Sherlock IC Reader 仕様説明書

Sherlock IC Reader

項目

取付形態

オートロックパネル取付
アイホン社・パナソニック社製標準品オートロックパネルにそのまま取付可能となります。

［ ICリーダー取付］［ ICリーダー取付 完了 ］

その他取付
埋込スイッチボックス（1個用・深型）に設置できるステンレスプレート（オプション）をご用意
ステンレスプレート■ ステンレスプレートサイズ ※40% 縮小図
70120

水抜き穴

［ 施工前］［コンセントカバー取外し］［ ICリーダー取付］［ステンレスプレート］ ［コンセントカバー ］

Copyright 2020

［ 施工後 ］

コーキング

埋込スイッチボックスを壁付けする際は、基盤側に結露無きよう、水抜き穴とコーキングをお願いします。

1

Sherlock IC Reader

項目

I Cリーダー取付手順：標準形■ 取付手順① パネルの外側にゴムプレートをあて、その上に ICリーダーを穴に2 種類の接続線を通してから、あててください。
② パネルの内側に台座をあて、必ず M4ナベビス（8mm）2本で ICリーダーをパネルに固定してください。
③ 2種類の接続線を制御基板の裏側のコネクターに差し込み、M2.6 タップビス（ショート）で、左側の上と下のみを固定してください。
④ カバーをM2.6ビス1本のみで、固定してください。
⑤ 制御基板とカバーの間に白いスペーサー 2 個を挟み、M2.6 タップビス（ロング）で、右側の上と下を台座に固定してください。
⑥ ２種類の接続線（2 本と3 本）をそれぞれコネクターに差して完了です。

（8mm）

A接点 CN7

CN1

Copyright 20202

Sherlock IC Reader

項目

I Cリーダー取付手順：基盤横設置（通常ではパネルと干渉してしまう場合）■ 取付手順① パネルの外側にゴムプレートをあて、その上に ICリーダーを穴に2 種類の接続線を通してから、あててください。
② パネルの内側に台座をあて、同梱包 M4ナベビス（10mm）
2本で ICリーダーをパネルに固定してください。
③ 2種類の接続線を制御基板の裏側のコネクターに差し込み、M2.6 タップビス（ショート）で、上を固定してください。
④ カバーをM2.6ビス1本のみで、固定してください。
⑤ 制御基板とカバーの間に白いスペーサー 2 個を挟み、M 2.6 タップビス（ロング）で、下を台座に固定してください。
⑥ ２種類の接続線（2 本と3 本 ）をそれぞれコネクターに差して完了です。
同梱包（10mm）

CN1

A接点 CN7

Copyright 20203

Sherlock IC Reader

項目

I Cリーダー配線図−①［AC/DCアダプタ使用時］① MDF（主配線盤）
もしくはEPS（電気パイプスペース）から、0.5SQ 線あるいは0.65SQ線の2線（できれば赤・黒線）、またはCPEV-0.9mm×1P 線を集合玄関機のICリーダーまで、配線をお願いします。
集合玄関機からMDF もしくは EPS までの配管及び、電源コンセントの準備をお願いします。
② 天井裏にAC100V〜DC5Vへの変換機（ACアダプター等）を置かせて頂きます。
※メンテナンスができるように施行（点検口）
をお願いします。

③ 変換機器からI Cリーダーまでの間の配線をお願いします。
●

0.5SQ 線あるいは 0.65SQ 線の2 線（ 出来れば赤・黒線 ）、またはCPEV-0.9mm×1P 線
57.0mm

25.8mm

42.8mm100V［ DCアダプタ ］［ 電源ジャック］（ DC5Vに変換）
2線（電源線）
MDF（主配線盤）
もしくはEPS（電気パイプスペース）
を天井裏に
・1P2線0.50（SQ）線（〜30m）
・1P2線0.65（SQ）線（〜50m）
出力線：2 線（1P）［ 集合玄関機 ］

・集 合 玄 関 機
・電 気 錠 制 御 盤
・自動ドア制御盤と接続※CN1、CN7共にUL1007AWG24（105mm）を使用しております。

Copyright 2020

4

Sherlock IC Reader

項目I Cリーダー配線図−②［AC/DCアダプタ使用時・外壁より配線］
Ver.4.15① ACアダプタを使用し、ICリーダー側への電源供給を行います。
ロビーインターホン付近の目立たない場所にAC電源部（ACアダプタ）を設置して下さい。
ただしメンテナンスが可能な位置に設置して下さい。

2線（電源線）

延長線
・1P2線0.50（SQ）線（〜30m）
・1P2線0.65（SQ）線（〜50m）

I Cリーダー 側

ACアダプタ側

赤

破線有り

黒

破線無し

2線
（電源線）

1.7m

圧着スリーブ（現場手配）

圧着スリーブ（現場手配）

テレホンガイドからACアダプタを外壁に出し、シングルコンセントに差し込む

2線（電源線）CN7
電源接続

CN1：無電圧 A 接点
出力線：2 線（1P）［ 集合玄関機 ］

・固 定 さ ら ネ ジ
・は さ み 金 具・コ ン セ ン ト 枠・コンセントプレート［ACアダプタ（本体付属）］

現場手配

・集合玄関機等と接続※集合玄関機等の施工図に従って下さい※CN1、CN7共にUL1007AWG24（105mm）を使用しております。

Copyright 2020

5

Sherlock IC Reader

項I Cリーダー配線図−③［電源保護部品使用等］

目

Ver.4.15■ 電源供給を電気錠制御盤より行う場合、ICリーダー側に保護部品を装着しております。
保護部品を使用することにより、24V- 5Vへ変換することと電気の逆流を防ぐ役割をしております。
出荷時に電源保護部品は取り付いております。
インターホンや電気錠との構成図は、各メーカーへお問い合わせください。

美和ロック
BAN-BS1の場合の接続仕様①オプションハーネス（電気錠制御盤同梱品）を使用②オプションハーネス線のうち、赤、黒の2線を使用しDC2 4Vを供給③赤 、黒（通常極性と色が逆となっていますのでご注意ください）

信号出力（黒、白を使用）［ 集合玄関機 ］

CN1

電源入力赤

電源保護部品（裏面鉄板取付済み）
からの赤 、黒 を使用

黒圧着端子［ 電気錠制御盤 ］
電源出力赤

黒圧着端子（現地手配）（現地手配）

2C（現地手配）Copyright 2020

6

Sherlock IC Reader

項目

I Cリーダー配線図−④［電源保護部品使用等］■ 電源供給を電源装置より行う場合、ICリーダー側に保護部品を装着しております。
保護部品を使用することにより、24V- 5Vへ変換することと電気の逆流を防ぐ役割をしております。
出荷時に電源保護部品は取り付いております。
インターホンや自動ドアとの構成図は、各メーカーへお問い合わせください。

電源装置（現地手配）

AC100V（D種接地）

出力線：2 線（1P）

・集合玄関機
キースイッチ入力

エントランスホールや風除室内に設置する。

［ 集合玄関機 ］
CN2 5V（出力）
リーダー本体基版のCN7と接続済
CN1

電源入力

電源保護部品（裏面鉄版取付済）
CN1 24V（電源入力）
赤（+）黒（-）

2C（DC24V供給）（現地手配）

Copyright 2020

［自動扉 ］

7

Sherlock IC Reader項

電源A 接点接続仕様

目A接点スイッチ回路図■ 有効利用 ①：カード照合時 の1パルス出力時間通常1秒

黒■ 有効利用 ②：カード照合時にON/OFF の切替設定可
白■ 有効利用 ③：特定カードの照合時の利用制限設定可 ※オプション設定

青GND（-）DC5V■ 有効利用 ④：無電圧 + 有電圧（GND -）の同時出力が可■ 電源接続仕様
コネクターNo.

用 途

ハウジング 実装面

CN7

電源入力

EH R-2

部品面

No.

線の色

仕様

1

赤

DC5V（12V）+

2

黒GND

No.

線の色

1

白無電圧 A 接点

2黒COM

3青GND出力赤■ 基板接続仕様
コネクターNo.
CN1

用 途

ハウジング 実装面

出

EH R-3

力部品面

仕黒破線有り様AWM 2468 VW-1 80℃ 300V E157717 20AWGX2C・・・

破線無し

AWM 2468 VW-1 80℃ 300V E157717 20AWGX2C・・・

・線種 AWG20

Copyright 2020

8

Sherlock IC Reader

項

RS-422A/ RS-485通信−①目

アクセス手順① 基本プロトコル
主局② 電文FORMAT
従局

電文Ⅰ

S T X ゲート番号 棟 個別番号 送信機番号 E T X B CC

5sec 以内

応答2桁
●
●

●

4桁

03HEX

正常受信時：ACK= 06h 返送
異常発生時：NACK= 15h 返送（1つ目のデータに対してNACKが返った場合は 5回再送信）（5 秒以内で 5回待ってアボート）

02HEX

無 応 答 時 ：5 秒待ってアボート■ 電源接続仕様
コネクターNo.
CN7

用 途
電源入力

棟1桁
or
棟2桁※

3桁

コマンドコードからETXまでの排他的論理和※設定にて変更可■ 出力データ
ハウジング 実装面
EH R-2

No.

線の色1

赤

DC5V（12V）+2

黒GND

部品面

仕ゲ ー ト 番 号 01〜99：2文字
個 別 番 号 任意の 5 文字/6文字※様

送 信 機 番 号 001：常時この3文字●

9600ボーレート8データビット●

偶数パリティ1ストップビット■ 通信仕様通 信 規 格■ 基板接続仕様（RS- 422A、RS- 485）
コネクターNo.

用 途

ハウジング 実装面

RS-422A
CN2/
RS - 485

EH R-5 部 品 面

通 信 速 度
No.

線の色

1

青RX -（B）

仕様

2

白RX +（A）

3

黒4
5

赤緑

TX -（Z）
TX +（Y）

補足

485:1と 4を結ぶ

485: 2 と 5を結ぶ

Copyright 2020

E IA RS- 422A（RS -485）
調歩同期方式 半二重通信
ボーレート

通 信フォーマット

9600bps

スタートビット

1bit

データービット8bit

ストップビット

1bit

パリティー
フ ロ ー 制 御偶数

ソフトウェア9Sherlock IC Reader

項目

RS-422A/ RS-485通信−②システム構成例（リーダー 4 台、システム制御品1台、PC1台、PC ケーブル1本）

集合住宅メインエントランス

防災センター（管理室）

CPEV0.65-2P

I C リーダー（01）システム型

システム制御装置（インターホン盤面設置）

お荷物お知らせランプ
玄関自動扉（制御部へ）（2 回線・宅配）

無電圧 A 接点
CPEV-1P

AC100VCPEV0.65-2P
無電圧 A 接点
CPEV-1P
RS-232C

サブエントランス

I C リーダー（02）システム型（インターホン盤面設置）（制御部へ）

CPEV 0.65 -2P
宅配ボックスI C リーダー（03）システム型

お荷物お知らせランプ
玄関自動扉

CPEV 0.65 -2P

初期登録用パソコン

4C

I C リーダー（04）システム型
照合装置

RS-422A
宅配ボックス制御盤（インターホン制御盤）

Copyright 202010

Sherlock IC Reader項

主な仕様・管理（データ移行）

目

主な仕様
製品外部サイズ W40×H61×D10（防水ゴム含む）

カ ー ド 登 録 数 10,000 枚

製品内部サイズ W50×H65×D20

表切 欠 き サ イ ズ φ30 〜 32mm 穴 1個

出力

1 無電圧 A 接点 1パルス（GND 出力も可）

供

給電源 DCアダプタ5V

出力

2 RS - 422A or RS - 485（通信）認証方式 近接 型 IC カード

環

境 温度：0〜50℃

外部電源接続線 12V - 24V

使示 緑 LED

用赤 LED

湿度：30〜 80％RH（結露なきこと）

カ ー ド 周 波 数 13.56MHz

外 部 と の 通 信 NFC：EzHandy 通信対応

対 応 カ ー ド MIFARE ＆ FeliCa記取距

離 MIFARE：20mm

FeliCa：15mm（交通系 FeliCa：10mm）※FeliCa はソニー株式会社が開発した非接触型 IC カードの技術方式です。
※MIFARE はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

図面［60%縮小］

ーー※FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。

1〜2 取付〜パネル等
301099 .5

10接続等のためのスペース

●内観図

10.5

●切欠き図
出力コネクター3P

1.6

通信コネクター5P

1φ30 〜32
φ30〜32

φ2861

65

φ30〜3240

制御基板実装部品

65

読録 microSD2GB カード（付属）電源コネクター2P（φ30〜32の穴を1個加工して下さい）

50

制御基板

Copyright 2020

制御基板台座Copyright 202011