美浦村水道事業
令和６年度水質検査計画

水質検査計画とは
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保障するために不可欠であり水道水の水質管理において中核をなすものです。水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。

水質検査計画の内容
１．基本方針２．水道事業の概要
３．水道水の原水及び水道水の状況
４．検査地点５．水質検査項目及び検査回数
６．水質検査の方法
７．臨時水質検査
８．水質検査結果の公表
９．水質検査の精度と信頼性保証
１０．関係者との連携

１．基本方針（１）検査地点は、水道基準が適用される蛇口に加えて、配水場の出口とします。
（２）検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目とします。
（３）検査頻度は、水道法で定められた頻度とします。

２．水道事業の概要
近年地下水位の低下による生活用水の枯渇状況が目立っております。本村開発の一環とする日本中央競馬会美浦トレーニングセンターの開場に伴う生活用水及び業務用水の確保に併せ、昭和 51 年 4 月 1 日より村営水道事業として発足、当初計画は、給水人口 7,300 人、1 日最大給水量 6,000 ㎥で、昭和 53 年 4 月 1 日より給水を開始しました。一方、安中地区を含む全村を給水区域とすべく、昭和 58 年度に美浦村水道第 1 次拡張事業として、給水人口 9,800 人、1 日最大給水量 9,400 ㎥とし、昭和 59 年 3 月 27日認可を受け昭和 59 年度から安中地区に始まり、現在村内全域のほとんどの地区に配水本管を布設しており、平成 20 年度は、将来の水需要に対応すべく、給水人口 17,530人、1 日最大給水量 11,000 ㎥とし、認可の変更をしました。
現在は、日本中央競馬会美浦トレーニングセンター、日本テキサスインスツルメンツ、各公共施設及び村内各地区に給水をしています。水源については、県南広域水道事務所
阿見浄水場よりφ350ｍｍの送水管により浄水を受け、配水場より高架タンクから自然流下方式及びポンプ圧送で村内各地区へ配水しています。（配水管延長≒137 ㎞）

給水状況
区

分
給

水区

域

内

容
全 村

行政区域内人口

１４，０５３人

計画給水人口１７，５３０人

給口

１３，３３５人

水人

普及

率

９４．９％

配水量

２，１０６千㎥

量

１，９８４千㎥率

９４．２％

一日最大給水量

７，４６３㎥

一日平均給水量

５，６５４㎥

有
有

収
収

水

令和５年３月３１日

現在

上下

水

道課 概

要

美浦村経済建設部上下水道課
所在地

興津９６９番地（美浦水処理センター内）

配美水場

等

概 要

浦 村 水 道 配 水 場

所在地

木原１８８３－１番地

原水の種類

県水受水

配水能力（㎥／日）

１１，０００㎥／日

配水池容量（㎥）

４，２００㎥

３．水道の原水及び水道水の状況
美浦村では、茨城県企業局の県南西広域水道用水供給事業からすべての水道水を受水しています。
茨城県企業局の水質検査計画より抜粋
水源

霞ヶ浦

原水の状況

水質管理上留意すべき項目

・富栄養化

・かび臭・藻類の増殖

・トリハロメタン・藻類

４．検査地点水道法に基づく検査は、給水栓において実施します。
水質検査採水地点
美浦村水道配水場
美浦村メガソーラー発電所（美浦村大山）
大谷保育所
木原保育所
１日１回の検査地点
美浦村水処理センター＊ 土曜日、日曜日、祝祭日は職員宅

５．水質検査項目及び検査頻度
水質基準が適用される給水栓における水質検査と検査頻度（１）水質検査項目
給水栓における法令に基づく水質検査は、水質検査表の水質基準項目（５１項目）について行います。
（２）検査頻度
・法令に基づく水質検査表の項目ＮＯ．１、２、３８、４６～５１の９項目の検査は毎月１回行います。
・法令に基づく水質検査表（１）の項目ＮＯ．３～３７、３９～４１、４４、４５の項目の検査は、３か月に１回行います。そのうち、ＮＯ．３～９、１１～２０、３２～３７、３９～４１、４４、４５の項目については、水道法施行規則において検査頻度の省略が認められていることから、過去３年間の水質検査結果により、省略頻度を決定しています。

・法令に基づく水質検査表の色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）の検査は１日１回行います。
法令に基づく水質検査表
給 水 栓
水 質 基 準 項 目番 号

基 準 値

計画検査頻度

基本検査

検査省略

頻

頻度

①②③度

基 01

一般細菌

100 個/ｍℓ以下

年１２回

年１２回

１２１２１２基 02

大腸菌

不検出

１２１２１２１２１２

基 03

カドミニウム及びその化合物

0.003 ㎎/ℓ以下

４１１１基 04

水銀及びその化合物

0.0005 ㎎/ℓ以下

４１１１基 05

セレン及びその化合物

0.01 ㎎/ℓ以下

４１１１基 06

鉛及びその化合物0.01 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 07

ヒ素及びその化合物

0.01 ㎎/ℓ以下

４１１１基 08

六価クロム化合物

0.02 ㎎/ℓ以下

４１１１基 09

亜硝酸態窒素0.04 ㎎/ℓ以下

４１１１基 10

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01 ㎎/ℓ以下

４４４４基 11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ａ）

10 ㎎/ℓ以下

４１１１基 12フッ素及びその化合物ａ）

0.8 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 13

ホウ素及びその化合物

1.0 ㎎/ℓ以下

４

１１１

基 14

四塩化炭素

0.002 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 15

１，４－ジオキサン

0.05 ㎎/ℓ以下

４１１１0.04 ㎎/ℓ以下

４１１１基 16

シス１，２－ジクロロエチレン及び
トランス－１，２－ジクロロエチレン

基 17ジクロロメタン

0.02 ㎎/ℓ以下

４１１１基 18

テトラクロロエチレン

0.01 ㎎/ℓ以下

４１１１基 19

トリクロロエチレン

0.01 ㎎/ℓ以下

４１１１基 20ベンゼン

0.01 ㎎/ℓ以下

４１１１基 21塩素酸

0.6 ㎎/ℓ以下

４４４４基 22クロロ酢酸

0.02 ㎎/ℓ以下

４４４４基 23

クロロホルム0.06 ㎎/ℓ以下

４４４４

基 24

ジクロロ酢酸0.03 ㎎/ℓ以下

４４４４

基 25

ジブロモクロロメタン

0.1 ㎎/ℓ以下

４４４４基 26

臭素酸

0.01 ㎎/ℓ以下

４４４４

基 27

総トリハロメタン

0.1 ㎎/ℓ以下

４４４４

基 28

トリクロロ酢酸

0.03 ㎎/ℓ以下

４４４４※①美浦村メガソーラー発電所 ②大谷保育所③木原保育所

法令に基づく水質検査表の続き
給 水 栓
番 号

水 質 基 準 項 目

基 準 値

計画検査頻度基本検査検査省略

頻度

頻度

年①②４回

４４③

基 29

ブロモジクロロメタン

0.03 ㎎/ℓ以下

年 ４回

基 30

ブロモホルム0.09 ㎎/ℓ以下

４４４４

基 31

ホルムアルデヒド

0.08 ㎎/ℓ以下

４４４４

基 32

亜鉛及びその化合物

1.0 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 33

アルミニウム及びその化合物

0.2 ㎎/ℓ以下

４

４４４

基 34

鉄及びその化合物

0.3 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 35

銅及びその化合物

1.0 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 36

ナトリウム及びその化合物

200 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 37

マンガン及びその化合物

0.05 ㎎/ℓ以下

４１１１

基 38

塩化物イオン200 ㎎/ℓ以下

１２１２１２１２基 39

カルシウム，マグネシウム等(硬度)300 ㎎/ℓ以下

４４４４基 40

蒸発残留物

500 ㎎/ℓ以下

４４４４基 41

陰イオン界面活性剤

0.2 ㎎/ℓ以下

４１１１基 42

ジェオスミン

0.00001 ㎎/ℓ以下

藻類発生時

４４４基 43２－メチルイソボルネオール

0.00001 ㎎/ℓ以下

期に月１回４４４基 44

非イオン界面活性剤

0.02 ㎎/ℓ以下

４１１１基 45

フェノール類0.005 ㎎/ℓ以下

４１１１基 46

有機物［全有機炭素(ＴＯＣ)の量］

3 ㎎/ℓ以下

１２１２１２１２１２基 47

ｐＨ値

5.8～8.6

１２１２１２１２１２基 48

味

異常でない１２１２１２１２１２基 49

臭気異常でない１２１２１２１２１２基 50

色度

５度以下

１２１２１２１２１２基 51

濁度

２度以下

１２１２１２１２１２※①美浦村メガソーラー発電所 ②大谷保育所

１２③木原保育所

６．水質検査の方法
美浦村は、茨城県企業局水質管理センター（茨城県土浦市大岩田２９７２）に委託します。

７．臨時水質検査
蛇口の水で水質基準値を超えるおそれがある場合は、必要に応じて蛇口などから採水し、臨時の水質検査を行います。検査項目については、状況に応じて決定します。
（１）水質が著しく悪化したとき。
（２）水源に異常があったとき。
（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
（４）その他特に必要があると認められるとき。

８．水質検査結果の公表
水質検査計画及び水質検査結果を美浦村公式ホームページ又は美浦村上下水道課での閲覧により公表します。

９．水質検査の精度と信頼性保証
水質検査結果の精度、管理を高めることにより、水質の安定と信頼性を確保します。

１０．関係者との連携
水道水において水質事故等が発生した場合は、環境省、茨城県政策企画部水政課及び関係機関との情報交換を図り、連携して迅速に対策を講じます。