高浜発電所１､２号機の炉内構造物および高浜発電所１～４号機､美浜発電所３号機のタービン動補助給水ポンプの取替計画に係る原子炉設置変更許可申請
２０２４年７月２５日
関西電力株式会社
当社は本日、原子力規制委員会に対して高浜発電所１、２号機の炉内構造物※１
および高浜発電所１～４号機、美浜発電所３号機のタービン動補助給水ポンプ※２の取替計画に係る原子炉設置変更許可申請を行いました。
高浜発電所１、２号機の炉内構造物取替計画については、２０２４年５月２８日に福井県および高浜町へ安全協定に基づく事前了解願いを提出し、同年７月９日に、設置変更許可申請手続きを進めることについての了承を受領しました。
当社は、原子力規制委員会の審査に適切に対応してまいります。
※１：原子炉容器内にある支持構造物で、燃料集合体の支持等の機能を有する。
※２：通常の給水系統の機能が失われた場合に、蒸気発生器に給水を行うためのポンプ。蒸気発生器で発生した蒸気の一部でタービンを回し、その回転力で駆動する。

以
別紙：高浜発電所および美浜発電所原子炉設置変更許可申請の概要

上別紙
高浜発電所および美浜発電所原子炉設置変更許可申請の概要
１．高浜発電所（１）１、２号機 炉内構造物取替計画（図－１、２参照）
１、２号機において炉内構造物一式を取り替える。また、取り変更内容 外した炉内構造物等を保管するための１、２号機共用の炉内構造物保管庫をＡ－廃棄物庫付近に設置する。
海外で発生したバッフルフォーマボルト ※１の照射誘起型応力
変更理由 腐食割れ※２事象に鑑み、長期的な信頼性を確保するという観点から、予防保全対策として炉内構造物一式を取り替える。
（炉内構造物取替工事）
１号機 ２０２８年 ６月～２０２８年１２月(第３１回定期検査)
２号機 ２０２８年１１月～２０２９年 ４月(第３１回定期検査)
工程（炉内構造物保管庫設置工事）
２０２６年１１月～２０２８年 1 月※１：原子炉容器内の燃料集合体を取り囲む板（炉心バッフル）を固定するためのボルト※２：応力腐食割れは、環境、応力、材料の３要因の条件がそろった際に発生するとされており、原子炉容器内で発生する中性子の照射によって引き起こされるものを照射誘起型応力腐食割れという。

（２）１～４号機 タービン動補助給水ポンプ取替計画（図－３参照）
１～４号機においてタービン動補助給水ポンプ一式を取り替
変更内容える。
タービン動補助給水ポンプは海外メーカ製であり、今後の部品調達をより確実にするという観点から、国内メーカ製のものに取変更理由 り替える。
また、取替えにあたり電源喪失時の運転操作を簡素化できるポンプを採用し、安全性向上を図る。
１号機 ２０２７年 １月～２０２７年 ６月(第３０回定期検査)
２号機 ２０２７年 ７月～２０２７年１１月(第３０回定期検査)
工程
３号機 ２０２７年１２月～２０２８年 ２月(第２９回定期検査)
４号機 ２０２６年１０月～２０２７年 ４月(第２７回定期検査)
２．美浜発電所（１）３号機 タービン動補助給水ポンプ取替計画（図－３参照）
変更内容
３号機においてタービン動補助給水ポンプ一式を取り替える。
タービン動補助給水ポンプは海外メーカ製であり、今後の部品調達をより確実にするという観点から、国内メーカ製のものに取変更理由 り替える。
また、取替えにあたり電源喪失時の運転操作を簡素化できるポンプを採用し、安全性向上を図る。
２０２７年１１月～２０２８年 ２月(第３０回定期検査)
工程

図－１

高浜発電所１、２号機

炉内構造物取替計画（１／２）

工事概要
海外で発生したバッフルフォーマボルトの照射誘起型応力腐食割れ事象に鑑み、長期的な信頼性を確保するという観点から、予防保全対策として炉内構造物一式を取り替える。
取替えにあたっては美浜発電所３号機で取替実績のある最新の設計を適用する。
また、取り外した炉内構造物等を保管するための１、２号機共用の炉内構造物保管庫をＡ－廃棄物庫付近に設置する。

炉内構造物の取替え
上部炉心構造物
重量：約４４ｔ＜炉内構造物の構造＞

原子炉容器

炉内構造物

炉心そう
バッフルフォーマ
ボルト

約４．１ｍ

約３．９ｍ
下部炉心構造物
重量：約８９ｔ
約１２．４ｍ

炉心バッフル
取付板

炉心バッフル

約１０．０ｍ
燃料集合体

約４．４ｍ

炉心バッフル
取付板

原子炉容器

バッフルフォーマボルト

約３．９ｍ

主な改良点

取替前

①ボルトの長尺化により発生応力を低減②炉心バッフル取付板に冷却孔を設けることにより温度を低減

炉心
バッフル

炉心バッフル
取付板

取替後

ボルトの柄

①長尺化

１次冷却材が通過
バッフルフォーマボルト

炉心バッフル＜バッフルフォーマボルトの仕様＞
仕様

取替前

取替後

数量

１，０８８本

６７２本

柄の長さ※

約３５ｍｍ

約９７ｍｍ

１本あたりの重量※

約０．１ｋｇ約０．２ｋｇ

材質

ステンレス

ステンレス

※設置位置により異なるため、代表的なものを示す。

＜工事計画＞
１号機 ２０２８年 ６月～２０２８年１２月（第３１回定期検査）
２号機 ２０２８年１１月～２０２９年 ４月（第３１回定期検査）②ボルト冷却孔図－２

高浜発電所１、２号機

炉内構造物取替計画（２／２）

炉内構造物保管庫の設置＜設置予定地＞

設置予定地

＜概略図＞

約１０ｍ
約10ｍ

断面図
取り外した炉内構造物（保管容器に収納した状態）
約４８ｍ

工事廃材（コンクリート廃棄物他）

約１８ｍ

平面図
※現在、詳細検討を進めており、数値等は変更することがある。

＜保管対象物＞
・取り外した１、２号機の炉内構造物
・工事廃材（コンクリート廃棄物他）＜工事計画＞
２０２６年１１月～２０２８年１月

図－３

高浜発電所１～４号機、美浜発電所３号機
タービン動補助給水ポンプ取替計画
工事概要
タービン動補助給水ポンプは海外メーカ製であり、今後の部品調達をより確実にするという観点から、国内メーカ製のものに取り替える。
また、取替えにあたり電源喪失時の運転操作を簡素化できるポンプを採用し、安全性向上を図る。

タービン動補助給水ポンプの取替え＜タービン動補助給水ポンプの構造＞

国内メーカ製ポンプのイメージ図
蒸気入口

蒸気加減弁※

原子炉格納容器水出口
加圧器

蒸気出口

蒸気発生器

タービンへ

→蒸気水入口←水復水タンク
補助給水ポンプ（電動２台/タービン動１台）
主給水ポンプ
原子炉容器

脱気器より

１次冷却材
ポンプ

※タービン動補助給水ポンプに流れる蒸気の量を調整する弁＜電源喪失時におけるタービン動補助給水ポンプ起動時の運用変更の概要＞
取替前

取替後

蒸気加減弁は、油ポンプの油圧により開状
蒸気加減弁は、ばねの力により開状態が維態が維持される。電源喪失時には油ポンプの持される。電源喪失時も蒸気加減弁が閉止す停止に伴い蒸気加減弁が閉止することから、ることはなく、手動操作が不要。
ポンプを起動するため手動操作が必要。
専用工具で弁棒を引き上げる

蒸気加減弁

蒸気入口
蒸気加減弁

蒸気入口
ばねの力で開状態を維持
ピストンに連動して開状態を維持

蒸気出口 電源喪失（タービンへ）

開動作

油ポンプ

ばね
油圧によりピストン上昇

油圧操作

手動操作

＜工事計画＞（高浜発電所）
１号機 ２０２７年 １月～２０２７年 ６月(第３０回定期検査)
２号機 ２０２７年 ７月～２０２７年１１月(第３０回定期検査)
３号機 ２０２７年１２月～２０２８年 ２月(第２９回定期検査)
４号機 ２０２６年１０月～２０２７年 ４月(第２７回定期検査)（美浜発電所）
３号機 ２０２７年１１月～２０２８年 ２月(第３０回定期検査)

蒸気出口（タービンへ）