PULS MiniLine:
Praxisorientiert, vielseitig und zuverlässig
wie die SilverLine – und dabei klein wiekein anderes.

DatenblattMiniLine
mit DC 24-28V / 72W• Montage und Anschluß
in Rekordzeit, da komplettohne Werkzeug• Weltweit zugelassen (UL, EN, CSA,CB Scheme) für Industrie und Büro/
Wohnbereich• Ausgangsspannung einstellbar
bis DC 28V• Eingang: AC 115/230V umschaltbar(Manual-Select-Eingang)• PULS Overload Design™
(hoher Ausgangsstrom bei Überlast)• Winzig: BxHxT = 45 x 75 x 91mm

• NEC Class 2 Power Supply

PULS GmbH, Arabellastrasse 15, 81925 München
Tel. +49.(0)89.9278-244, Fax: +49.(0)89.9278-199
sales@puls-power.com, http://www.puls-power.com

Mini is more.
ML70.100/041201

grinpS

Technische Daten ML70.100
X Eingangpsma
Cl

X Ausgang

Eingangsspannung

AC 100-120/220-240V (umschaltbar), 47...63Hz(AC 85...132V / AC 184...264V, DC 220...375V)

Ausgangsspannung• voreingestellt

DC 24-28V (Frontpoti);
24,5V ± 0,5% bei Nennlast

Eingangsstrom<1,6A (bei AC 100V, 72W Pout)<0,8A (bei AC 220V, 72W Pout)Regelgenauigkeit

stat. <1% Voutdyn. < ±2% Vout über alles

Externe Absicherung

Nicht erforderlich, Gerät verfügt über interneSicherung (T3A15H, nicht zugänglich)

Transientenverhalten

Transientenfest nach VDE 0160 / W2
(750V / 1.3 ms), und zwar für alle Lastfälle

Pufferzeit(s. Diagramm unten)>25ms bei AC 100V, 24V / 3A
>27ms bei AC 196V, 24V / 3A
>40ms bei AC 230V, 24V / 3A

Restwelligkeit<50 mVSS (20MHz Bandbr., 50 Ω−Messung)Überspannungsschutz(OVP)<40VZul. Ausgangsbelastung

dauerhaft bis zu 3A bei 24V /2,6A bei 28V
je nach Einbaulage, Vin and TU (Konvektionskühlung); Details s. Derating-Diagramm untenÜberlastverhalten

PULS Overload Design™: Kein Abschalten beiÜberlast/Kurzschluß, sondern bis zu 1,5 ⋅ Inenn.
Hierdurch lassen sich auch ohne Überdimensionieren schwierige Lasten sicher starten.

Schutzfunktionen

Der Ausgang ist dauerkurzschluß-, überlastsowie leerlauffest.

Derating

siehe Diagramm unten

X Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad

typ. 89%(AC 230V, 24V / 3A)(siehe auch Diagramm unten)
typ. 8,7W (AC 230V, 24V / 3A)

Verluste
MTBF (Zuverlässigkeit)ca. 600.000h gem. Siemensnorm SN 29500(24V / 3A, AC 230V, TU = +40°C)

Rückeinspeisefestigkeit max. 35V

Um Frühausfälle durch Fertigungs- oder Bauteilfehler auszuschließen,
durchläuft bei uns jedes Gerät vor der Auslieferung folgende Tests:• Run-in / Burn-in (Vollast, TU = +60°C, Ein-/Aus-Zyklus)• Funktionstest (100% Stückprüfung)

Betriebsanzeige

X Umweltdaten, EMV, Sicherheit
Zul. Temperaturbereich (gemessen 25mm unterhalb des Gerätes)• Lagerung/Transport -25°C ... +85°C• im Betrieb-10°C ... +70°C (Derating siehe Diagramm unten)

X Aufbau, Mechanik, Installation
Stabiles Kunstoffgehäuse (US Patent No. D442, 923S), engmaschiges Lüftungsgitter (Eindringschutz) an drei Gehäuseseiten, IP20

Luftfeuchtigkeit

Abmessungen und Gewicht• BxHxT
45mm x 75mm x 91mm (+ Tragschiene)
Tiefe inkl. Klemmen: 91mm (+ Tragschiene)
260g• Gewicht
Einbaulage,oder

Elektromagnetische Stör-EN 61000-6-2 (umfaßt EN 61000-6-1)
festigkeit(vgl. „Ausgang“)

Schutzkleinspg.:
Schutzart:/ -klasse:über Federkraftklemmen (Spring Clamp);
gleichmässig fester Kontakt, rüttelsicher undwartungsfrei: 2 Klemmen je Ausgangspol• Abisolierung

SELV (EN 60950, VDE0100/T.410), PELV (EN 50178)
Klasse I (EN 60950) / IP20 (EN60529)

Das Gerät erfüllt alle wichtigen Sicherheitszulassungen für EU(EN 60950, EN 60204-1, EN 50178), USA (UL 60950, UL508 LISTED),
Kanada (CAN/CSA-C22.2 No. 60950 [CUR], CAN/CSA-C22.2 No. 14 [CUL]),CB Scheme (IEC 60950). NEC Class 2 Power Supply

Einfache Schnappmontage auf DIN-Schiene (TS35/7,5 oder TS35/15).
Sichere Verriegelung und fester Sitz, ohne Hilfsmittel abnehmbar

Anschlußquerschnitt• flexible Kabel• starre Kabel

max. 95% ohne Betauung

Elektromagnetische Stör-EN 61000-6-3 (umfaßt auch EN 61000-6-4)
Klasse B (EN 55011, EN 55022)
aussendung

Belüftung/Kühlung
Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderl.
• Freiraum f. Kühlung 25mm an Seiten mit Lüftungsgitter empfohlen

AnschlußGrüne LEDWeitere Besonderheiten:• Alle Klemmen liegen gut zugänglich an der Frontblende des Gerätes.
• Keine Verwechslungsgefahr von Ein- und Ausgang, da diese räumlichklar getrennt sind (Eingang unten, Ausgang oben).
• Für Montage und Anschluß wird kein Werkzeug benötigt
→ Einfache, schnelle, dauerhafte und zuverlässige Installation

0,3 - 2,5mm2 (28-12 AWG)
0,3 - 4mm2 (28-12 AWG)
Aderendhülsen zulässig
6mm empfohlen

X Diagramme9580

2890708560

Vout-Bereich

2016128Vin = AC 115/230V8075706055

0500,51

1,5 2 2,5 3 3,5 4Ausgangsstrom Iout [A]230V ACin
115V ACin

65

40Ausgangsleistung [W]32244,55Pufferzeit bei ACin(bei Vout = 24,5V, typ. + min.)Derating derAusgangsleistung

160

A

40

Montage3085-132 V ACin A-a A-a A-b185-264 V ACin A-a A-a A-b220-375 V DCin A-a A-a A-b20b

1,52Ausgangsstrom Iout [A]2,53100
80
60
40
2001120a50

100,5Pout=72W, typ.
Pout=72W, min.
Pout=36W, typ.
Pout=36W, min.

140Pufferzeit [ms]Wirkungsgrad(bei Vout = 24,5V, typ.)Wirkungsgrad [%]Ausgangsspannung Vout [V]Ausgangskennlinie Vout/Iout(min.)-10010 2030 40 50
60
Umgebungstemperatur [°C]70

Schalterpos.
115V

080

Schalterpos.
230V

120
160
200
240
Eingangsspannung VACin [V]280

Produktinformation (ML70.100), Stand: 1. December 2004. Alle Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für AC 230V, +25°C Umgebungstemp. und 5 min. Einlaufzeit. Sie dienen
ausschließlich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Änderungen vorbehalten.
PULS GmbH, Arabellastraße 15, D-81925 München X Tel: +49.(0)89.9278-244, Fax: +49.(0)89.9278-199, E-Mail: sales@puls-power.com X www.puls-power.com