フィルタ
各種フィルタを用意しています。ご使用方法に応じて、フィルタをご選択ください。
※各種フィルタの性能値は社内テストによる数値であり、保証値ではありません。

一般家庭用エアコンフィルタ

8％
10％40％（1枚取付時）70％（2枚取付時）

10％

20％

85％

15％

30％

97％

52％

54％

95％

55％

58％

99％

一方通行用使い捨てタイプの粗塵用FW フィルタ（P.40掲載）

油分等のミスト除去用 耐熱型

デミフィルタ（P.41掲載）

粉塵除去用 デミフィルタのプレフィルタ

使い捨てフィルタ（P.42掲載）

対象粒子径3μｍ以上の高性能CRフィルタ（カタログNo4・4-1掲載）

対象粒子径5μｍ以上の高性能、高圧ブロワ対応

TVCフィルタ（P.43−44掲載）

クリーンルームクラス100〜10,000対応

99.97％HEPAフィルタ（P.45−46掲載）

5.0

以上

約 85

社内テストによる《フィルタ捕集効果》
デミフィルタTVCフィルタ

大気塵埃を捕集後オイルミストを捕集後

新品時

39

新品時

FWフィルタフィルタ選定時は〈P.39フィルタ捕集効率
性能比較一覧表〉をご参照ください。

空気中に含まれる塵埃を簡単に除去できる一方通行専用粗塵用フィルタ■ 一方通行用FWフィルタ●使い捨てタイプの粗塵用フィルタです。熱風発生機等の吸い込み口やフレッシュエアの取り入れ口に簡単に取り付けできます。
●使用環境によってフィルタの使用枚数を変更してください。
（出荷時1枚取付。2枚まで取付可。）

BC●材

質 フィルタ：ポリエステル
シェル ：アルミ●耐熱温度 80℃
●最大使用吸引圧力 −4.0kPa●ホースバンド
1ヶ付
フィルタ
3枚付
（1枚はシェル本体に取付出荷）

φD(内径)
φA

シェルt

ホースバンドフィルタ
FW100型式

FW 75FW100FW125FW150

捕集効率
処理風量（m3/min） 1枚取付時
2枚取付時
65μm以上
5μm以上
8約70％
約40％
15除去
除去
3018666291（mm）
質量価 格（g）
310 ￥10,5000.380.4710023874291445 ￥13,300

0.430.50

12534076

291.2830 ￥19,600

0.670.86150

42081341.21150 ￥39,000

初期圧損
（kPa）
1枚取付時
2枚取付時
0.910.72

接続口径φD75φABCt※捕集効率は社内テストによる数値です。詳しくは、
P.39フィルタ捕集効率性能比較一覧表をご参照ください。

使用例

熱風発生機（カタログNo.4,4-1）の送風機吸入口、耐熱電動送風機（P.53）の吸入口（いずれも口径φ150以下）に、そのまま取り付けることができます。
熱風発生機
TSK-23

熱交換器の受熱側入口にそのまま取り付けることができます。

熱交換器（P.47）

5μｍ以上の粉塵を約70％除去

フィルタ
FW75

（社内テストによる）

フィルタ
FW75

■ スペアフィルタ（FWフィルタ専用）
熱交換器の受熱側入口にそのまま取り付けることができます。
●一方通行用FWフィルタの交換用フィルタです。

●材質 ポリエステル●販売単位 10枚1組型 式
FWS 75

適合FWフィルタ 価 格FW 75￥ 3,100

FWS100FW100￥ 7,300

FWS125FW125￥12,600

FWS150FW150￥28,700

FWS10040

デミフィルタ

フィルタ選定時は〈P.39フィルタ捕集効率性能比較一覧表〉をご参照ください。

空気中に含まれる油分などのミストを簡単に除去できる耐熱２6０℃のフィルタ（使い捨てフィルタカートリッジのみ耐熱240℃）■ デミフィルタ

自立型 PAT. PEND.

─ 大気中は塵芥がいっぱいです ─●空気中に含まれる油分などのミストを簡単に除去●２6０℃までの熱風に対応（耐熱型）●洗浄再生が可能な経済的フィルタです。洗浄による性能低下もなく、繰り返し半永久的にご使用いただくことができる金属フィルタ（SUS304）●配管したままでフィルタのメンテナンスが可能なワンタッチ脱着タイプ●均一濾過用拡散翼の採用により、フィルタメンテナンス削減●湿り蒸気の飛散水滴を遮断する効果もあります（排水用ドレンキャップ付）。

エアコンのフィルタの汚れがすごいように!!

工場内の雰囲気環境は、油分、ミスト、粉塵などが浮遊しており、工業製品に悪影響を及ぼすだけではなく、エア機器の性能も悪化させ、ランニングコストにも影響を及ぼします。
デミフィルタを取り付けることでこれらの問題を解消し、省エネにつながります。
DF-S22SDF-S41S（口径φ75）（口径φ100）

260℃
260℃

●材

質 フィルタ：SＵＳ３０４
シェル：アルスター鋼板（DF-S81S〜S13OS：SUS+アルスター鋼板）
カートリッジ枠：アルスター鋼板（DF-S91S、DF-130S：SUS+ アルスター鋼板）
固定金具：ＺＡＭ（高耐食溶融めっき鋼板）●最大使用吸引圧力 −4.5ｋＰａ
（mm）

使用例

型

耐熱電動送風機

処理風量（m3/min）

式

捕集効率

初期圧損
接続口径 質量（㎏） 価 格（kPa）

DF-S 12S

20.14

φ 651.1￥ 43,500

DF-S 17S

3.50.23

φ 752.5￥ 47,800

DF-S 22S

60.63

φ 753.0￥ 58,000

DF-S 41S

80.39

φ1004.7￥ 64,000

DF-S 55S

150.62

φ1257.2￥ 93,000

DF-S 81S

301.05

φ15012￥140,000

DF-S 91S

400.59φ20020￥203,000

DF-S130S

60

1.13

φ25027.2￥330,0005μm以上約85％除去※初期圧損値は処理風量時のおおよその圧力損失です。
※捕集効率は社内テストによる数値です。詳しくは、
P.39 フィルタ捕集効率性能比較一覧
表をご参照ください。

デミフィルタ ＤＦ-S２２Ｓ●デミスタカートリッジは何度でも洗浄することが可能です。洗浄による性能低下もなく、繰り返してご使用いただけます。

構造と特長●デミフィルタは油分などのミスト類に対応したフィルタです。エア機器のメンテナン
ス時間、費用を大幅に削減できます（社内テスト：オイルミスト７５％以上除去）●デミフィルタのＩＮ側に設けられた拡散翼は、油分などのミスト類を含んだ空気を回転させながらカートリッジ全面に拡散させるため、非常に効率が良く低圧損です。

デミスタフィルタとは、細い金属線（ＳＵＳ）を特殊な編み方で編み、その生地を特殊なロールで波付けし、必要な大きさに切断した上で幾層にも積層してマット状としたフィルタです。

吐出側シェル

ミストを細い金属線に慣性衝突させて除去するタイプのフィルタで、気体中に同伴される液体の微粒子（ミスト）を気体中から分離除去する用途に使用されます。

外形図（mm）

A

φD2φD1 φD2H1H2A

B

P1P2Q1Q2Q3DF-S 12S65 ≒178

99 〜 129

99202

5290185110

215

40

DF-S 17S75 ≒228 125 〜 175 124

222

5290205

110

235

40

DF-S 22S75 ≒228 160 〜 240 124

222529020711023740

DF-S 41S 100 ≒298 165 〜 215 157

32252120297150

33750

DF-S 55S 125 ≒372 224 〜 265 197

36252160337

20537750

DF-S 81S 150 ≒450 314 〜 364 237

403

53200

379

240

419

50

DF-S 91S 200 ≒530 399 〜 543 300

493

53250

439

320

479

50

DF-S130S 250 ≒680 567 〜 765 375

583

53250

502

340

542

50

φD1H1φD1H2型

t4-取付穴 dP1Q1Q3B
P2Q2

41Q3式

※耐熱 500℃高温用デミフィルタも受注品にて対応しますので、別途ご相談ください。

t
1.62.3d6×14長穴

8×16長穴※ZAM は、日新製鋼株式会社の登録商標です。

デミフィルタ

フィルタ選定時は〈P.39フィルタ捕集効率性能比較一覧表〉をご参照ください。

空気中に含まれる油分などのミストを簡単に除去できる耐熱２6０℃のフィルタ（使い捨てフィルタカートリッジのみ耐熱240℃）■ デミスタカートリッジ PAT. PEND.

●材●デミフィルタのフィルタエレメントです。長期使用により洗浄再生が困難となった場合のフィルタの交換、及び性能アップのための積み重ね使用時にお求めください。

質 フィルタ：SＵＳ３０４
カートリッジ枠：アルスター鋼板（F-91S、F-130S：SUS+ アルスター鋼板）●耐熱温度 260℃
●バンド１ヶ付（F-91S、F-130Sは除く）
型

F-41S

●デミフィルタを積み重ねて使用できます。

式（g） 価 格
適合 デミフィルタ 質量

F- 12S

DF-S 12S

500 ￥ 24,600

F- 17S

DF-S 17S

930 ￥ 26,000

F- 22S

DF-S 22S

930 ￥ 26,000

F- 41S

DF-S 41S

1540 ￥ 30,000

F- 55S

DF-S 55S

2150 ￥ 38,500

F- 81S

DF-S 81S

2850 ￥ 56,000

F- 91S

DF-S 91S

4430 ￥ 98,000

F-130S

DF-S130S

6600 ￥154,000●カートリッジを積み重ねることにより、捕集効率、及び粉塵捕集量がアップします。
●カートリッジは何段にも積み重ねることは可能ですが、エア機器の風量や静圧を考慮し、２〜３段程度でご使用されることをおすすめします。
●カートリッジは簡単に積み重ねることができますので、ご使用中のデミフィルタにあとからカートリッジのみ取り付けることができます。
●デミフィルタDF-S91S、S130Sは、デミスタカートリッジF-91S、130Sを積み重ねて使用できません。
写真は装着型デミフィルタDF-41Sを使用しています。
（詳しくはカタログ№4、№4−1をご参照ください。）■ 使い捨てフィルタカートリッジ●材

質 フィルタ：ポリアミド
カートリッジ枠：アルスター鋼板●耐熱温度 240℃
●バンド１ヶ付●捕集効率 5μm以上 約９7％除去●使用雰囲気に粉塵が多い場合に、デミフィルタのプレフィルタとしてご使用ください（洗浄による再利用はできません）
。

型

F-41P

式

適合 デミフィルタ

初期圧損
質量（g） 価 格（kPa）

F-12P

DF-S12S

0.08

380 ￥14,000

F-17P

DF-S17S

0.07

630 ￥15,000

F-22P

DF-S22S

0.18

630 ￥15,000

F-41P

DF-S41S

0.16

1020 ￥17,700

F-55P

DF-S55S

0.161380 ￥22,500

F-81P

DF-S81S

0.25

1610 ￥42,000※初期圧損値は適合デミフィルタの処理風量時のおおよその圧力損失です。
※捕集効率は社内テストによる数値です。詳しくは、
P.39 フィルタ捕集効率性能比較一覧表をご参照ください。

■ 交換用フィルタ（使い捨てフィルタカートリッジ用）●材質 ポリアミド●耐熱温度 240℃
●販売単位 １０枚１組●使い捨てフィルタカートリッジの交換用フィルタです。

適合使い捨てフィルタカートリッジ

価 格12-P

F-12P￥ 6,500

17-P

F-17P

￥ 9,800

22-P

F-22P

￥ 9,800

41-P

F-41P

￥16,100

55-P

F-55P

￥23,500

81-P

F-81P

￥34,300

型

41-P

デミフィルタの使用例

熱風発生機

フレキホース（P.31〜）

デミスタカートリッジ
デミフィルタ式

使い捨てフィルタ
カートリッジ（別売）（ドレンキャップ付）

吸排気4方向ダンパ（P.23）
吐出口ディフューザ（P.25）

必要に応じてオイルパンなどを設置してください。

新鮮空気
一部排気

乾燥炉
注意：熱風発生機を乾燥炉等の上部に設置する場合は、熱風発生機が乾燥炉等の熱の影響を受けないように充分注意してください。

吸入口ディフューザ（P.25）
プッシュカバー（P.25）

熱風発生機ＴＳＫシリーズに直接取り付けできる装着型デミフィルタも準備しています。詳細はカタログ№４、№４−１をご参照ください。

42