北海道電気保安協会がお届けする、電気を安全にムダなく使用するための情報誌

2017.11.01

No.454
初冬号
特集

2

平成28年度の北海道の電気事故について教えて！ホーちゃん〜でんきの専門用語集「ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）」1

やってみました 節電 対策でコスト削減！

札幌市「電力見える化プロジェクト事業」の取組み

5

来てみて良いまち〜ふるさと自慢

網走市

7

きらり★プロの目「私はこうして電気事故を防いだ！」 変圧器の発熱を発見、停電事故を未然に防止

9

協会インフォメーション

照明用電気計器（子メーター）の有効期限が過ぎていませんか？/「災害時協力協定」締結のお知らせ

10「でんき保安」キーワードクイズ

クイズに答えて応募しよう！

10

省エネ・コストダウンのご提案「Enerviss（電力見える化クラウドシステム）」11

能取岬灯台：大正6年の初点灯から今年でちょうど100周年を迎えました。能取岬は、オホーツクの美しさと雄大さを体感できる網走の絶景スポットの一つです。
／網走市

ISO9001 認証

P00_でんき保安_454.indd

1

2017/10/13

14:43:32

！ホーちゃん 〜
教 えてでんき の 専 門 用 語 集

PCB（ポリ塩化ビフェニル）〜高濃度と低濃度〜PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは工業的に合成された化合物で水に極めて溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する主に油状の物質です。熱で分解されにくく、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定した性質を有することから電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボンなど様々な用途に使用されてきました。
しかし、PCBは毒性が強く脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な中毒症状を引き起こすことが報告されました。
主な症状としては爪や口腔粘膜の色素沈着、爪の変形、また、まぶたや関節の腫れを引き起こし、肝臓障害や神経障害の恐れもあります。
このことから昭和49年（1974年）には製造が禁止され、新たな使用も禁止されています。
PCB含有機器は、平成13年（2001年）に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、PCB廃棄物として国が定める期限内に処理することが、事業者（保管事業者及び保有事業者）に義務づけられました。
PCB廃棄物はPCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、それぞれの処理施設が異なります。
また、北海道の場合、変圧器・コンデンサ類については平成34年（2022年）3月31日まで、それ以外の安定器・PCB汚染物等については平成35年（2023年）3月31日までと処理期限が決められています。
下記では電気機器に関するPCB含有の有無の判別方法を解説します。

・PCB廃棄物の定義
高濃度PCB廃棄物：PCB濃度が0.5%（5,000ppm）を超えるもの
低濃度PCB廃棄物：PCB濃度が0.5%（5,000ppm）以下で0.5ppmを超えるものおよびPCBを使用していないとする電気機器等であって、数ppm〜数十 ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの

・PCB含有の有無を判別する方法
変圧器・コンデンサ等高濃度PCB：昭和28年（1953年）〜昭和47年（1972年）に国内で製造されたもの
低濃度PCB：変圧器類では平成6年（1994年）以前、コンデンサでは平成3年（1991年）以前に製造・出荷されたもの、その他絶縁油交換およびリサイクル油を使用したものは、絶縁油を採取してPCB濃度を測定した結果が0.5ppmを超えるもの

安定器

昭和32年
（1957年）1月〜昭和47年（1972年）８月までに国内で製造されたもの
現在でもPCBを含む機器を使用もしくは保管している事業場は少なくありません。通電中の電気機器の銘板を確認する際は変圧器・コンデンサ類に近づくと感電の恐れがあるため大変危険です。事業者は、必ず電気主任技術者に依頼の上確認して下さい。また、保管中の電気機器にもPCBが含まれている可能性があります。今一度、PCBが使用された製品・電気機器を保有していないか事業場内を調査し発見することが、PCB廃棄物の処理完了に繋がる大事な一歩だと考えています。

PCB廃棄物を期限内に処理しましょう!!
コンデンサ変圧器

01 でんき保安 2017［初冬号］

P01_でんき保安_454.indd

2

2017/10/13

13:15:07平成28年度の特集 北海道の電気事故について
北海道産業保安監督部● はじめに ●

電力安全課

北海道産業保安監督部は、平成２８年度に北海道管内で発生した電気事故（発電所に係るものを除く）
について、電気関係報告規則第３条の規定に基づき、電気事業者及び自家用電気工作物設置者から提出された電気事故報告を基に取りまとめましたので、以下にその概要について説明します。
第１図 平成２８年度電気事故発生件数（種類別）

平成28年度に北海道管内で発生した電気事故の総件■ 供給支障事故 1件■ 電気工作物に係る■ 主要電気工作物
社会的影響を及ぼ数は36件となっており、昨年の28件と比較して8件の増破損事故
した事故 1件1件加となりました。
■ 自家用電気工作物の破損■ 電気火災事故
電気事故の種類別発生件数は第1図のとおりです。
又は誤操作若しくは自家総件数
2件
用電気工作物を操作しな
なお、電気火災は昨年度に引き続き今年度も2件の発36件
いことにより一般電気事■ 感電死傷事故
生があり、3年連続で発生しています。
業者等に供給支障を発生
7件

1.

24件させた事故（波及事故）

感電死傷事故過去１０年間の感電死傷事故報告件数の推移は第２図のとおりです。平成２８年度の感電死傷事故は、過去１０年間の中で平成１９年度に次いで２番目に多い発生件数となっており、うち１件は死亡事故となっています。
原因別では第３図のとおりです。

第2図 北海道の感電死傷事故報告件数の推移（件）
10

第3図 北海道の感電死傷事故原因の推移（件）
10北海道計北海道自家用計

8756220

19年度

44

20年度

321年度

2111

22年度

23年度

54444542322

24年度

25年度

43

26年度

27年度

28年度

被害者の過失作業方法不良作業準備不良第三者の過失その他

54※平成１７年度から発電所感電事故を件数にとりいれた。

■■■
■
■

019年度

220年度

22223年度

24年度

25年度

121年度

22年度

123

1

2

11

1

26年度

27年度

28年度

≪感電死傷事故の概要と防止対策≫
区分概要＜機械装置の逆転運転のためブレーカーの結線を差し替えた際に感電＞原料タンク内の余った原料を取り除くため、職場長は作業員（被災者）にベルトコンベ
自家用
アを逆転運転するよう指示。作業員は主幹ブレーカーを開放したが、誤ったブレーカー①（作業員：負傷１名） を開放したことに気付かず、充電状態のまま作業に着手。ドライバーでＴ相の結線を外したのち、Ｓ相の結線を外す際に誤って短絡させ、発生したアークにより両手に火傷を負った。
＜キュービクル内（充電中）にスクラップ資産確認で入り感電＞
自家用
解体予定の事業場建物屋上にあるキュービクル（充電中）に解体業者作業員（被災者）②（作業員：負傷１名） がスクラップ資産確認のため、設置者から鍵を借りて侵入し、誤って変圧器の高圧側ブッシングに体が触れて被災した。

③＜電気主任技術者が月次点検中に転倒して充電部に接触し感電＞
自家用
電気主任技術者が月次点検中、床面とキュービクルとの多少の段差に躓き転倒し、右手（作業員：負傷１名） が充電部（リアクトルブッシング部）に接触し感電した。

原因
作業方法不良自家用
電気管理技術者が月次点検で、各所の電圧・電流計測を行うため、キュービクルの裏面（作業員：負傷１名） 扉を開け、計測器を持って中に入った際に、誤って頭部が VCT の充電部に接触し感電した。この時保護具 ( ヘルメット ) を着用していなかった。

自家用以外
建物の外壁補修作業のために設置された仮設足場上で作業していた者が配電線路に接触（作業員：負傷１名） し感電した。
自家用以外
建物解体作業準備のため仮設足場を組み立てていた作業員が配電線路に接触して感電⑥（作業員：死亡１名）（死亡）した。
⑤⑦①②

無資格の作業員に電気工事の作業を行わせない。
逆転運転の可能性がある装置への正逆切替スイッチ取り付ける。
③ 電気主任技術者に事前連絡する。
④ 関係者への安全教育を行う。
①

作業準備不良被害者の過失②①②③①< 電気管理技術者が月次点検中にキュービクル内充電部に接触し感電 >

④防止対策

②

被害者の過失③④

作業は計画段階から、設置者、電気管理技術者、作業員間で連絡を密にする。
作業の実施は、十分な打合せを行い、安全への備えが整ってから着手する。
電気室内の整理整頓。障害物は取り除く。
複数名での作業実施によりヒューマンエラー防止に努める。
点検時は足元の段差に注意する。
月次点検の電圧・電流の測定はキュービクルに取り付けられている計器の読み取りで行う。
高圧近接作業を行う際は、停電後、安全を確保してから行う。
活線状態での高圧近接作業を行う場合は複数名で行い、１名は作業の指揮監督を行う。
作業の際は保護具を着用して指揮者の監視下で行う。

事前に電力会社等への連絡がなかったた
高圧接近作業を行う際は、電力会社へ事前連絡を行い、め、適切な防護措置適切な防護措置を図る。
が取られぬまま作業が進められた。

作業手順の確認不
自家用以外
送電線の工事に伴う試験準備のために鉄塔に昇塔した作業員が、充電部に接触又は接近作業にあたっては、関係者間の事前確認の徹底や指揮足、作業指示の不備命令の明確化、作業監督の徹底を行う。
（作業員：負傷１名） したため感電した。
が認められた。

でんき保安 2017［初冬号］ 02

P02_でんき保安_454.indd

2

2017/10/13

13:14:40

2.

電気火災事故過去10年間の電気火災事故の報告件数の推移は、第4図のとおりです。
平成16年4月に電気関係報告規則が改正され、報告対象が「工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。」となったため、平成16年度以降に北海道管内で報告された電気火災事故は平成19年度に1件の発生をみて以降、発生が無い状況が継続していましたが、平成26年度に2件、平成27年度に1件、平成28年度も2件の発生があり、3年連続の発生となりました。
全国的には、各年度での増減の波が見られるものの10〜15件前後の発生が続いている状況であり、事故報告の対象とならない半焼未満での電気火災事故も考察すると、電気に起因する火災事故は一定程度以上潜在的に発生していることが伺えます。
第4図 電気火災事故報告件数の推移(件)
20北海道計北海道自家用計
全国計
全国自家用計18151514131313111210

8

5 4

19年度

5544000000

20年度

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

109633221

26年度

27年度

28年度

≪電気火災の概要と防止対策≫概要

原因① 事業所構内の仮設プレハブ建屋内において、電線コードの短絡アークによる失火②防止対策

火源となるべき可燃物の管理、電気機器や配線電源コードの短絡コードの健全性確認、未使用時の電源供給停止

廃プラスチック類を取り扱う工場で発生した火災。可燃物が大量に存在する、燃え方の激しかった箇
所付近に電気機器があったことから、電気火災要因が否定できない。

火源となるべき可燃物の管理、電気機器や配線コードの健全性確認、未使用時の電源供給停止

原因不明

3． 波及事故
平成28年度の北海道管内における波及事故の発生件数は24件で報告件数の推移は第5図のとおりです。
北海道管内では、平成11年度に32件の発生以降減少傾向を辿り、平成20年度と平成22年度には発生件数が一桁まで減少したものの、近年では増加傾向に転じており、28年度は前年度より2件の増加となっています。
なお、平成28年4月からの電気関係報告規則改正により、自然現象由来の波及事故（風雨、雷等）については、速報（事故発生後24時間以内において、事故の発生概要の報告を求めるもの）のみの扱いとなりました。

全国(件)
800

北海道(件)
60

第5図 波及事故発生件数の推移
全国計

北海道計

60052149842240046841740440357331200

2324年度

25年度

2624222016149802220年度

21年度

22年度

23年度

26年度

27年度

28年度

0≪原因≫
波及事故の原因の報告件数は雷、風雨、氷雪による「自然現象」が16件ともっとも多く、原因別件数の推移は第6図のとおりです。
「保守不完全」では、開閉器指針軸部発錆による開閉不具合（不完全開閉動作）によるもの、開閉器の内部碍子破損のため絶縁不良によりトラブルに至ったものが各1件となっており、「 製作不完全」では、開閉器指針軸軸受フランジ部分の気密性能が損なわれ、開閉器内部に水分が侵入したことで絶縁低下が生じたもの（メーカーのリコール対象品であったが交換されていなかった）、「故意・過失」では、事業場の受電地点変更に伴う工事と年次点検を並行して行っていたところ、開閉器操作の誤認により本来操作すべき区分開閉器とは別の、開放中であった分岐開閉器を投入操作したため、キュービクル内に接地短絡器具が取り付けられた状態であったことより短絡状態を生じさせたものです。
第6図 波及事故原因別件数の推移

28年度 127年度

244225年度 101626年度

24年度 1213311055311

1 121011410

1 173412■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

施工不完全
製作不完全
保守不完全
自然劣化
風雨
氷雪
雷
地震
故意・過失
火災
他物接触
その他

32030(件)03 でんき保安 2017［初冬号］

P03-04_でんき保安_454.indd

3

2017/10/05

17:24:22

≪季節≫

第7図 波及事故原因別件数の推移(気中開閉器)波及事故の発生時期（季節）
では､8月に発生が多く､発生件数全体の3分の1を超える9件の事故が発生しており､そのうちの6件が雷､2件が風雨と自然現象によるものです｡特に雷については8月17日から18日にかけて5件が集中して発生しています｡
また､28年度は台風の接近･上陸による自然災害の発生もあり､浸水被害による波及事故の発生もありました｡

128年度

2227年度

21111107326年度

125年度

124年度

■■■■■■
■

13101

製作不完全
保守不完全
自然劣化
風雨
氷雪
雷
故意・過失

11005101520(件)≪事故発生の電気工作物≫
波及事故を起こした電気工作物としては、例年と同様に「開閉器」によるものが最も多く、16件発生しています。
開閉器の事故の原因は、「 雷」によるものが11件、「保守不完全」によるものが2件、「自然劣化」によるものが2件、「製作不完全」によるものが1件となっています。原因
別件数の推移は第7図のとおりです。
「開閉器」
とともに例年事故の多い「引込みケーブル」
での事故について、28年度は1件の発生で原因別では「その他」（倒木により引込みケーブル切断）となっています。
原因別件数の推移は第8図のとおりです。

第８図 波及事故原因別件数の推移(引込ケーブル)
28年度

127年度

126年度

125年度

11131■■
■■■■

11

施工不完全
保守不完全
自然劣化
故意・過失
他物接触
その他

24年度
051015(件)≪波及事故の防止対策≫
近年は雷に起因する波及事故発生の割合が高くなっている傾向にあります。
比較的雷の出現頻度が低かった北海道においても、最近は増加している傾向であることが伺え
ることにより、雷害に備えた対策を積極的に図ることが波及事故の防止や被害の抑制のためにも重要なことであると考えます。
重要な設備を雷害から守るためにも、新設時や設備更新時には避雷器の設置も含めた電気設備設計をすることで被害抑制に努めて頂ければと思います。
波及事故は、従来から「開閉器」
や「高圧引込みケーブル」など、主遮断装置より電源側の受電点付近の設備破損等により多く発生しています。
受電点付近の事故防止には、これらの設備に対する点検結果や各種試験測定結果から、劣化傾向を的確に分析して電気設備の更新時期を把握することが、予防保全として最も効果的であると考えます。
また、保護装置の電源が負荷側から供給されている事業場も多く、制御電源喪失によって保護装置が動作出来なかった事案も多い状況です。
保護装置の制御電源を電源側から供給するVT内蔵型の開閉器を採用することで地絡、短絡が生じ設備損傷が発生しても保護装置の電源が確保されることで波及事故に至らずに済む場合もありますので、設備更新時における検討事項の一つとして配慮頂ければと考えております。
ひとたび波及事故を生じさせると、被害設備の更新・補修等に伴う多額の出費のみならず、停電の影響があった需要家に対する補償事案が伴うことも珍しくはなく、近隣への迷惑に加えて突発的な経費出費となることから、このような状況を回避するためにも、適切なメンテナンスの実施、計画的な設備更新を行うことが肝要です。
全ての自家用電気工作物設置者の安全確保意識が高まることが望まれる訳ですが、事故を起こした自家用電気工作部設置者の殆どが安全意識に希薄な面があったことが感じられます。
感電事故の項でも述べたとおり、電気工事や電気設備に近接する作業を行う場合は、電気主任技術者参画のもとに作業現場の状況を十分把握し、無理のない作業計画の策定、危険予知活動の取り組み、保安対策の確実な履行を実践頂くことが益々重要ではないかと考えております。

おわりに電気工作物を設置する者は、「 電気設備の技術基準」に適合する電気工作物を設置し、維持しなければなりません。
電気の安全は、電気主任技術者を中心とした電気保安に携わる皆さまの日頃の努力の積み重ねがあってこそ確保されるものです。
しかしながら、自主保安の意識が欠如している設置者が存在するのも現実であり、設備の改修や更新が後回しとなり、その結果が電気事故の要因に繋がるとも考えられます。
電気工作物設置者は自らが定めた「保安規程」
を今一度確認し、自主保安確保のため十分な内容であるかどうか評価し、必要に応じ見直しに取り組んでいただくと共に、ここで紹介した内容を参考に、自主保安体制の強化・充実を図っていただけますようお願いいたします。

でんき保安 2017［初冬号］ 04

P03-04_でんき保安_454.indd

4

2017/10/13

13:40:37

やってみました

節電 対策

札幌市「電力見える化プロジェクト事業」の取組み
コスト削減！ 110施設にデマンド監視装置設置！［Ⅰ］で今回は、札幌市さまが節電を目的として行った「電力見える化プロジェクト事業」
において弊協会のデマンド監視装置が導入されたことを２回にわたって取り上げます。
札幌市では平成13年4月環境マネジメントシステ
ム（EMS）の運用を開始し、省エネ・省資源など環境負荷の低減に取り組まれ一定の成果を上げてきました。
そして、平成27年3月に策定した「札幌市役所エネルギー削減計画」
により、毎年平均1%以上のエネルギー使用量の削減を目指しています。

札幌市役所さま全景導入のきっかけは？
デマンド監視装置は最初、平成２６年度に２校、平成２７年度に２校と、弊協会とご契約いただいている４つの学校施設に設置させていただきました。その結果、期待以上にデマンド削減と電気使用量の削減が図られ、またデマンドモニターを職員室に設置したことにより、教職員の皆さまの省エネに対する意識の高揚とが相まって削減効果にも繋がりました。
その実績より、平成２８年度から対象施設を拡大し「電力見える化プロジェクト事業」
で、市有施設（約１４００施設）のうち１１０施設に、弊協会のデマンド監視装置が導入されることになりました。

電力見える化プロジェクト事業とは◎札幌市の市有施設にデマンド監視装置を設置し、エネルギー使用量を見える化することでエネルギーの削減を図るものです。
事業期間
平成２８年度〜平成３１年度

見える化『札幌市環境局主催

省エネ意識の向上

設置対象施設具体的な対策

エネルギー削減

管理担当者向け説明会』

05 でんき保安 2017［初冬号］P05-06_でんき保安_454.indd

5

2017/10/13

13:18:28

み札幌市さま設置対象施設内訳
今回設置したデマンド監視装置
及びデマンドモニター

施設分類

施設数
15

庁舎（区役所等）
市民活動施設（区民センター、地区センター等）

9

福祉施設

4

スポーツ施設（体育館、プール等）

7

文化施設

6

図書館

4

学校（小学校29、中学校29、中等教育学校1、高校3、特別支援学校3）
合計

65
110

札幌市民ホール【わくわくホリデーホール】
は１５００
設置事例① 【わくわくホリデーホール】 席の大ホールと会議室６室を備えた４階建てのホールです。
また、１階にはカフェやコンビニもあります。
札幌市民ホール

目標デマンド

▲

364ｋW
314ｋW

モニターは事務所の机の上に置いています。

設置事例② 札幌市立中島中学校

13.8％の節電に成功！

設置事例③ 生涯学習総合センター【ちえりあ】

札幌市立中島中学校は１９４７年創設され、７０年の歴史がある中学校です。
目標デマンド▲

139ｋW
127ｋW教職員の皆さまの机の間に設置したモニター。

中央監視室内に設置したモニター

544ｋW
508ｋW
▲

8.7％の節電に成功！

目標デマンド

6.8％の節電に成功！
モニターを職員の皆さまの見える場所に設置したことにより、省エネやデマンド削減意識が高まり、節電に繋がりました。

次回は、デマンド監視装置を設置した110施設全体の統計データを元に、目標値達成の推移と結果から見る今後の課題等を掲載します。
■写真のご提供／札幌市広報課

弊協会は、お客さまとともに省エネルギーに取り組みます。
でんき保安 2017［初冬号］ 06

P05-06_でんき保安_454.indd

6

2017/10/05

17:41:49

来てみて良いまち〜

ふるさと自慢網走市街地の中央を流れる「網走川」 奥に広がるのが「網走湖」

五感に響き、おもてなしが心に残る「おいしいまち」網走
No.28

網走市目
〒093-8555 網走市南６条東４丁4-5402-43015：TEL：0152-44-6111 FAX
jp/aido.
hokk
shiri.
y.aba
w.cit
URL：http://ww

町の見どころ道の駅「流氷街道網走」
平成20年12月に登録された道の駅「流氷街道網走」

網走市は、北海道の東部、オホーツ

は、カモメが飛びかい、漁船が行きかう網走川の河口に位

ク海沿岸に位置し、面積約470平方キ置しています。観光案内所では市内の観光情報はもちろ

ロメートル、東西32.8キロメートル、南ん、地域の多様な情報を知ることができるほか、地元の農北20.7キロメートルに及びます。地勢

水産加工品の販売コーナー、フードコートなども充実してはおおむね南方に高く、藻琴山を経ており、網走へ来たらまず立ち寄りたい人気スポットです。

阿寒の雄峰を望み、西は網走湖・能取湖を経て北見平野に連なり、東は斜里平野の奥に知床連山の雄峰を望むことができま

冬期間は流氷観光砕氷船「おーろら」の発着場として、流氷観光の拠点にもなります。

す。
また網走は水辺空間が多く、大小5つの湖のほか、代表的な網走川は流程115キロメートルでその源を阿寒群峰に発し、津別川・美幌川などと合流し網走湖を経て市街地を貫流して、オホーツク海に注いでいます。
網走市の基幹産業は、オホーツク海の豊かな海産資源に恵まれた水産業をはじめ、農林業・畜産業もさかんです。
網走の気候は、オホーツク海型の海洋性気候のため、比較的に温暖で降雨量と降雪量が道内の中でも少なく、年間を通じて日照時間が長いのが特徴です。四季の変化の明瞭さと美しさがあり、特に冬の網走は、流氷の到来により陸も海も白一色の世界。
毎年国内外より多くの観光客が訪れています。

07 でんき保安 2017［初冬号］

P07-08_でんき保安_454.indd

7

2017/09/28

13:07:41

天都山展望台・オホーツク流氷館

流氷観光砕氷船「おーろら」

国の文化財「名勝」に指定された天都山の山頂にあるオ
ホーツク流氷館は、平成27年8月に全館をリニューアル。マ
イナス15℃の「流氷体感テラス」では本物の流氷100トンに一年中いつでも触れることができるほか、「 流氷の天使」
クリオネも展示しています。

網走の冬の流氷観光で最も人気が高いのが、1月下旬から4月初旬まで就航する流氷観光砕氷船「おーろら」です。船底が氷塊にぶつかり、船全体が振動する迫力は圧巻です。

博物館 網走監獄
明治23年に誕生した網走刑務所の旧建造物を、当時の姿をそのまま移築・復原し保存公開している野外博物館です。木造舎房では世界最古と言われており、平成28年2月には施設内の2件8棟が国の重要文化財に指定されました。
また、平成29年2月にリニューアルした「監獄食堂」では、現在の網走刑務所の監獄食を体験することもできます。

ご両地グルメ「網走ちゃんぽん」

あばしりご当地キャラ「ニポネ」

長崎県雲仙市のソウルフード「小浜ちゃんぽん」のスープ

平成24年11月に、網走のご当地キャラとして誕生。網走と、網走産のしじみやホタテ、網走市内の製麺所が開発したを代表する幸せのお守り「ニポポ人形」と、流氷の天使「クリ特製の中太ストレート麺、そして市内かまぼこ店の練り製品オネ」がモチーフとなっており、胸には市の花である「エゾムを使用した特製ちゃんぽんは、両市の市民交流から生まれラサキツツジ」のバッジをつけたご当地ならぬ ご両地 グルメです。ています。頭には北方系の民族をイメージした文様がついたハチマキを巻いています。

ニポポ人形

クリオネ

■ご紹介／網走市観光商工部観光課観光振興係
掲載の写真と表紙写真は網走市役所さまからのご提供です。網走市は弊協会網走事業所が担当しております。
でんき保安 2017［初冬号］ 08

P07-08_でんき保安_454.indd

8

2017/10/13

13:21:28

私はこうして電気事故を防いだ！

変圧器の発熱を発見、停電事故を未然に防止
点検対

象商店（スーパーマーケット）

点検地区

苫小牧市

月次点検を実施したときの事でした。点検をするため、まずキュービクルの受電盤の扉を開けたところ、いつもとは違いキュービクル内が暑きらりポイント

く熱気がこもっていることに気づきました。おかしいと思いひとつひとつ扉を開けて確認した結果、モールド変圧器の接続部から発熱しているのを発見しました。

■事故概要と防止対策
該当変圧器は、2 ヶ月前に交換されたばかりの中古変圧器で、発見当日が交換されてから初めての月次点検でした。
変圧器の巻線コイルと2次側端子台接続部のボルトが完全に締まりきっていなかったため、電流が流れ難い状態となっていました。その状態のまま変圧器に負荷電流発熱箇所

拡大図が流れたことにより発熱したものと思われます。発熱部は 300℃を超える熱で変圧器のブッシング等も溶解しており、このままでは高圧事故による停電で店が操業停止になってしまうところでした。現状のまま使用すると高圧事故に至り停電することをお客さまに説明し、大至急変圧器を交換していただくようお願いしました。早速、その日の深夜に別の変圧器へ交換していただき高圧事故を未然に防止することができました。

ブッシング溶解■技術者からのワンポイントアドバイス発見したとき、いつもと違いキュービクル内が「暑い」と感じたように、点検する際は常に五感を働かせて点検を実施するよう心がけています。「いつもと違う音がする」「何か臭いがする」等、いつもとちょっと違う状況に実は大きな事故が潜んでいる可能性があると感じています。
お客さまも巡視点検等で電気設備にいつもと違う状況を感じた際には、お気軽に弊協会までご連絡願います。
苫小牧支部 保安課
平瀬 公博

09 でんき保安 2017［初冬号］

P09_でんき保安_454.indd

9

2017/10/13

13:24:51

協会インフォメーション

証明用電気計器（子メーター）の有効期限が過ぎていませんか？
証明用電気計器（子メーター）とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
計量法（第16条）
では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」
でなければ取引に使用してはならないことになっています。
当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されますよう、お願いいたします。
また、計量法による電気の子メーターの検定有効期限確認のための立ち入り検査は、行政機関（各地方自治体の計量検定所、計量検査所）自身によって行われています。民間その他の機関が、調査や立ち入り検査を行うことはありません。
詳しくは、北海道地区証明用電気計器対策委員会（事務局：日本電気計器検定所 北海道支社内）
へお問い合わせください。
（電話：011-668-2437）「災害時協力協定」締結のお知らせ
弊協会は新たに次の自治体と「災害時協力協定」を締結いたしましたのでお知らせします■締結済市町村■新締結市町村
ご相談は、最寄りの支部・事業所へ。

上川町 平成29年8月8日

キでー

問 題ん

ワ

奈井江町 平成29年9月29日

きー保ド安クイズ

クイズに答えて応募しよう！

札幌市は平成28年度、「電力見える化プロジェクト事業」
において、○○○箇所の市有施設に弊協会のデマンド監【ご応募方法】 URL http://www.hochan.jp

視装置を設置しました。
○に入る3つの数字をお答えください。

弊協会のホームページに掲載の「でんき保安」発行のお知らせ にある「クイズ応募フォーム」から以下の必須項目を入力しご応募ください。

（ヒント：5ページ「札幌市電力見える化プロジェクト事業」）◎ 3文字 →
本誌の掲載記事の中に該当するキーワードがあります。3文
字でお答えください。抽選で10名の方に図書カード（1,000（正解は、「早春号」で発表）円分）を進呈します。
※当選発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。 〔 応募締め切り：平成30年２月20日受付分 〕① お名前、景品の送り先ご住所② クイズの答え③「でんき保安」誌をご覧になっての感想※なお、お送りいただいた個人情報は、景品発送またはお問い合わせの回答のみに使用します。

盛夏号クイズの答え
盛夏号のクイズの答えは、「火の用心」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
でんき保安 2017［初冬号］ 10P10_でんき保安_454.indd

10

2017/10/13

13:54:48

でんき保安 平成29年11月1日発行 初冬号 No.454

電力見える化クラウドシステム

３つの機能でお客さまのコストダウンを強力サポート
サービス開始：2017年10月

1

お客さまと保安協会がI o Tでいつでも連けい!

デマンド管 理»キュービクル内の電力スマートメーターにI o Tを接続するだけの簡単設置。

電力見える化クラウドシステム

3

2

Ecoソリューション

実績管理»電力会社から無料提供されるBルート情報を自動収集、お客さまにリアルタイムでご提供。
I o T(Internet of Things)
モノのインターネット

サーバ
オフィス

キュービクル
LTE通信

電力情報

PC・タブレット・電話・デマンド表示
・警報表示☆契約電力の超過防止と低減

LANケーブル

Bルート
I o Tゲートウェイ

道内すべての高圧のお客さまに設置済み

ENERVISS IOT

お客さまは、サーバにアクセスして、情報閲覧、実績分析、デマンド管理でコストダウン !!
[お問い合わせ先]
一般財団法人北海道電気保安協会技術営業部〒063-0826 札幌市西区発寒6条12丁目6番11号
Enerviss専用ダイヤル：011-555-5050
E-mail ：enerviss@hdh.or.jp

発行／一般財団法人北海道電気保安協会〒063-0826 札幌市西区発寒6条12丁目6番11号
TEL ㈹（011）555-5001 FAX（011）555-5002

P11_でんき保安_454.indd

11

札幌市西区宮の沢1条4丁目︵011︶661 ー7163

Enerviss® は一般財団法人北海道電気保安協会の登録商標です。

TEL

制作・印刷／山藤三陽印刷株式会社

スマートメーター

・電力実績
・料金管理
・省エネレポート☆省エネ・コストダウン

URL http://www.hochan.jp

2017/10/06

14:57:26