維持管理業者の方へ
第4.21 版（H29.9 改訂）

維持管理要領書
コンパクトタイプ
ダイキ小規模合併処理浄化槽

ＭＣＰＭＣＰ-5･7･10 型
・・・・・・・・・・・・・・・《目 次》・・・・・・・・・・・・・・・
１．安全にお使いいただくために ････････････････････ 1
２．維持管理および法定検査等について ･･････････････ 3３．構造と機能について ････････････････････････････ 4
４．保守点検のポイント ････････････････････････････ 9
５．使用前の点検・確認について ･･･････････････････ 11６．各装置の保守点検について ････････････････････････ 12
７．保守点検早見表 ･･･････････････････････････････ 26
８．清掃について ･････････････････････････････････ 28
ＭＣＰ型 保守点検記録票 ･････････････････････････ 29
ＭＣＰ型 清掃記録票 ･････････････････････････････ 30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・維持管理要領書本文に出てくる警告および注意表示の部分は、浄化槽を使用する前に特に注意深く読み、よく理解してください。
・本書はご契約をされた維持管理業者にお渡しください。
表示意味
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重症を負う可警告 能性、または物的損害の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や注意 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

1１．安全にお使いいただくために浄化槽を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。これらの注意事項は、安全に関する重要な内容です。
１-１．維持管理に関する注意事項
警告 １) 消毒剤による発火・爆発・有毒ガス事故防止● 消毒剤は強力な酸化剤です。消毒剤の取扱説明書に従ってください。
● 消毒剤には、塩素系の無機・有機の２種類があります。これらを一緒に薬剤筒に入れないでください。
これらの注意を怠ると、発火・爆発・有毒ガスの発生が生じる恐れがあります。

警告 ２) 作業中の酸欠などの事故防止●槽内に入る場合は、必ず酸素濃度・硫化水素濃度を測定し、その安全を確かめてください。また槽内で作業する時は、常に換気に気をつけてください。
これらの注意を怠ると、人身事故（死亡事故）の発生する恐れがあります。

警告 ３) マンホール・点検口などからの転落・傷害事故防止●マンホール・点検口の蓋は、必ず閉めてください。また、ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。
●マンホール・点検口の蓋のひび割れ・破損などの異常を発見したら、直ちに取り換えてください。
●マンホール・点検口の蓋は、子供には触らせないでください。
●蓋を地面やコンクリート面などに置く場合は、落下させずに丁寧に置いてください。
●ロックの変形、破損、脱落などが生じた場合は、速やかに交換してください。
●マンホール・点検口の蓋には、規定の安全荷重を超える車両や重量物などを載せないでください。
これらの注意を怠ると、転落・傷害の生ずる恐れがあります。
警告 ４) 感電・発火事故防止．．

● ブロワ・制御盤の近く（約50cm）には、モノを置かないでください。
．．
● 電線・電源コードの上には、モノを置かないでください。
● 電源プラグは、ほこりやサビが付着していないか、１年に１回以上は確認してください。
● ブロワ・タイマの点検後、外したカバーは必ず取り付けてください。

このような注意を怠ると、感電･発火が生じる恐れがあります。

注意 １) 荷重による器物破損・傷害事故防止● 埋設工事後の浄化槽の上には、規定以上の重量物を載せないでください。

これらの注意を怠ると、器物破損・傷害が生じる恐れがあります。
1

１-２．一般的留意事項

電源プラグは、ほこりやサビが付着していないか、がたつきが無いかについても確認してください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合には、漏電や感電、火災の生じる恐れがあります。

１） コンセントなどによる火災事故防止

・マンホール、点検口などの蓋の閉め忘れはないか。（ロックの確認も行ってください。）
・ブロワの電源は入れたか。 ．．
・ブロワの近く（約50cm）にものを置いていないか。

２） 作業終了後、以下の事項を確認してください。

３） 保守点検の技術上の基準、清掃の技術上における基準などの諸法令を確実に守って維持管理を行ってください。

１-３．その他の注意事項

・浄化槽の設置工事が適正になされているか。マンホールが適正なものか。
・浄化槽の内部に正常な水位まで水が張ってあるか。
・散気装置から正常に空気が出るか。
・消毒剤が薬剤筒に入っているか。（袋に入っている場合は出してください）１） 使用開始時に次のことを確かめてください。

２） 薬剤筒に入れる薬剤は、浄化槽を使用するまでは開封しないでください。これを守らないと、消毒槽から塩素ガスが発生し空気中の水分と反応することにより塩酸を生じ、このために金属類を腐食する恐れがあります。
３） ブロワは本体損傷を防止する為に、定期的にエアフィルター等を清掃または交換してください。

2

２．維持管理および法定検査等について
２．維持管理および法定検査等について
２-１．保守点検

保守点検とは「浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業」をいい、浄化槽の作動状
況、施設全体の運転状況、放流水の水質等を調べ異常や故障を早期に発見し予防的処置を講ずる作業です。
本浄化槽は独自の処理方式ですので、本書に従って保守点検を行ってください。
項目
保 守 点 検時期および頻度
浄化槽の使用開始直前
開始後は、４ヶ月に１回以上

２-2．清掃清掃とは「浄化槽内に生じた汚泥、スカム等を引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、清掃等を行う作業」をいい、浄化槽の使用に伴い必ず発生する汚泥、スカム等を槽外へ引き出し、槽及び機器等を清掃する作業で浄化槽の機能を長期にわたって維持するために不可欠な作業です。
本浄化槽は独自の処理方式ですので、本書に従って清掃を行ってください。
項
清

目
掃

時期および頻度
１年に１回以上

２-3．法定検査

浄化槽は保守点検、清掃のほか、都道府県知事の指定する指定検査機関により、水質に関する検査を受けることが義務づけられており、第１回目の検査は通常「７条検査」といわれ使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間※に行うことになっております。（浄化槽法第７条）
２回目以降の検査は通常「11条検査」といわれ、その後毎年１回行うことになっております。（浄化槽法第11条）
項
法定検査

目
７条検査
11条検査

時期および頻度
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に実施※
毎年１回 実施※平成18 年2 月1 日より施行

3３．構造と機能について
３-１．概要

処理方式
人槽
処理性能

ピークカット流量調整型夾雑物除去担体流動生物濾過方式
５、７、１０人槽
ＢＯＤ＝20mg/Ｌ、ＳＳ＝20ｍｇ/Ｌ

横向流夾雑物除去槽に流入してきた汚水は、整流板を通り（汚水中の固形物が分離・貯留され）ながら、担体流動生物濾過槽（担体流動部）に流れ込みます。担体流動部では担体がばっ気により流動し、汚水中の有機物が分解され、その水が生物濾過部に入り底部に堆積した担体によりＳＳが除去されます。
生物濾過部は１日２回（3 時、１５時にそれぞれ２０分間）ばっ気による自動逆洗が行われ、捕捉したＳＳを剥離し、逆洗排水を逆洗排水移送装置により横向流夾雑物除去槽に移送します。
横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽の上部には一時的に流入汚水を貯留するピークカット流量調整部を設けており、担体流動生物濾過槽に設置されたエアリフト式の循環排出装置により生物濾過部の底部から揚水され、消毒槽に送られ放流されます。また循環排出装置（計量器）の側面には穴（循環水吐出口）が開いており、そこから担体流動部に循環水が出ています。

4

３-２．機能説明

本浄化槽は流入水量の変動を緩和し処理性能を安定させるために横向流夾雑物除去槽と担体流動
生物濾過槽の上部にピークカット流量調整部を設けています。ピークカット流量調整部に貯留された汚水は担体流動生物濾過槽（担体流動部）に設けた循環排出装置によって消毒槽に送られ、排出されます。ピークカット流量調整部の水位は下に示すように、流入のない時間帯はＬＷＬまで低下しており、流入水量に応じてＨＷＬまで水位が変動します。
循環排出装置はエアリフトと計量器で構成され、生物濾過部と担体流動部の循環と、処理水の排出とを兼ねています｡流入のない時間帯（槽内水位が LWL の時）は揚水量が減るため、揚水した水量分が全て循環水として担体流動部に戻りますが、汚水が流入し槽内の水位が上昇すると、揚水量が増加し、増加水量分が排出側の堰を越えて放流水として排出されます｡

１）ピークカット流量調整機能と循環排出装置について

ピー
クカ
ット
流量
調整
部

流入のない時

流入時

横向流夾雑物除去槽 担体流動生物濾過槽
循環排出装置ﾋﾟｰｸｶｯﾄ流量調整部
ＬＷＬ
循環

横向流夾雑物除去槽 担体流動生物濾過槽
流入 ﾋﾟｰｸｶｯﾄ流量調整部
循環排出装置 放流
ＨＷＬ
排出
循環

水位はLWLまで低下している状態｡循環排 槽全体の水位上昇で、流入水量を受け止出装置（ｴｱﾘﾌﾄﾎﾟﾝﾌﾟ）により、担体流動生物 め、循環排出装置（ｴｱﾘﾌﾄﾎﾟﾝﾌﾟ）により除々濾過槽内の循環のみ行われる｡に排出される為、処理性能が安定する｡
堰

循環
排出
装置

循環水吐出口消毒槽
側堰
循環水吐出口

消
毒
槽
側

消毒槽へ
循環水
（担体流動部へ）
揚水量：少（生物濾過部より）

循環水（担体流動部へ）
揚水量：大（生物濾過部より）水位が低く、揚水量が少ない為、揚水量分 水位の上昇に伴い、揚水量が増える｡担体流
は循環水として全て担体流動部に戻る｡
動部への循環水はほぼ一定のため、増加した水量分が排出側の堰を越え、放流水として消毒槽へ送られ、排出される｡

5

本浄化槽は生物濾過部に堆積した担体でSS を除去します。生物濾過部は、捕捉したSS による目詰まりを防止するため、１日２回流入のない時間帯（浄化槽出荷時の設定：３時、１５時）に 1 回
あたり20 分間自動的に逆洗を行います。以下に生物濾過部における逆洗の概要を示します｡
イメージ図
説 明

２）逆洗工程について

濾過
工程
（逆
洗前
）

逆洗
排水
移送
装置

担体
流動
部よ
り

循環

循
環
排
出
装
置

ＬＷＬ

逆洗直前の生物濾過部は捕捉された SS が蓄積された状態になっています。
逆洗は流入のない時間帯に行われるため、逆洗前後は浄化槽内の水位はおおむねLWLになっています（循環のみが行われ、放流水の排出は行われていません）。

逆洗

逆洗
工程

逆洗
排水
移送
装置

担体
流動
部よ
り

循環

循
環
排
出
装
置

ＬＷＬ

逆洗

濾過
工程
（逆
洗後
）

逆洗
排水
移送
装置

担体
流動
部よ
り

循環

循
環
排
出
装
置
逆洗

6

ブロワ内のタイマー設定時間帯になるとエアの流路が切替わり、濾過担体受けの下に設けた逆洗管よりばっ気による担体の展開をおこない、捕捉したSS 分を剥離させます。同時に剥離した汚泥を逆洗排水移送装置で横向流夾雑物除去槽の流入バッフル内に移送します｡この際、生物濾過部の水位が２～３cm
水位が低下しますが、問題ありません。

ＬＷＬ

リフレッシュされた担体で濾過が再開されます｡

３）処理工程（汚水、エアの流れ）について① 流入および放流のない状態（槽内水位ＬＷＬ位置）●担体流動部のばっ気、循環排出装置の作動（循環あり、放流なし）
汚水の流入が無く槽内水位がＬＷＬにある場合、放流水は排出されず担体流動生物濾
過槽内の循環のみが行われます。
逆洗排水
担体流動生物濾過槽
横向流夾雑物除去槽
移送装置
担体流動部 生物濾過部
循環排出
エア
装置
ブロワ
通常
循環水
散気
時 ② 流入および放流がある状態（槽内水位ＬＷＬ以上）●担体流動部のばっ気、循環排出装置の作動（循環あり、放流あり）
汚水が浄化槽に流入し槽内水位が上昇すると、循環排出装置（エアリフトポンプ）の揚水量が増え、排出用の堰を越えて放流水が排出されるようになります。
流入
逆洗排水
担体流動生物濾過槽
横向流夾雑物除去槽
水
担体流動部 生物濾過部 移送装置
放流
循環排出
エア
装置 排出 水ブロワ
循環水
●生物濾過部の逆洗、逆洗排水移送装置の作動
逆洗時は、ブロワの逆洗用吐出口より生物濾過部の逆洗管および逆洗排水移送装置（エアリフトポンプ）に空気が送られ、濾過担体の逆洗を行うとともに、担体から剥離したＳＳを横向流夾雑物除去槽に移送します。
逆洗
逆洗排水移送時
逆洗排水
担体流動生物濾過槽
移送装置
横向流夾雑物除去槽
担体流動部 生物濾過部
循環排出
エア
装置
ブロワ

7

３-３．特徴

横向流夾雑物除去槽および担体流動生物濾過槽の上部に設けており、流入水量変動が緩和され処理機能が安定します。

１）ピークカット流量調整機能

ピークカット流量調整部に貯留された汚水は担体流動生物濾過槽に設けたエアリフト式の循環排出装置で消毒槽に送られ、放流されます。
また計量器の側面には循環吐出口が開いており、そこから循環水が担体流動部に戻っていきます。

２）エアリフトによる放流

濾材がなく、ほぼ全面にφ５０の穴が開いた２枚の整流板を設けている構造なので、清掃が楽です。

３）清掃が楽な横向流夾雑物除去槽

担体に付着した微生物により汚水中の有機物が分解されるため、従来のような接触濾材の逆洗が不要です。

４）逆洗不要の担体流動方式

ＳＳは担体による濾過方式で除去されるため、従来のような沈殿槽（処理水槽）が不要で、また逆洗も自動で行われるため管理が楽です。

５）沈殿槽不要の濾過方式

8

４．保守点検のポイント
４．保守点検のポイント

ダイキＭＣＰ型は、独自の処理方式のため通常の接触ばっ気方式の浄化槽（例示仕様品）とは異なる点があります。以下に保守点検の重要ポイントを記しますので、特に注意して点検してください。
１）洗浄（掃除）箇所

以下の箇所につまりが生じると、槽内の満水、処理機能の低下などのトラブルが起きます
ので、保守点検毎にブラシ、水道水で洗浄してください。
①横向流夾雑物除去槽から担体流動生物濾過槽への移行口（ネット部）②循環排出装置の計量器内部と循環吐出口③担体流動部から生物濾過部への移行部（ネット部）※①、②、③はそれぞれｐ１２、１６、１８を参照してください。

２）循環排出装置の確認

浄化槽内の水位を整流板、仕切板の水位目安線で確認し、槽内の水位が一番下の水位線（ＬＷＬ）付近であれば、循環排出装置の計量器内水位（計量器内壁に水位線を設けています）
も一番下の水位線付近に水面がくるようにエアバルブ開度を調整し揚水量を設定します。同様に、槽内の水位が一番上の水位線（ＨＷＬ）付近であれば、計量器内水位も一番上の水位
線付近に水面がくるように、エアバルブ開度を調整し揚水量を設定します。
設定が適正であれば、槽内の水位（槽内水位用の水位線位置）と循環排出装置内の水位（計量器内水位の水位線位置）はほぼ同じになります※ｐ１４～１６を参照してください。

３）浄化槽内部の水位

浄化槽内部（横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽）の水位がＬＷＬ～ＨＷＬの範囲になっているか、また横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽、及び担体流動部と生物濾
過部に極端な水位差がないか確認してください。適正な状態とはそれぞれの槽に水位差がな
く、ピーク流入直後でなければ全ての槽内の水位はおおむねＬＷＬ～ＭＷＬです。
※ｐ１２、１３、１８を参照してください。

9４）横向流夾雑物除去槽から担体流動部への移行水

横向流夾雑物除去槽から担体流動部への移行水に多量のＳＳが混入していないか確認してください。混入している場合は、横向流夾雑物除去槽を引き抜き清掃してください。
なお、清掃時は担体流動生物濾過槽にバキュームホースを挿入しないでください。担体を引き抜いてしまうと、浄化槽が全く機能しなくなります。
※ｐ１３、２８を参照してください。

５）担体流動部における流動担体量の確認

流動担体量が２５～３５％の範囲になっているか確認してください。水張り直後は担体が浮上する場合もありますが、汚水が流入すると１週間前後で流動し始めます。
※ｐ１７を参照してください。

６）逆洗状況

保守点検時に手動で逆洗を行い、十分に担体が流動しているか確認してください。また逆洗排水移送量がおおむね５人槽で７Ｌ/分、７人槽で１０Ｌ/分、１０人槽で１４Ｌ/分になっているか確認してください。
※ｐ１６、１９を参照してください。

７）ブロワのタイマ設定

生物濾過部はタイマにより定期的に自動逆洗を行います。設定が適正か確認してください。
浄化槽出荷時の設定は１日２回（３時、１５時）にそれぞれ２０分間です。
※ｐ２０～２４を参照してください。

10５．使用前の点検・確認について

通常の保守点検前や、使用開始直前に浄化槽の製造、施工、内部作動装置の機能等を点検確認す
ることは、浄化槽の正常な運転のためにも、また保守点検・清掃作業に支障を生じさせないためにも極めて重要です。
１）浄化槽の設置状況の確認(１) 実施設と届出書類の照合① 設置された浄化槽と届出された浄化槽が同一であるかを申請書類等で照合確認してください。
① 本体、ブロワ等の設置されている場所が、保守点検及び清掃作業に支障がないかを確認してください。
② 浄化槽のマンホール等より雨水の流入の恐れがないかを確認してください。
③ 特に上部が駐車場になっている場合は車輌用仕様になっているか設計図書等で確認してください。
④ 住宅の場合、風呂排水、台所排水が接続されていることを確認してください。また、雨水配管が接続されていないことを確認してください。

(２)浄化槽周辺状況の確認① マンホールを開け、保守点検・清掃作業が容易かつ安全に行えるかを確認してください。
② 槽が水平に施工されているか確認し、各槽の水位関係、流入管底、放流管底等が正常かを確認してください。
③ 目視により槽内壁、仕切板、各配管、その他の内部設備に破損等がないかを確認してください。
④ 配管途中に空気もれがないか、散気、逆洗へのそれぞれの配管が正しく接続されているかを確認してください。

(３)浄化槽内部の確認

11

６．各装置の保守点検について
６-１．横向流夾雑物除去槽

横向流夾雑物除去槽から担体流動生物濾過槽への移行口にはネットを設けています。移行口が汚泥等で詰まると横向流夾雑物除去槽の水位が上昇し（水位差が生じ）、流入管の水没等の問題が起きますので、保守点検毎には必ず移行口（ネット部）をブラシ等でこすり、水道水で洗い落としてください。
※ 本浄化槽には万一浄化槽が冠水した場合に備えて、担体流動生物濾過槽から横向流夾雑物除去槽に担体が流れ出ないように、横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽の仕切板に担体流出防止ネットを設けています。担体流出防止ネットを外さないと洗浄できない人槽は一旦ネット（10 人槽はマジックテープ部）を外し、作業をしてください。作業後は元に戻してください。
※ マジックテープは消耗品です。貼りつきが悪くなった場合には、交換してください。（有償）

１）移行口の洗浄

ブラシ

移行口
移行バッフル

横向流夾雑物除去槽の整流板及び担体流動生物濾過槽の仕切板には水位目安線（次ページの図参照）を設けています。まず、横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽に水位差がないか確認してください。水位差が生じていれば横向流夾雑物除去槽から担体流動生物濾過槽への移行口（ネット部）が詰まっているので、ブラシ等でこすり、水道水で洗い落としてください。
次に、槽内（横向流夾雑物除去槽、担体流動生物濾過槽）の水位がＬＷＬ～ＨＷＬの範囲内に入っているかを確認してください。適正な状態はピーク流入直後でなければ槽内の水位はおおむねＬ
ＷＬ～ＭＷＬです。しかしいつ確認しても高水位もしくはＨＷＬ以上である場合は、以下の点が原因と思われますので、対処願います。
（1）循環排出装置の設定が適切でないので、循環排出装置の確認、調整を行う。（ｐ１４～1 ６
参照）（2）担体流動部から生物濾過部への移行部（ネット部）が詰まっている場合は、ブラシ等でこすり、水道水で洗い落とす。（ｐ１８参照）（3）使用水量を確認して、多すぎれば改善を促す。

２）水位の確認12水位目安線担体流出防止ネット
水位目安線

横向流夾雑物除去槽から見た様子

担体流動生物濾過槽から見た様子

横向流夾雑物除去槽の１、２、３室は基本的に水位差は生じません。万一、水位差が生じた場合
は整流板が汚泥、夾雑物で詰まっていますので、槽内を引き抜き、清掃してください。（ｐ２８参照）なお、清掃時に多量の異物（おむつ、衛生用品等）が確認されれば、異物を流さないように説明してください。

３）各室の水位差の確認

横向流夾雑物除去槽から担体流動生物濾過槽への移行
横向流夾雑物除去槽から担体流動生物濾過槽への移行
水を移行バッフル内で確認してください。移行水に多量
移行バッフルのＳＳが混入すると、移行口（ネット部）が詰まり、槽内の水位上昇や生物濾過部の閉塞および処理性能の悪化
等のトラブルが起きますので、早急に横向流夾雑物除去
槽の引き抜き・清掃を行ってください。（ｐ２８参照）※ 本浄化槽には万一浄化槽が冠水した場合に備えて、担体流動生物濾過槽から横向流夾雑物除去槽に担体が流れ出ないように、横向流夾雑物除去槽と担体流
動生物濾過槽の仕切板に担体流出防止ネットを設けています。担体流出防止ネットを外さないと採水できない人槽は一旦ネットを外し、作業をしてください。作業後は元に戻してください。

４）移行水の確認

13

６-２．担体流動生物濾過槽（担体流動部）

担体流動生物濾過槽上部の開口には浄化槽の清掃時に誤ってバキュームホースを挿入しないように「汚泥引き出し禁止ネット」を設けています。点検、調整時には一旦「汚泥引き出し禁止ネット」を外し、作業後は元の位置に戻してください。
１）循環排出装置(１) 調整方法

循環排出装置は下記の要領で調整します。なお、調整の例をｐ１４、１５に示しています。
① 浄化槽内の水位を水位目安線で確認します。
② ①で確認した水位が一番下のライン（ＬＷＬ）付近であれば循環排出装置の計量器内水位も一番下のライン付近に水面がくるように、また一番上のライン（ＨＷＬ）付近であれば計量器内水位も一番上のライン付近に水面がくるように、エアバルブ開度を調整し、揚水量を設定します。なお、計量器内の一番下のラインは放流側の堰の上端になっていますので、浄化槽内の水位がＬＷＬ時は計量器内の水は放流側の堰を越えるか越えないかの位置になります。
浄化槽内の水位（水位目安線の位置）と計量器内の水位（水位目安線の位置）とがほぼ一致するようにエアバルブを調整してください。
例１ 槽内の水位がＬＷＬ（一番下の水位目安線）の時↓
計量器も一番下の水位目安線付近に水面が来るように調整する
一番下の水位線

槽内の水位計量器の調整位置

14

一番下の水位線

例２ 槽内の水位がＭＷＬ（下から２番目の水位目安線）の時↓
計量器も下から２番目の水位目安線付近に水面が来るように調整する
下から２番目

槽内の水位

下から２番目

計量器の調整位置

例３ 槽内の水位がＨＷＬ（一番上の水位目安線）の時↓
計量器も一番上の水位目安線付近に水面が来るように調整する
一番上

一番上

計量器の調整位置

槽内の水位

浄化槽出荷時には下表の設定にしていますが、浄化槽設置後には必ず確認、調整を行ってください。
循環排出装置の初期設定値及びＬＷＬ時循環水量の目安
5 人槽
７人槽
１０人槽
バルブ開度 [％]
４０
６５
７７．５
LWL時循環水量の３．５５７目安[Ｌ/分]15

※ 本装置は、処理水をエアリフトによって排出します｡エアリフトが作動しないと、槽内が満水となり、水質の悪い水がオーバーフローしてしまいますので、必ずエアリフトは作動させた状態にしてください｡※ バルブ開度を上げても揚水量が増えない場合はブロワの能力低下、エアバルブ、揚水管の詰まりが考えられますので、点検、洗浄等をしてください（揚水管はｐ１６参照）。
ブロワ、エアバルブ、揚水管に問題がなければ、生物濾過部の閉塞（詰まり）が考えられます。生物濾過部の洗浄をしてください。（ｐ１９参照）

注意：(２) 洗浄方法

保守点検時には必ず計量器内部及び循環吐出口をブラシ等でこすり、水道水で洗い落としてください。
揚水管の洗浄は循環排出装置の計量器の蓋を外し、揚水 揚水吐出部
管に水道ホースを挿入し、水道水で洗浄するか、もしくは揚水管の吐出部をウエス等で塞ぎ、エアリフトのエアを逆流させてください。なお、作業中は生物濾過部がかき乱されますので一時的に水質が悪くなりますが、数時間後には回復します。

循環吐出口

２）逆洗排水移送装置(１) 調整方法

生物濾過部上面の蓋を外し、内部の水位を確認してください。水
逆洗排水移送管位が低すぎる（担体流動部の水位よりも１０cm 以上低い）場合は、循環排出装置の設定が適切でないため、水道水をＬＷＬ程度まで入れ、循環排出装置の調整をした上で、以下の要領で逆洗排水移送量を調整してください。
① ブロワのタイマを手動逆洗にします。
② 逆洗排水移送装置の移送水量は逆洗排水移送管の先端部（流入バッフル内）で実測し、おおむね５人槽で７Ｌ/分、７人槽で１０Ｌ/分、１０人槽で１４Ｌ/分になるようにエ
ビーカー等
アバルブを調整してください。
エアバルブは３方バルブを使用しており、１つのバルブで逆洗排水移送装置用エアと逆洗用エアのバランスをとっていますので、開度目盛りの赤色部の範囲内で調整してください。
浄化槽出荷時には下表の設定にしていますが、浄化槽設置後には必ず確認、調整を行ってください。
逆洗排水移送装置の初期設定値
5 人槽
７人槽
１０人槽
移送水量[Ｌ/分]
７
１０１４
バルブ開度 [％]
１０
１５
２０
16

(２) 洗浄方法

逆洗排水移送管には掃除口を設けています。スライム等の付着が流れを阻害している場合は、水道水を流しながら掃除
口にブラシ等を挿入してこすり落としてください。
揚水管の洗浄は逆洗排水移送装置の蓋を外し、揚水管に水 ブラシ
道ホースを挿入し、水道水で洗浄するか、もしくは揚水管の上部をウエス等で塞ぎ、エアリフトのエアを逆流させてください。なお、作業中は生物濾過部がかき乱されますので一時的に水質が悪くなりますが、数時間後には回復します。

掃除口

蓋

揚水管

３）流動担体量と散気管の確認(１) 流動担体量の確認方法

担体流動部のばっ気中に槽内の汚水を担体ごと１Ｌ程度すくい、沈降した担体の容積を測定してください。担体の容積がすくった量に対して２５～３５％あれば適正です。なお、明らかに適正範囲
以下（２０％以下）の場合はブロワの能力低下、散気管の詰まり、槽底部への担体の溜まりが考えられますので、確認し問題があれば改善後、再度担体の流動量を測定してください。万一、担体の減少（２０％以下）により水質が悪化したと判断できる場合は、補充または状況に応じて交換してください。
水張り直後は担体が浮上し流動しない場合がありますが、汚水の流入が始まると１週間前後で流動し始めます。なお、浄化槽を使用中に担体が浮上した場合は、散気管及びブロワの点検を行ってください。
（ｐ１８、２０～２４参照）

担体流動部の汚水を担体ごと
１ L 程度すくう。

沈降している担体の容積を測定。

17

(２) 散気管の点検方法① 取り出し1. ユニオンを外し、そのまま１０cm
程度上方に引き上げます。
2. そのまま時計回りに９０度回転させて引き上げます。
② 取り付け1. 取り出しと逆の要領で槽内に入れ、槽底部より１０cm 程度上で９０度回転させます。
2. 槽底部には散気管のズレ止めがあります
ので、そこに入るようにセットし、ユニオンを締めます。適正な位置にセットされていれば、ユニオンをスムーズに締めることができます。

ユニオン

散気管

ズレ止め
６-３．担体流動生物濾過槽（生物濾過部）

担体流動部から生物濾過部への移行部にはネットを設けています。移行部が汚泥等で詰まると担体流動部との水位差が生じますので、保守点検毎に必ず移行部（ネット部）をブラシ等でこすり、水道水で洗い落としてください。

ブラシ１）担体流動部から生物濾過部への移行部の洗浄

移行部

生物濾過部と担体流動部の水位差を確認してください。適正な状態とは水位差のない状態です。水位差が１０ cm 以上ある場合は以下の原因が考えられますので、対処願います。
水位差・循環排出装置の確認、調整を行ってください。（ｐ１４～１６参照）

２）担体流動部との水位差の確認（生物濾過部）（担体流動部）18

生物濾過部上面の蓋を外し、ブロワのタイマを手動逆洗にしてください。十分に担体が流動していれば適正です。十分に流動していない場合は以下の原因が考えられますので、対処願います。
・ブロワの点検、修理をします。（ｐ２０～２４参照）
・逆洗排水移送量を点検確認します。（ｐ１６参照）
なお、逆洗後は担体が浮上する場合がありますが、浮上した担体でもＳＳの除去が行われますので性能上問題ありません。浮上担体は数時間後には沈降します。
生物濾過部上面の蓋を元に戻す際、蓋の半分程度穴に入るまで押し込んでください。押し込みす
ぎますと蓋が外しにくくなりますのでご注意ください。

３）逆洗時の担体の流動状態

蓋の取り外し循環排出装置のエア調整バルブ開度を上げても揚水量 ジャバラホースが増えない場合は、ブロワの能力低下、エアバルブ、揚水管及び生物濾過部の詰まりが考えられます。ブロワ、
エアバルブ、揚水管を点検、洗浄しても改善されない場
合は、以下の要領で生物濾過部を洗浄してください。また、ブロワのタイマー設定を再確認してください。（各設定がされていない、もしくは重複して設定している時
パイプは自動逆洗が行われない場合があります。）
1. φ１３の塩ビパイプ（１.５ m 程度）、ソケット（１個）を用意します。
2. 生物濾過部上面の蓋を外します。
3. 用意したパイプ、ソケットを接続し、生物濾過部に挿入します。
4. ブロワを停止後ユニオンからジャバラホースを外し、用意したソケットに接続します。
5. ブロワを作動させて手動逆洗とします。
6. パイプの先からエアを出しながら、担体をかき混ぜてください（２０分程度）。
7. パイプからジャバラホースを外しパイプを取り出します。
8. ジャバラホースを元の位置に戻した後再度手動逆洗を行い、十分に担体が流動し、適正に逆洗排水が作動しているか確認します（２０分）。
9. 確認後、生物濾過部上面の蓋を閉めます。

４）生物濾過部の閉塞（詰まり）時の対処方法
４）生物濾過部の閉塞（詰まり）時の対処方法

キャップ

６-４．消毒槽

消毒筒は溶解量調整部をまわすことで、薬剤筒開口部の開度を微調整することができます。残留塩素濃度を測定し、溶解量が多すぎると判断できる時
は、溶解量調整部を回して薬剤筒開口部を狭くしてください。逆に溶解量が少なすぎると判断できる時は、薬剤筒開口部を広くしてください。
有機系塩素剤（イソシアヌル酸系）と無機系塩素剤（次亜塩素酸カルシウ
ム）を混合しないでください。爆発する恐れがあります。

１）薬剤溶解量の調整方法

19

薬剤筒本体

溶解量調整部
薬剤筒開口部

６-５．ブロワ

ブロワには２つの吐出口（散気、逆洗）があり、タイマ制御で吐出先を切り替えます。ブロワを運転して、散気配管、逆洗配管が正しく接続されていることを確認してください。通常は散気用、
自動逆洗時及び手動逆洗時は逆洗用の吐出口からエアが出ます。

１）ブロワと本体の接続

逆洗用

散気用

散気用

ブロワ
逆洗用

２） タイマーの出荷時の設定

出荷時には以下のように現在時刻、逆洗の設定はしていますが、使用開始前に必ず確認・設定をしてください。
項 目
逆洗時刻
逆洗回数
逆洗時間

設定値
３：００、１５：００
１日２回
１回あたり２０分

３） ブロワの操作方法※（株）テクノ高槻製ブロワ（株）テクノ高槻製ブロワの場合
ブロワの場合（アース工の場合（アース工事は不要です）（アース工事は不要です）(１) ブロワカバーの取り外し方① ハウジングカバーの上部についているノブボルトを左下図のように回して外します。ノブボ
ルトのネジ部に内部浸水防止用のＯ－リングが付いています。脱落にご注意ください。
② ハウジングカバーを上に引き上げて外します。（右下図）外れにくいときはハウジングカバ
ーを左右に揺らしながら上に引き上げると外れやすくなります。

20

(２) タイマーユニットの説明

手動ボタン ：自動運転を中止し、任意の方向（ポート１：逆洗 ポー
ト２：散気）への切り替えを行います。
設定ボタン ：逆洗時間の設定や時計合せ等の設定モードを切り替えます。逆洗時間は１日最大３回まで設定できます。
時 分 ボタン：逆洗時間の設定や時計合せを設定する時に押します。
リセットボタン：タイマーの設定をクリアします。このボタンを押した後は、必ず新たな時間設定を行ってください。

(３) タイマーユニットの設定確認① 現在時刻の確認と設定
液晶表示が「自動」になっている状態で現在の時刻が表示されていることを確認してください（右図）。時刻が間違っている場合は次の方法で修正してください。
1. 設定ボタンを押して液晶画面右下部に「時計合せ」を表示させます。設定ボタンを１回押すごとに下図のように切り替わります。
2. 時刻表示が点滅し「時計合せ」と表示されましたら 時
分 ボタンを押して現在時刻を設定します。 時 ボタンを１回押すと１時間ずつ進みます。長押しをすると早送りします。
（２４時間表示）分 ボタンを１回押すと１分ずつ進みます。
長押しをすると早送りします。５９の次は００に戻り、「時」の桁上げはしません。
自動運転

タイマーＡ
ＯＮ時刻設定タイマーＡ
ＯＦＦ時刻設定

時計合せ

タイマーＢ
ＯＦＦ時刻設定

タイマーＢ
ＯＮ時刻設定② タイマーＡの逆洗開始時刻の確認
逆洗開始時刻を切り替える場合は、最初にタイマーＡを必ず設定してください。
1. 「自動」の状態から設定ボタンを１回押すと右図のように「タイマーＡ ＯＮ」と表示され、逆洗開始の時刻が表示されます。
2. 設定時刻を設定していない、もしくは変更するときは 時 分
ボタンを押して設定してください。操作は前述の現在時刻の設定と同じです。
③ タイマーＡの逆洗終了時刻の確認
1. 前述②の状態から引き続き設定ボタンを 1 回押すと右図のように「タイマーＡ ＯＦＦ」と、逆洗終了の時刻が表示されます。
2. 設定時刻を変更するときは 時 分 ボタンを押して設定してください。操作は前述の現在時刻の設定と同じです。
21④２回目の逆洗への切り替えの確認、設定（タイマーＢ設定）
1. 前述③の状態から引き続き設定ボタンを1 回押すと右図のように「タイマーＢ ＯＮ」と表示されますので、 時 分 ボタンを押して逆洗開始時刻の設定をしてください。操作は前述の現在時刻の設定と同じです。
2. もう一度設定ボタンを押すと「タイマーＢ ＯＦＦ」と表示されますので、 時 分 ボタンを押して逆洗終了時刻の設定をしてください。操作は前述の現在時刻の設定と同じです。
3. 終了する場合は、もう一度設定ボタンを押して「自動」に切り替えます。この時、液晶画
面には「自動」「タイマーＡ」「タイマーＢ」と表示されます。
※逆洗回数を3 回／日に設定する場合のみ、下記⑤の設定を行ってください。
（標準設定の逆洗回数は2 回／日です）⑤3 回目の逆洗時刻
回目の逆洗時刻の設定（
時刻の設定（補助の設定（補助タイマー
補助タイマーA
タイマーA Ｂ設定）
1. 前述④の状態で設定ボタンを3 秒以上押すと右図のように「タイマーA タイマーＢ ＯＮ」と表示され、隠しタイマーAB の開始時刻の設定が行えます。
時 分 ボタンを押して逆洗開始時刻を設定してください。操作は前述の現在時刻の設定と同じです。
2. もう一度設定ボタンを押すと「タイマーA タイマー
Ｂ ＯＦＦ」と表示されますので、 時 分 ボタンを押して逆洗終了時刻の設定をしてください。操作は前述の現在時刻の設定と同じです。
3. 終了する場合は、もう一度設定ボタンを押して「自動」に切り替えてください。3 回目の設定は「自動」の時、液晶画面には表示されません。
(４)リセットボタンについてリセットボタンは、各タイマーの設定時刻の消去を行う場合に使用します。設定ボタンを押して消去したいタイマーの「ＯＮ」または「ＯＦＦ」の状態を選び、リセットボタンを押すと時刻表示が消え、設定が無効になります。設定は無効になっていますが、リセットした「ＯＮ」または「ＯＦＦ」のもう片方は、時刻のメモリーが残っています。誤作動防止のため「ＯＮ」の時刻をリセットしたら、「ＯＦＦ」の時刻も必ずリセットしてください。「時計合せ」モードの時、リセットボタンを３秒以上押すと、すべての時刻が消去されて、００：００で点滅しますので、再度、現在時刻から設定しなおしてください。

(5)送気の確認

全ての設定が終わりましたら、正常に「散気」「逆洗」に切り替えができるか確認してください。
本機は「手動」で送気の確認ができます。
1. 「自動」の状態から手動ボタンを押すと「手動」「ポート１」が表示され（右図）ポンプの逆洗側ノズルから送気されます。この時、槽内に正しく送気されていることを確認して22

ください。
2. もう一度手動ボタンを押すと「手動」「ポート２」と表示され、ポンプの散気側ノズルから送気されます。この時、槽内に正しく送気されていることを確認してください。
3. 手動ボタンは、押すごとに「ポート１」＝逆洗、「ポート２」＝散気を繰り返えします。
4. 確認終了後は設定ボタンを１回押して「自動」に切り替
え、自動運転モードにします。
※電源を入れると自動的に数回にわたり連続して切り替えを行います。これは、切り替え中に停電になったときなどを想定して、電源を切る直前の状態にするための処理で、故障ではありません。
※設定途中の状態で一定時間（「時計合せ」と「タイマー設定モード」では１分、手動逆洗モード
では１０分）放置しますと、自動的に自動運転モードに切り替わりますのでご注意ください。
※安永エアポンプ（株）製ブロワ
安永エアポンプ（株）製ブロワの場合
ブロワの場合（アース工事は必要です）の場合（アース工事は必要です）（１）タイマーの説明（１）タイマーの説明◎ モニタ（液晶画面）：現在時刻や設定状態を表示します。
◎ 【手動逆洗】ボタン：手動逆洗運転を行います。
◎ 【設定】ボタン ：各設定を行います。
◎ 【時】ボタン ：現在時刻及び逆洗開始時刻を変更します。
◎ 【分】ボタン ：現在時刻及び逆洗終了時刻を変更します。

（２）モニター表示の説明（２）モニター表示の説明◎ 時計合せ ：現在時刻設定中に点灯します。
◎ 自動 ：自動運転中に点灯します。
◎ 手動 ：手動逆洗運転中に点灯します。
◎ ＯＮ ：逆洗状態で運転しているときに点灯します。
また逆洗開始時刻の設定中に点灯します。
◎ ＯＦＦ ：逆洗終了時刻の設定中に点灯します。
◎ ８８：８８：現在時刻、逆洗開始時刻、逆洗終了時刻を表示します。
（３）時刻の設定方法（３）時刻の設定方法

現在時刻は工場出荷時に設定されています。液晶表示が『自動』になっている状態で現在時刻が表示されていることを確認してください。
現在時刻の確認および設定を変更する必要がある場合は、下記要領にしたがい操作してください。

① 液晶表示が自動運転になっている状態で【設定】ボタンを押すと、『時計合せ』
点灯が表示され時刻表示が点滅します。
② 【時】【分】ボタンを押して、現在時刻を変更します。（ボタンを長押しすると早送りになります。）【設定】ボタンを押すと確定し、引き続いて逆洗タイマーの確認、設定モードに移行します。
23

点滅

（時刻設定のみの場合は、液晶表示が自動運転（『現在時刻』と『自動』が点灯）になるまで【設定】ボタンを押してください。）（４）逆洗タイマーの確認と設定（４）逆洗タイマーの確認と設定
逆洗開始・終了時刻は工場出荷時に初期設定されています。
設定内容の確認および設定内容を変更する必要がある場合は、下記要領にしたがい操作してください。

① 液晶表示が自動運転になっている状態で【設定】ボタンを２回押すと、逆洗番号『１』が表示されます。（逆洗開始・終了時刻が設定されている場合は『自動』点灯。）② 【設定】ボタンを押すと、1 回目の逆洗開始時刻が表示されます。変更する場合は【時】ボタンを押して変更してください。
点滅③ 【設定】ボタンを押すと、1 回目の逆洗終了時刻が表示されます。変更する場合は【分】ボタンを押して変更してください。（最大20 分まで設定 点滅可能。）④ 【設定】ボタンを押すと、逆洗番号『２』が表示されます。
逆洗時刻設定を終了する場合【設定】ボタンを押した後、【時】ボタンで逆洗開始時刻を『０：００』にしてください。
再度【設定】ボタン押した後、【分】ボタンで逆洗終了時刻を『０：００』にしてください。
2 回目以降の逆洗時刻設定をする場合
手順2～4 を繰り返し、2 回目の逆洗開始時刻及び逆洗終了時刻を設定します。（同様の手順で最大24 回目まで設定可能。【設定】ボタンを押すと、自動運転に戻ります。

（５）手動逆洗運転の方法（５）手動逆洗運転の方法【手動逆洗】ボタンを押すと所定の時間、強制逆洗運転になります。もう一度【手動逆洗】ボタンを押すと自動運転に戻ります。

点灯

６-６．異常時の対策
１）発泡対策

発泡現象は微生物量が少ない使用開始時、散気風量が多い場合、気温と水温の差が大きい場
合、多量の洗剤が流入した場合等に起こることがあります。家庭用小型合併処理浄化槽の場合、使用開始当初に起こることが多いのですが、ほとんどの場合、使用開始からある程度の時間が経過すれば発泡は解消されます。
しかし早期に対策を講じなければならない場合は、消泡剤を使用して泡を消してください。さらにシーディングを行い、担体流動生物濾過槽に微生物を供給し生物処理を円滑に行わせることも発泡の対策になります。また、洗剤が多量に流入している場合は上記の作業のほか、浄化槽管理者（使用者）に洗剤の使用量を適正にしていただくようお願いしてください。
※もし発泡によって消毒槽蓋、生物濾過部上部、担体流出防止ネット上へ担体が載っている場合には、担体流動部へ戻してください。
24

点灯

点灯
点灯
点灯

点灯

浄化槽内に害虫（ろ床バエ・蚊等）が発生することがあります。極少量では問題は無いのですが大量に発生、または浄化槽外へ飛散するようでしたら処理を行ってください。市販の殺虫剤で即効的に駆除し、浄化槽用の吊り下げ式殺虫プレート（蒸散性タイプ）等を取り付けてください。

２）害虫対策

浄化槽の中で臭気の発生する恐れのある箇所として横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽が挙げられます。特に横向流夾雑物除去槽は所定の機能を発揮するまで、ある程度の期間を要する
ため、この間に臭気が発生する場合が考えられます。この場合は、早期に処理性能を立ち上げるためにシーディングを行うことを推奨します。
また担体流動生物濾過槽からの悪臭の発生の原因については、種々考えられますが、主に負荷量の増加が考えられます。以下に対処例を記します。
1. 応急的な方法としては、マンホールをパッキン等でシールしてください。
2. 家屋内への悪臭の逆流は、浄化槽までの配管に、臭気止めが適切になされていない場合に発生する可能性があります。配管経路の調査を行い、トラップを設けるなどして対処してください。
3. 排気筒（臭突）を設置してください。この場合、排気筒の高さを付近の建物の軒先よりも高くし、風向きなども十分に考慮して施工を行ってください。
4. 担体流動生物濾過槽へシーディングを行ってください。

３）臭気対策

担体流動生物濾過槽内で、消毒槽の蓋、生物濾過部上部、担体流出防止ネットへ担体が載ることがあります。ほとんどの場合、異常水位時（ＨＷＬ以上）に散気されることが原因と考えられます。
異常水位を防ぐ方法を以下に記します。
１．各部移行ネットのつまりがないか確認し、つまりが生じている場合には、ブラシ、水道水で洗浄してください。（ｐ１２、１８を参照してください）
２．循環排出装置の計量器内水位を確認し、調整、洗浄してください。（ｐ1 ４～１６を参照してください）
３．生物濾過部を確認し、閉塞している場合には洗浄してください。（ｐ１９を参照してください）
４．使用水量を確認してください。多い場合は節水を呼びかける等、改善を促してください。
５．流入水の少ない時間帯（3：00、15：00）に逆洗時間を設定していますが、その時間帯に流入水が多い場合、消毒槽へ移行しなくなり異常水位になることが考えられますので、逆洗開始時刻を使用者に合わせた時間帯に変更してください。
６．自然放流タイプにおいて、放流先から雨水等逆流し異常水位になる場合があります。頻繁に起こる場合には、別置きの放流ポンプ槽を設置してください。（設置場所に応じた施工をしてください）※消毒槽の蓋、生物濾過部上部、担体流出防止ネットへ担体が載っている場合には、担体流動部へ戻してください。

４）担体の槽内流出対策

担体流動部の担体の大きさが6mm 角以下（通常10mm 角）になりますと移行口ネット等より流出することがあります。この場合には、担体流動率が25%～35%になるように担体を補充または交換してください。

５）担体について25

７．保守点検早見表

項目
管理の目安
対処方法
参照頁
管渠
・異物を除去する（会所ます・流入管路・ ・閉塞のないこと－
・異物の付着のないこと
・異物を流さないよう説明する
放流管路）
・マンホールのフタを閉めた状態 ・マンホール枠内の土砂等を除去する
臭気の確認
でも不快臭がないこと
・必要に応じてパッキン等で密閉する ｐ２５（わずかな下水臭は正常） ・臭突管をつける
害虫の発生状況 ・著しく発生していないこと ・槽内に防虫プレートを吊るす
ｐ２５
移行バッフル内 ・ブラシ、水道水等で移行口を洗浄する（点検時必須）
p1２
移行口の洗浄・ＬＷＬ以下の場合① 漏水箇所があれば修理する・高水位（ＨＷＬ以上）の場合
・水位が槽内部の水位線の範囲に ①循環排出装置の点検、調整をする p1４
あること（p12、1３参照） ② 担体流動部から生物濾過部への移 p１８
横向 水位の確認
行部を洗浄する流夾
③ 使用水量を確認し、多ければ改善を促す
雑物
・担体流動生物濾過槽と水位差が ・移行バッフル内移行口を洗浄する p1２
除去ないこと（p1３参照）
槽 汚泥の堆積状況 ・３室の堆積量が移行バッフル底面（槽底部より８０cm）より低 ・８０cmより高い場合は、引き抜き清
ｐ２８
掃する
いこと
・１０cm以上の場合は、引き抜き清掃
スカム発生状況 ・３室のスカム厚（移行バッフル付
ｐ２８近）が１０cm以内であること する・流入時に多量のＳＳが次の担体
移行水の確認 流動生物濾過槽へ移行していな ・ＳＳが多い場合は、引き抜き清掃する ｐ２８
いこと（p1３参照）
・ＬＷＬ以下の場合① 漏水箇所があれば修理する
・ＨＷＬ以上の場合
水位が槽内部の水位線の範囲に ① 循環排出装置の点検、調整をする ｐ１４
水位の確認 ・あること（p12、1３参照）② 担体流動部から生物濾過部への移 ｐ１８
行部を洗浄する
担体③ 使用水量を確認し、多ければ改善を促す
流動・消泡剤、シーディング剤を使用する
部
泡の状況 ・異常な発泡のないこと
・洗剤使用量を確認し、多ければ改善を ｐ２４
促す
・水張り直後は担体が浮上し流動しな・担体ごと汚水を１Ｌ程度すくい、 いが、通常は１週間前後で流動し始め
流動担体量の確認 すくった量に対して担体が２５ ・る散気管の設置位置の確認及び洗浄を ｐ18～３５％であること（p17参照） する・ブロワの点検・修理をする
ｐ20

26

項目

管理の目安

対処方法
備考
・横向流夾雑物除去槽からの移行水に多 ｐ13
量のＳＳが混入していれば、横向流夾 ｐ28
担体
・
槽内に多量のＳＳが浮遊してい雑物除去槽の汚泥の引き抜きを行う
流動 槽内の状況
ないこと
・自動逆洗の設定を確認する
p20
・
循環排出装置の項を参考に循環排出装
p14
部
置の点検、調整をする
・循環排出装置の項を参考に循環排出装 p14
循環水の状況 ・循環水が槽内の水よりも清澄で、透視度が２０cm以上であること 置の点検、調整をする
・ブラシ、水道水等で計量器内及び循環水吐出穴を洗浄する（点検時 p16
循環排出装置の洗浄必須）
循環・循環吐出口を洗浄する
p16
排出・
排出調整バルブを調整する
p14
・
浄化槽内部の水位線と計量器
・
ブロワの点検、揚水管内部の洗浄をす
p20
装置 循環排出装置の確認 内部の水位線がほぼ一致し、 る
かつ、循環水が適正に出てい ・上記作業をしても揚水量が増えない p16
p19
ること（p14参照）
場合は、生物濾過部の詰まりを解消
し、ブロワのタイマー設定を確認する
生物濾過部への ・ブラシ、水道水等で洗浄する（点検時必須）
ｐ18
移行部の洗浄・生物濾過部への移行部を洗浄する ｐ18
生物 水位の確認 ・し水位が担体流動部に対して著
く 低 下 し て い な い こ と ・循環排出装置の項を参考に循環排出 ｐ14（p18参照）
装置の洗浄、確認をする
濾過・手動逆洗を行い、槽内の担体 ・ブロワの点検・修理をする
p20
が十分に流動していること
・
逆洗排水移送量を合わせ、エアバラン
p16
部 手動逆洗時の流動状況（p19参照）
スを調整する
・手動逆洗を行い、おおむね５
逆洗排水移送量 人槽で７Ｌ/分、７人槽で１０ ・エアバルブを調整し、移送量を合わせ p16の確認
Ｌ/分、１０人槽で１４Ｌ/分で るあること
薬剤筒・正しく保持されていること ・適正な位置にセットし直す－
消毒
薬剤・規定量入っていること
・薬剤を補充する－槽
異物
・異物の無いこと・除去する－
放流水の水質 ・残留塩素が検出されること ・汚水との接触部を調整する
ｐ19
自動逆洗設定 ・現在時刻、逆洗設定が適正で ・適正に設定する
ｐ20
の確認
あること
・エアフィルターは４カ月毎に点検掃 p20
ブロ エアフィルター ・目詰まりのないこと除し、１～２年で交換する
ワ・据え付け状況を確認し、ブロワの異常 －運転音
・異常のないことであれば部品等を交換する・送気量が正常であること
・エアフィルター、配管を点検する
空気量・漏れの無いこと・破損部を交換する

27

８．清掃について
８-１．清掃時期の目安

清掃は、通常の使用条件において１年に１回以上行うように定められていますが、浄化槽の使用実態に応じて清掃間隔が異なってくることがあります。本浄化槽の場合、清掃の対象となるのは横向流夾雑
物除去槽で、清掃の時期の目安は以下のような状態になった時です。
1. 横向流夾雑物除去槽から担体流動生物濾過槽への移行水に多量のＳＳが混入している時。
2. 横向流夾雑物除去槽（３室）の堆積汚泥厚が移行バッフルの底面（底部より８０cm）付近まで到達している場合。
3. 横向流夾雑物除去槽（３室）のスカムが厚くなり、移行バッフルの下端（ＬＷＬより１０cm）
付近まで到達している場合。
８-２．清掃の手順

本浄化槽には万一浄化槽が冠水した場合に備えて、担体流動生物濾過槽から横向流夾雑物除去槽に担体が流れ出ないように、横向流夾雑物除去槽と担体流動生物濾過槽の仕切板に担体流出防止ネットを設けています。担体流出防止ネットを外さないとバキュームホースが挿入できない場合は一旦ネットを外し、ホースを挿入し清掃作業をしてください。作業後は元に戻してください。
1. バキュームホースを横向流夾雑物除去槽内に入れ引き出します。横向流夾雑物除去槽は１、２、３室のどこから引き出しても１～３室のほぼ全量（槽底部より１０ cm 上まで）引き出せます。
2. 槽内の整流板を高圧水等で洗浄し、整流板壁面や開口部に付着した汚泥や異物を洗い落としてください（槽の内壁も同様）。
3. １、２、３室の底部に残った汚水を引き出します。
4. 清掃が終わったら、槽内に水を張ります。
※ 横向流夾雑物除去槽の引き出し量は１～３室とも全量です。
※ 清掃時期の目安に記した状態が確認された場合は、すみやかに清掃してください。担体
流動生物濾過槽に多量の汚泥が入ると、生物濾過部の閉塞および処理性能の悪化等のトラブルが起きます。
※ 清掃時には整流板を必ず水で洗浄し、開口部に付着した汚泥や異物を洗い落としてください。
※ 担体流動生物濾過槽にバキュームホースを投入しないでください。誤って担体を引き抜
いてしまいますと、浄化槽が全く機能しなくなる場合がありますので十分ご注意くださ
い。

注意：

28

ＭＣＰ型 保守点検記録票

検都道府県コード
保守点検日時： 年 月 日 AM・PM（ ： ）印
浄化槽の使用者名：
住所：
浄化槽の管理者名：
巡回用件：定期・契約・要請・その他（）
人 実使用人員：
人
メーカー名・型式名：ダイキ・ＭＣＰ－ 5 ・ 7 ・ 10 型 処理対象人員：
処理方式：ピークカット流量調整型夾雑物除去）
担体流動生物濾過方式 水道の積算流量計（無・有：メーター値
天候：
気温：℃ 異常な臭気：無・有 異常な騒音：無・有異常な振動：無・有
水温
透視度
pH
DO
亜硝酸性窒素 残留塩素
水質の測定
外観
臭気
[℃]
[cm]
[－]
[mg/l] （GR 反応）※ [mg/l]――
横向流夾雑物除去槽 良・不良 無･有（ ） ―
―
―
―
―
―
担体流動 担体流動部 良・不良 無･有（ ）―生物濾過槽 循環水 良・不良 無･有（ ） ――－ + ++ ―良・不良 無･有（ ） ―
―
消毒槽
―
―
―
注）1.臭気：有の場合はその特徴を記入する。（a:下水臭、b:し尿臭、c:腐敗臭、d:ｶﾋﾞ臭、e:その他）
2. ※：必要に応じて測定する。
点 検 箇 所
作 業 内 容流入管路
管路の閉塞、異物の付着など（無・有）移行バッフル内の移行口をかならず掃除する 移行水 SS（少・多）横向流夾雑物除去槽 水位（LWL～MWL～HWL・その他） 担体流動生物濾過槽との水位差（無・有）
3 室スカム厚（cm） 3 室汚泥堆積厚（cm） 閉塞（無・有）担体流動生物濾過槽 水位（LWL～MWL～HWL･その他） 泡の発生（無・有） 流動担体量（ %）（担体流動部）
槽内 SS（少・多） 担体の色相や生物付着状況（適・不適）
循環水吐出口及び計量器内をかならず掃除する
循環排出装置
計量器内水位（適・不適） バルブ開度（適・不適）
担体流動生物濾過槽 生物濾過部への移行部をかならず掃除する 担体流動部との水位差（適・不適）（生物濾過部）
逆洗状況（適・不適） バルブ開度（適・不適）
逆洗排水移送装置 逆洗排水移送水量（ L/分）
消毒槽
消毒剤（無・有） 異物の付着（無・有）放流管路
管路の閉塞、異物の付着など（無・有）ブロワ
異常音・発熱（無・有） エアフィルタ（適・不適）
現在時刻（適・不適） 逆洗回数（ 回/日）
ブロワ内蔵タイマ 運転設定（自動・手動）
逆洗時刻（ 時、 時、 時） 逆洗時間（分間）
点 検 の 結 果 及 び 処 置
流入管路・放流管路 清掃（流入管路：未実施・実施 、 放流管路：未実施・実施）
横向流夾雑物除去槽 移行口の掃除（未実施・実施） 汚泥清掃（未実施・実施）
担体流動生物濾過槽 循環排出装置の調整（未実施・実施） 生物濾過部への移行部の掃除（未実施・実施）（担体流動部）
散気管の点検・洗浄（未実施・実施）
循環排出装置
循環水吐出口、計量器内の掃除（未実施・実施） 調整（未実施・実施）
担体流動生物濾過槽 生物濾過部への移行部の掃除（未実施・実施） 詰まりの解消作業（未実施・実施）（生物濾過部）
逆洗排水移送装置 水量調整（未実施・実施）
消毒槽
薬剤補充（未実施・実施）
清掃（未実施・実施）
ブロワ
エアフィルタの清掃（未実施･実施）
ブロワ内蔵タイマ 設定変更（未実施・実施）
修理（無・要：具体的な内容）
その他
改善工事（無・要：具体的な内容）
所見及び管理者への連絡事項
次回点検予定（ 年 月）
保守点検の担当者名
会社名：
印 緊急時の連絡先（保守点検業登録番号：）（浄化槽管理士番号
住所：
TEL.No.：：） TEL.No.：
29

ＭＣＰ型 清掃記録票

検清 掃 日 時 ： 年 月 日 Ａ Ｍ ･ Ｐ Ｍ 都道府県コード印（：）
浄化槽の使用者名：
住所：
浄化槽の管理者名：
巡回用件：定期・契約・要請・その他（）
型式名：ＭＣＰ－5・7・10 型
処理対象人員：人 実使用人員：人
処理方式：ピークカット流量調整型夾雑物除去担体流動生物濾過方式
天候：
異常な臭気：無・有
異常な騒音：無・有異常な振動：無・有
清
掃
作
業
内
容
引 き 抜 き 作 業 内 容洗浄の実施 水張り
単位装置名
の有無
対象物
引き抜き量 の有無
横向流夾雑物除去槽 無・有
全量
m 有・無
有・無
消毒槽
無・有 スカム・堆積物・全量・洗浄水
m 有・無
有・無
総量
作業車（
トン車
台）
m 張り水の種類（上水・その他（））
注意）横向流夾雑物除去槽の水張りはＬＷＬの水位目安線まで行うこと。
内部設備の破損・変形
無・有（その状況）
修理の必要性無・有（その内容）
使用上の注意無・有（その内容
）
管 その他
理
者
へ
の
連
絡
事
項
3
3

3

清掃作業の
担当者名

会社名：
住所：
TEL.No.：印

30

緊急時の連絡先TEL.No.：