy – (Lockout / Tagout)を参照してください。
4.4. 目視検査：以下のような状況が確認された場合、直ちにシステムを停止し、損耗･損傷した構成機器を交換する必要があります。
・空気漏れ：システムの構成機器に損傷やその徴候がないか目視点検を行い、異常音の有無を確認します。空気漏れは、構成機器の損耗･損傷を表しています。
・損傷または劣化した構成機器：損耗や機器劣化の徴候がないか目視点検します。
・ホースのねじれ、つぶれ、損傷：ホースにねじれが生じると、空気の流れが制限され、装置が予測できない挙動をする場合があります。
・装置または構成機器の動作不良が確認された場合：直ちに装置を停止し、正常に動作するよう対策を行ってください。
・過度の汚れ：装置の汚れや現場の乱雑さによって、危険な状況が見えなくなる可能性があります。
注意：空気漏れ検出材を使用した後は、洗浄する必要があります。
4.5. 日常の保守項目：
・過度の汚れ、乱雑な状態は改善してください。
・必要な保護具、防具が所定の場所にあることを確認してください。
4.6. 機能テスト：自動運転を開始する前に、装置を手動で運転し、必要な機能が全て適切かつ安全に動作することを確認してください。
4.7. 修理･交換の間隔：適切な修理間隔で設定をすることは、お客様の責任です。バルブ、FRL、真空機器には、老朽化、硬化、摩耗など経時劣化する
機器部品が含まれています。環境条件によっては、この劣化が著しく加速される場合があります。バルブ、FRL、真空用部品は、定期的に修理･交換する必要があります。修理間隔は以下に基づいて決定してください。
・これまでの修理･交換履歴
・政府または業界の規格
・故障によって予想される停止時間、機器の損傷、人身傷害等のリスク
4.8. 摩耗･損傷部品の修理･交換：装置の予測不能な挙動による死亡、人身傷害、物的損害を伴う事故の発生を防止するためには。
・修理を行う前に、OSHA ロックアウト/タグアウト手順（OSHA Standard – 29 CFR, Part 1910.147, Appendix A, The Control of Hazardous
Energy – Lockout / Tagout）を含む、政府、州、地方の全ての安全および修理慣行に従ってください。
・設置、修理、交換を行う前に、必要に応じて給電を止めてください。
・設置、修理、交換を行う前に、空気の供給を止め、装置および空圧機器製品に接続されている全ての空気供給ラインの空気圧を大気開放してください。
・これらの製品の設置、修理、交換は、空気圧製品の取扱いに習熟した人員が行う必要があります。
・設置、修理、交換の後、空気および電気を必要に応じて供給し、製品が正常に動作し、空気漏れがないことを確認します。空気漏れ音がする場合や製品が正しく動作しない場合には、製品や装置を使用しないでください。
・製品上の警告や仕様の表示を覆ったり、塗装しないでください。
4.9. 修理した装置の稼働状態への復帰：上記の指針とバルブ、FRL、真空機器に同梱されている全ての関連設置・保守マニュアルに従って、装置が正しく動作するようにしてください。

63

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isysフィールドバスシステム
販売に対しての注意事項
本書およびパーカー・八ネフィン社、関係会社および正規販売代理店が提供するその他の文献、または説明書に記載されている商品は、パーカー・ハネ
フィン社、関係会社および正規販売代理店が設定する価格で販売します。この販売および顧客（「買主」）からの承諾については、下記の売買契約条
件の全項目によって規定されるものとします。このような商品に関する買主の注文は、パーカー・ハネフィン社、関係会社、または正規販売代理店（「売主」）に口頭または書面にて伝えられた時点で、この販売は承諾されたものとします。
01.売買契約条件：売主の製品に関する説明、見積り、提案、オファー、確認、
承諾および販売は、すべてここに記載されている売買契約条件に基づき規定されるものとします。買主の販売オファーに対する承諾はこれらの諸条件に限定します。追加条件またはここに記載されている諸条件に適さない、売主によるオファーの承認時に買主によって提案された条件は、認められません。このような追加条件、異なる条件、または矛盾する条件は、売主からの書面の承諾が明示されていない限り、買主と売主との契約の一部にならないものとします。買主による購入オファーを売主が承諾する場合
は、追加条件や買主のオファー、売主の製品の承認に記載されている条件と矛盾する条件を含む、ここに記載されているすべての諸条件に対して買主の明示の同意を条件とします。

9.税金：その他、文面に記載されていない限り、すべての価格および費用は消費税、売上税、使用税、固定資産税、営業免許税、またはこの取り決めに従って販売された商品の製造、販売、または納入時に課税当局から課せられる可能性がある税を除いた金額です。売主がこのような税金を支払う必要がある場合、または売主がこのような税金を取り立てる責任がある場
合は、商品の販売代金に加えて税額も徴収するものとします。買主はこのような税金をすべて支払うことに同意するか、あるいは請求書を受け取り次
第、売主に償還することに同意します。買主が売上税、使用税、または課税当局から課せられたその他の税の免除を請求する場合、その商品が課税対象であり続ける限り、買主は売主がこのような税から損害を受けないように利益または不利益に関係なく売主を助けるものとします。

2.支払条件：買主はこの取り決めに従って購入した商品の納入日から30日後に支払いを行うものとします。買主が支払期日までに支払わなかった金
額、または買主が支払い遅れを起こしている一部に対して法律で定められている最高の金利で利子が毎月発生するものとします。出荷洩れまたは出荷不足に関する買主からのクレームは、買主が出荷品を受領してから30日以内に売主が通知を受け取らない限り認められません。

10.知的所有権の侵害行為に対する損害補償：売主は特許、商標、著作権、ト
レード・ドレス、企業秘密、またはこの第10項に定められた権利以外の同様の権利に対する侵害行為について責任を一切負わないものとします。売
主は米国特許、米国商標、著作権、トレード・ドレスおよび企業秘密（以下“知的所有権”という）の侵害行為の申し立てに対して買主を弁護し保護します。売主は自費で弁護を行い、本契約に従って販売された商品が第三者の知的所有権を侵害しているという申し立てに基づき、買主に対して起こされた訴訟で認められた調停費用または損害費用を支払います。売主の買主を弁護・保護する義務は、買主がこのような侵害行為の申し立てに気付いてから10日以内に売主に通知することを条件とします。売主はすべての調停または和解交渉を含む、いかなる申し立てまたは訴訟に対する弁護を単独で管理します。この取り決めに従って販売された商品が第三者の知的所有権を侵害していると申し立てられた場合は、買主が当該商品を継続して便用したり、交換したり、または侵害対象にならないように改造したりする権利、または当該商品の返品承諾および妥当な減価償却引当金を差し引いた購入金額の返金承諾を申し出る権利を、売主が自費で随意に確保することができます。上記にかかわらず、買主から提供された情報に基づく侵害行為の申し立て、あるいはこの取り決めに従って納入されたデザインが、全体的または部分的に買主によって指定された商品に向けられた申
し立て、あるいはこの取り決めに従って販売された商品のシステムの改造、組み合わせまたは使用により発生した侵害行為に対して、売主は責任を一切負わないものとします。この第10項の上記の条項は、知的所有権の侵害行為に対する売主の単独限定責任と買主の単独限定救済策を制定するものとします。申し立てが買主からの情報に基づく場合、あるいはこの取り決めに従って納入された商品のデザインが全体的または部分的に買主によって指定されたものである場合は、このような商品が特許、商標、著作権、ト
レード・ドレス、企業秘密、または同様の権利を侵害しているという申し立てから発生したあらゆる経費、費用、または判決に対して買主が売主を弁護・保護するものとします。

3.納入方法：文面に特別な規定がなければ、納入はＦＯＢ売主の工場渡しで行うものとします。ただし、危険負担は納入方法に関係なく、売主が輸送業者に納入した時点で買主に移るものとします。表示されている日付は納入予定日であるため、売主はいかなる納入遅延に対しても一切の責任を負
わないものとします。
4.保証：売主はこの取り決めに従って販売した商品に材料上または製造技術上の不具合が全くないことを保証するものとします。この保証はこの取り決めに従って供給された商品に関する全体の保証を意味します。売主はどんなものであってもその他の保証や説明を行いません。市販性および目的に関する適合性だけではなく、明示または暗示にかかわらず、あるいは法律の運用、商習慣、または取引課程で発生する件などに対して、他のすべての保証は認められません。上記にかかわらず、買主の設計または仕様に従って
全体的に組み立てた商品、または部分的に入手した商品に関しては、どんなものであっても保証は一切ありません。
5.救済制限条項：売主の責任は、販売された商品から発生する場合、あるいは多少なりともこの契約に関連している場合、売主の随意で販売した商品の修理または交換だけに限定されるものとします。売主は付随的損害、間接的損害、特殊な損害、あるいは自然による損害、この取り決めに従って販売した商品、または多少なりともこの契約に関連した件から発生した遺失利益、契約違反、明示または暗示の保証、不法行為、過失、警告または厳格責任不足などに対してそれがどのようなものであっても一切の責任を負わないものとします。

11.不可抗力：売主は売主の適切な管理能力を超えた状況下（以下”不可抗力の出来事”という）における売主の業務遂行遅延または業務不履行によって発生するリスクを想定していないため、売主はこのような不可抗力に対して責任を一切負わないものとします。不可抗力の出釆事には事故、天災、ス
トライキまたは労使紛争、政府または政府関連機関による行動、法律、規則または規制、火事、洪水、輸送会社または供給メーカーの納期遅れまたは納入不足、材料不足および売主の管理能力を超えたその他の原因などを含むものとします。

6.仕様変更、納期変更および注文の取消し：買主はこの取り決めに従って販売された商品に関して数量および納入日だけではなく、デザインまたは仕様変更の要請をすることができます。また、買主はこの注文全体または一部を取り消すように要請することができます。ただし、売主が本契約書に対して書面による修正事項を承認しない限り、このような変更要請または取消し要請は買主と売主間の契約の一部にならないものとします。このような変更要請または取消し要請を承認するかどうかは売主の判断で行うものとし、売主が要求するような諸条件になるものとします。

12.完全な合意/準拠法：ここに記載されている諸条件は、売主が書面にて明確に承諾した修正事項、改正条項および異なる諸条件とともに、販売された商品に関する完全な合意を構成するものとします。また、これ以外に関す
るその他の口頭またはその他の説明、合意事項は一切ありません。本契約はすべての点でオハイオ州の法律が適用されるものとします。この取り決めに従って販売された商品の販売または本契約から生じた訴訟は、訴訟原因が生じてから2年以上経ってもいずれかの当事者が起こすことができます。

7.専用金型：金型費は金型、取付け治具、鋳型および木型などを含む専用金型に対して課し、本契約に従って販売された商品を製造するために徴収することができます。このような専用金型は、買主が金型費を支払っているか
どうかにかかわらず売主の資産になるものとします。このような装置がこのような製品用に変換または改造された場合でも、買主が金型費を支払ったかどうかにかかわらず、買主はこの取り決めに従って販売された商品を製造するために使用される売主所有の装置の所有権を取得することは一切できません。その他の点で合意のない限り、売主はいつでも目由に専用金型を改造、処分、または廃棄する権利を有するものとします。
8.買主の資産：買主によって供給されたデザイン、工具、パターン、材料、図面、極秘情報、または装置、あるいは買主の資産になるその他の商品は、このような資産を使用して製造する商品が買主から注文されないまま2年が経過した場合、売主は旧式として評価して破棄することができます。売主が所有または管理しているあいだ、売主はこのような資産の紛失または損
傷に対して責任を負わないものとします。

64

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Richland, Michigan
www.parker.com/pneu/isys仙台営業所〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28
TEL 022-224-0541 FAX 022-224-0554
北関東営業所〒327-0821 栃木県佐野市高萩町1207-2 2F-D
TEL 0283-27-2681 FAX 0283-27-2680
東京営業所〒111-0003 東京都台東区浅草橋5-2-3 浅草鈴和ビル4F
TEL 03-5833-6557 FAX 03-3866-6222
長野営業所〒380-0851 長野県松本市島内4195-1
TEL 0263-40-5580 FAX 0263-48-0411
名古屋営業所〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-243
TEL 052-771-4211 FAX 052-772-6722
大阪営業所〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-25 第2谷ビル3Ｆ
TEL 06-6395-4000 FAX 06-6395-4009
福岡営業所〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5 博多サンシティビル2F
TEL 092-471-8098 FAX 092-472-7454
カスタマサービス〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル2F
TEL 03-3441-3846 FAX 03-3441-3865
マーケティング本部〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町626番地
パーカー戸塚テクニカルセンター内
TEL 045-870-1510 FAX 045-870-1516●このカタログの記載内容は2008年10月現在のものです。
●製品改良のため、予告無く仕様変更を行うことがあります。

CAT.No.KPL0810J-a

取扱店〒108-0071
東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル2F
TEL 03-3441-3781（代表）
FAX 03-3441-3826
www.parkerkuroda.coｍ