個室ビデオ店における違反是正事例
枚方寝屋川消防組合消防本部の概要

立入検査の対象となる検査対象物は約11,000

枚方寝屋川消防組合消防本部は、一部事務組合

対象物で、用途、規模、火災危険性等に応じて６であり、枚方市及び寝屋川市をもって組織されてつの検査対象物区分を設け、毎年度消防長が示すいる。

立入検査基本計画に基づき、各署所が立入検査計

枚方市と寝屋川市は、京都と大阪を結ぶルートのほぼ中間に位置し、また、淀川に沿う地理的条画を策定し、当該計画に基づいて立入検査を実施している。

件から、古くから交通の要衝として発展してきた。
特に高度経済成長期においては、住宅地域を中心とする典型的な大都市の衛星都市として急激な防火対象物の概要
今回紹介する防火対象物の概要は、以下のとお

人口の増加をみたが、近年、人口増加は落ち着き、りである。

ほぼ横ばいで推移している。

○用途：個室ビデオ店○構造：鉄骨造地上３階

本消防組合の立入検査体制
本消防組合は、昭和23年３月７日に発足し、平成24年３月１日現在、１消防本部、３消防署、○規模：建築面積270㎡、延面積752㎡○消防用設備等：消火器、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯が全て未設置

15出張所で組織されている。
46 「月刊フェスク」’12.4

1201.indd 46

12/03/14 16:27

個室ビデオ店の外観

1階平面図

シャッター

市道
駐車場
階段室

シャッター

UP

枚方寝屋川消防組合消防本部警防部予防課

軽鉄フェンス松浦俊哉

歩道
個室型ビデオ鑑賞室

消防法令違反覚知の端緒
平成20年５月14日、消防署警備課消防係が立2階平面図

入検査計画に基づき、作業場（当初は⑿項イとし便所通路て把握）の立入検査を実施したところ、当該対象物の用途が作業場からビデオ試写室に改装工事中

受付
通路であった。５月16日、予防課で現地調査したが、エントランス
DN UP

通路

関係者不在で外見から確認すると広告用看板が設置されており、近日中に開店する様子であった。

ビデオラック

階段室

倉庫

５月19日、占有者である個室ビデオ店の経営者3階平面図の立会いのもと、第１回目の立入検査を実施した。
その結果、１階が専用駐車場、２階及び３階部分が個室ビデオ鑑賞室として改装工事中であり、DN倉庫

屋内階段が１のみで、特定一階段等防火対象物に階段室該当するため、消防用設備等として、消火器、自倉庫

動火災報知設備、避難器具(一動作式)、誘導灯が必要である旨を指導する。

建物の各階平面図「月刊フェスク」’ 12.41201.indd 47

47

12/03/14 16:27

５月27日、再び現地に赴き、経営者に前回指営業が軌道に乗りさえすれば必ず設置するから猶示した内容の再確認と具体的改善策を提示すると予をくれ」、「今は資金がないからどうしようもな

ともに、立入検査結果通知書を交付する。なお、い」、「消防は店をやめろというのか、少しぐらい開店については５月30日であることが判明し、大目にみてくれ」、「どうしても駄目というなら、本来ならば開店前に消防用設備等の設置が必要でもう店をやめる」などと主張し、誠意のある対応あるため、計画的に消防用設備等を設置するようを見せなかった。

指導する。
5月30日、消火器、誘導灯が設置されているこ

10月24日、再び経営者が来署し、消防用設備等の設置に係る誓約書を提出する。とが確認されたものの、自動火災報知設備及び避誓約書は、「私が経営する店舗の消防設備の設難器具については未設置の状態でオープンした。

置の必要性は十分認識しており、自動火災報知設６月から９月にかけて、継続的に経営者に連絡備、避難器具以外の設備については設置した。しし、消防用設備等を早急に設置するよう指示する

かしながら、自動火災報知設備の設置については、が、前向きな姿勢が見られず、また、現在の進捗

私の財産能力から考えると莫大な費用が必要とな状況等を確認するも、全く進んでいない状況であり、また、現在店舗の経営状態はおもわしくなく、り、履行の意思が欠落している状況であった。

今後も経営を続けられるかどうか検討中でありま

10月１月、大阪市浪速区個室ビデオ店火災がす。このような状況でありますので、平成21年発生したことを受け、翌日、消防署、市役所建築

３月までの間、自動火災報知設備の設置の猶予を部局、寝屋川警察との合同で第２回目の緊急立入お願いします。その間の安全対策については消防検査を実施した。市役所建築部局では、排煙設備、署の指導に従い、平成21年３月末時点において非常照明、内装制限等の不備を指摘した。

閉店するか、設備を設置するかどちらかに決定し10月３日、経営者が消防署に来署し、立入検ます」との内容であった。

査結果通知書を交付するとともに、質問聴取を実11月から平成21年４月にかけて、継続的に経施したところ、経営者は、「自動火災報知設備は、営者に連絡し、進捗状況について確認するも履行

消防、警察、建築の合同検査風景

48 「月刊フェスク」’12.4

1201.indd 48

12/03/14 16:27

に向けた具体的な動きは見られないため、違反処理へ移行する方針を決定する。
４月13日、違反処理を前提とした第３回目の立入検査を消防署、市役所建築部局、寝屋川警察との合同で実施する。
４月20日、経営者が来署し、自動火災報知設備、避難器具の未設置に係る警告書を交付する。履行

一つは、何よりも大切なことは、関係者の立場に立つのではなく、市民（利用者）の立場に立って考えなければならないということ。
もう一つは、違反が認められる対象物に対しては、積極的に何度も足を運び、また、電話などの対応により、消防の本気度を関係者に認識していただく必要があるということである。

期限を６月20日とし、履行期限までに設置がな違反是正を進めるにあたり、常に先を見据えたい場合は、消防法第17条の４第１項の規定に基計画を立てて、状況に応じて必要な準備を行い、づく消防用設備等設置命令をする旨教示する。

関係者に先々の展開を十分に理解させた上で、是５月18日、履行期限前ではあるが、改修に向けた具体的な動きが見られないこともあり、早急に履行を促すために、催告書を経営者に交付する。
また、命令書の交付に向けた準備を進める。
６月16日、設備業者が来署し、自動火災報知設備の着工届を提出する。

正を求めることが必要であり、かつ有効であることを教訓として得た事案であった。
本件事案から得た様々な教訓を振り返り、今後の違反是正事案に活かしていくとともに、「市民の安全・安心の確保」のために、組織一丸となって査察・違反是正の取組みを進めている。

６月29日、設備業者が来署し消火器、自動火災報知設備及び誘導灯の設置届を提出し、消防検査を実施する。

立入検査・違反是正業務の取組み
本消防組合では平成23年度から、「めざすまち避難器具については、設備業者と設置場所等にの姿（将来像）」とそれを実現するための計画の基ついて度々打ち合わせを行った結果、８月12日、礎となる施策の方向や主要な取組みを明らかにし避難器具の着工届、防火対象物使用開始届が提出ながら、これまで以上に市民サービスの向上と地され、８月17日検査を実施し違反処理が完結する。

域の防災力の強化を図り、安全で安心して暮らせ

本件違反処理を振り返って
本件違反処理は、個室ビデオ店である特定一階段等防火対象物における消防用設備等設置義務違反に係る事案であった。
是正に相当の時間を要した要因の一つとして、関係者のペースに合わせて指導してしまったことが挙げられる。
また、違反処理へ移行するタイミングも課題として露呈した。
しかしながら、火災予防の原点に立ち返り、人命危険・火災危険の排除を目標として、「市民の安全・安心の確保」という強い信念のもとに、毅然とした対応と粘り強い指導を心がけ、関係者に示し続けたことで、結果的には是正の完結へと導くことができた事案であった。
この事案を振り返って改めて感じたことは次のとおりである。

査察ニュースによる取組み「月刊フェスク」’ 12.41201.indd 49

49

12/03/14 16:27

る災害に強いまちを目指すために、第３次将来構その他の取組みとして、査察・違反是正の推進

想計画を定め、当該計画の予防業務の基本目標とを図り、職員の認識を高めることを目的とした執して、「査察・違反処理体制の推進」、「防火安全対務上の資料として、本消防組合が行った違反是正策の推進」、「保安体制の充実整備」を掲げている。

事例等の取組み等を「査察ニュース」により全職

この基本目標を達成し、市民の安全・安心を確保するために、様々な取組みを実施しているところである。

員に対して配信している。
また、定期的に査察事務を担当する職員による査察事例の発表・研究会等を実施した。研究会では、

平成23年４月１日には、当消防組合査察規程職員が査察事例の発表を行い、当該事例を通じて、を改正した。改正の趣旨としては、「効率的かつ査察に係る問題点の検討及び討議を積極的に行う効果的な立入検査の実施」、「危険度に応じた重点ことで、職員の知識・技術の向上に努めている。

的な検査の実施」、「長期間未実施とならない検査

これらの取組みにより、違反処理件数は前年度実施区分の見直し」を柱にし、これまで、対象物を大きく上回り、その成果は飛躍的に向上した。の用途・規模を中心とした検査対象物区分から、このことは、職員一人ひとりの意識や取り組む姿

火災危険性を考慮した区分に変更した。

勢の変化の現れであり、是正を進めるうえでの一査察規程の改正により、火災予防上危険であると認められる対象物に対しては、積極的に査察・違反処理を実施している。

つのツールとして積極的に違反処理を実施した結果であると判断できる。
また、是正指導を進めるにあたり、予防課職員

また、交替制勤務職員である消防隊及び救助隊と交替制勤務職員が連絡・調整を密に行い、違反が立入検査を実施する検査対象物の範囲を拡大す処理を実施した事案もあり、署が一丸となって取ることで、対象物の実態や消防活動上必要な施設・組みを進めたことが成果として現れたものと確信

設備について把握し、火災等の災害が発生した場する。

合、警防活動を効率的かつ効果的に実施することを目指している。

今後の取組み平成23年度の立入検査基本計画は、計画の作

平成23年度下半期からは、立入検査を側面か成から実施と評価、検証並びに改善というPDCAら促進することと、事業所の防火管理者を中心とサイクルに基づき、実効性のある査察を推進するした自主防火管理体制の構築を目指すために自主こととした。

検査の運用を開始した。

さらに、時節に応じた査察を実施することで、管内の防火対象物の実情に応じて、法令遵守の事業所の関係者に、より一層火災予防思想の普及状況が優良と認められる防火対象物に対しては、並びに防火意識の高揚を図るため、歳末繁忙期に自主防火管理体制の構築を促進し、一方で火災予係る量販店の検査を、署長査察と命を打ち行った。

防上危険であると認められる防火対象物に対しては、強力に違反是正を推進することとしている。
今後の取組みとしては、平成23年度に実施した施策をしっかりと検証するとともに、夜間査察を含むあらゆる機会をとらえた査察を展開したいと考えている。
また、他市町村が実施している施策や成功事例等を参考に、市民の安全・安心を確保するために、組織としてますますの査察・違反是正体制の向上を目指したいと考えている。

査察事例の発表・研究会の風景

50 「月刊フェスク」’12.4

1201.indd 50

12/03/14 16:27