外気処理エアコン

大容量加湿タイプ

快適 性 能本機は外気を直接吸い込む製品であるため、施工や使用方法などが一般空調機とは異なります。
注意事項など詳細は、本機の納入仕様書にて必ずご確認ください。
（ 下記は一例）

吹出空気相対湿度 50％以上を確保（注 1 ）本機は外気負荷を処理するエアコンであり、室内温度を一定にするものではありません。室内の空調負荷については、別途エアコンを設置するなどして対応してください。
（注 2 ）外気が低温となる場合には、加湿器給水配管の凍結防止や水抜きを行なってください。
（注 3 ）本機に標準装備している加湿器は、定期的に保守・点検が必要です。保守・点検については、弊社営業窓口までご相談ください。
（注 4 ）周囲の雰囲気が 0℃以下となり、凍結のおそれがある場所には本機を据え付けないでください。
（ 加湿器の破損・水漏れの原因となります。）（注 5 ）凍結事故を防ぐため加湿器の給水経路（付属給水配管および現地給水配管系）には地域の気候条件にあった凍結防止策（現地調達品）を必ず行ってください。
（ 詳細は「 据付点検要領書 」をご参照ください。）（注 6 ）
リモコンの設定温度範囲は、吹出温度制御…冷房：13〜25℃、暖房：１9〜３０℃です。
（注 7 ）過加湿防止のため、湿度調整器（現地調達）を必ず取り付け・接続してください。
（注 8 ）室内が負圧の場合、室内ユニット停止時に外気が室内ユニット本体内を通過して室内に流入する可能性があります。
このような場合、下記の不具合が発生することがありますので、吸込ダクト側に給気シャッターを取り付けするなどの対応をしてください。
• 外気温度が低い場合：室内ユニット用加湿器が凍結して水漏れ、および現地ダクト・現地吹出口・室内ユニットの表面結露による露落下など。
• 外気温度が高い場合：現地吹出口の表面結露による露落下、および生外気の流入による不快感や他空調機の負荷増など。

【（例）RPI-GP2100KFGの加湿について】

暖房標準条件において、吹出空気相対湿度が建築物衛生法の室内湿度加湿能力 = 絶対湿度差×風量÷比容積= 0.0066×2100÷0.848= 16.3［kg/h］
・・・22℃DB/52％RHで吹出し管理基準値（40％〜70％）をクリア。

注）
暖房標準条件にて運転した場合を示します。

（湿り空気線図）
相対湿度

絶対湿度52%0.0085kg/kg
x= 0.0066kg/kg
0.0019kg/kg

50%

0℃

乾球温度

22℃

0.848m3/kg

比容積■ オプション構成図（外気処理エアコン〈 天井埋込型 〉

大容量加湿タイプ）● クリーン空調に対応したオプション

フィルターボックス〈 抗菌加工高性能フィルター〉※ロングライフフィルター・高性能フィルターの取り付けに必要です。

送風運転■ 運転範囲暖房運転
可能範囲－505101520

注 記

冷房運転
可能範囲
25303540 43

吸込空気温度［℃DB］■ 標準仕様表（外気処理エアコン

1. 加湿器の凍結防止のため、吸込空気温度が 0℃DB 以下の場合では強制的に暖房運転を行います。
ただし、暖房運転ができない場合には自動的に停止となります。
2. 加湿器の凍結防止および冷風感の防止のため、吸込空気温度がー5℃DB 以下の場合では強制的に停止となります。
ただし、運転範囲内であっても製品保護のため強制的に停止する場合があります。
3. 暖房運転時、吸込空気温度が 15℃DB 以上になりますと送風運転（ 暖房サーモオフ状態）に切り換わります。
4. 暖房運転開始時や除霜時は送風機が停止しますが、リモコンの機能選択によって常に定格風量で運転するモードがあります（ただし、異常時は送風機停止します）。詳細は技術資料をご参照ください。
5. 冷房運転時、吸込空気温度が 20℃DB 以下になりますと送風運転（ 冷房サーモオフ状態）に切り換わります。また、吸込空気温度が43℃DB 以上になっても冷房運転を継続しますが、運転範囲外のため圧力上昇などによりアラーム停止する場合があります。
なお、吸込空気温度が高温（およそ40℃DB 以上）または低温（およそ23℃DB 以下）の際は、製品保護のため冷房と送風の交互運転になる場合があります。
6. 本図の吸込空気温度は、外気処理エアコンの吸込空気温度サーミスター検知温度を示します。

大容量加湿タイプタイプ）
1680型（8.0 ）2100型（10.0 ）室内ユニット ヒーターレス

RPI-GP1080KFG

RPI-GP1680KFG

RPI-GP2100KFG

主電源

単相 200V
14.0

22.4

28.0

暖房能力
（kW ）

13.7〔7.9〕

21.4〔12.3〕

26.6〔15.3〕

加湿能力（kg/h）

8.4

13.1

16.3

消費
電力

冷房（kW ）

0.26/0.38

0.33/0.43

0.38/0.48

暖房（kW ）

0.28/0.40

0.37/0.47

0.42/0.52

送風機出力
（kW ）

0.15

機外静圧（Pa ）190/2400.30
220/260

190/220283518

フィルター

不付き（オプション）41/43

外形寸法（mm ）W1,200×D900×H470

44/46

φ9.52

ガス（mm）

φ15.88

110
φ9.52

φ9.52

φ19.05φ22.2

冷房：20〜43

暖房：−5〜15（注 1 ）各性能はJRA 4074:2017に基づいた条件（冷房時：室内・室外側 33℃DB/28℃WB、暖房時：室内・室外側 0℃DB/−2.9℃WB）で配管長 7.5m、高低差 0mおよび下記リモコン設定温度にて運転した場合の値です。
リモコン設定温度：18℃（吹出温度制御冷房時）、22℃（ 吹出温度制御暖房時）

111

44/46
W1,550×D900×H470

85
液（mm）

使用温度範囲（℃）

ドレンアップメカ
高揚程 600mm（ 注 2 ）暖房能力の〔 〕
内の値は、暖房顕熱能力を示します。
（ 注 3 ）運転音は無響室にて製品下方 1.5mの測定位置における音圧レベルの値です。

2.効果の耐久性

一般事務所・病院・老人福祉施設などでご利用ください。
SEK 高性能フィルターに高付加価値のある抗菌素材（SEK認証マーク赤）を採用。

3.加工の安全性（注）
本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

• 抗菌加工高性能フィルター（比色法 65%相当） 耐用時間 3,000h• 抗菌加工高性能フィルター（比色法 90%相当） 耐用時間 2,000h■ オプション一覧（ 外気処理エアコン

大容量加湿タイプ）〈 天井埋込型 〉
容量・型名（相当馬力）

品名

ロングライフフィルター

ボックス用
（注 1）
（ 注 2） 抗菌加工SEK（注 5 ）
高性能フィルター
フィルターボックス（注 2 ）

質量法 35％1080型（5.0 ）

1680型（8.0 ）F-108LFG 11,600円

F-210LFG 15,800円

比色法 65％相当

F-108MFG-K 54,300円

F-210MFG-K 73,900円

比色法 90％相当

F-108HFG-K 56,600円

F-210HFG-K 76,200円

B-108MFG 32,600円（注 3 ）
補助 ドレンアップメカ（注 4 ） リモートセンサー（注 6 ）

多機能デザインリモコン

リモコン

運転音〔dB（A ）〕1.制菌効果コンパクトリモコン
多機能リモコン
多言語対応多機能リモコン
アメニティリモコン鍵付リモコンケース（注 7 ）（注 1 ）本体にフィルターは標準で搭載していませんので、必ずオプションのフィルターを取り付けてください。
（オプションのロングライフフィルターの補集効率は、35％（質量法）です。）（注 2 ）「ロングライフフィルター」または「 抗菌加工高性能フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
「ロングライフフィルター」と「 抗菌加工高性能フィルター」を併用する場合は「フィルターボックス」が 2 台必要となります。フィルターの挿入・取り出しは下図の方向となりますが「フィルターボックス」
を反転（180度回転）させることで、反対方向からの取り出しが可能です。
「フィルターボックス」
を反転させた場合は、点検口を追加する必要があります。
（注 3 ）「ドレンアップメカ」は外付けタイプとなります。最大ドレンアップ高さは、室内ユニットのドレン配管接続口より600mmです。

2100型（10.0 ）B-210MFG 37,800円
DU-210KFG1 80,000円
THM-R2A

PC-ARFG3 38,000円

3,700円PC-ARFG3（ B ） 49,000円

PC-ARC 33,000円
PC-ARF5 38,000円

PC-ARFV4（音声ガイド付き） 45,000円

外 気 処 理 エア コン

冷房能力
（kW ）

配管サイズ

ロングライフフィルター
抗菌加工高性能フィルター

フィルター

外 気 処 理 エア コン

吹出温度制御質量（kg ）

加湿エレメント（50/60Hz）

1080型（5.0 ）

室内風量（m /min ）SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。
認証製品には、以下の3つが約束されます。

天井埋込型

容量・型名（ 相当馬力）

3

高性能フィルターにSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターに付着した細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。

PC-ARFM 32,000円 受注対応
PC-AR1 19,000円
PC-KL5 13,900円（注 4 ）交換用加湿エレメントは長期保管できないため、受注対応品となります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注 5 ）各種フィルターの分割化は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注 6 ）
リモートセンサーを吹出側のダクト内に取り付けることで、ダクトでの熱損失の影響を受けずに温度調節ができます。
（注 7 ）「 鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

112