5 排出量可視化プラットフォーム

カーボンニュートラル達成に向けたIT × Facility の取り組み
NTT データは全国に 16 棟のデータセンターを所有している。データセンターのエネルギー利用割合は NTT データ全体の約７割を占めており、データセンターのエネルギー削減が温室効果ガス（GHG）削減目標達成に大きく寄与することは明らかである。本ページでは NTT データでの「IT × Facility」をキーワードとしたさまざまな取り組みを紹介する。

技術分野を超えた
データセンター全体最適化の IT 機器からの発熱を冷却するために多くのエネルギーが消費されている。そのため、カーボンニュート

NTT データでは数年前から「ITラル達成には、利用エネルギーのク× Facility」をキーワードに取り組リーンエネルギーへの置き換えのみんでいる。これは IT 企業という枠ならず、大幅なエネルギーの効率化を越えて、複合した課題解決や脱炭が重要である。

株式会社 NTT データ
コンサルティング & ソリューション事業本部
ファシリティマネジメント事業部
環境エネルギー・PM 推進チーム

素化の追求にファシリティ分野のデータセンターのファシリティ側

DX（デジタルトランスフォーメーの効率化を図る指標に PUE（Powerション）が欠かせなくなっているこ

usage effectiveness）という考え方がとや、技術分野を超えてシームレスあり、NTT データのファシリティ技に全体最適を組み上げることが不可

術者は究極の 1 に近づけることを目ドパティオという空気の通り道を通欠になっていると考えるからであ指して取り組んでいる。また、PUEしてサーバ室に供給し、サーバの廃る。この取り組みの一つとして、デーには表れない IT 側の省電力化を合わ熱と混合（技術特許取得）して適温タセンターでの挑戦が挙げられる。

せて実施することが必要であり、環にすることにより冷凍機の稼働率をNTT データのデータセンターは、境性能の高い IT 機器の調達や効率的大幅に下げて省エネを図っている。

社会インフラとなっているシステムに稼働させるソフトウェア開発までデータセンターの運用において、や、顧客企業のビジネスで欠かすこを視野に入れることが重要なポイン

米国の ASHRAE（米国暖房冷凍空とのできないシステムなど幅広いトとなっている。

サービスを提供している。ここでは2018 年 4 月、高密度に設置された IT 機器や、そNTT デ ー タ は 都 内部長

堀口 茂美氏三鷹データセンターEAST ｰ自然エネルギーを最大限活用可能な建物構成ｰ
メンテナンスデッキ

HOT
PATIOに自然エネルギーをCOLD
PATIO

HOT
PATIO

最大限活用した NTT
データ三鷹データセ

コールドパティオ/ホットパティオの構成

ンター EAST を建設した。ここでは免震装置を設置したピッ
図１

三鷹データセンター EAST 全景

ビジネスコミュニケーション

2022 Vol.59 No.4

ト層から取り込む冷涼な外気をコール

コールドパティオ

Copyright 2021 NTTDATA

図2

コールドパティオ/ホットパティオの気流シミュレーション

建物全体が外気取入れ空調システム

55

特集

NTTデータのグリーンイノベーション調学会）が提唱している温湿度推奨

電流値、CPU 稼働率などの情報をで液体に戻すという非常にシンプル

値（ 温 度 18 ℃ -27 ℃， 湿 度 40% -AI による冷却制御に適用可能かどなものである。現在は複数のサーバ、60%）を参考としているケースが多うか。2 つ目は、IT 機器の向上したCPU、GPU ベ ン ダ ー 協 力 の も と、

いと考えるが、NTT データも同様環境性能（サーバの吸気温度 35℃冷却能力や作業性、故障時の対応、だ。一方、最近の IT 機器の環境性など）をファシリティ側で使い切る環境性能を検証中である。理論上、能は各段に向上しており、ベンダーことにより、首都圏の夏季においてエネルギー効率は PUE1.06 程度とのカタログスペックでは温湿度条件も自然エネルギーを活用した省エネなっており、従来データセンターのが大幅に緩和されてきている。

効果が得られることを見極めること

GHG を 30% 強削減となる。

しかしながら、ファシリティ領域である。と IT 領域の技術分野の違いから互結果として、夏季 1 シーズンでいの領域へ踏み込んだ全体最適が図はあるが IT 機器のパフォーマンスられておらず、省エネの観点では互低下、故障等問題が生じること無く、GHG を削減するためにあらゆるいの能力を活かしきれていないこと

冷却エネルギーを約 50% 削減可能

手段を講じてもゼロにすることは不による無駄が生じてくる。

なことが分かった。まだ課題はある

可能なため、再生可能エネルギーを私達は IT 企業に属するファシリが、将来的には首都圏のデータセン調達してカーボンニュートラルを達ティマネジャーとして、この壁を打ターで冷凍機を不要とすることも可成することが重要となる。

破するために技術分野を超えて、IT能と考える。

機器ベンダー、CPU ベンダー、気調達の方法としては、グリーン証

データセンター冷却の概念を変える新技術検証

流解析シミュレーションメーカー、設計事務所、サブコン等の協力を得再生可能エネルギーの調達書、J- クレジットほか様々な方法が出てきているが、購入すれば済むという単純なものでは無く、中長期て 7 社による共同検証を実施した。

データセンターは高性能な CPU的なリスク、調達コスト、グリー

概要は、三鷹データセンター EASTや GPU を搭載したサーバが高密度ン価値レベルなど、企業として戦のサーバ室（約 300m ）で模擬負に設置されており、冷却に必要なエ略 的 に 進 め る 必 要 が あ る だ ろ う。

荷に加えサーバ、ネットワーク機器ネルギーは拡大の一途にある。現在グリーン価値については「追加性等の実機を 80 台設置し、2 つの観は空気を媒体として IT 機器を冷却（additionality、新規投資を促す効果）」

点で検証するというものだ。観点のするしくみが主流であるが、限界がという概念があり、自然エネルギー

1 つ目は、IT 機器に標準で搭載さ近づいていると言われている。NTTの発電設備を新たに追加することにれている多数のセンサーから温度やデータでは次世代の冷却方式としより化石燃料由来の電力の代替を促て、環境負荷を大幅に進する環境価値の高い方法として削減する液浸冷却の技

PPA（ Power Purchase Agreement）

術に注目しており、ITが注目されており、オンサイト、オ部門とファシリティ部

フサイト、バーチャルなどの提供形

門 が 連 携 し て PoC を態も多様化している。

2

IT×Facility ‒サーバからの詳細情報をAI空調制御へ活用‒

センシング

情報取得

情報蓄積/分析

制御

解析
Copyright2021 NTTDATA

図356

空調 IoT の取り組み開始した。その仕組み

NTT データは、NTT アノードエ

は、50 〜 60℃で気化ナジー及びエネットと再生可能エネする特殊な液体（フロル ギ ー 調 達 の 検 討 を 進 め て お り、リナート）にサーバを2030 年の SBT 達成に向けたロー

浸 し、CPU 等 が 発 熱ドマップを策定し、環境分野の事業

すると液体が気化して拡大とカーボンニュートラルの両輪冷却、その気体をドラを戦略的に実行していく。

イクーラからの冷却水

ビジネスコミュニケーション

2022 Vol.59 No.4