2019-2020 電設資材カタログ◎…ワンタッチ取り付け／○…かしめ取付
×…取付不可サポート／リード線
スイッチコンセントも取付可）

WIDE-iスイッチ

◎スイッチ

○

●寸法図（WDG4303）
23●器具の取付け方法●器具の取外し方法

25

スイッチの取付け

コンセント ○

スイッチユニットの左側のツメを引掛けて、後ろから押し込むだけで簡単に取付きます。

サポート

4.3

3.6

2.3

112
101
83.5

ご注意

WDG4303¥65 ◎スイッチの取外しコンセントの取付けには従来の雲形かしめ部を使用します。

スイッチユニット側面にある金具部分を横から押すだけで簡単に取外す事ができます。

●ボックスねじ締め付けトルクは 0.4N-m 以下で施工してください。

梱 100
●◯
（10） ●スイッチ・コンセント取付用

スイッチ・コンセント取付用）

サポート（スイッチ・コンセント取付用）

WIDE-i シリーズのスイッチを取り付けることはできません。
WIDE-iスイッチ

25●寸法図×23WIDE-iスイッチ

25スイッチ ○コンセント ◎

コンセント ◎

コンセント ○

¥65 ◎梱 100●◯（20）

ご注意

絶縁ワンタッチサポート

ご注意●ボックスねじ締め付けトルクは0.4N-m 以下で施工してください。

NDG4302●ボックスねじ締め付けトルクは0.4N-m 以下で施工してください。

¥60 ◎梱 200●◯（20）

ＬＡＮ・電話用
モジュラー●器具の取付け方法
固定側
窓穴

サポート

可動側

指で押す

固定側

押す

ＵＳＢ給電用
コンセント②器具の裏面を押してください。

③爪が完全に引掛かるように可動側の側面を指で押してください。

プレート

左側

右側

サポート／付属品

WDG4303

NDG4301
NDG4303

NDG4301 WDG4303
NDG4303○53＋−5

絶縁ワンタッチサポートを連接する場合のご注意

MADE IN
JAPANMADE IN
JAPAN●ボックスねじ締め付けトルクは0.4N-m 以下で施工してください。

器具を上から指で押しながらサポートの可動側のすき間へマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを左右にひねってはずしてください。

WIDE-i サポートと他の金属サポートを連接する場合のご注意
WIDE-i サ ポ ートと他 の金属サポートを連接する場 合 は 、必 ず WIDE-i サポートを左側に設置してください。

3.5

取付壁面の穴あけ寸法

サポート①器具の窓穴に固定側の突起を差し込みます。

梱 200
●◯
（20）

ワンタッチサポート取付けの 際 、壁 の 穴 あけ寸 法が小 さ いとサ ポ ート の コ ーナー部が当たることがありますのでご注意ください。

指で押す器具ご注意¥55 ◎左右にひねる
可動側
爪突起

サポート
NDG4301●器具の取外し方法
可動側2583.946

テレビ用端子NDG4303233.78511110183.5

スイッチ ◎4ナイトライト・保安灯スイッチ ◎ワンタッチサポート●寸法図×85233.5●寸法図×112
10183.5

WIDE-iスイッチ

112
10183.5

コンセント

ワンタッチサポート（コンセントの取付け95＋5−0

配 線 器 具 埋込配線器具

WIDE-i サポート
（WIDE-i スイッチ取付用WIDE-i シリーズの スイッチ 類を取り付ける際にご使用ください。
（コンセント類はかしめ作業をすることにより取り付けることができます。）

×※取付金具付のコンセント（NDG2122（WW）など）
は左右どちらでも取り付けられます。

絶縁サポートと金属サポート（NDG4301, NDG4303）を連接する場合は、必ず絶縁サポート（NDG4302）を左側に設置してください。絶縁サポートを右側にすることはできません。

左側○

NDG4302

NDG4301
NDG4303×右側

NDG4301 NDG4302
NDG4303※NDG4302を並べて使用する場合は左右どちらでも取り付けられます。
※取付金具付のコンセント（NDG2122（WW）など）
は左右どちらでも取り付けられます。

（小）

▲

▲（大）

（大）
▲

▲3535（1袋50本入り）

リード線 黒12mmストリップ

ねじなし端子により線を接続する場合は棒状圧着端子をご使用ください。
棒状圧着端子の選定にあたっては、棒状部分の直径が約1.6mm〜2mmの長さ約20mm前後のもので、接続予定の電線に対応した棒状圧着端子をご使用ください。

（1袋50本入り）

リード線 白（大）NDG4961（K）（小）NDG4962（K）¥840 ○ （大）NDG4961（W）¥600 ○ （小）NDG4962（W）

梱 50
●◯
（1）
●1袋50本入り価格（発注は1袋単位になります。）●600Vビニル絶縁電線（IV）φ1.6●当社配線器具のみにご使用ください。

90▲▲12mmストリップ▲13（小）▲13ＥＦ置換表

リード線¥840 ○¥600 ○梱 50●◯（1）●1袋50本入り価格（発注は1袋単位になります。）●600Vビニル絶縁電線（IV）φ1.6●当社配線器具のみにご使用ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
◎：原則として各地の倉庫に在庫しています。○：原則として工場に在庫しています。▲：ご注文により生産する商品で、生産には２〜６週間を要します。※：在庫限り品です。

2019-2020 電設資材カタログ／パネル押え金具／付属品●寸法図

NDG4364 NDG4365 NDG4361
4632.543366752

32.5

88.5
4683.51209483.512093
73

83.583.5

117941209381

平形パネル押え金具（C形） 平形パネル押え金具（G形）¥75 ◎梱 200●◯（20）●付属ねじ2本（M4×35）

NDG4365（158）
464633103322.5

114-M4NDG4364NDG4366¥75 ◎1209483.5（取付ピッチ）

7.5

NDG4363

配 線 器 具 埋込配線器具

パネル押え金具

6-M4タップ梱 200●◯（20）●付属ねじ2本（M4×30）●NDG4364より厚みを増し、強度をUPさせました。
（1.2㎜）●施工方法
下記寸法で取付壁面に穴をあけます。

95＋5−095＋5−0

1連用 壁の穴あけ寸法＋95＋5−0×53 − 5

NDG4361

NDG4363¥220 ◎梱 100●◯（20）●付属ねじ4本（M4×35）

NDG4366

2連用 壁の穴あけ寸法＋95＋5−0×100− 595＋5−0

平形パネル押え金具（2連用） 平形パネル押え金具（3連用）¥85 ◎

器具取付後、アームを壁穴 ま で 戻します。

143＋−5

付属ねじ6本

平形パネル押え金具
梱 200
●◯
（20）
●付属ねじ2本（M4×35）

アームを折り曲げて 壁をはさみ込み、仮 固 定します。

ナイトライト・保安灯

付属ねじ4本

平形パネル
押え金具に電 線 を 通してから、壁穴に入れます。

100＋−5アーム

3連用 壁の穴あけ寸法＋95＋5−0×143− 5¥440 ○

コンセント53＋−5梱 50●◯（5）●付属ねじ6本（M4×35）●NDG4322、4332適合器具（ご注意）
SLカラーシリーズ（形名DG〜）の器具はご使用できません。

シリーズサポート：NDG4301、4302、4303およびその他サポート付器具シリーズサポート ：WDG4303およびその他サポート付器具
ミニサポート：NDG4314、NDG4315

テレビ用端子

パネル押え金具●施工方法

100＋−595＋5−0

パネル押え金具（3〜10㎜壁用） パネル押え金具（7〜18㎜壁用）¥75 ◎梱 500●3〜10㎜用 ●◯（50）●付属ねじ2本（M4×20）

NDG4332

付属ねじ

¥75 ◎

梱 200
●7〜18㎜用 ●◯（20）●付属ねじ2本（M4×20）

1連用
壁の穴あけ寸法

2連用
壁の穴あけ寸法＋95＋5−0×53−5＋95＋5−0×100−5

ＵＳＢ給電用コンセント

NDG4322

壁穴に通した後、ねじをしめて器具を固定してください。

パネル押さえ金具

95＋5−053＋−5

パネル押え金具を仮固着し付属のねじでサポートとねじ止めします。

付属品

1030

壁の空洞部に充填するグラスウールなどがコンセントに接触するおそれの ある場 合は保 護カバ ー（ 形 名：N D G4712）を取り付けてください。
（内線規程3202-2）●低圧配線と弱電流電線（電源用コンセン
トと電話モジュラーコンセント）を同一ボックス内で使用する場合には、絶縁セパレータで離隔して施設してください。
（内線規程3102-7）
スイッチボックス

84（約34）

保護カバー
NDG471246¥145 ◎

電源電線絶縁セパレータ
NDG4721

梱 100●◯（10）

弱電流電線（電話線など）130¥120 ◎

絶縁セパレータ

梱 100
●◯
（10）

ＥＦ置換表

プレート外しキー

プレート外しキーNDG4990

サポート／
付属品

71.5

86732642

●寸法図

プレート

●ボックスレス工事の時のご注意●寸法図

ＬＡＮ・電話用モジュラー

下記寸法で取付壁面に穴をあけます。

¥350 ○

梱 100
●◯
（10）
●2本セット

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
◎：原則として各地の倉庫に在庫しています。○：原則として工場に在庫しています。▲：ご注文により生産する商品で、生産には２〜６週間を要します。※：在庫限り品です。

91