エ アコン

住 宅 設 備 用 エ アコン
2024 / 夏

冷 暖 房 エアコン

壁掛けエアコン

お部 屋の空気もエアコン内部も清潔

LX シリーズ
HX シリーズ
EX シリーズ
GX シリーズ
J シリーズF シリーズEL シリーズ
N シリーズ

P. ��
P. ��
P. ��
P. ��
P. ��
P. ��
P. ��
P. ��

室外三相電源タイプ

P. ��

床置きエアコン
Y シリーズP. ��

寒冷地エアコン
UX シリーズ
TX シリーズ
K シリーズ

P. ��
P. ��
P. ��

天井ビルトインエアコン �方向タイプ

UB シリーズ

P. ��

床置きタイプUY シリーズ

P. ��

ビルトインエアコン

天井ビルトインエアコン �方向タイプ

搭載

BC シリーズ

P. ��

天井ビルトインエアコン �方向タイプ

BW シリーズ

P. ��

壁ビルトインエアコン

BK シリーズ

P. ��

フリービルトインエアコン

BA シリーズ

P. ��

マルチエアコン

フリーマルチエアコン

P. ��

リプレース編

P. ��

仕様一覧表

P. ��

設計・施工編

HX シリーズ

フィルター部品

P.���

機能説明

P.���

アクセサリー
機能一覧

本カタログ掲 載 商 品の価 格には、配 送・設 置 調 整 費 、パイプ・工 事 費 、使 用 済み商 品の引き取り費 等は含まれておりません。
また、エアコンを廃 棄する場 合は、家 電リサイクル法に基づく収 集・運 搬 料 金 、再 商 品 化 等 料 金（リサイクル料 金 ）が必 要となります。

P. ��

P.���
P.���

【税込み】価格表記で掲載しております。
（ ）内は税抜き価格です。

エアコンラインアップ

LX シリーズ

P. ��

加湿・換気＋極上の冷暖房を実現する

プレミアムモデル

HX シリーズ

極上の冷暖房を実現する

適 用 畳 数 の め や す 冷 暖 房 時 お もに

� 畳用 �.� kWクラス
� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス

加湿・換気

NEW

（付属品の一部を除く）
本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DLX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

い
い
い
い
い
い
い
い
い
い

加湿（給水レス加湿） 換気（給気換気／排気換気）NEW）／おでかけクリーン

IoT

室外機

CS-���DHX -W/-C い /CS-���DHX� -W/-C い

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DHX -W/-C い /CS-���DHX� -W/-C い

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DHX� -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DHX� -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DHX� -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DHX� -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DHX� -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）においケア（ねらって脱臭

NEW

い
い
い
い

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX� -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX� -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）いいい）／おでかけクリーン

防汚・防カビコーティング（送風ファン）においケア／おでかけクリーン

ナノイーＸ内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）
ホコリレスコーティング（熱交換器）

フィルターお掃除ロボット（ブラシクリーナー）

フィルターお掃除ロボット（ブラシクリーナー）

フィルターお掃除ロボット（ブラシクリーナー）

エネチャージ極 上 冷 房

エネチャージ極 上 冷 房

NEW／温度シフト）

快速制御（スピード立ち上げ／温度シフト）／ すぐでる冷房

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ）
自動排出 ／ ダストボックス

快湿制御（エネチャージ

エコインバーター制御

NEW／温度シフト）

快速制御（スピード立ち上げ／温度シフト）／ すぐでる冷房

選べる除湿エネチャージ極 上 暖 房

サーキュレーションモード

サーキュレーションモード

足元暖房

ロングワイド ／上下左右自動スイング

室温みはり

NEW

人の在・不在／人の居場所／温冷感／日射／おへや学習

無線LAN内蔵

NEW

足元暖房

NEW

すぐでる暖房（おはようチャージ）

ロングワイド ／上下左右自動スイング

ワイド ／上下左右自動スイング

室温みはり

室温みはり

新・AI快適おまかせ

NEW

人の在・不在／人の居場所／温冷感／日射／おへや学習

不在節電運転・オートオフ・オートオン

無線LAN内蔵エオリア アプリ ／ HEMS

耐塩害仕様

耐塩害仕様

NEW

衣類乾燥

すぐでる暖房（AIチャージ）

エオリア アプリ ／ HEMS

��℃

（ パーシャル制御）
快適除湿（しつど設定 NEW ）冷房除湿

サーキュレーションモード

NEW

もっとモード

もっとモード不在節電運転・オートオフ・オートオン

衣類乾燥

足元暖房

すぐでる暖房（AIチャージ）

新・AI快適おまかせ

冷房除湿

エネチャージNEW

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

選べる除湿エネチャージ極 上 暖 房
エネチャージ

快湿制御（温度シフト）

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流（パーシャル制 御 ）快 適 除 湿（しつど設 定 ）衣類乾燥

自動排出 ／ ダストボックス

しっとり冷房（ パーシャル制御／ドライ給気制御）
快 適 除 湿（しつど設定）

冷房除湿

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ）しっとり冷房

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

選べる除湿

対応温度 ※�
特別仕様

い本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEX -W

（内部）
カビみはり

しっとり冷房AI自動運転いCS-���DEX -W（内部／お部屋）カビみはり

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

エオリアAI/CS-���DHX� -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）い��� mm（内部／お部屋）
カビみはり

エコインバーター制御

気流 他

CS-���DHX -W/-Cい

ホコリレスコーティング（熱交換器）

快湿制御（エネチャージ

暖房

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

ホコリレスコーティング（熱交換器）

ダストボックス

除湿CS-���DHX -W/-C

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

ナノイーＸ内部クリーン運転

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ）

冷房

奥行き

ナノイーＸ内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）

清潔

NEW

-W クリスタルホワイト〈マット調〉-C ノーブルベージュ〈マット調〉

CS-���DHX -W/-C

P. ��

フィルターお掃除ロ ボット搭載の（付属品の一部を除く）

CS-���DLX -Wにおいケア（ねらって脱臭

EX シリーズ

奥行き コンパクトモデル

ハイグレードモデル

NEW
定格冷房エネルギー
ZEH対応機種 消費効率（冷房COP） 区分 い

P. ��

��℃

NEW

NEW

（別売品） NEW／ 凍結防止ヒーター

AIモード

人の在・不在／日射／おへや学習

不在節電運転・オートオフ

無線LAN内蔵エオリア アプリ ／ HEMS

��℃ ※�

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●機種により制御が異なります。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

このカタログに記載の冷暖房適用畳数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。畳数のめやすはJIS C����による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエア
コンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。

木造平屋
南向き（和室）
の場合

冷房 暖房

�

冷暖房適用畳数のめやすについて畳数のめやす�～� j（�� ～ �� ㎡）
�～� j（� ～ �� ㎡）

鉄筋マンション
南向き中間階（洋室）の場合

GX シリーズP. ��フィルターお掃除ロボット搭載の高さ

コンパクトモデル

J シリーズP. ��

ナノイーＸ搭載のスタンダードモデル

NEW

NEW

F シリーズ

スタンダードモデル

P. ��

EL シリーズ
高効率モデル

奥行きNEWCS-���DGX -W

CS-���DJ -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DGX -W
CS-���DGX -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DGX -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DGX� -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DGX� -W

本体希望小売価格 ��� , ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DGX� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）においケア／おでかけクリーン

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）-H ダークグレー〈マット調〉-W クリスタルホワイト〈マット調〉（�.�～�.�kWクラスのみ）

CS-���DJ -W
CS-���DJ -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DJ -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DJ� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DJ� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DFL -W
CS-���DFL -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DFL� -W

CS-���DEL� -H/-W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

オープン価格※CS-���DFL� -W

CS-���DEL� -H/-W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

オープン価格※CS-���DEL� -H/-W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEL� -H/-W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）においケア／おでかけクリーン

NEW

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ）抗菌エアフィルター（Ag + ）いいいCS-���DN� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DN� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

い
い
い

い
い

い

においケア

ナノイーＸ内部クリーン運転

ナノイーＸ内部クリーン運転

ホコリレスコーティング（熱交換器）

親水コーティング（熱交換器）

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ）抗菌エアフィルター（Ag + ）防汚・防カビコーティング（送風ファン）

（内部）
カビみはり

フィルターお掃除ロボット（ブラシクリーナー）
自動排出 ／ ダストボックス

快湿制御（温度シフト）

快湿制御（温度シフト）

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

冷房除湿（除湿／除湿弱）

冷房除湿

選べる除湿

衣類乾燥

�モード除湿すぐでる暖房（おはようチャージ） NEW

ワイド ／上下左右自動スイング

上下左右自動スイング

室温みはり

室温みはり

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

快適除湿（パーシャル制御）

冷房除湿（除湿／除湿弱）

しっとり冷房
選べる除湿
冷房除湿

NEW

すぐでる暖房（おはようチャージ）

衣類乾燥

�モード除湿足元暖房

すぐでる暖房（おはようチャージ）

上下自動スイング（上下のみ）

ワイド ／上下左右自動スイング

上下左右自動スイング

室温みはり

室温みはり

AIモード

日射／おへや学習

��℃ ※�

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）においケア／おでかけクリーン

ダストボックス

無線LAN内蔵CS-���DN -W

CS-���DEL -H

CS-���DFL -W

親水コーティング（熱交換器）

エオリア アプリ ／ HEMS

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DN -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

オープン価格※親水コーティング（熱交換器）

AIモード

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���DEL -H

CS-���DFL -W

ホコリレスコーティング（熱交換器）

フィルターお掃除ロボット

CS-���DN -W

CS-���DEL -H

オープン価格※内部クリーン運転

（内部）
カビみはり

CS-���DEL -H

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

オープン価格※

ナノイーＸ内部クリーン運転

防汚・防カビコーティング（送風ファン）��� mm

オープン価格※

ナノイーＸ内部クリーン運転

サーキュレーションモード

ZEH対応

P. ��

奥行き

��� mm

冷房除湿

N シリーズ

スタンダードモデル

スタイリッシュモデル

高さ

快適除湿

コンパクト

P. ��

高効率モデル

おへや学習

無線LAN内蔵「無線アクセス」用アクセサリー別売

��℃ ※�

��℃ ※�

エオリア アプリ ／ HEMS

エオリア アプリ ／ HEMS

無線LAN内蔵エオリア アプリ ／ HEMS

耐塩害仕様

耐塩害仕様

��℃ ※�

※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
※�：冷房能力を保証するものではありません。

「無線アクセス」用アクセサリー

エアコンが無線LAN内蔵機種の場合は必要ありません。

別売品 無線LANアダプター
NEW

CF-TA�� オープン価格※

無線LAN内蔵エオリア アプリ ／ HEMS

����年モデル Fシリーズ専用

��℃ ※�

エアコン�台につき� 個必要です。

アダプターは取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。

�エアコンラインアップ

UX シリーズ
寒冷地エアコンP. ��

ハイブリッドエネチャージ搭載の寒冷地エアコン
ビルトインエアコン
床置きエアコン

TX シリーズ

寒冷地エアコンP. ��フィルターお掃除ロボット搭載の暖房能力を強化したプレミアムモデル

暖房能力を強化したコンパクトモデル（CS-UX���D�を除く）

K シリーズ
寒冷地エアコン

室外三相
電源 タイプP. ��

暖房能力を強化した

三相電源対応モデル

スタンダードモデル（付属品の一部を除く）
定格冷房エネルギー
ZEH対応機種 消費効率（冷房COP） 区分 い

適 用 畳 数 の め や す 冷 暖 房 時 お もに

� 畳用 �.� kWクラス
� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.�kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス
�� 畳用 �.� kWクラス

加湿・換気

CS-TX���D -W

CS-UX���D� -W

い

オープン価格※CS-UX���D� -W

い

オープン価格※CS-UX���D� -WいCS-UX���D� -W

い

オープン価格※

オープン価格※CS-UX���D� -W

い

オープン価格※CS-UX���D� -W

オープン価格※CS-UX���D� -W

オープン価格※いNEWCS-TX���D� -W

い

オープン価格※においケア／おでかけクリーン

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）においケア／おでかけクリーンにおいケア／おでかけクリーン

ホコリレスコーティング（熱交換器）

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ） NEW

抗菌エアフィルター（Ag + ） NEW

抗菌エアフィルター（Ag+）

快速制御（温度シフト）／すぐでる冷房

快速制御（温度シフト）／すぐでる冷房

快速制御（温度シフト）／ すぐでる冷房

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

快適除湿

冷房除湿（除湿／除湿弱）

冷房除湿（除湿 ／ 除湿弱）

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

カビみはり
（内部）

フィルターお掃除ロボット（ブラシクリーナー）

フィルターお掃除ロボット（ブラシクリーナー）

快湿制御（温度シフト）

快湿制御（温度シフト）

NEW

選べる除湿

快適除湿（しつど設定）
冷房除湿

ハイブリッドエネチャージ

サーキュレーションモード
足元暖房

衣類乾燥

NEW

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

自動排出 ／ ダストボックス

しっとり冷房

NEW

選べる除湿
冷房除湿

衣類乾燥

暖気チャージ

サーキュレーションモード
足元暖房

NEW

�モード除湿�モード除湿暖気チャージ

すぐでる暖房（AIチャージ）／キープ暖房

すぐでる暖房（AIチャージ）／キープ暖房

すぐでる暖房（おはようチャージ）／キープ暖房

すぐでる暖房（おはようチャージ）

ロングワイド ／上下左右自動スイング

ワイド ／上下左右自動スイング

上下左右自動スイング

上下左右自動スイング

室温みはり

室温みはり

室温みはり

室温みはり

もっとモードAI快適おまかせ

人の在・不在／日射／おへや学習
不在節電運転・オートオフ

無線LAN内蔵

対応温度 ※�
特別仕様

CS-K���D� -W

CS-TX���D� -W

オープン価格※カビみはり（内部／お部屋）快速制御（温度シフト）

室外機

オープン価格※親水コーティング（熱交換器）

エネチャージ極 上 暖 房

IoTCS-���DU� -W

CS-K���D� -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

オープン価格※

ホコリレスコーティング（熱交換器）

快速制御（スピード立ち上げ／温度シフト）／ すぐでる冷房

AI自動運転CS-���DU� -W

オープン価格※

ホコリレスコーティング（熱交換器）

天井シャワー気流 ／ �/fゆらぎ気流

エオリアAICS-TX���D� -W

CS-K���D -W い ／CS-K���D� -W い

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

ナノイーＸ内部クリーン運転

しっとり冷房気流 他

いいナノイーＸ内部クリーン運転

自動排出 ／ ダストボックス

暖房

CS-TX���D� -W

オープン価格※CS-K���D -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）いナノイーＸ内部クリーン運転

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag + ） NEW

除湿いCS-K���D -W

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

ナノイーＸ内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）

冷房

CS-TX���D -W

オープン価格※

室外機直結タイプ（三相���V）
室内機側には電源不要

いにおいケア／おでかけクリーン

清潔

い

オープン価格※P. ��

快速制御（温度シフト）

もっとモードAIモード

日射／おへや学習

無線LAN内蔵

無線LAN内蔵エオリア アプリ ／ HEMS

エオリア アプリ ／ HEMS

エオリア アプリ ／ HEMS

耐塩害仕様（ブルーフィン）／凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーター

��℃

��℃ ※�

��℃ ※�

��℃ ※�

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。
●機種により制御が異なります。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

このカタログに記載の冷暖房適用畳数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。畳数のめやすはJIS C����による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエア
コンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。

木造平屋
南向き（和室）
の場合

冷房 暖房

�

冷暖房適用畳数のめやすについて畳数のめやす�～� j（�� ～ �� ㎡）
�～� j（� ～ �� ㎡）

鉄筋マンション
南向き中間階（洋室）の場合

BC シリーズ

天井ビルトインエアコン
�方向タイプP.��

ナノイーＸ新搭載

BW シリーズ

天井ビルトインエアコン
�方向タイプP.��

清潔性が無線LANも内蔵進化

BK シリーズ

壁ビルトインエアコン

P.��

多彩な

グリルをご用意BA シリーズ

Y シリーズ

フリービルトインエアコン

床置きエアコン

住まいの個性をスタイリッシュな

P.��

活かす

P. ��

床置きモデルNEW

UB シリーズ
寒冷地エアコンP. ��

ハイブリッドエネチャージ搭載の暖房能力を強化した
天井ビルトインタイプ

UY シリーズ
寒冷地エアコン

CS-B���DC�

NEW

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

CS-B���CK�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

CS-B���CK�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

CS-B���CW�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

CS-B���DC�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���CW�

CS-B���CK�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���CK�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���CA�

本体希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���CA�

本体希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-���CY� -W/-T

CS-UB���DC�CS-���CY� -W/-T

CS-UB���DC�

オープン価格※CS-UB���DC�

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※CS-���CY� -W/-T
オープン価格※

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）NEW

ナノイーＸ内部クリーン運転 NEW

防汚・防カビコーティング（送風ファン）
親水コーティング（熱交換器） NEW

内部クリーン運転

防汚・防カビコーティング（送風ファン）「除菌」フィルター ／「脱臭」フィルター

内部クリーン運転

内部クリーン運転

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

防汚・防カビコーティング（送風ファン）「除菌」フィルター ／「脱臭」フィルター

スイング冷房内部クリーン運転

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

上下自動スイング（上下のみ） NEW

ゾーン空調

無線LAN内蔵 NEW「無線アクセス」用アクセサリー別売

NEW

耐塩害仕様

NEW

��℃※� NEW

／ HEMS

CS-���DUY� -W/-T

スイング冷房スイング冷房HEMS

エアコンが無線LAN内蔵機種の場合は必要ありません。

親水コーティング（熱交換器）

親水コーティング（熱交換器）

抗菌エアフィルター（Ag + ） NEW

すぐでる冷房（パワフルモード設定時）

スイング冷房スイング冷房スイング冷房�モード除湿
冷房除湿（除湿 ／ 除湿弱）

�モード除湿

冷房除湿（除湿／除湿弱）�モード除湿
冷房除湿（除湿／除湿弱）

ハイブリッドエネチャージ

ハイブリッドエネチャージ

キープ暖房

キープ暖房

足元暖房

上下自動スイング（上下のみ） NEW

HEMS「無線アクセス」用アクセサリー別売
HEMS

別売品 無線アダプター

CF-TA� オープン価格※「無線アクセス」用アクセサリー別売
HEMS

��℃ ※�

●��BCシリーズ、��UB・UYシリーズは「無線アクセス」用アクセサリー（別売）は連携できません。

エアコン�台につき� 個必要です。

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

すぐでる冷房（パワフルモード設定時）※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
※�：冷房能力を保証するものではありません。

「無線アクセス」用アクセサリー

ナノイーＸ内部クリーン運転 NEW

防汚・防カビコーティング（送風ファン） NEW

もっとモード「無線アクセス」用アクセサリー別売

NEW

すぐでる冷房（パワフルモード設定時）

足元暖房

エオリア アプリ

CS-���DUY� -W/-T

ナノイーＸ内部クリーン運転 NEW

抗菌エアフィルター（Ag+）

NEW

スイング冷房CS-���DUY� -W/-T

オープン価格※NEW

すぐでる冷房（パワフルモード設定時）

�モード除湿
冷房除湿（除湿／除湿弱）-W クリスタルホワイト-T ブラウン

CS-B���CK�

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）（付属品の一部を除く）

P. ��

ハイブリッドエネチャージ搭載の暖房能力を強化した床置きタイプ

NEW-W クリスタルホワイト-T ブラウン

NEW

NEW

無線LAN内蔵 NEW

エオリア アプリ

��℃ ※�NEW

NEW／ HEMS

耐塩害仕様（ブルーフィン）／凍結防止ヒーター

別売品 無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）

CF-TC�B オープン価格※

NEW

NEW

上下自動スイング（上下のみ） NEW

もっとモードNEW

無線LAN内蔵 NEW

エオリア アプリNEW

��℃ ※� NEW／ HEMS

耐塩害仕様（ブルーフィン）／凍結防止ヒーター

NEW

エアコンを最多�台
まで登録できます。

アダプターは取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。 �マルチエアコン 室内機

エアコンラインアップ

壁掛けタイプマルチエアコン�.� kWクラス
�.� kWクラス
�.�

kWクラス

�.�

kWクラス

CS-MJ���D� -W/-C

本体希望小売価格
��,���円（税抜��,���円）（工事費別）

CS-MJ���D� -W/-C

本体希望小売価格
��,���円（税抜��,���円）（工事費別）

CS-MJ���D� -W/-C

本体希望小売価格
��,���円（税抜��,���円）（工事費別）

CS-MJ���D� -W/-C

�.�～�.�kW-W クリスタルホワイト-T ブラウン

合計希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）＊CU-�M���D�とは接続できません。

CS-MB���DC�CS-MB���DK�

合計希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

合計希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-MB���DC�CS-MB���DK�

合計希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-MB���DC�

合計希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-MB���DA�

CS-M���DY� -W/-T

CS-MB���DW�

CS-MJ���D� -W/-C

CS-MB���DK�

CS-MB���DC�CS-MB���DW�

内部クリーン運転

内部クリーン運転

内部クリーン運転

内部クリーン運転「除菌」フィルター／「脱臭」フィルター「除菌」フィルター／「脱臭」フィルター「除菌」フィルター／「脱臭」フィルター

�モード除湿�モード除湿�モード除湿�モード除湿�モード除湿�モード除湿「無線アクセス」用アクセサリー別売「無線アクセス」用アクセサリー別売「無線アクセス」用アクセサリー別売「無線アクセス」用アクセサリー別売「無線アクセス」用アクセサリー別売「無線アクセス」用アクセサリー別売

CS-M���DY� -W/-T

本体希望小売価格
合計希望小売価格
合計希望小売価格
���,���円
���,���円
���,���円（税抜���,���円）（
工事費別）（税抜���,���円）（工事費別）（税抜���,���円）（工事費別）

冷房除湿（除湿／除湿弱）HEMS

CU-M���D�

特別仕様

CS-M���DY� -W/-T

CS-MB���DK�

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

冷房除湿（除湿／除湿弱）HEMS

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
背面金網付き本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

ゾーン空調

冷房除湿（除湿／除湿弱）HEMS

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

冷房除湿（除湿／除湿弱）HEMS

マルチエアコン 室外機

�室用

室外機

CS-MB���DA�

合計希望小売価格
本体希望小売価格
本体希望小売価格
���,���円
���,���円
���,���円（税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）（工事費別）

CS-MB���DC�

天井シャワー気流

IoT

床置きタイプタイプ

本体希望小売価格
合計希望小売価格
合計希望小売価格
合計希望小売価格
本体希望小売価格
本体希望小売価格
���,���円
���,���円
���,���円
���,���円
���,���円
���,���円（工事費別） （税抜���,���円）（税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）（工事費別）

抗菌エアフィルター（Ag + ）除湿フリービルトイン

CS-MJ���D� -W/-C

ホコリレスコーティング（熱交換器）

快適

タイプ

�方向タイプクラス

本体希望小売価格
合計希望小売価格
���,���円
���,���円（工事費別）（税抜���,���円）（工事費別） （税抜���,���円）

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

清潔

壁ビルトイン

天井ビルトイン

CS-MB���DC�

�.� kWクラス

�.� kWクラス

�方向タイプ
�.�kW
クラス-W クリスタルホワイト-C ノーブルベージュ

�.� kWクラス

天井ビルトイン選 べる室 内 機 — 豊 富 な組み合 わせパターン

P. ��

CU-M���D�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
背面金網付きCU-M���D�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
背面金網付き内部クリーン運転

内部クリーン運転

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

抗菌エアフィルター（Ag + ）冷房除湿（除湿／除湿弱）

冷房除湿（除湿／除湿弱）

HEMS

HEMS

P. ��

�室用

�室用

CU-�M���D�

CU-�M���D�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
背面金網付き本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
背面金網付き●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）
であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。●機種により制御が異なります。●製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

「無線アクセス」用アクセサリー

�

エアコンが無線LAN内蔵機種の場合は必要ありません。

別売品 無線アダプター

CF-TA� オープン価格※

エアコン�台につき� 個必要です。

別売品 無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）

CF-TC�B オープン価格※

エアコンを最多�台
まで登録できます。

アダプターは取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

HXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

エ オ リ ア の “ も の づ くり ”

実 使 用より厳しい 環 境 で� , � � � を 超 える品 質 試 験 を実 施しています。

室外機

猛暑

極寒

� � ℃ ※� でも

日射

正 常に動 作することを確 認

長時間運転

大雨警報レベルの約��倍（�時間に���mm相当）

運 転し続けることを確認

正 常に動 作することを確 認

暴風・落雷

豪 雨 ※�

強い日 射の中でも-� � ℃ ※� でもの水量を注水し、運転し続けることを確認

ホコリ耐久

台 風 なみの強 風 ※� や、

長 期 的 な連 続 操 作テストを、

累 計 � � 年 分のホコリと油を吸 引しても運 転し続けることを確 認

厳しい条 件 下で実 施

動 作することを確 認

落 雷による影 響を受けても高品質

実 際の使 用 状 況より細部にわたる頑丈設計。
外気温

��℃でも
安定の
冷房パワー
※� ※�

全機種

外気温

-��℃でも運転できる※�

フィルターお掃 除 機 能が正 常に

コーティング
プリント基板

エアコンの頭脳とも言える、室外機のプリント基板をしっかりコーティング。
絶縁劣化による故障を防止。

全機種

砂塵耐久

粒が細かく粘り気のある砂塵を吸 引しても、フィルターお掃 除 機 能が動 作することを確 認

高耐食性銅管JIS H���� C���� 準拠

コーティング

室内機の熱交換器に、耐食性の高い銅管を採用。腐食を防ぎ、高い耐久性を実現。

銅管※�：室外機の吸い込み温度です。
冷暖房能力を保証するものではありません。 ※�：実際の豪雨や台風での性能を保証するものではありません。
※�：当社測定基準による。CS-���DHX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。
外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

エ オ リ ア の “ 独 自 技 術 ” ★�

極 上 冷 暖 房 を実 現 するエネチャージ

活用されていなかった

熱エネルギーを、暖 房だけでなく冷房にも有 効 活用 。

����年、世界で初めてエアコンに搭載した排世界初なく、冷房時にも活躍！ パナソニック独自★�の特許技術

熱の有効活用システムが、今や暖房時だ けで極上な冷暖房が実現しました。

★�����年 開発
コンプレッサ ー

回 転 効 率・耐 久 性を高 めるた めに
駆 動 制 御を最 適 化★�：国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱
してノンストップ暖房をするシステム。����年�月�日現在。
（当社調べ）★�：家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房
および冷房に再利用する技術。����年��月��日発売。
（当社調べ）エ ネチャー ジ 蓄 熱 槽

熱エネルギーをチャー ジ（ 蓄 熱 ）�ナノイーＸで� 年 中 、心 地よい 空 気 に 。

お 部 屋 の 空 気 を清 潔 に 。
ナ ノイ ー Ｘ（ � � 兆 ）ナノイーＸを放出することで、お部屋の空気＊�
中の、さまざまな有害物質を抑制します。

詳しくはこちら＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後 ※� の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後、※�〈ニオイ〉約��
分後、※�〈PM�.�〉約��時間後、※�〈アレル物質〉約�時間後※�
の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後、※�〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間
後※� の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効
果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

O H ラ ジ カル が 菌 の 水 素 を 奪って 除 菌 ＊�
ナノイー

菌

水素

＊�：約６畳密閉試験空間での約４時間後の抑制効果。※�
数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

水なリモコン操作で、ナノイーＸを放

出します。

�

花粉

ニオイ

PM�.�

アレル
物質

菌
・
ウイルス

ナノイーＸ搭載エオリアは、エアコンで初めて「日本アトピー協会
推薦品」マークを取得。
（ナノイーＸ搭載２０１�年以降モデル対象）
介護環境を意識して開発された商品・サービスに付けられる、日本介護協会認定マークを取得。
（ ナノイーＸ搭載モデル対象）

ナ ノイ ー Ｘ 送 風

冷暖房が不要な時期も、かんたん

カビ

国内家庭用ルームエアコンにおけるナノイー搭
載機種 ����年��月～����年�月累計出荷台数

OHラジカル菌＊�

冷 暖 房しな がら 有 害 物 質 を抑 制

�時間の電気代
約 �.� 円

消費電力量約��Wh。電力料金めやす単価��円/kWh（税込）［ ����年�月改定］
で計算。ご使用条件等によって異なります。

※�：【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】試験室（約�畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】ナノイーＸを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約�時間で抑制効果を確認（KT-��-������-�）。 ※�：【試験機関】パナソニック
ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーＸを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】約�時間で��％の抑制効果を確認（H��YA���-�）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダ
クト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において�段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーＸを放出【対象】疑似体臭（ノネナール）【試験結果】約��分で臭気強度�.�低減（H��HM���-�）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダ
クト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）で付着した有機物量を測定【抑制の方法】ナノイーＸを放出【対象】アルカン：ヘキサデカン【試験結果】約��時間で��%以上分解（H��NF���）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）内で電気泳動法またはELISA法による検証【抑制の方法】ナノイーＸを放出【対象】アレル物質（ヤケヒョウヒダニ）【試験結果】約�時間で低減効果を確認（H��YA���-�）。 ※�：〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】
試験室（約�畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定【除菌の方法】ナノイーＸを放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約�時間で��%以上抑制（北生発����_����号）。
〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約�畳）において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイーＸを放出【対象】付着した菌【試験結果】約�時間で��%以上抑制（第�����������-��号）。
（試験はそれぞれ�種類のみの菌で実施） ※�：〈浮遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約�畳HXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）▼このコラムはナノイー技術についての解説です。検証結果の数値は、エアコン実機によるものではありません。

ナノイー 史 上 最 速 で（当社比）

ナノイーって 何 だろう？

有 害 物 質 を抑 制 。
＊�

抑制
時間が

約��時間

︵時間︶

6

�/�に

約�時間

3

※�

（当社比）

0

ニオイ（ 加 齢 臭 ）臭気強度差が�以上で臭気強度ランク�.�以下になるまでの時間
45

約��分

30

︵分︶

15

脱臭
時間が

※�

空 気 の 汚 れ とた た かうイオン。
ナノイー 、ナノイーＸ。

寿 命 が 約 � 倍 ★� 長 持ち

一般的な空気イオンに比べ、水に包まれているから消滅しにくく、OH
ラジカルを長く保てるため、広範囲に届きます。
★�：空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命：数��秒～���秒。ナノイーの寿命：約���秒（当社調べ）。

除 菌の 決 め 手、OHラジカルが 豊富

ナノイーは、OHラジカルを含んだ水のカプセル。ナノイーＸ（�.�兆）ではOHラジカルの発生メカニズムを革新し、発生量が��倍、ナノイーＸ（�.�兆）では��倍、ナノイーＸ（��兆）では���倍に。

ナノイー 技 術 進 化 の 歩 み

気になる空間臭※�にアタック。
さらに、「ねらって脱臭」を設定す

ナノイーＸを送風、付着したニオイまですばやく脱臭します。※�

（「ねらって脱臭」はリモコン設定が必要です。）

OHラジカル量※��

空間臭

空間臭

�� %※�
自然減衰においケアモード低減

室温��℃以上、エアコン停止時。約��畳試験空間での約��分後の脱臭効果。
人がよく居る場所に付着したニオイを脱臭 ※�

︵％︶

100
80
60
40
20
0

付着臭
（疑似汗臭）

�� %※�
低減においケアモード（ねらって脱臭）

約�畳試験空間での��分後の脱臭効果。

汗臭 ※��
・
加齢臭 ※��
・
ペット臭 ※��

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオ
イ成分は、すべて除去できるわけではありません。

OHラジカル量※��

OHラジカル量※���兆�,���億個 / 秒 �兆�,���億個 / 秒

��兆個 / 秒

ナノイーに比べて効果の元である ナノイーに比べて効果の元である ナノイーに比べて効果の元である
OHラジカルを��倍多く含みます。 OHラジカルを��倍多く含みます。 OHラジカルを���倍多く含みます。

ナノイー は 、さまざ ま な
暮らしの シーンに 拡 がって います。

ナノイー 技 術 が、車 内の 空 気の 快 適 化 に貢 献自動車メーカー�社���車種に採用。
（����年�月��日時点）

LEXUS

TOYOTA

鉄道会社��社に採用 。搭載車両 拡大展開中 。
◦JR東日本 山手線 E���系◦小田急電鉄 ����形◦JR九州 クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
山手線車両 E���系

Io T

自然減衰

こんなニオイをすっきり���倍加湿 ・ 換気付 着 臭（ 疑 似 汗 臭 ）OHラジカル量※��

最新

除 湿 ・ リモ コン

︵％︶

100
80
60
40
20
0

�,���億個 / 秒

��倍●イラストはイメージです。

エネ チャージ極 上 暖 房

��倍ると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらって

エネ チャージ極 上 冷 房に お い ケ ア モ ード（N E W ねらって脱臭）★�：一般的な空気イオン（代表的な粒子径：�.�nm）とナノイー（代表的な粒子径：��nm）との比較（当社調べ）。

内 部・フィルターお掃 除＊�：約�畳試験空間での抑制効果の比較。
〈カビ菌〉ナノイーX（�.�兆）：約�時間後、※� 約�畳試験空間での抑制効果の比較。
ナノイーX（��兆）：約�時間後。
〈花粉〉ナノ※�〈ニオイ〉
イーX（�.�兆）：約��時間後、ナノイーX（��兆）：約�時間後。
ナノイーX（�.�
：約兆）：約��分後、ナノイーX（��兆）：約��分後。※�〈アレル物質〉ナノイーX（�.�兆）��時間後、ナノイーX（��兆）：約�時間後※� の抑制効果です。数値は実際の使用空間
での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

適したモードで運転し、ナノイーＸを放出しながら脱臭 ※�

ナノイーＸ
（��兆）
発生装置

一般的な空気イオンに比べ、����倍以上 ★� の水分量があります。

（当社比）

0

有害物質を抑制します。

水分 が 豊富

�/�に

約��分

OHラジカルが含まれ、ナノイ ー Ｘ60

電極が磨耗しない工夫とぺルチェ素子を活用したイオン生成技術。

水に包まれた微粒子イオン。

さまざまな物質に作用する発生装置は交換不要

壁掛けエアコン9

空気リスクとたたかう、

花 粉（スギ）��%抑制するまでの時間
12

ナノイーは、花粉をはじめとする◦京阪電車 有料特別車両 「プレミアムカー」◦京王電鉄 ����系◦東急電鉄 田園都市線 ����系
大井町線 ����系 など

密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーＸを放出【対象】浮遊したウイルス【試験結果】約�.�時間で��％以上抑制（北生発����_����号）。
〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所【試験方法】試験室（約�畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーＸを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約�時間で��%以上抑制（Accreditation No. VILAS Med ���）。
（試験は�種類のみのウイルスで実施） ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】JIS B ����参照。当社試験室（約��畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度��℃、湿度��%から「においケア」除
湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較【対象】酢酸【試験結果】自然減衰から��%の濃度低減を確認（M��SK���）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において、付着したニオイ成分（疑似汗臭：ヘキサン酸）を振とう抽出し、GC/MSにて分析を実施。自然減衰したものと、「においケア ねらって脱臭」運転をした後の疑似汗臭成分の濃度を定量化し、比較【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】��分で自然減衰から��%の濃度低減を確認。
（H��HM���-�） ※��：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において�段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】においケア ねらって脱臭運転を実施【対象】付着した、疑似汗臭・疑似体臭（ノネナール）・疑似ペット臭【試験結果】〈汗臭〉��分で臭気強度�.�低減（H��HM���-�、H��HM���-�）。
〈体臭〉��分で臭気強度�.�低減（H��HM���-�）。
〈ペット臭〉��分で臭気強度�.�低減（H��HM���-�）。 ※��：ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）。

�

エアコン内 部 も、
「 全 自 動 お 掃 除 」で
手 間 なくキ レ イ。

（設置環境や使用状況により、お手入れが必要な場合があります。）

ナ ノイ ー Ｘ 内 部 クリー ン

フィルター自動お掃除ロボット搭載機種
����年�月～����年�月累計出荷台数
フィル タ ー お 掃 除 ロ ボット「全自動お掃除」とは、屋外へのホコリ排出までを自動で行う当社独自のエアフィルターお掃除機能「フィルターお掃除ロボット」。さらにナノイーＸをキーデバイスとした「内部クリーン」や、ホコリや汚れの付着を低減できる
熱交換器の「ホコリレスコーティング」、送風ファンの「防汚・防カビコーティング」。加えて、高温多湿の状況を見張ってカビ抑制を自動で行う「カビみはり」の搭載により、エアコン本体の清潔性を持続。

カビ菌 を自 動 で 除 菌 。

※� ＊�＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

コーティング自動洗浄

加熱乾燥（冷房・除湿運転時）

カビ菌を除菌 ※�＊�ナ ノイ ー Ｘ 内 部 クリー ン

運転後は自動で ＊� スタート。ナノイーＸをすみずみまで充満させ、自動で清潔をキープします。

＊�：暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を��分以上行い、停止した時。長時間
連続運転中は内部クリーン運転を行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたい時はリモコン設定が必要です。

エアコン内 部 の カビ菌 を除 菌

（%）
���
��
��
��
�

カビ菌の残存率

ナノイーＸ
内部クリーン なし（自然減衰後）※� ＊�

エアコン実機で
試験を実施

ナノイーＸ
内部クリーン あり

ナノイーＸ
内部クリーンなし（自然減衰後）カビみ はりエアコン内部のカビが成長しやすくなる条件をみはって、自動で内部クリーン運転を行い、カビの成長を抑制 ※�します。

�約 �.� 円

（%）
���
��
��
��
��
�

��％以上
除去

【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」
運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。

（リモコン設定が必要です）

�回あたりの電気代

ナノイーＸ
内部クリーンあり

消費電力量約��.�Wh。電力料金めやす単価
��円/kWh（税込）［ ����年�月改定］で計算。
ご使用条件によって異なります。

油 分 ま で 分 解・低 減 ※�ナノイーＸ
内部クリーン なし

熱交換器

ホコリがビッシリ

ナノイーＸ
内部クリーン あり
熱交換器

ホコリが付着しにくい（約�年後。使用頻度や使用環境によりカビやホコリの付き方、ホコリの量は異なります。）

����年

最大
約 ��％
低減

油成分の残存率

業界で初めて※�

冷房時の内部クリーン、暖房時の内部ク
リーンを�回行い揮発油成分が総量で減じられる効果。設置環境、使用状況により効果は異なります。

家庭用エアコンに、カビが成長しやすくなる条件をみはる機能を搭載 ★�★�：国内家庭用エアコンにおいて。����年��月��日発売。
（当社調べ）※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス㈱プロダクト解析センター【試験方法】油成分を、フィルター、熱交換器、風路の位置に設置、冷房および暖房時の内部クリーンに曝露したものと、曝露していないものとの残留物を抽出し、定量分析を実施【試験結果】冷房時、暖房時とも風路内位置で、�%～��%の低減効果を確認（〈冷房時内部クリーン〉Y��HM���、Y��HM���、H��HM���〈暖房時内部クリーン〉Y��HM���） ※�：【試験機関】環境生物学研究所【試験方法】環境試験室（��㎥）での試験。エアコン内部にカビセンサーを設置。室温
��℃、湿度��%で、冷房運転を約�時間運転した後に、カビみはり有無の条件において、�週間後のカビセンサーの菌糸長を比較【防カビの方法】内部クリーン運転を約��時間ごとに動作【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビ菌糸の発芽なし（No.������）。 ※�：平均室温一定で運転した場合の購入時に対する消費電力量の割合を、フィルターお掃除ロボットありと、フィルターお掃除ロボットなし（フィルターにホコリ約�gが付着した状態）の約�年後で比較。
（当社調べ）【試験条件】CS-���DHX�の場合。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量・風向自動、暖房運転安定時。消費電力量の、フィルターお掃HXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

カビの 栄 養 源

ホコリの 内 部 へ の 侵 入 を防 ぎ、電 気 のム ダをカット。
フィル タ ー お 掃 除 ロ ボット

キレイなブラシで、ホコリをしっかりお掃除し、フィルター■ 暖房時の消費電力量の割合（約�年後）の目 詰まりによるムダな電 力 消 費を約 � � ％（暖 房 時）※�

フィルター
お掃除あり

��� ％

＊�：累積２４時間以上運転後に自動で掃除。ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

フィルター
お掃除なし

��� ％

カットします。

＊��

フィル タ ー の ホ コ リを 自 動 で キ レ イ に➀ ホコリをブラシでかき取り➁ クリーナーがホコリを集める

ブラシについたホコリ���➂ ホコリを屋外へ自動排出

クリーナー

切り換えには工事が必要です。
お買い上げの販売店へご依頼ください。

当社独自
★�

★�：国内家庭用エアコンにおいて。
����年�月�日現在。
（当社調べ）

エネ チャージ極 上 冷 房

独 自コ ーティングで 、そもそも 汚 れ が 付 きにくい 。
熱交換器の表面（切断面）まで独自技術でコーティング。

ホ コ リや 油 分 を つ るっと は じ い て 洗 浄エネ チャージ極 上 暖 房

ホ コ リレスコ ー ティン グ（熱交換器）

カビの栄養源となるホコリや油分をつるっとはじき、汚れの付着を防ぎます。

顕微鏡写真（×��,���）当社独自★�

親水コーティング面

抗 ウイル ス エ アフィル タ ー※�制し、
特定ウイルスの数を減少 ※� させます。

抗ウイルス
エアフィルター※�JP�������X����F※�
JP�������X����E

送風ファンへのホコリの付着やカビを防ぎます。
防汚

防カビ ※�

抗菌 ※�

帯電防止

Io T

Ag +（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコー

防 汚・防 カ ビ ※� コ ー ティン グ（送風ファン）

加湿 ・ 換気★�：国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器のフィン切断面に対し、親水性および、はつ油性の特性を有する、シリカ材によるナノメートルレベルの凹凸表面処理を施したコーティング技術。����年�月�日現在。
（当社調べ）

ほ か に も 、細 部 に わ た る 清 潔 仕 様

ティング。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑

ホコリレス
コーティング面

除 湿 ・ リモ コン

熱 交 換 器 の 表 面 が 、つ る つ る！

内 部・フィルターお掃 除�回のホコリ排出量
約�.��g〈実測値〉

ブラシ

HＸシリーズは、自動排出方式からダストボックス方式に切り換え可能。

���（％）

ナノイ ー Ｘフィルター

壁掛けエアコン

エアコン運転後は、自動で ＊� フィルターをお掃除。いつもム ダ な 消 費 電 力 量 約 � � ％ カット※�（暖房時）※�JP�������A����X

除あり（���Wh）と、フィルターお掃除なし（���Wh）との比較。使用頻度や使用環境により効果は異なります。 ※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z ����【試験結果】��時間後に��%以上の低減率を確認（試験番号JNLA����K����）（試験番号JNLA����K����）（試験番号JNLA����K����）【抗菌剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●SIAAマークは ISO�����法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※�：【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター、（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】
ISO �����【試験結果】��時間後に��%以上の低減率を確認（試験番号��KB������-�、-�）（試験番号�����������-�）（試験番号�����������、�����������）【抗ウイルス剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO �����法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z ����【試験結果】かび抵抗性表示が、「コーティングなし」と比較して�段
階以上、下回ったことを確認（試験番号�����������-�）【防カビ剤ポジティブリスト】第JP�������A����R号、第JP�������A����M号、第JP�������A����T号を使用【加工部位・方法】送風ファンに塗装 ●防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条
件によってはカビが発生する場合があります｡SIAAの安全性基準に適合しています。 ※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験菌を接種しフィルムを密着させ��時間後に菌が��%以上減少していることを確認。
（試験は�種類のみの菌で実施） ��快 適 さを損 な わ ずに

省 エ ネ を実 現する極 上 冷 房 。
＊�＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算
消費電力量が、当社従来品CS-���DHX�（エコインバーター制御なし）=���Whと、新製品CS-���DHX�=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

汗 だくで 帰 宅した 時 も 、すぐに 涼しく。
スピ ード立 ち上 げ（快速制御）

パワフルな室外機が、猛暑の冷房スタート時も、お部屋をすばやく＊� 快適に冷やします。

「 立 ち 上 げ 時 」温 度 シフト（快速制御）

暑さが厳しいと、自動で設定以下の温度まで強力に冷やします。

猛暑に強い室外機

外気温が��℃ ※� でも、安定した冷房運転が可能です。

すぐで る 冷 房

すぐに冷風が吹き出るから、汗だくの帰宅時等に便利です。

＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-���DX�=約�分��秒と、新製品CS-���DHX�=約�分
��秒との比較。※� 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

排 熱 を活 用 、温 度・湿 度 を保 つ省 エネ な 安 定 運 転 が 続く。
＊�エ ネ チャー ジ「 快 湿 」制 御

お部屋が冷えたらチャージしておいた排熱を使う弱い冷房・除湿に切り換え。お部屋の温度・湿度を維持する快適な冷
房安定運転で、省エネ＊�を実現します。

＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-���DX�=���Whと、新製品CS-���DHX�=※����Whとの比較。
実際の消費電力量は条件により異なります。
★家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。����年��月��日発売。
（当社調べ）

��

世界初
★

特許技術
����年 開発

※�：CS-���DHX�、冷房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で運転した場合。 ※�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、室温��℃の状態から、設定温度��℃で冷房運転した場合。 ※�：当社測定基準による。CS-���DHX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：CS-���DHX�、冷房安定時の測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が得られるように設定。
※�：CS-���DHX�、冷房安定時の測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が得られるように運転した場合。

HXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

冷 房 が 省 エネに 。冷 房 による乾 燥 と冷えを抑えた 運 転 も可 能 。
＊�

N E W エコ インバ ー ター 制 御（コンプレッサー制御）

室外機（コンプレッサー）

しっとり冷 房

お好みに合わせて、通常の「冷壁掛けエアコン房 」と、「しっとり冷 房 」を選 択の低速運転を可能にする可 能 。湿 度 を 高 め にコ ント

ことで、より効 率 的 な 冷

ロールすることで、冷 房に房運転を実現する新制御

よる乾燥や冷えを抑えながを開発。エネチャージ「快ら、省エネ＊� も実現します。

湿」制御の省エネ効果 ＊�

に加え、さらなる省エネ＊�
が可能になりました。

通常の冷房＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-���DHX�（エコインバーター制御なし）=���Whと、新製品CS-���DHX�=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

��％

しっとり冷房室内湿度

��％ ＊�

ナノイ ー Ｘ

室内湿度

冷房が選 べる＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、通常の「冷房」モード時=���Whと、「しっとり冷房」モー
ド時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。
＊�：室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

「 高 湿 時 」温 度 シフト（快湿制御）

湿度が高いと、設定温度より少し低めの室温まで冷やすよ

う自動でシフトし、快適性を高めます。

天 井 シャワ ー 気 流

涼 風 がシャワーのようにふりそそぐから、冷たい風

夏のお風呂あがりや冬の着替えなど、もっと冷やしたい/
暖めたい時に便利。一定時間で元の運転に戻ります。
室温を低めに保ち、集中しやすい温度環境を作ります。

です。

� / f ゆらぎ気 流（風量・風向自動時）

信州・蓼科高原に吹く風を再現した、心地よい気流を届けます。

エネ チャージ極 上 暖 房※�エネ チャージ極 上 冷 房が体に直接あたらず快適

もっとモ ード ※�（冷房時・暖房時 共通）

集 中 モ ード（冷房時・暖房時 共通）

内 部・フィルターお掃 除

ほ か に も 、暮 らし の シ ー ン に 合 わ せ て 選 べ る 冷 やし 方エ オリア A I が 節 電しな がら、快 適 な 冷 房・除 湿 運 転 を実 現 。
※�（冷房時・暖房時 共通）

ワンボタンで、季節や温度に合った運転モード、新たに設

定温度も自動で選択、「 エオリア アプリ」なら運転状況も確認可能に。さらにエオリアAIが、センサー情報、履歴など
AI■人の在/不在■ 人の居場所/活動量■室温/外気温 ■湿度■日射 ■住宅環境

ワン ボ タン で A I 自 動 運 転

加湿 ・ 換気を学習、運転を最適化し、快適・節電 ※� 性を高めます。

（CS-���DHX�において。
「AI快適エコナビ」設定時。
当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

除 湿 ・ リモ コン

N E W 新・A I 快 適 お まか せ（おまかせ温度制御）※� エ オリア A I
か しこく快 適・節 電 、人のいるエリアを中心に風を絞り、ムダなく運転
Io T

運 転オン時 は 、お部 屋 全 体を快 適 に

室 温 安 定 後 は 、人の居 場 所を中 心に※�：もっとモードは、冷房時：約��分間/暖房時：約��分間、強力に冷やす/暖めるモードです。AI快適おまかせ設定時は選択できません。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験内容】当社試験室（当社アメニティ実験室：約�畳）同一空間で、室温約��℃、湿度約��％、��～��歳の学生��名に対し、「 集中モード」あり・なしによる集中度指標（CTR法）試験を実施し比較、作業効率を評価【試験結果】有効データ数��名において、「集中モード」ありでCTR値�.�%向上、有意水準p<�.��で有意差を確認。 ※�：CS-���DHX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動。運転安定時の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時���Wh、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし時���Wh。

��快 適 さを損 な わ ずに

省 エ ネ を実 現する極 上 暖 房 。
＊�＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション
運転時=���Wh、サーキュレーション運転なし時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

朝 も昼 も夜 も、「 暖 房 」ボタンで、すぐに 暖 かく。
＊�

例 え ば こ ん な 暖 房 オン 時 にすぐで る 暖 房 （AIチャージ）

よく暖房オンする時間帯を、��時間・曜日ごとにエオリア

朝の
ダイニング

A I が学 習 。予 熱しておくことで、運 転スタート後すぐに＊�

温風が吹き出します。

帰宅時の
リビング

吹 き出し温 度

約 �� ℃ へ の
到 達 ス ピ ード

寝る前の
寝室

�� ％ アップ ＊�（当社比）＊�：当社測定基準による。CS-���DHX�。吹き出し温度約��℃への到達時間が、通常の「暖房」=���秒と、「すぐでる暖房（AIチャージ）」=���秒との比較。※� 実
際の到達時間は使用環境、条件により異なります。

＊�：予熱運転により約���Wの電力を消費※�（�日最大�回、各回最長�時間）。
リモコン設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

室 温 が 安 定したら、ノンストップで 暖 かさをキ ープ 。
＊�エ ネ チャー ジ ノンストップ 暖 房 ＊�
当社独自★

通常のエアコンは、霜を溶かすため一時的に暖房をストップ。エネチャージなら、室外機（コンプレッサー）からの排 熱を蓄え、霜取り運転に有効活用、霜取り中も暖房を止＊� 快適な暖かさが続きます。
めないから、＊�：霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合い
は、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。��時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働
き、その間、暖房などの運転を停止します。

��

詳しくはこちら※� ＊�

霜 取 り中 の 室 温 低 下 約 � ℃ 以 下
エネチャージなし

室内の熱で
霜取り

暖房ストップ、お部屋が寒く

エネチャージあり
蓄えた熱で霜取り

暖房はノンストップ ＊� お部屋は暖か＊�：使用環境（お部屋の断熱性・気密性能）、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。
★家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱して、ノンストッ
プ暖房をするシステム。����年�月�日現在。
（当社調べ）※�：当社測定基準による。CS-���DHX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、室内温度��℃、
リモコン設定温度��℃、風量自動、AIチャージ入設定において、暖房運転が開始されるまでの予熱運転時の消費電力約���W、吹き出し温度約��℃。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。
「暖房」ボタンが押されなかった場合、予熱運転は最長約�時間で自動終了します。 ※�：CS-���DHX�、暖房運転での測定例。当社環境試験（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：当社測定基準による。CS-���DHX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、室内温度��℃、
リモコン設定温度��℃。 ※�：【試験条件】当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、室内温度��℃、風量・風向自動、室温安定時。 ※�：CS-���DHX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約�ｍ離れた地点の床上

HXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

さまざまな 工 夫 で、足 元 や 、お 部 屋 のすみまで暖 かく。
N E W サ ー キュレ ー ション モ ード

抑え、快適で省エネ＊� な暖房に。

サーキュレーション運転時

天 井 に上 がりやすい暖 気 を
大 きなフラップ で 押 さえ込

み、足元に暖かさを届けます。

足元の温度

約 �� ℃

壁掛けエアコン

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用 。温度のムラを

足元暖房

※�

もっとモード時。※� CS-���DHX�。設置環
境、使用状況により異なります。

ロ ン グワイド 気 流＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積
算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、サーキュレーション運転なし
時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

二 間 続きの遠くの部屋 へ も� � m ロング気 流 ※�（暖房時）

ナノイ ー Ｘ

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
暖房を続けていると
暖かい空気は上部にたまりがち。 （同時に吹き分けるわけではありません。）

エアコンの真 横 へ も� � �° ワイド気 流 ※�エ オリア A I が 節 電しな がら、快 適 な 暖 房 運 転 を実 現 。

内 部・フィルターお掃 除※�（CS-���DHX�において。
「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）（冷房時・暖房時 共通）

ワンボタンで、季節や温度に合った運転モード、新たに設

定温度も自動で選択、「 エオリア アプリ」なら運転状況も確認可能に。さらにエオリアAIが、センサー情報、履歴など

を学習、運転を最適化し、快適・節電 ※� 性を高めます。

人の不在を検知したら自動で節
電 ※�� 運転へ。
（AI快適設定時）
人が戻ったら元のパワーに。
オートオフ機 能

約 � 時 間 経っても人 が戻らない
場合は、自動で運転をオフ。

パワーを
弱く

OFF

（リモコン設定が必要です。）

N E W オートオン機 能ON（リモコン設定が必要です。）

ワン ボ タン で A I 自 動 運 転

さら に か しこく（冷房時・暖房時 共通〈「エオリア アプリ」ご利用時のみ〉）
A Iフィードバック機 能

自動運転への体感を入力すると、AIが好みを学習し運転に反映します。

加湿 ・ 換気

人のいるエリアを中心に風を絞り、ムダなく運転

自動で
運転オン

除 湿 ・ リモ コン

オートオフ機能で運転停止しても、人 が戻って来たら自 動で運転オンが可能になりました。

自動で
運転オフに

エネ チャージ極 上 暖 房■人の在/不在■ 人の居場所/活動量■室温/外気温 ■湿度■日射 ■住宅環境

AI

不 在 節 電 運 転 ※��

エネ チャージ極 上 冷 房

N E W 新・A I 快 適 お まか せ（おまかせ温度制御）

おへや学習機能高度化

AI 快 適快 適 を優 先

AI 快 適エコナビ
節 電 ※� を優 先運転開始から設定温度に到達するまでの運転時間を、晴れ／曇りの日を区別して学習します。
天気予報連動

天気予報から室温の上昇や低下を先読みし、温度の調整をします。

��mmの最高温度。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。 ※�：もっとモードは、暖房時：約��分間/冷房時：約��分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。 ※�：当社測定基準による。CS-���DHX�、当社試験室、
リモコン��℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速�.�m/s以上となる距離。 ※�：ロング
設定時における、最大送風可能範囲。 ※�：CS-���DHX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動。運転安定時の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時���Wh、「AI快適」「AI快
適エコナビ」設定なし時���Wh。 ※��：CS-���DHX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動。運転安定時の積算消費電力量が、不在節電運転時���Wh、不在節電運転なし時���Wh。 ��Io T

さら に 、選 べ る２つ の モ ード

しっ か り 除 湿 し な が ら

サ ラッとし た 快 適 さ を キ ー プ 。

（快適除湿モード時）

湿 度 が 高 い 時 は 制 御 を使 い 分 け 、サラッと除 湿 。
快 適 除 湿 モ ード

冷 房 除 湿 モ ード

湿度が高い時は、室内外の温度環境に合わせて熱交換器

夏のおやすみ時や少しだけ暑い時に。始めは冷房、室温がえながら、設定湿度になるように除湿します。

湿もし続けます。

の除湿部分をかしこく自動でコントロール。室温低下を抑●設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境によって室温が下がることがあります。
（再熱除湿方式ではありません。）

選 べ るしつ ど 設 定� � %・� � %・� � %設置環境やお部屋の状況（在室人数など）、屋外の温度・湿度
によっては設定湿度にならない場合があります。
パ ー シャル 制 御

温度環境に合わせて制御を変え、快適除湿を実現します。

室内外の温度差

大 きい 時通 常 の「 除 湿 」制 御

熱交換器の
全体で
しっかり除湿設定温度に近づくと、ごく弱く冷やす冷房に切り換わり、除衣 類 乾 燥 モ ード

花粉の季節や雨の日などに。洗濯物などの乾燥に適した除湿運転を行います。さらにナノイーXで部屋干し臭（生乾き臭）を強力に抑制 ※�します。

●衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整できません。部屋に人がい※� 実ない時におすすめします。●約�畳の試験空間での約��分後の効果です。
際の使用空間での試験結果ではありません。
（ 脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。）

室内外の温度差

やや
大 きい 時パーシャル制御

部分的に熱交換器を冷やすことで、室温低下を抑えながら除湿※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において�段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した生乾き臭【試験結果】約��分で臭気強度�.�低減（H��HM���-�）。

��HXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

こ だ わ りの 見 や す さ
使 いやすさ。

�. �℃ 刻 みの温 度 設 定※�壁掛けエアコン

バックライト液 晶

大 きな 文 字 表 示

新・A I 快 適 お ま か せ 運 転

冷房除湿

暗くても見やすい暖房

カバ ー を開 け ば

内 部・フィルターお掃 除冷房

ナノイ ー Ｘ

季節や温度に合わせて運転モードと、設定温度を自動選択。
さらにさまざまな 情 報 を分 析・学 習
し、快適な自動運転が可能

細 かいお好 み 設 定 も

N E W 設定温度

さらに 選 べ る� つ のモ ード
快適を優先

A I 快 適エコナビ

エネ チャージ極 上 冷 房

AI快適節電※� を優先

選 べ るしつ ど� � %・� � %・� � %エネ チャージ極 上 暖 房

お好みに合わせて湿度設定ができる
集 中 モ ード

在 宅 ワー クに

勉強や宿題に除 湿 ・ リモ コン

室温を低めに保ち、集中しやすい温度環境に ※�
W タイマー

エアコンの入・切を
�日に２回分タイマー予約

� . カビみ はりP. �

カビが好む条件で内部クリーン運転

加湿 ・ 換気� つ の み はり

●画面はAI快適おまかせ設定時

� . 室 温 み はり

エアコンが室温と湿度をチェック ※�
お年寄りがいるご家庭等でも便利
冷房時

冬

暖房時

室温��℃以上かつ
湿度��％以上が� � 分 以 上 続くと 冷 房 スタート

Io T

夏

室 温�� ℃ 以下が� � 分 以 上 続 くと 暖 房 スタート

※�：何も操作しないと、バックライトは約��秒後に消えます。
（乾電池の消耗を抑えるため）※�：CS-���DHX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動。運転安定時の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時���Wh、「AI快適」「AI快適エコナビ」設定なし時���Wh。
※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験内容】当社試験室（当社アメニティ実験室：約�畳）同一空間で、室温約��℃、湿度約��％、��～��歳の学生��名に対し、「集中モード」あり・なしによる集中度指標（CTR法）試験を実施し比較、作業効率を評価【試験結果】有効データ数��名において、「集中モード」ありでCTR値�.�%向上、有意水準p<�.��で有意差を確認。 ※�：室温・湿度はエアコン（室内機）天面付近で検知しています。

��冷 暖 房 だ けで なく、加 湿・換 気 まで 搭 載 。
お 部 屋 をさらに 清 潔 にしな がら、温 湿 度 をコントロ ール 。
給 水 は 不 要 、エアコンです ばやく加 湿 。
給 水 レス 加 湿

室 外 機 に搭 載されている｢ 換 気・除 加 湿」ユニットが、外約 � � 分 で 、お 部 屋 を［ 湿 度 � � % ］へ ※�

気に含まれる水分を取り込み、室内へ 送ってお部屋を加湿 。ユニット内に吸 湿・放 湿 性に優 れた「高 分 子 収 着 材」

を採 用しているから、す ばやい加 湿 が可 能 。給 水の手 間は不要、エアコン暖房をオンするだけで乾燥対策できます。

加 湿 & 換 気 をし な が ら 、静 音 性 を 実 現
室 外 機 内 部に � つの

静 音 マフラ ー 搭 載

機種

さらに、風路形状や換気ノズ（冷暖房時おもに）

運転音の静音性を実現 。

最大加湿
消費電力量

ル形状の最適化でバルブカバーを外したイメージです。
（外観からマフラーは見えません）■ 機種（能力（クラス））ごとの加湿量 ※�

【室内運転音】〈風量：しずか/給気量：お買い上げ時設定〉●加湿:音響パワーレベル ��dB
（音圧レベル ��dB）●給気換気：音響パワーレベル ��dB
（音圧レベル ��dB）

CS-���DLX�、給気換気・加湿単独運転にて試験。
【設定条件】室内風量：しずか/ホース長：�m、
曲げ回数�回。JIS ����騒音測定基準において測定。実使用環境での効果とは異なります。

最大加湿量

� 畳用
（�.�kWクラス）
��� mL/h�.�� kWh�～�� 畳用
��～�� 畳用
（�.�～�.�kWクラス） （�.�～�.�kWクラス）
��� mL/h�.�� kWh��� mL/h�.�� kWh

加湿運転をすると、室外機の｢換気・除加湿」ユニットが作動するため、その分、電力を消費します。上記は、加湿単独運転時の最大消費電力量です。

加湿運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

●給気量を多く設定すると、送風音も大きくなります。●屋外の空気中の水分を取り込んで加湿します。加
湿量は外気条件により変化します。屋外温度や屋外湿度によっては充分に加湿できない場合があります。
●加湿条件は室内温度��℃以上、屋外温度−��℃～��℃、屋外湿度��～��％です。運転条件以外では加湿を行いません。●外気相対湿度が��％低下すると加湿量は最大��%程度低下します。●加湿量測定基
準ホース長の�mから、ホース長が増える場合、加湿量が低下します。
（最大ホース長��m時：約��%低下）●加湿運転中は、室外機周辺のニオイなどを吸い込んで、室内に給気する場合があります。

※�：暖房加湿運転時。CS-���DLX�にて。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、湿度��％、設定温度��℃、設定湿度連続、風量・風向自動、加湿量強。 ※�：加湿量は、外気温�℃、湿度��％（JIS定格暖房能力測定条件）、室内温度��℃、ホース長�m、風量「自動」の場合の加湿量です。
（加湿量とは室内への導入水分量です） ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）
プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において、布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーＸを放出+給気換気【対象】花粉（スギ）【試験結果】約��分で��%以上抑制（H��YA���）。 ※�：【試験機関】パナソニック
�� ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において布に付着させたニオイを６段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーＸを放出+給気換気【対象】疑似体臭（ノネナーLXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

冷 暖 房しな がら、換 気 による新 鮮 な 空 気 をお 部 屋 に お 届 け 。
排 気 プ ラス

換 気 機 能（ 給 気 換 気 ／排 気 換 気 ）不快な空気を排出

取 り込 む「 給 気 」換 気 に加えて、室 内 の 空 気 を屋

外 に 排 出 する「 排 気 」換においケアやナノイーＸ内部クリーンを運転中に自動で排気換気を行い、ニオイや湿気を排出できます。

（リモコン設定が必要です）

換気送風

気 が 可 能 。リモコン操 作

で給 気 ／排 気 を切り換え

冷 暖 房が不 要 な時 期は、「 換気」のみの

さらに、「 新・A I 快 適 おまか せ」運 転 時 は 、給 気 ／排 気 を�年中、お部屋の空気をケアできます。

られます。

自動で選択して運転します。

（新・AI快適おまかせ 詳しくは壁掛けエアコン

排気換気

冷 暖 房しな がら 外 気 を

P. ��・P. ��）

運転が可能。ナノイーＸも放出するから、

�時間の電気代
約 �.� 円

消費電力量約��Wh。電力料金めやす単価��円/kWh（税込）［����年�月改定］
で計算。ご使用条件によって異なります。
ナノイ ー Ｘ

換気扇による給気換気
ナノイーＸと換 気 の 併 用で、キレイの 効 果 がアップ 。（ のみの場合との比較）（給気換気）

換気扇による給気換気だけでは抑制が難しい、付着した
花粉 ※�やニオイ※� などに対して、ナノイーＸと換気運転（給（換気扇による給気換気のみの場合との比較）
ニオイ

カビ

※�

※�

※�

※�
〈ニオイ〉約�畳試験空間での約��分後の抑制効果。
※�〈カビ菌〉約�畳試験空間での約�時間後の抑制効果。

%

換気扇による換気（給気換気）

ナノイーＸ＋換気（ LXシリーズ（給気換気））

��～�� 畳用
（�.�～�.�kWクラス）

最大排気風量�� ㎥/h�� ㎥/h�� ㎥/h換気運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

給気風量は同条件で比較●換気風量を強く設定すると、室内機からの送風音も大きくなります。●換気機能は、燃焼器具を使用す
る時の換気に使わないでください。また、窓を開ける換気も、あわせてご利用ください。●建築基準法に定められた、住宅の必要換気量をすべてまかなうものではありません。●換気運転中は、室外機周辺のニオイなどを吸い込んで、室内に給気する場合があります。●室温や外気温、運転状況により、換気量や室内の空気の入れ換えにかかる時間は変わります。●使用環境によって、室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●給気風量測定基準ホース長の�mから、ホース長が増える場合、換気量が低下します。
（最大ホース長��m時：約��%低下）●換気設備型式適合認定の機器ではありません。

除 湿 ・ リモ コン

�～�� 畳用（�.�～�.�kWクラス）
�� ㎥/h

��.�

��

※�
〈花粉〉約�畳試験空間での約��分後の抑制効果。
数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。

（冷暖房時おもに）

最大給気風量%���■ 機種（能力（クラス））ごとの換気時の最大風量 ※�
機種

��.�

��

エネ チャージ極 上 暖 房

花粉

���

エネ チャージ極 上 冷 房

効 果 が アップ！

（自然放置との残存率比較）

残 存 率︵ % ︶気換気）を組み合わせることで抑制効果を発揮します。

内 部・フィルターお掃 除付 着 花 粉 へ の６０分 後 の 効 果 ※�ナ ノイ ー Ｘ ＋ 換 気（給気換気）

ドラ イ 給 気 制 御（快適除湿）

快適除湿モード時、外気を取り込み湿気を下げます。

★

★国内家庭用エアコンにおいて。室外機からの給気により、室内を除湿（取り込んだ外気の水分を高分子収着材で吸着し、乾燥した空気を室内に送る除湿）する技術。����年��月��日発売。
（当社調べ）

音声発話機能リモコン等で操作した操作

内容を、音声で知らせます。

Io Tを除去。乾いた空気を室内へ送って湿度

業界初

加湿 ・ 換気他 に も、LＸシリー ズだ け のこだ わり。

発話例

冷房��℃で運 転 を 始 め ます

室内温度
� � ℃ です

運 転 を 停 止 します
お そうじ 運 転 を 始 め ますル）
【試験結果】約��分で臭気強度�.�低減（H��HM���-�）。 ※�：【試験機関】（ 一財）カケンテストセンター【試験方法】試験室（約�畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認【抑制の方法】ナノイーＸを放出+給気換気【対象】カビ菌【試験結果】約�時間で抑制効果を確認（KT-��-������）。 ※�：［給気/排気切換方式］��㎥/h、CS-���DLX�、JIS B ����準拠。給気換気時の風量：強。測定条件：標準ダクト使用、ホース長� ｍ 、曲げ回数�回、大気開放条件において。排気換気時の風量は異なります。設置条件、使用状況によっては給気/排気換気時の風量が低下します。エアコン換気にあわせて、窓を開ける換気もご利用ください。

��エオリア アプリ

掲載内容は2024年3月時点の情報です。

外 出 先 か ら 、スマ ホ で 遠 隔 操 作 。
＊�

＊�

詳しくは
こちら

ひ と足 お 先 に 、おうち 快 適 。

玄関をあけたら、すぐに気持ちいい。例えば、夏の暑い日に子どもとたくさん遊んだ後も、涼しい家に帰れます。

公益財団法人 日本デザイン振興会
���� 年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象：アプリ（エオリア アプリ）

どこ か ら で も スマ ホ で 操 作
外出先や離れた部屋からも、細かく操作できる。

「エオリア アプリ」はエアコン操作アプリで高評価！

GPSとの連動で、家に近づいたら自動で運転オン。

App Store における国内のエアコン操作アプリの評価 �.�
（���� 年 � 月 � 日現在）

■使いやすいデザイン■別売品不要で、すぐ使える＊�＊�：無線LANブロードバンドルーターが必要です。

日 々の 運 転 を、もっとサ ポ ート。

常時接続インターネット環境〈（ブロードバンド回線）〉

電 気 代 を 見 える 化

切 り忘 れ 通 知

電気代を表示。
スマホの画面でわかりやすく確認できます。

めてオフできます。

注�
切り忘れて外出したら、スマホに通知。
その場でエアコンをまと

前年と今年のエアコンの電気代比較グラフや、前月・今月などの室 温 み は り通 知

地 域 の 運 転 状 況 が わ かる

お部屋の温度が快適な温度帯を超えると、スマホに通知。 離れた場所からでもエアコンのオン・オフが可能です。

無線LAN内蔵お住まいの地域のパナソニックエアコン稼働率などを表示。
エアコン

注�

《別売品のご購入は不要です》

LX・HX・EX・GX・Jシリーズ、EL・Nシリーズ、UX・TX・Kシリーズ、を使う時、参考にすることができます。（地域とはアプリ登録時の選択地域です。）

����年モデル Fシリーズ《別売品のご購入が必要です》「無線アクセス」用アクセサリー

ハウジングエアコン ��BC・UB・UYシリーズ

スマホにアプリをインストールすれば、別売品不要で、すぐに「エオリア アプリ」をお使いいただけます。

別売品 無線LANアダプター●アダプターの接続は、取り付け工事が必要です。
お買い上げの販売店へご依頼ください。

NEW

CF-TA�� オープン価格※
エアコン�台につき�個必要です。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

エアコンの機種（シリーズ）によっては、一部ご利用できないサービスがあります。画面表示も機種により異なります。
シリーズ

ハウジング
エアコン

��LX・HX
��EX
��EL
��GX
��J・��N��F
寒冷地 ��UX
寒冷地 ��TX
寒冷地 ��K
��BC
寒冷地 ��UB
寒冷地 ��UY

無線LAN
内蔵

運転状況

まとめて
OFF

●

●

●

●
●
●
●

×
●

●
●

●
●※�

● ※� ※�
●

●

●
●※�

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

通知機能 注�AIフィード
バック
●

×
×
×
×
×
●

×
×
×
×
×

シーン推定自動運転

切り忘れ
・
室温みはり
・
快適帰宅

快適帰宅
自動オン

●

●

●

●

●
●

●

×

×
×
×
×

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

×

●

●

●
●

●
●

※�

ウィークリー
おやすみ前通知 タイマー
・
おやすみモード

●

×
×
×
×

●
●

●

●

●
●
●

●

●
●
●
●

電気代

つけっぱなし
判定

●

●

●
●

●
●

×
×
×
×
×
×
×
×
×

●
●
●
●
●
●
●
●
●

モニター

ひと検知

地域の
稼働率

運転ログ

●

●

●

●

×
×
×
×
●

×
×
×
×
×

●上記以外の機種については、panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.htmlでご確認ください。
※�：「室内湿度」表示に対応していません。 ※�：�.�kW以下の機種は「室外温度」表示に対応していません。 ※�：無線ゲートウェイには対応していません。

サービスご利用条件

スマートフォン

＊�

が対応機種である

常時接続インターネット
環境（ブロードバンド回線）がある＊�：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。

※�

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ブロードバンド
ルーター●

スマート※�
スピーカー連携・
パナソニック
加湿空気
清浄機連携

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

が設置されている注�●アプリのダウンロード（Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能）と、サービスのご利用にはCLUB Panasonic IDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターのＬＡＮ設定で固定ＩＰをご使用の場合は、設定をＤＨＣＰ（ＩＰアドレス自動割り当て）に変更してください。●AndroidはGoogle LLC．の登録商標です。iPhoneはApple Inc．の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
注�：通知サービスは、事前に通知設定をオンにしていただく必要があります。本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 注�：［エアコンが無線LAN内蔵機種の場合］無線LANブロードバンドルーターが必要です。
（無線ゲートウェイをご使用の場合は、有線ブロードバンドルーターでも利用可能です。）WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。
［ 無線LANを内蔵していない機種の場合］ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。

��警告

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

Home Energy Management System
HEMS連携 （ホームエネルギー マネジメント システム）（写真、
イラストはすべてイメージです）

ＩｏＴやＡＩに対応のAiSEG�で、すまいの「できたらいいな」を
�つのポイントでサポート。

安心

時短・便利

もっと便利で快適なくらしに。

自家消費

壁掛けエアコン

太陽電池
モジュール

スマートメーターにつながる

クラウドにつながる

スマートコスモ

見える化

つくる

スマート
スピーカー

アプリをスマートフォンにインストールするように、音声でコントロールする

お好みのくらしを、手軽にわが家へインストール。
HOME IoTで

新 V２H蓄電システム

新しいライフスタイルがはじまります。

eneplat

アイセグ2

天井埋込形
空気清浄機

AiSEG2

ためる

温湿度センサー レンジフード

熱交換気
システム

きれいに

スマートフォン専用アプリ

食器洗い
乾燥機

炊飯器

洗濯機

照明スイッチ

IHクッキングヒーター
アドバンスシリーズ（リンクモデル／リンクプラス）

ビルトイン食洗機 電動窓シャッター

スマートフォンを利用

アラウーノ ELSEEV（トイレ） hekia S Mode3

して外出先でも家でも（電気自動車普通充電設備）

エアコン

窓センサー
送信器

サービス料
無料

わが家を見守り&簡単コントロール！

住宅用
カード発信器 火災警報器（施解錠検知機能付）

注）専用アプリ「スマートHEMSサービス」へAiSEG�は�台しか登録できません。

注１）上記は概念図であり、実際の機器構成ではありません。 注２）掲載写真の画面は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合があります。
「 AiSEG」および「スマートコスモ」は、パナソニックグループの登録商標です。
注３）AiSEG2の画面は宅外から見ることはできません。 ●「スマートHEMS」、

エネ チャージ極 上 暖 房

床暖房
宅配ボックス用
ガス給湯器／
エコキュート 電気錠システム センサー送信器
ハイブリッド給湯・暖房システム

ドア・
窓センサー
送信器

エネ チャージ極 上 冷 房

スマートHEMSサービス

かしこく使う・知る

冷蔵庫

内 部・フィルターお掃 除

床暖房
エネファームアプリ

スマートHEMS®

スマート
メーター

ナノイ ー ＸＡｉＳＥＧ２は、他社機器との連携を拡充！
ご提案の幅が広がります。

AiSEG�と、幅広い「HEM S」への接続も可能

HEMS接続にPanasonic AiSEG� をお使いの方（イメージ）★�エアコンが無線LAN内蔵モデルの場合
無線アダプター（CF-TA�）は
不要です。

★�
無線アダプター（CF-TA�）LANONU ブロードバンド
ルーター
インターネット

パナソニックサーバー

特定小電力無線（���MHz）

エアコンが無線LAN非内蔵モデルの場合
無線アダプター（CF-TA�）が必要です。
エオリア アプリも使いたい場合
のみ、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター
CF-TC�B）も必要です。

HEMS接続にPanasonic AiSEG� 以外をお使いの方

無線アダプター（CF-TA�）

他社HEMS
コントローラーLANONU ブロードバンド
ルーター

無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）（CF-TC�B）
特定小電力無線（���MHz）

パナソニックエアコンと接続するために必要なもの
エアコンが無線LAN非内蔵モデルの場合（無線LAN内蔵モデルの場合は不要）
別売品

無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）（CF-TC�B）
別売品

無線アダプター（CF-TA�）＊「 ECHONETLite 」とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。

パナソニックAiSEG�や
他社HEMSコントローラーと接続するために必要なもの

無線LANアダプター（CF-TA��）AiSEG� や

他社HEMS
コントローラーLANONU ブロードバンド
ルーター
インターネット

パナソニック
サーバー

無線LAN

別売品

NEW

無線LAN
アダプター

（CF-TA��）

必要なアクセサリー〈別売品〉についてご使用予定・お使いになりたいものエアコンが無線LAN内蔵モデル
エアコンが
無線LAN
非内蔵モデル����年モデル
Fシリーズ■ AiSEG�■ AiSEG�■ スマートHEMSアプリ ■ エオリア アプリ

アクセサリー〈別売品〉不要

NEW 無線LANアダプター
CS-○○４DFL（�）CS-○○４DF(�)E※ CF-TA����BC・UB・UYシリーズを除く
ハウジングエアコン

無線アダプターCF-TA�■ AiSEG�以外の
HEMS

Io T

（イメージ）（イメージ）

加湿 ・ 換気AiSEG�

����年モデルFシリーズの場合

除 湿 ・ リモ コン

����年モデルまでの場合

アクセサリー〈別売品〉不要 アクセサリー〈別売品〉不要
NEW 無線LANアダプター
CF-TA��

—NEW 無線LANアダプター
CF-TA��

無線アダプター CF-TA�
無線ゲートウェイ CF-TC�B※対応品番はこちらで検索できます。https://panasonic.jp/aircon/hems/list.html

AiSEG�に関するお問い合わせ

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口
����-���-��� 詳しくは［受付時間］���日／�:��～��:�� ※携帯電話からもご利用になれます。 WEBで！
AiSEG�
○上記番号がご利用できない場合 ��-����-������加湿・換気＋極上の冷暖房を実現するプレミアムモデル

（

付属品の
一部を除く

）

NEW

フィルター

お掃除ロボット
ボックス

���mm

ブラシクリーナー付き

���

���mm

-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

使いやすい

サビや潮風に強い！耐塩害仕様長持ち室外機

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

区分（い）

ⒶバルブカバーⒷ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリルⒹ背面：脚部CS-���DLX�、CS-���DLX�
（詳しくはP.���をご覧ください ） （ CS-���DLX�除く ）

省エネ基準
クリア

無線LAN内蔵� 畳用CS-���DLX -Ｗ

い（室外）CU-���DLX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DLX-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

���kWh

u

� ～�j

�.�

���

���

（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DLX� -Ｗ（室外）CU-���DLX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DLX�-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWh

u

�.�

�,���

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

ZEH対応機種

畳数のめやす�～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���% �.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

� ～�j

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DLX� -Ｗ（室外）CU-���DLX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DLX�-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWhu

畳数のめやす��～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���% �.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

区分

い

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

���kWhu

畳数のめやす� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���% �.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DLX� -Ｗ（室外）CU-���DLX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DLX�-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWhv

畳数のめやす�� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～��j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

全機種 ZEH対応

�� 畳用 いCS-���DLX -Ｗ（室外）CU-���DLX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DLX-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWhu

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���% �.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DLX� -Ｗ（室外）CU-���DLX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DLX�-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWhv

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j�.�曲がり回数の制限

�回（鋭角にしない） （��m時、L字管ジョイント含む）

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DLX� -Ｗ（室外）CU-���DLX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DLX�-W/S���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWhu

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���% �.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j�.����

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DLX� -Ｗ（室外）CU-���DLX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DLX�-W/S
本体希望
小売価格

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWh
冷房 暖房

�� ～�� j

���kWh

u

本体希望
小売価格

��m

冷暖房時おもに

冷房 暖房

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

CS-���DLX -Ｗ（室外）CU-���DLX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DLX-W/S

冷房 暖房

�� ～��j���% �.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

本体希望
小売価格

�� 畳用 い

角度

��°以上

最大

冷房 暖房

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）CS-���DLX -Ｗ（室外）CU-���DLX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DLX-W/S

冷暖房時おもに

冷房 暖房

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

� 畳用 い冷暖房時おもに

冷房 暖房

� ～� j���% �.�

ホース長

延長用の給気ホース（�m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。
● 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。
● 寒冷地または積雪が多い地域では、寒冷地エアコン「UXシリーズ」をおすすめします。
詳しくはP.��をご覧ください。

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）（カバーオープン時）● 給気ホース（φ��mm、�m）は付属（同梱）、「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

冷暖房時おもに���mm+Ⓒ��mm +Ⓓ��mm

���mm+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年

CS-���DLX�（CS-���DLX�、
CS-���DLX�除く ）エオリア アプリ

���mm

〈別売品〉
■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF��

���� 年度

JP�������A����X■ �.�℃刻みで設定可能■ バックライト液晶画面 ※�
■ リモコンホルダー同梱

雨風に強い■ コーティング
プリント基板JP�������X����Emm■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）新冷媒 採用JP�������X����Fv

畳数のめやす�� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

��.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.��をご覧ください）●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：何も操作しないと、バックライトは約��秒後に消えます。
（乾電池の消耗を抑え
�� るため） ※�：当社測定基準による。CS-���DLX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学セン

加湿・
給気/排気換気・
ドライ給気除湿

ナノイーX
（��兆）

フィルター
お掃除ロボット（ボックス）（写真、イラストはすべてイメージです）

新・AI快適おまかせ

エネチャージ

外気温��℃※�
対応室外機

耐塩害仕様
室外機

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵

冬は、暖 房しながらうるおいをお届け。

加 湿（給気換気・排気換気）［給水レス加湿］

夏も冬もエアコン運転しながら換 気できる。

（快適除湿モード時）

ニオイ

フィルター

ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※� ＊�
エアコン内 部 の カビ菌 を除 菌 。
ねらって脱臭）センサーが検 知・学 習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーＸを送風、付着したニ
オイまですばやく脱臭。※�
（「ねらって脱臭」はリモコン設定が必要です。）

エネチャージノンストップ暖房＊�

世界初
����年 開発

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを抑え、快適で省エネ＊� な暖房に。

AI■人の在/不在■人の居場所/活動量■室温/外気温■湿度■日射 ■住宅環境★家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。����年��月��日発売。
（当社調べ）

（CS-）

φ�.��
（�分）

��m
（要：��g/m）��m＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

Io T

φ��.�
（�分）

��m

その 他

���DLX����DLX����DLX����DLX�

φ�.��
（�分）

高低差

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後、〈ニオイ〉約��分後、〈PM�.�〉約��時間後、〈アレル物質〉約�時間後の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉
約８時間後、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。 ＊�：内部ク
リーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。＊�：霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条
件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。��時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。＊�：CS-���DLX�
において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���
Wh、サーキュレーション運転なし時=���Wh。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。 ＊�：CS-���DLX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-���DLX�（エコイン
バーター制御なし）=���Whと、新製品CS-���DLX�=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

●

抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag +）●ダストボックス●空気清浄●
エネチャージ快湿・
エコインバーター・
スピード立ち上げ・
快速温度シフト・
快湿温度シフト

●
●

足元暖房

●

霜取り
対策等

エネチャージ

冷房除湿

AI
自動運転

●

サーキュレーション●

ロングワイド●●パーシャル・ドライ給気（選べるしつど）●●●新・AI快適
おまかせ

不在節電
・
オートオフ

●
オートオン

センサー

在/不在・居場所
温冷感・日射

おへや
学習機能

便利

���DLX���DLX���DLX���DLX���DLX����DLX�

配管パイプ
最大配管長
管径（mm） 配管長（チャージレス）（追加チャージ）
液 側 ガス側●

内部・お部屋

AIチャージ

衣類乾燥

タ イマー

室内機品番

●

ホコリレス・親水

すぐでる
暖房

快適除湿

A I・セ ン サ ー

サーキュレーションモード

天井気流
・
�/fゆらぎもっとモード

新・AI快適おまかせ（おまかせ温度制御）

エオリアAIが運転を最適化。季節や温度に合った運転
モードと設定温度を、自動で選択。

しっとり
冷房

気流他

除湿

活用されていなかった
熱エネルギーを有効活用。

★

特許技術

●

●

制御
・
気流

より効率的な冷房運転を実現する新制御で、快適さを損なわずに省エネ＊� な冷房に。

●（冷房時・暖房時）

すぐでる
冷房

制御

エコインバーター制御（コンプレッサー制御）

●

給気・排気

●

（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）においケアモード（●

ねらって脱臭

加湿

暖房

暖房時

エネチャージ「快湿」制御

エア
フィルター
フィルター
お掃除
ロボット

� エネチャージ極上冷暖房で快適に。
冷房時

カビ
みはり

冷 房・暖 房

菌
・
ウイルス

アレル
物質

P M� .�

熱交換器
コーティング

冷房

花粉

送風ファン
コーティング快適＊�
さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 。

内部クリーン

加湿・換気運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

しっかり除 湿しながらサラッと快適。

� お部屋の空気を清潔に。
カビ

換気

たっぷり吸湿し、お部屋へ

清潔

除 湿

（ドライ給気制御）

外気が含む水分をにおいケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン

●

��兆

フィルター
お掃除
タイマー

●

●
●

タイマー

Wタイマー

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

壁掛けエアコン

換 気

ナノイ ー

� 冷暖房しながら加湿・換気し、空気を整える。

LX

ナノイーＸ

P.��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

音声発話機能・
バックライト
��℃対応
・
耐塩害

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）

ター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において、付着したニオイ成分（疑似汗臭：ヘキサン酸）を振とう抽出し、GC/MSにて分析を実施。自然減衰したものと、「においケア ねらって脱臭」運転をした後の疑似汗臭成分の濃度を定量化し、比較【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】��分で自然減衰から約��～��%の濃度低減を確認。
（H��HM���-�） ※�：CS-���DLX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：CS-���DLX�、冷房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で運転した場合。

��極 上 の 冷 暖 房 を実 現するハイグレードモ デル

（

付属品の
一部を除く

）

NEW

フィルター

お掃除ロボット
自動排出ブラシクリーナー付き

��� mmボックスへ切換可能JP�������X����F������ mm-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）mmJP�������X����E

使いやすい■ �.�℃刻みで設定可能■ バックライト液晶画面 ※�
■ リモコンホルダー同梱

新冷媒 採用-C ノーブルベージュ〈マット調〉（マンセル番号：�.��Y �.��/�.��）

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

（

区分（い）

）（

CS-���DHX、CS-���DHX�
CS-���DHX�、CS-���DHX�除く

詳しくはP.���をご覧くださいエオリア アプリ

無線LAN内蔵「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

冷暖房時おもに（���� 年度

省エネ基準
クリア

CS-���DHX -Ｗ/-Ｃ
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

���%

�.�

� ～�j

�.�

（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 い

���mm
���mm
+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm +Ⓒ��mm +Ⓓ��mm

� 畳用 いCS-���DHX -Ｗ/-Ｃ（室外）CU-���DHX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DHX-W/S（-C/S）
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

���

���

���mm
���mm
+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm +Ⓒ��mm +Ⓓ��mm

冷暖房時おもに���kWh（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

���mm

u

畳数のめやす�～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

本体希望
小売価格

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�.�

� ～�j

�.�

���

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�� 畳用 い�.��,���kWh���（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

ZEH対応機種

��v

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�
�.�

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

区分い� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�
�.�

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに

本体希望
小売価格

���kWh����� 畳用 い冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ CS-���DHX -Ｗ/-Ｃ（室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S）

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

� ～�� ju

畳数のめやす� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�

期間消費
電力量

���

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWh（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（室外）CU-���DHX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DHX-W/S（-C/S）

�� 畳用 いu

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ CS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ CS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ（室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S）
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

畳数のめやす�,���kWh�,���u（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j

期間消費
電力量

�� 畳用 いu

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�
�.�

本体希望
小売価格

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�.�

�,���kWh���（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j（室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S）���（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

全機種 ZEH対応

u

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW（室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S）
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWh
冷房 暖房

�� ～��j���%���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

冷暖房時おもに

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）（室外）CU-���DHX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DHX-W/S（-C/S）
本体希望
小売価格

本体希望
小売価格

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

冷暖房時おもにCS-���DHX -Ｗ/-Ｃ（室外）CU-���DHX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DHX-W/S（-C/S）

冷房 暖房

�,���kWhu●後付けもできる凍結防止ヒーターもご用意しています（別売品）。
詳しくはP.��をご覧ください。
● 寒冷地または積雪が多い地域では、寒冷地エアコン「UXシリーズ」をおすすめします。
詳しくはP.��をご覧ください。

�� 畳用 い���kWh（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

冷房 暖房

期間消費
電力量

延長用の排気ホース（�m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。

● 積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。
詳しくはP.��をご覧ください。

冷暖房時おもに�.�

CS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ CS-���DHX -Ｗ/-Ｃ（室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S）● 排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

���mm（カバーオープン時）

冷房 暖房

冷房 暖房

� ～� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

�.�（���V）～�.�kWクラス

冷房 暖房

畳数のめやす�.�～�.�（���V）kWクラス

冷房 暖房

���kWhu

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年■ コーティングプリント基板

冷房 暖房

期間消費
電力量

雨風に強い

）

（室外）CU-���DHX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DHX-W/S（-C/S）

CZ-SAF��■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）CS-���DHX
CS-���DHX�
CS-���DHX�
CS-���DHX�除く

� 畳用 い〈別売品〉■ 空気清浄フィルター（交換用）

サビや潮風に強い！耐塩害仕様長持ち室外機）

JP�������A����Xu

畳数のめやす��～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.��をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：何も操作しないと、バックライトは約��秒後に消えます。
（乾電池の消耗を抑えるため） ※�：当社測定基準による。CS-���DHX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置ス

（写真、
イラストはすべてイメージです）

フィルター
お掃除ロボット エネチャージ（自動排出／ボックス）

ナノイーX
（��兆）

新・AI快適おまかせ

外気温��℃※�
対応室外機

耐塩害仕様
室外機

■ 設計・施工図
P.��・��・��
P.��・���
■ 仕様一覧
P.���
■ フィルター部品適用一覧
P.���・���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧

無線LAN内蔵ナノイ ー� お部屋の空気を清潔に。
＊�さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 。
花粉

ニオイ

アレル
物質

P M� .�

換気

菌
・
ウイルス

内部クリーン
送風ファン
コーティング清潔

ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※� ＊�
エアコン内 部 の カビ菌 を除 菌 。

（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）においケアモード（

ねらって脱臭）フィルター

サーキュレーションモード

＊�

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを抑え、快適で省エネ＊� な暖房に。

世界初

より効率的な冷房運転を実現する新制御で、快適さを損なわずに省エネ＊� な冷房に。

特許技術

新・A I 快 適おまか せ（おまか せ温 度 制 御 ）エオリアAIが運転を最適化。季節や温度に合った運転モードと、新たに設定温度を自動で選択。

ワンボタンでAI自動運転冷暖房時おもにCS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ CS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ CS-���DHX� -Ｗ/-Ｃ（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWhv

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�,����� ～��j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす��～��j��%�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWhv

畳数のめやす�� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

��.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

���DHX
���DHX
���DHX
���DHX�
φ�.��
���DHX（�分）
���DHX����DHX
φ�.��
���DHX� （�分）���DHX����DHX����DHX����DHX����DHX�

最大配管長

φ��.�
（�分）

��m

（ ）
��m
要：
��g/m

高低差

��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●
エネチャージ快湿・
エコインバーター・
スピード立ち上げ・
快速温度シフト・
快湿温度シフト

●
●

●

霜取り
対策等

エネチャージ

冷房除湿

AI
自動運転

●

サーキュレーション●

ロングワイド●●パーシャル（選べるしつど）●●●新・AI快適
おまかせ

不在節電
・
オートオフ

●
オートオン

センサー

在/不在・居場所
温冷感・日射

おへや
学習機能

Io T

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�,���kWh

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

本体希望
小売価格

冷房 暖房

�� ～�� j

��%

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

配管長

ガス側 （チャージレス）（追加チャージ）

その 他

期間消費
電力量

本体希望
小売価格

配管パイプ管径（mm）

液側便利

���,���

室内機品番
（CS-）

●

空気清浄

足元暖房

衣類乾燥

タ イマー

�� 畳用 い●抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag +）AIチャージ

快適除湿

A I・セ ン サ ー�� 畳用 い●内部・お部屋

すぐでる
暖房

もっと
モード

（室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d （室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d （室外）CU-���DHX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S） セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S） セット品番 XCS-���DHX�-W/S（-C/S）円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）

天井気流
・
�/fゆらぎ

制御
・
気流

除湿

冷暖房時おもに

しっとり
冷房

気流他

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後、〈ニオイ〉約��分後、〈PM�.�〉約��時間後、〈アレル物質〉約�時間後の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。 ＊�：内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。 ＊�：霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。��時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。 ＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、サーキュレーション運転なし時=���Wh。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。 ＊�：CS-���DHX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、当社従来品CS-���DHX�（エコインバーター制御なし）=���Whと、新製品CS-���DHX�=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

�� 畳用 い●ホコリレス・親水●制御■人の在/不在■人の居場所/活動量■室温/外気温■湿度■日射 ■住宅環境AI★家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。����年��月��日発売。
（当社調べ）

冷暖房時おもに

●

すぐでる
冷房

暖房

� 手間 なく快適に。

����年 開発●

（冷房時・暖房時）—

冷 房・暖 房エコインバーター制御（コンプレッサー制御）★

活用されていなかった
熱エネルギーを有効活用。

—

加湿

冷房

エネチャージノンストップ暖房

快適

暖房時

エネチャージ「快湿」制御

カビ
みはり

●

ねらって脱臭

フィルター
●
お掃除
自動排出
ロボット （ボックスへ切換可能）

エネチャージ極上冷暖房で快適に。
冷房時

熱交換器
コーティング

エアフィルター

センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらって
ナノイーＸを送風、付着したニオイまですばやく脱臭。※�（「ねらって脱臭」はリモコン設定が必要です。）

�

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン●

��兆

壁掛けエアコン

カビ

HX

ナノイーＸ

フィルター
お掃除
タイマー

●

●
●

タイマー

Wタイマー

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

バックライト
��℃対応
・
耐塩害

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）

ペースを確保してください。 ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において、付着したニオイ成分（疑似汗臭：ヘキサン酸）を振とう抽出し、GC/MSにて分析を実施。自然減衰したものと、「においケア ねらって脱臭」運転をした後の疑似汗臭成分の濃度を定量化し、比較【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】��分で自然減衰から約��～��%の濃度低減を確認。
（H��HM���-�） ※�：CS-���DHX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：CS-���DHX�、冷房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で運転した場合。 ��フィルターお掃除ロボット搭載の奥行きコンパクトモデル
NEW

フィルター

お掃除ロボット
自動排出公益財団法人 日本デザイン振興会
����年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：EXシリーズ（����・����・����・����年モデル）

ブラシクリーナー付き

��� mmボックスへ切換可能JP�������X����F-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）������ mm（ ���.�mm ※）

mm

雨風に強い

使いやすい

■ コーティングプリント基板
�.�～�.�kWクラス
コンパクト

区分（い）

CS-���DEX�
CS-���DEX�のみ
詳しくはP.���をご覧ください（���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

エオリア アプリ）

無線LAN内蔵「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません■ �.�℃刻みで設定可能 JP�������A����X■ スライドカバーのすっきりリモコン■ バックライト液晶画面 ※�
■ リモコンホルダー同梱

�.�kWクラス

���mm

新冷媒 採用

���mm
���mm

���mm

+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm

�.�～�.�kWクラス

���mmⒶバルブカバーⒷ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリルⒹ背面：脚部

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

〈別売品〉

���mm
+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm（カバースライド時）■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約�年●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。
冷暖房時おもに� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DEX -Ｗ

� 畳用

CS-���DEX -Ｗ

�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DEX -Ｗ（室外）CU-���DEX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEX-W/S（室外）CU-���DEX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEX-W/S（室外）CU-���DEX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEX-W/S（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

�.�

���

冷暖房時おもに�� 畳用（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

CS-���DEX� -Ｗ

畳数のめやす�～�� j��%�.�

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～���）

� ～�j

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに

期間消費
電力量

�� 畳用 いCS-���DEX� -Ｗv

畳数のめやす� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%�,���kWh���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DEX� -Ｗ（室外）CU-���DEX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DEX�-W/S（室外）CU-���DEX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DEX�-W/S（室外）CU-���DEX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DEX�-W/S（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）
期間消費
電力量

�,���kWhv

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

ZEH対応機種

�,���kWhv

畳数のめやす��～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

区分い���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）
期間消費
電力量

�,���kWh
冷房 暖房

�� ～��j

��%

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）v

畳数のめやす�� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～��j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

CS-���DEX� -Ｗ

���,���

期間消費
電力量

v

���,���

畳数のめやす�� ～��j

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

期間消費
電力量

�,���kWh�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

室内機品番
（CS-）
���DEX
���DEX
���DEX

���DEX
���DEX����DEX����DEX����DEX�

配管パイプ管径（mm）
液 側

φ�.��（�分）

ガス側

�� 畳用

（室外）CU-���DEX� 単相 ���V 室内電源 c
セット品番 XCS-���DEX�-W/S円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

CS-���DEX -Ｗ（室外）CU-���DEX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEX-W/S
本体希望
小売価格

※壁設置面の寸法

冷暖房時おもに

冷房 暖房

� ～� j�.�

v

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

�� 畳用

冷暖房時おもに

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

��%

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）

冷房 暖房

���kWhv

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

冷房 暖房

期間消費
電力量

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）

JP�������X����Ev

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

φ��.�（�分）�,���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

配管長
最大配管長
（チャージレス）（追加チャージ）φ�.��（�分）�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

��m

��m
（チャージレス）��m��m（要：��g/m）

高低差
��m

��m

＊詳しくは据付工事説明書、
または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.��をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：何も操作しないと、バックライトは約�秒後に消えます。
（乾電池の消耗を抑えるため） ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置
�� 状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌

フィルター
お掃除ロボット（自動排出／ボックス）

ナノイーX
（��兆）

（写真、
イラストはすべてイメージです）

AIモード

外気温��℃※�
対応室外機■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵ナノイ ー

スクエア＆フラットフォルム（写真はイメージです）

EX

ナノイーＸ

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気

無 駄 を排したノイズレスなフォルム

送風ファン
コーティング

清潔

熱交換器
コーティング
カビ
みはり

エア
フィルター

空 間 に調 和するマットな 質 感

快適

ニオイ

P M � .�

★

菌
・
ウイルス

アレル
物質

（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

抗ウイルス ※�エアフィルター

足元暖房

大きなフラップで強力に押さえ込み、足元に暖かさをお届け。

選べるしつど快適除湿モード時、しつど設定が選べる。
快適除湿時 ��・��・��%Io T＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後、〈ニオイ〉約��分後、〈PM�.�〉約��時間後、〈アレル物質〉約�時間後の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。 ＊�：内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。 ＊�：CS-���DEX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、サーキュレーション運転なし時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

その 他

同時に吹き分けるわけではありません。

※�

パワフル設定時、CS-���DEX�。
設置環境、使用状況により異なります。

天井気流・
�/fゆらぎ●すぐでる●
暖房 おはようチャージ

足元暖房

●

霜取り
対策等

̶

冷房除湿

サーキュレーション

○

ワイド

̶
●

パーシャル
（選べるしつど）

●

衣類乾燥

●

AI
自動運転

AIモード

不在節電
・
オートオフ
センサー
おへや
学習機能

便利

約 �� ℃

快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

もっと
モード

タ イマー

足元の
温度

冷 房 による乾 燥や冷えを抑えた運転が選べる。

●

空気清浄

制御

快適除湿

しっとり冷房●抗ウイルス（抗ウイルス・Ag +）●気流他

A I・セ ン サ ー

温度のムラを抑え、快適で省エネ ＊�
な暖房に。

●

内部

しっとり
冷房

制御
・
気流

★国内家庭用エアコンにおいて。����年�月�日現在。
（当社調べ）

暖房の快適性がアップ。
サーキュレーションモード

�回のホコリ排出量
約�.��g〈 実測値〉

除湿ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※� ＊�
エアコン内 部 の カビ菌 を除 菌 。

ホコリ回収もする
ブラシクリーナー搭載●

ホコリレス・親水

●

暖房

�

花粉

当社独自

●

すぐでる
冷房

冷 房・暖 房カビ取ったホコリは屋外 へ 自動排出

ボックス

●

（冷房時・暖房時）

̶

冷房

さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 ＊�
。

自動排出

̶

加湿

直 感 的 に わ かりやすいL E D 表 示

フィルターお掃 除ロ ボット

●

フィルター
●
お掃除
自動排出
ロボット （ボックスへ切換可能）フィルター

� お部屋の空気を清潔に。

●

��兆

壁掛けエアコン内部クリーンP.��～��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

フィルター
お掃除
タイマー

○
●

●

在/不在・日射

●
●

タイマー

同時入切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

バックライト
��℃対応

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター、（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】ISO �����【試験結果】��時間後に��%以上の低減率を確認（試験番号��KB������-�、-�）（試験番号�����������-�）（試験番号�����������、�����������）【抗ウイルス剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO �����法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：CS-���DEX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：CS-���DEX�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、パワフル設定時。室温安定時、エアコンから約�m離れた地点の床上���㎜の最高温度。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。 ��フィルターお掃除ロボット搭載の高さコンパクトモデル
NEW

フィルター

お掃除ロボットボックス��� mmブラシクリーナーなし������ mm-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）新冷媒 採用

使いやすい�.�kWクラス
軽量コンパクト「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません�.�～�.�kWクラス
コンパクト

���mm
���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm�.�kWクラス

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

���mm
���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm�.�・�.�kWクラス（カバースライド時）

���mm

���mm
���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm

���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm〈別売品〉+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

冷暖房時おもに� 畳用CS-���DGX -Ｗ

冷暖房時おもに� 畳用CS-���DGX -Ｗ■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約�年

�� 畳用

冷暖房時おもに�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DGX -Ｗ

CS-���DGX -Ｗ（室外）CU-���DGX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DGX-W/S（室外）CU-���DGX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DGX-W/S（室外）CU-���DGX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DGX-W/S（室外）CU-���DGX C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DGX-W/S（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

本体希望
小売価格

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

�.�

���

冷暖房時おもに�� 畳用（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

CS-���DGX� -Ｗ

畳数のめやす�～�� j��%�.�

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DGX� -Ｗ（室外）CU-���DGX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DGX�-W/S（室外）CU-���DGX� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DGX�-W/S（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

本体希望
小売価格

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

期間消費
電力量

�,���kWhv

�� ～��j��%�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

期間消費
電力量

�,���kWh
冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

本体希望
小売価格

v

畳数のめやす��～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

期間消費
電力量

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす� ～�� j

本体希望小売価格

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

期間消費
電力量

�.�

�,���kWh

���

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

室内機品番
（CS-）
���DGX���DGX���DGX���DGX���DGX����DGX����DGX�

配管パイプ管径（mm）
液 側

φ�.��（�分）���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

ガス側v

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

φ��.�（�分）�,���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

配管長
最大配管長
（チャージレス）（追加チャージ）φ�.��（�分）�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

��m

��m
（チャージレス）��m��m（要：��g/m）

�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DGX� -Ｗ（室外）CU-���DGX� 単相 ���V 室内電源 c
セット品番 XCS-���DGX�-W/S
本体希望
小売価格

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWh
冷房 暖房

� ～� j�.�

v

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

��%

期間消費
電力量

本体希望
小売価格

冷房 暖房

���kWhv

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

冷房 暖房

期間消費
電力量

本体希望
小売価格

JP�������A����X■ �.�℃刻みで設定可能■ スライドカバーのすっきりリモコン■ リモコンホルダー同梱■ コーティングプリント基板

エオリア アプリJP�������X����E

mm

雨風に強い
無線LAN内蔵JP�������X����Fv

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

高低差
��m

��m

＊詳しくは据付工事説明書、
または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
�� ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クナノイーX（��兆）フィルター
お掃除ロボット（ボックス）（写真、イラストはすべてイメージです）

AIモード

外気温��℃※�
対応室外機■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵

ナノイ ー

GX

ナノイーＸ

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気

送風ファン
コーティング

清潔

熱交換器
コーティング
カビ
みはり

エア
フィルター
フィルター
お掃除
ロボット
フィルター

快適

さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 。
花粉ニオイ

P M � .�菌
・ウイルス

ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※� ＊�
エアコン内 部 の カビ菌 を除 菌 。

朝、よく暖房オンする時 間 帯 を学習。
すぐに温風が
スタート。

除 湿
快適除湿

Io T

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後、〈ニオイ〉約��分後、〈PM�.�〉約��時間後、〈アレル物質〉約�時間後の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。 ＊�：内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。 ＊�：CS-���DGX�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、サーキュレーション運転なし時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

●

内部

●

抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag +）●ダストボックス

●

空気清浄

—
快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

●

足元暖房

̶

霜取り
対策等

̶
サーキュレーション

○

ワイド

̶

快適除湿

●

冷房除湿

●

衣類乾燥

●

AI
自動運転

AIモード

不在節電
・
オートオフ
センサー
おへや
学習機能

その 他

）

「快湿」温度シフト便利（

午前�時～��時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費。

「快速」温度シフト

タ イマー

暖房を続けていると足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
暖かい空気は上部にたまりがち。（同時に吹き分けるわけではありません。）

すぐでる暖房（おはようチャージ）

A I・セ ン サ ー

温度のムラを抑え、快適で省エネ＊� な暖房に。

冷 房●

ホコリレス・親水

すぐでる●
暖房 おはようチャージ

もっと
モード

暖房の快適性がアップ。
サーキュレーションモード

天井気流
・
�/fゆらぎ気流他（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

暖 房

しっとり
冷房

制御
・
気流

除湿

�

抗ウイルス※�エアフィルター

●

●

暖房

カビ

アレル
物質

運転後にフィルターを自動でお掃除。
ホコリはダストボックスへ回収。
（ブラシクリーナーは非搭載）●（冷房時・暖房時）すぐでる
冷房

冷 房・暖 房

＊�

—

—

制御

フィルター お 掃 除 ロ ボット ボックス

●

加湿

冷房

� お部屋の空気を清潔に。

（写真はイメージです）●

��兆

壁掛けエアコン内部クリーンP.��～��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

フィルター
お掃除
タイマー

○
̶

●

日射

●
●

タイマー

同時入切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

̶
��℃対応

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）リーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター、（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】ISO �����【試験結果】��時間後に��%以上の低減率を確認（試験番号��KB������-�、-�）（試験番号�����������-�）（試験番号�����������、�����������）【抗ウイルス剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO �����法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：CS-���DGX�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ��ナノイーＸ搭載のスタンダードモデル

��� mmNEW������ mm-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）新冷媒 採用

mm

雨風に強い

使いやすい

■ コーティングプリント基板
�.�kWクラス
軽量コンパクトエオリア アプリ

無線LAN内蔵「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

���mm

���mm

���mm
+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm�.�kWクラス

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm�.�kWクラス

���mm

���mm
���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm

冷暖房時おもに� 畳用CS-���DJ -Ｗ■ �.�℃刻みで設定可能■
スライドカバーのすっきり新リモコン�.�～�.�kWクラス
コンパクト

���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm

冷暖房時おもに� 畳用CS-���DJ -Ｗ�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DJ -Ｗ（室外）CU-���DJ C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DJ-W/S（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

冷房 暖房

畳数のめやす� ～� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�
�.�

���

（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW�� 畳用

冷暖房時おもに

期間消費
電力量

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�j���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

CS-���DJ -Ｗv

畳数のめやす�～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

���
���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW�� 畳用

冷暖房時おもに

期間消費
電力量

���kWh（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

本体希望
小売価格

冷房 暖房

���kWh

v

本体希望
小売価格

冷房 暖房

期間消費
電力量

CS-���DJ� -Ｗv

畳数のめやす� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%� ～�� j

�.�
�.�

���

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DJ� -Ｗ（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

�,���kWhv

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�,���kWhv

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

本体希望
小売価格

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

期間消費
電力量

�,���kWh
冷房 暖房

�� ～��j

��%

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年〈別売・取付可能〉（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

■ カビストッパー（交換用）CZ-SW�AK���

（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年〈別売・取付可能〉（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）（室外）CU-���DJ� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DJ�-W/S

本体希望
小売価格

■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF��

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）（室外）CU-���DJ� 単相 ���V 室内電源 c
セット品番 XCS-���DJ�-W/S���,���円（税抜 ���,���円）（工事費別）

〈別売品〉

�.�

（室外）CU-���DJ C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DJ-W/S
本体希望
小売価格

CF-RH�

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部（室外）CU-���DJ C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DJ-W/S���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）■ リモコンホルダー（樹脂製）
希望小売価格：���円（税抜���円）+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm（室外）CU-���DJ C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DJ-W/S
本体希望
小売価格

〈別売品〉

（カバースライド時）

v

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

室内機品番
（CS-）
���DJ
���DJ
���DJ
���DJ
���DJ����DJ�

配管パイプ管径（mm）
液 側

ガス側

配管長
最大配管長
（チャージレス）（追加チャージ）φ�.��（�分） φ�.��（�分）

��m

��m
（チャージレス）��m��m（要：��g/m）

高低差
��m

��m

＊詳しくは据付工事説明書、
または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：〈カビ菌〉【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】試験室（約�畳）において布に付着させたカビ菌の成長を確認【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約�時間で抑制効果を確認（KT-��-������-�）。
〈花粉〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】約��時
間で��％の抑制効果を確認（L��YA���）。
〈ニオイ（タバコ臭）〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において�段階臭気強度表示法による測定【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】約��分で
�� 臭気強度�.�低減（�AA��-������-N��）。
〈PM�.�〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）においてGC/MSによる測定【対象】PM�.�の含有物質（安息香酸）【試験結果】約�時間で��%以上分解することを確認（Y��NF���）。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX（�.�兆）

外気温��℃※�
対応室外機■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵ナノイ ー（写真はイメージです）

ナノイーＸ

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気

送風ファン
コーティング

清潔

熱交換器
コーティング
カビ
みはり

エア
フィルター
フィルター
お掃除
ロボット
フィルター

快適

すぐでる
冷房

デザインが一 新 。
フラット＆スクエアの建 築 的フォルム■ 本体を浮かすキックスタンド搭載 ■ 前面枠の着脱が簡単■ 台枠固定爪（左）がクルッと畳める
P.�� もご覧ください。

� 夏も冬も快 適に。

（午前�時～��時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費。）

花粉

ニオイ

P M� .�

菌
・ウイルス（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

おでか けクリーン

お部屋の空気もエアコンも、
お留守の間にキレイに。
※�

抗 菌 エアフィルター

その 他

カビ

アレル
物質

ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※�
エアコン内 部 の カビ菌 を抑 制 。

便利＊さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 。

「快速」温度シフト

Io T＊約�畳試験空間での抑制効果。カビ菌：約�時間後。約�畳試験空間での抑制効果。花粉（スギ）：約��時間後、ニオイ（タバコ臭）：約��分後、PM�.�（安息香酸）：
約�時間後、アレル物質：約��時間後。約６畳密閉試験空間での抑制効果。浮遊菌:約４時間後、付着菌:約８時間後、浮遊ウイルス:約�時間後、付着ウイルス:約２時間後。※� 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

抗菌（Ag +）

̶
○

空気清浄
（別売）

̶
●

足元暖房

̶

霜取り
対策等

̶

冷房除湿
衣類乾燥

すぐでる冷房タ イマー

� お部屋の空気を清潔に。

猛暑に強い室外機

̶
●＊�

●
すぐでる
おはようチャージ
暖房

快適除湿

A I・セ ン サ ーあらかじめ 朝 の 運 転 オンする時 間 帯 をエアコンが学習 。スイッチオンで、すぐ温 風がスタート。

○

親水

●

制御
・
気流

除湿

すぐでる暖房（おはようチャージ）

̶

天井気流
・
�/fゆらぎ

もっと
モード

冷 房

●

（冷房時・暖房時）

快速
温度シフト

気流他

暖 房

̶

制御

暖房

施 工 性 も 大 きく向 上

左 配 管 時 の 施 工 性 アップ＊�̶

冷 房・暖 房ミニマルなピクト表示

●

しっとり
冷房

冷房

�

加湿

●

�.�兆

壁掛けエアコン内部クリーンJ

P.��～��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

AI
自動運転

̶
○

上下左右自動̶̶●�モード（除湿/弱）

̶
̶

不在節電
・
オートオフ

̶

センサー

̶

おへや
学習機能

̶

フィルター
お掃除
タイマー

̶

タイマー

同時入切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

̶
��℃対応

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）＊�：おでかけクリーンにフィルターの自動掃除は非搭載 ＊�：カビストッパー（別売）取り付け可能〈アレル物質〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）内で電気泳動法またはELISA法による測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質（ヤケヒョウヒダニ・コナヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジ
ダ・マラセチア・ゴキブリ・ガ・イヌ・ネコ）【試験結果】約��時間で低減効果を確認（�AA��-������-F��、�AA��-������-F��、�AA��-������-F��、�AA��-������-F��、�AA��-������-F��）。
〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約�畳）において検証【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊した菌（�種類）【試験結果】約�時間で��%以上抑制（北生発����_����号）。
〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約�畳）において検証【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌（�種類）【試験結果】約�時間で��%以上抑制（第�����������-��号）。
〈浮遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約�畳密閉空間）において検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊したウイルス（�種類）【試験結果】約�時間で��％以上抑制（北生発����-����号）。
〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所【試験方法】試験室（約�畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス（�種類）【試験結果】約�時間で��%以上抑制（Accreditation
No. VILAS Med ���）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約��畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの成長を比較【試験結果】カビセン
サー内のカビ（�種類）の成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L ���� 菌液吸収法【試験結果】�種類の菌で「コーティングなし」に対して��%以上減少していることを確認（試験番号�����������-�、�����������-�） ��スタンダードモデルNEW��� mm

新冷媒 採用エオリア アプリ（別売品が必要です）-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）������ mmmm

雨風に強い■ コーティングプリント基板
�.�kWクラス
軽量コンパクト�.�～�.�kWクラス
コンパクト

���mm
���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ�� mm�.�kWクラス

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ画面表示

���mm
���mm
+Ⓐ�� mm+Ⓑ��mm�.�kWクラス■ シンプルなボタン配置●リモコンホルダー（別売品）につきましては、
P. ���をご覧ください。

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm〈別売品〉■ 空気清浄フィルター（交換用）

CZ-SAF��

���mm

���mm
���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm

使いやすい■ カビストッパー（交換用）

���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年〈別売・取付可能〉

CZ-SW�AK+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年〈別売・取付可能〉Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

冷暖房時おもに� 畳用CS-���DFL -Ｗ（室外）CU-���DFL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DFL-W/S
オープン価格※

冷房 暖房

畳数のめやす� ～� j

��%

�.�

���
���

（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DFL -Ｗ（室外）CU-���DFL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DFL-W/S
オープン価格※
期間消費
電力量

�,���kWhv（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

���

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�� 畳用CS-���DFL� -Ｗ（室外）CU-���DFL� 単相 ���V 室内電源 c
セット品番 XCS-���DFL�-W/S
オープン価格※
期間消費
電力量

�,���kWhv

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j

�.�

期間消費
電力量

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

冷暖房時おもに

オープン価格※���kWh（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�j（室外）CU-���DFL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DFL-W/S

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

CS-���DFL -Ｗ�,���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす� ～�� j

��%

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�� 畳用CS-���DFL� -Ｗ（室外）CU-���DFL� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DFL�-W/S
オープン価格※
期間消費
電力量

�,���kWhv

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j「無線アクセス」用アクセサリー
別売品 無線LANアダプター

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW《

別売品のご購入が必要です》

CF-TA��

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

冷暖房時おもに

冷房 暖房

�� ～��j�.�

v

畳数のめやす

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

期間消費
電力量

���kWh（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�j

オープン価格※�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（室外）CU-���DFL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DFL-W/S

�� 畳用

冷暖房時おもに

冷房 暖房

���kWhv

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

� 畳用

CS-���DFL -Ｗ

冷房 暖房

期間消費
電力量

冷暖房時おもに

オープン価格※エアコン�台につき�個必要です。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●無線LANアダプターの接続は、取り付け工事が必要です。
お買い上げの販売店へご依頼ください。

室内機品番
（CS-）
���DFL���DFL���DFL���DFL���DFL����DFL�

配管パイプ管径（mm）
液 側

φ�.��
（�分）

ガス側

φ�.��
（�分）

配管長
最大配管長
（チャージレス） （追加チャージ）

��m

��m
（チャージレス）��m��m（要：��g/m）

高低差
��m

��m

＊詳しくは据付工事説明書、
または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）�� ●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。

（写真、イラストはすべてイメージです）■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

外気温��℃※� 「無線アクセス」用
対応室外機
アクセサリー別売

ナノイ ー（写真はイメージです）

ナノイーＸ

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気

送風ファン
コーティング

清潔

熱交換器
コーティング
カビ
みはり

エア
フィルター
フィルター
お掃除
ロボット
フィルター

快適

すぐでる
冷房

冷房

内部クリーン運転

エアコン内部を自動でキレイに

冷 房・暖 房フラット＆スクエアの建 築 的フォルムび、熱 交 換 器 を
加熱・乾燥。自動で清潔に。

施 工 性 も 大 きく向 上A I・セ ン サ ー
タ イマー「快速」温度シフト（上下のみ）

Io T

上下自動スイング気流

その 他

外気温��℃でも※1 冷房パワーを持続。

便利

猛暑に強い室外機

すぐでる冷房

—
○

親水

—
●＊
—

○

空気清浄
（別売）

—

●

快速
温度シフト

天井気流
・
�/fゆらぎ

●

すぐでる
暖房

̶

足元暖房

̶

霜取り
対策等

̶

もっと
モード

除湿

� すぐに涼しく快適に。

●

（冷房時）

制御

気流他

■ 本体を浮かすキックスタンド搭載 ■ 前面枠の着脱が簡単■ 台枠固定爪（左）がクルッと畳める
P.�� もご覧ください。

—

—

制御
・
気流

左 配 管 時 の 施 工 性 アップ

—

しっとり
冷房

暖房

運転が終わるた

ミニマルなピクト表示

加湿

—

̶
○

上下自動スイング（上下のみ）

̶

快適除湿

̶

冷房除湿

●

衣類乾燥

̶

AI
自動運転

̶

不在節電
・
オートオフ

̶

センサー

̶

おへや
学習機能

̶

フィルター
お掃除
タイマー

̶

タイマー

入/切

室温
みはり

̶

リモコン
仕様等
室外機
仕様

エオリア
アプリ

壁掛けエアコン内部クリーン� デザインが一 新 。エアコン内 部もキレイ。

F

P.��・��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

̶
��℃対応

●

アクセサリー（（別売）が必要 ）＊カビストッパー（別売）取り付け可能※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

��あなたらしさを選 ぶ スタイリッシュモデル

空 間 に 、新 し い 落 ち 着 き。

スタイリッシュ

高効率

E L シリーズH（ダークグレー）〈 マット調〉
・W（クリスタルホワイト）〈マット調〉※�.�～�.� kWのみ

（写真はイメージです）（写真はイメージです）

モダンなお部屋に（写真はイメージです）

ナチュラルなお部屋に美しく溶け込みます。

アクセントを加えます。

マットな 質 感 の ダー クグレ ー 色 。

デザイン性の高いE Lシリーズは、運 転も高 効 率 。消 費エネルギー・ゼロを目 指す暮らしにフィット。
（詳しくはP.��・��をご覧ください）��

リモコ ン、吹 き出し口 、電 源 コ ード・プラグから 天 面 まで 。ダー クグレー にこだ わりました 。

ゼロ・エネル ギー 住宅 へ 高効率モデル（写真、
イラストはすべてイメージです）

パナソニック で 、住 宅 の ゼ ロ・エ ネル ギー 化 へ

これからのZEH基準に対応する住宅は、一次エネルギー消費量を減らし、ゼロ・エネルギー化が進むことが期待されています。

（一次エネルギーとは、石油、石炭、天然ガス、水力、太陽光など自然界から得られるエネルギー源のこと。）

ZEH補助金申請において、高効率エアコンの導入には、個別エアコンのエネルギー消費効率が、建築研究所のホームページで公開されている冷房効率区分（い）を満たす機種がおすすめです。

Z EH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは？

� ZEH

住宅の高断熱性能、省エネ設備機器、太陽光発電などを組み合わせ、エネルギー消費を高効率モデル上回るエネルギーを発電し、「 エネルギー収支をゼロとすることを目指した住宅」です。
ゼッチ

使う電気

減らす工 夫Z EH+ について

創る電 気エネルギー収支ゼロ

net Zero Energy House

ZEHの基準を満たした上で、さらなる一次エネルギー消費の削減と、HEMSなどによる高度なエネルギーマネジメントを目指します。

高 効 率 モ デル〈 � シリー ズ 〉のラインアップ （詳しくはP.��～��をご覧ください）
スタイリッシュ

高効 率

N シリーズ

高効率

EL シリーズH（ダークグレー）〈マット調〉W（クリスタルホワイト）〈マット調〉※ �. �～ �. �k Wクラスのみ

W（クリスタルホワイト）EL シリーズ（�.�～�.�kWクラスのみ）、NシリーズはZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）補助金支援要件である
定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）が、いろは区分の「い」を満たしています。
定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

区分（い）

ほかにも充実のZEH対応エアコン●P.��もご覧ください。
●寒冷地エアコン フル暖エオリアもご用意。

（詳しくはP.��～��をご覧ください）い

全機種「い」

い

一部機種「い」Li v i ng room

リビングルーム

LX シリーズ
EX シリーズ

区分

い

区分

い

HX シリーズ 区分 い

EL シリーズ区分いKi ds ' room

Be droom

EL シリーズ

EL シリーズ

子供部屋

N シリーズ

区分

い

区分

い

Z E H 住 宅 には
家 中 まる ご とエ オ リア！

寝室

N シリーズ

区分

い

区分

い

��

奥行きコンパクト スタイリッシュモデル

フィルター

お掃除ロボット
自動排出公益財団法人 日本デザイン振興会
����年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：EXシリーズ（����・����・����・����年モデル）
ELシリーズ（����年モデル）

ブラシクリーナー付き

��� mmボックスへ切換可能JP�������X����F������ mm（ ���.�mm ※）（マンセル番号：N�）-H ダークグレー〈マット調〉mm

JP�������A����X-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）�.�～�.�kWクラスのみ

サビや潮風に強い！
耐塩害仕様 長持ち室外機

新冷媒 採用■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）雨風に強い

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

区分（い）

CS-���DEL�
エオリア アプリ
CS-���DEL�、CS-���DEL�
無線LAN内蔵CS-���DEL�のみ
詳しくはP.���を「無線アクセス」用
ご覧くださいアクセサリー（別売）は連携できません（（カバースライド時）■ コーティングプリント基板
�.�～�.�kWクラス
�.�～�.�kWクラス
コンパクト

）

���mm

���mm
���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm（カバースライド時）

使いやすい

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm■ �.�℃刻みで設定可能 ■ バックライト液晶画面 ※�
■ スライドカバーのすっきりリモコン■ 同色リモコンホルダー同梱

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm〈別売品〉■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF��

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

冷暖房時おもに� 畳用CS-���DEL -H●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。
冷暖房時おもに� 畳用CS-���DEL -H

�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DEL -H

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約�年

�� 畳用

冷暖房時おもに

冷暖房時おもにCS-���DEL -H

�� 畳用 いCS-���DEL� -H/-Ｗ（室外）CU-���DEL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEL-H/S（室外）CU-���DEL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEL-H/S（室外）CU-���DEL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEL-H/S（室外）CU-���DEL C 単相 ���V 室内電源 a
セット品番 XCS-���DEL-H/S（室外）CU-���DEL� 単相 ���V 室内電源 c
セット品番 XCS-���DEL�-H/S（-W/S）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

本体希望
小売価格

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
�.�

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

�.�

���

（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DEL� -H/-Ｗ（室外）CU-���DEL� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DEL�-H/S（-W/S）（工事費別）
本体希望 ���,��� 円（税抜 ���,���円）
小売価格（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWhv

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�～�� j

��%

�.�

�.�

���kWh���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～���）

� ～�j

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

�� 畳用 いCS-���DEL� -H/-Ｗ（室外）CU-���DEL� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DEL�-H/S（-W/S）（工事費別）
本体希望 ���,��� 円（税抜 ���,���円）
小売価格（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWhv

畳数のめやす��～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

期間消費
電力量

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�
�.�

���
���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

��畳用 いCS-���DEL� -H/-Ｗ（室外）CU-���DEL� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DEL�-H/S（-W/S）（工事費別）
本体希望 ���,��� 円（税抜 ���,���円）
小売価格（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

�,���kWhv

畳数のめやす�� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～��j

�.�

期間消費
電力量

�,���kWh（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～���）� ～�� j���,���円（税抜 ���,���円）（工事費別）

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

冷暖房時おもに

冷房 暖房

�� ～��j��%

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

冷暖房時おもに

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

v

本体希望
小売価格

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす�� ～��j���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）
本体希望（工事費別）
小売価格 室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

期間消費
電力量

�,���kWh�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

冷房 暖房

� ～� j

��%

期間消費
電力量

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

本体希望
小売価格

冷房 暖房

���kWhv

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

冷房 暖房

期間消費
電力量

本体希望
小売価格

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

ZEH対応機種
室内機品番（CS-）
���DEL���DEL���DEL���DEL���DEL�
���DEL�
���DEL�
���DEL�

液 側φ�.��（�分）

畳数のめやす��～��jガス側

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

��～�� j�.��.�φ��.�（�分）

���

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

区分

い

配管長
最大配管長
（チャージレス）（追加チャージ）φ�.��（�分）�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

配管パイプ管径（mm）

v

高低差

��m

��m
（チャージレス）

��m

��m

��m
（要：��g/m）��m＊詳しくは据付工事説明書、
または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※壁設置面の寸法 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：何も操作しないと、バック�� ライトは約�秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため） ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験

ナノイーX（��兆）フィルター
お掃除ロボット（自動排出／ボックス）

AIモード

耐塩害仕様
室外機

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵詳しくは P . � � をご覧ください。

ナノイ ー

高 効 率モデル

外気温��℃※�
対応室外機

EL

ナノイーＸ

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気
内部クリーン
送風ファン
コーティング

清潔

熱交換器
コーティング
カビ
みはり

エア
フィルター

（写真はイメージです）

花粉

ニオイ

P M� .�

フィルター

ボックス

当社独自
★

最高 約 ��℃※�
（パワフル設定時）

内装部品

電装部品

ネジ・ボルトIo T＊�：約�畳試験空間での抑制効果。カビ菌：約２時間後。約６畳試験空間での抑制効果。花粉：約３時間後、ニオイ：約１５分後、PM�.�：約��時間後、アレル物質：約６時間後。約６畳密閉試験空間での抑制効果。浮遊菌:約４時間後、付着菌:約８時間後、浮遊ウイルス:約�.�時間後、付着ウイルス:約２時間後。数値は実使用空間での試験結果ではありません。
脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。 ＊�：設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

その 他

外装部品

しっとり冷房便利

耐塩害仕様室外機 標準採用

（通常の）冷房

タ イマー

� 室外機がサビや潮風に強く、長持ち。

選べる！

A I・セ ン サ ー

足元の温度（外気温�℃時）

しっとり冷 房●抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag +）

●

空気清浄

●
快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

●

足元暖房

●

霜取り
対策等

̶

快適除湿

「しっとり冷房」は、湿度をコントロールすることで、冷房による乾燥や冷えを抑える。

●

内部

すぐでる
●
暖房 おはようチャージ

もっと
モード

除湿

天井に上がりやすい暖かい空気を、大きなフラップ
で強力に押さえ込み、足元に暖かさをお届け。

天井気流・
�/fゆらぎ気流他★国内家庭用エアコンにおいて。����年�月�日現在。
（当社調べ）

足元暖房

しっとり
冷房

制御
・
気流

�回のホコリ排出量 約�.��g〈実測値〉

ホコリ回収もするブラシクリーナー搭載 ホコリは自動排出� 充実の冷暖房機能で、夏も冬も快適。

●

ホコリレス・親水

●

暖房

自動排出

●

すぐでる
冷房

制御

フィルター
お 掃 除 ロ ボット

抗ウイルス ※�エアフィルター●（冷房時・暖房時）

̶

冷 房・暖 房（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

̶

加湿

菌
・
ウイルス

ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※� ＊�
エアコン内 部 の カビ菌 を除 菌 。

●

高効率モデル

カビ

アレル
物質（写真はイメージです）

冷房＊�
さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 。

●

��兆

フィルター
●
お掃除
自動排出
ロボット （ボックスへ切換可能）快適� お部屋の空気を清潔に。

P.��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

̶
○

ワイド

̶
●

パーシャル

冷房除湿

●

衣類乾燥

●

AI
自動運転

AIモード

不在節電
・
オートオフ

○
̶

センサー

̶

おへや
学習機能

●

フィルター
お掃除
タイマー

●

タイマー

同時入切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

バックライト
��℃対応
・
耐塩害

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター、（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】ISO �����【試験結果】��時間後に��%以上の低減率を確認（試験番号��KB������-�、-�）（試験番号�����������-�）（試験番号�����������、�����������）【抗ウイルス剤】有機無機混合剤【加工部位・方法】エアフィルターに塗装 ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO �����法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※�：CS-���DEL�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、パワフル設定時。室温安定時、エアコンから約�m離れた地点の床上���㎜の最高温度。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。 ����� mm

ZEH対応 スタンダードモデル���mm

��� mm-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）新冷媒 採用定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

（

区分（い）

詳しくはP.���をご覧ください）サビや潮風に強い！
耐塩害仕様 長持ち室外機

エオリア アプリ

無線LAN内蔵使いやすい■ �.�℃刻みで設定可能■ ダイレクトに操作できるリモコン■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）●リモコンホルダー（別売品）につきましては、
P. ���をご覧ください。

雨風に強い■ コーティングプリント基板
�.�~�.�kWクラス

�.�・�.�kWクラス

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm

〈別売品〉

���mm

���mm

■ カビストッパー（交換用）CZ-SW�AK+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年〈別売・取付可能〉

���mm

���mm

���mm

■ 空気清浄フィルター（交換用）CZ-SAF��
希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年〈別売・取付可能〉Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

冷暖房時おもに� 畳用 いCS-���DN -Ｗ

冷暖房時おもに� 畳用 いCS-���DN -Ｗ

冷暖房時おもに�� 畳用 いCS-���DN -Ｗ

冷暖房時おもに�� 畳用 い冷暖房時おもにCS-���DN� -Ｗ

�� 畳用 いCS-���DN� -Ｗ

単相 ���V 室内電源 b（室外）CU-���DN
セット品番 XCS-���DN-W/S

単相 ���V 室内電源 b（室外）CU-���DN
セット品番 XCS-���DN-W/S

単相 ���V 室内電源 b（室外）CU-���DN
セット品番 XCS-���DN-W/S（室外）CU-���DN� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DN�-W/S（室外）CU-���DN� 単相 ���V 室内電源 d
セット品番 XCS-���DN�-W/S（工事費別）
室内： ��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜 ���,���円）

本体希望
小売価格

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

�.�

期間消費
電力量

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす�～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

���kWh���（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

�～� j

�.�

期間消費
電力量

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす� ～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

期間消費
電力量

�,���kWh���（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�� j���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

本体希望
小売価格

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kWv

畳数のめやす��～��j

ZEH対応機種区分

い

全機種 ZEH対応

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

期間消費
電力量

�,���kWh���（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

��～�� j

�.�

�,���

���DN
���DN
���DN
���DN�
���DN�

ガス側

畳数のめやす�� ～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�� ～�� j

�.�
�.�

�,���

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

配管パイプ管径（mm）v（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）液 側

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

室内機品番
（CS-）

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

本体希望
小売価格

冷房 暖房

� ～� j��%���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

本体希望
小売価格

冷房 暖房

v

���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）

冷房 暖房

期間消費
電力量

���kWh

本体希望小売価格

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

配管長
最大配管長
（チャージレス）（追加チャージ）

高低差

��m
（要：��g/m）��m

φ�.��（�分） φ�.��（�分）��m＊詳しくは据付工事説明書、
または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基
準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：〈カビ菌〉【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】試験室（約�畳）において布に付着させたカビ菌の成長を確認【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約�時間で抑制効果を確認（KT-��-������-�）。
〈花粉〉【試験機関】パナソニック ホールディング
ス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】花粉（スギ）【試験結果】約��時間で��％の抑制効果を確認（L��YA���）。
〈ニオイ（タバコ臭）〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】
�� 試験室（約�畳）において�段階臭気強度表示法による測定【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】約��分で臭気強度�.�低減（�AA��-������-N��）。〈PM�.�〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）において

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX（�.�兆）

外気温��℃※�
対応室外機

耐塩害仕様
室外機

無線LAN内蔵詳しくは P . � � をご覧ください。

ナノイ ー

高 効 率モデル■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧N

ナノイーＸ

内部クリーン
送風ファン
コーティング

清潔

フィルター

ニオイ

P M� .�

アレル
物質

すぐでる
冷房

菌
・
ウイルス

冷房

花粉

冷 房・暖 房ナノイーＸ内 部 クリーン運 転 で※�
エアコン内 部 の カビ菌 を抑 制 。

（生えてしまったカビを除去する機能ではありません）

抗 菌 エアフィルター

Ag ＋（銀イオン）をコーティング。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制 ※�。

快速制御

気 流

�モード除湿冷房パワーを持続。

上下左右自動気流

外装部品

電装部品

ネジ・ボルト

Io T＊約�畳試験空間での抑制効果。カビ菌：約�時間後。約�畳試験空間での抑制効果。花粉（スギ）：約��時間後、ニオイ（タバコ臭）：約��分後、PM�.�（安息香酸）：約�時間後、アレル物質：約��時間後。約６畳密閉試験空間での抑制効果。浮遊菌:約４時間後、付着菌:約８時間後、浮遊ウイルス:約�時間後、付着ウイル
ス:約２時間後。※� 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

その 他

内装部品

便利

耐塩害仕様室外機 標準採用

タ イマー

室外機がサビや潮風に強く、長持ち。

̶
○

空気清浄
（別売）

̶
●

●

すぐでる
暖房

̶

足元暖房

̶

霜取り
対策等

̶

冷房除湿
衣類乾燥

A I・セ ン サ ー�

外気温��℃でも ※�

●＊

抗菌（Ag +）

天井気流
・�/fゆらぎ

快適除湿

除湿

除 湿

猛暑に強い室外機

̶

快速
温度シフト

もっと
モード

に強い

○

親水

制御

気流他

猛暑

冷 房

̶

̶

制御
・
気流

夏も冬も快適に。

●（冷房時・暖房時）

しっとり
冷房

暖房

�

加湿

̶

AI
自動運転

̶
○

上下左右自動̶̶●�モード（除湿/弱）

̶
̶

不在節電
・
オートオフ

̶

センサー

̶

おへや
学習機能

̶

フィルター
お掃除
タイマー

̶

タイマー

入/切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

高効率モデル＊さま ざ ま な 有 害 物 質 を 抑 制 。

カビ

カビ
みはり

フィルター
お掃除
ロボット

快適

�

熱交換器
コーティング

エアフィルター

お部屋の空気を清潔に。

●

�.�兆

においケア
○
においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン ナノイーＸ送風のみ
換気（写真はイメージです）

P.��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

̶
��℃対応
・
耐塩害

エオリア
●
アプリ （無線LAN内蔵）＊カビストッパー（別売）取り付け可能

GC/MSによる測定【対象】PM�.�の含有物質（安息香酸）【試験結果】約�時間で��%以上分解することを確認（Y��NF���）。
〈アレル物質〉【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約�畳）内で電気泳動法またはELISA法による測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質（ヤケヒョウヒダニ・コナヒョウヒダニ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・マラセチア・ゴキブリ・ガ・イヌ・ネコ）【試験結果】約��時間で低減効果を確認（�AA��-������-F��、�AA��-������-F��、�AA��-������-F��、�AA��-������-F��、�AA��-������-F��）。
〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約�畳）において検証【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊した菌（�種類）【試験結果】約�時間で��%以上抑制（北生発����_����号）。
〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約�畳）において検証【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌（�種類）【試験結果】約�時間で��%以上抑制（第�����������-��号）。
〈浮遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約�畳密閉空間）において検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】浮遊したウイルス（�種類）【試験結果】約�時間で��％以上抑制（北生発����-����号）。
〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所【試験方法】試験室（約�畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス（�種類）【試験結果】約�時
間で��%以上抑制（Accreditation No. VILAS Med ���）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約��畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの成長を比較【試験結果】カビセンサー内のカビ（�種類）の成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L ���� 菌液吸収法【試験結果】�種類の菌で「コーティングなし」に対して��%以上減少していることを確認（試験番号�����������-�、�����������-�） ��

各 種 要 件 を 満 た す 、充 実 性 能 。
ZEH 住 宅の ゼロ・エネル ギー 化には高 効 率 エアコン がおすすめ

これからのZEH基準に対応する住宅は、一次エネルギー消費量を減らし、ゼロ・エネルギー化が進むことが期待されています。

（一次エネルギーとは、石油、石炭、天然ガス、水力、太陽光など自然界から得られるエネルギー源のこと。）

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

個別エアコンのエネルギー消費効率が、建築研究所のホームページで

詳しくはP.���をご覧ください。

区分（い）ZEH補助金申請において、高効率エアコンの導入には、公開されている冷房効率区分（い）を満たす機種がおすすめです。

定格冷房エネルギー消費効率NEW

壁掛けエアコン����年モデル

LX シリーズ

CS-���DLX
CS-���DLX
CS-���DLX
CS-���DLX
CS-���DLX�

EX シリーズ

CS-���DLX�CS-���DLX�CS-���DLX�CS-���DLX�CS-���DLX�CS-���DEX� CS-���DEX�

区分（い）の機種はこちら

HX シリーズ

CS-���DHX CS-���DHX�
CS-���DHX CS-���DHX�
CS-���DHX CS-���DHX�
CS-���DHX� CS-���DHX�
CS-���DHX CS-���DHX�
CS-���DHX� CS-���DHX�
CS-���DHX

壁掛けエアコン����年モデル

寒冷地エアコン����年モデル

CS-���DEL２
CS-���DEL２
CS-���DEL２
CS-���DEL２

CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�

EL シリーズ

N シリーズCS-���DN
CS-���DN
CS-���DN
CS-���DN�
CS-���DN�

UX シリーズ

TX シリーズ

CS-TX���D
CS-TX���D
CS-TX���D�
CS-TX���D�

K シリーズ

CS-K���D
CS-K���D
CS-K���D
CS-K���D�

P. ��� 仕様表「定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分」もご覧ください。

グリーン購 入 法 対 象機 種

このカタログに掲載の、このマークのついた商品はグリーン購入法が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
該当の判断基準は令和�年度以降の調達基準に基づいています。

（グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律））NEW

壁掛けエアコン����年モデル

LX シリーズ

寒冷地エアコン����年モデル

HX シリーズ

CS-���DLX
CS-���DLX
CS-���DLX
CS-���DLX

CS-���DLX�CS-���DLX�CS-���DLX�

寒冷地エアコン
天井ビルトインタイプ

寒冷地エアコン
床置きタイプ

天井ビルトインエアコン
�方向タイプCS-UB���DC�CS-UB���DC�CS-UB���DC�CS-���DUY�
CS-���DUY�
CS-���DUY�

CS-B���DC�
CS-B���DC�
CS-B���DC�
CS-B���DC�
CS-B���DC�
CS-B���DC�
CS-B���DC�

ハウジングエアコン

��UB シリーズ NEW

在庫限定

��UB シリーズ

CS-UB���CC���UY シリーズ NEW

CS-UB���CC�

CS-���DHX CS-���DHX� CS-���DHX�
CS-���DHX CS-���DHX CS-���DHX�
CS-���DHX CS-���DHX� CS-���DHX�

在庫限定

��BC シリーズ NEW ��BC シリーズ

CS-B���CC�
CS-B���CC�
CS-B���CC�
CS-B���CC�
CS-B���CC�

UX シリーズ

CS-TX���D
CS-TX���D
CS-TX���D�

天井ビルトインエアコン 壁ビルトイン
�方向タイプ
エアコン

フリービルトイン
エアコン

床置き
エアコン

CS-B���CW�
CS-B���CW�

CS-B���CA�

CS-���CY�
CS-���CY�
CS-���CY�

フリーマルチエアコン

CU-M���D�BK シリーズ

CS-B���CK�
CS-B���CK�
CS-B���CK�
CS-B���CK�
CU-M���D�

各シリーズのページもご覧ください。

��TX シリーズ

CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�

BW シリーズ

CS-UX���D�
CS-UX���D�
CS-UX���D�

BA シリーズ

CU-�M���D�

Yシリーズ

さまざまな設 置 条 件にも対応 三相電 源・床置きモデル■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

三相電源対応モデル

電源タイプ

P.��
P.��
P.���
P.���・���
P.���・���

ナノイ ー

室外三相

（写真、
イラストはすべてイメージです）

業務用エアコンと一緒に集中制御OK！

���mm

雨風に強い

ご注意 ※室外機
直結タイプ（三相���V）
室内機側には電源不要です。

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DU� -Ｗ〈別売品〉

CS-���DU� -Ｗ■ クリーンフィルター（交換用）

CZ-SAF��（室外）CU-���DU� 三相 ���V 室外直結 （室外）CU-���DU� 三相 ���V 室外直結
セット品番 XCS-���DU�-W/S
セット品番 XCS-���DU�-W/S
オープン価格※

期間消費
電力量

v

� ～�� j

�.�

��%

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

���

（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

床置きエアコン

畳数のめやす��～��j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

�.�

�,���

���DU�
���DU�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～�� j�.�配管パイプ管径（mm）

室内機品番
（CS-）

（区分 Ⅲ）
能力（kW） 消費電力（W）

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

液側

ガス側

φ�.��
（�分）

φ�.��
（�分）

配管長
最大配管長
（チャージレス）
��m

高低差

��m

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

P.��
P.��
P.���
P.���・���
P.���・���

���mmJP�������A����X

���mm（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

ご注意 ※室外機側に単相���V電源

雨風に強い■ コーティングプリント基板が必要です。

�� 畳用

冷暖房時おもに

冷暖房時おもに

���mm

���mm
+ Ⓐ��mm + Ⓑ��mm

�� 畳用

� 階建て
住宅にも
対応

+ Ⓒ��mm + Ⓓ��mm

冷暖房時おもに�� 畳用CS-���CY� -Ｗ/-Ｔ

CS-���CY� -Ｗ/-Ｔ

CS-���CY� -Ｗ/-Ｔ

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※単相 ���V 室外直結 （室外）CU-���CY�
単相 ���V 室外直結 （室外）CU-���CY�
単相 ���V 室外直結（室外）CU-���CY�
セット品番 XCS-���CY�-W/S（-T/S）
セット品番 XCS-���CY�-W/S（-T/S）
セット品番 XCS-���CY�-W/S（-T/S）���kWh（区分 Ⅴ）
能力（kW） 消費電力（W）

���� ～�� j�.����

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）���CY����CY����CY�

配管パイプ管径（mm）
液側

φ�.��
（�分）

ガス側

φ�.��
（�分）

�.�

�,���kWh�,���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）��～��j�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

配管長
最大配管長
（チャージレス）
��m

（

��m
要：追加チャージ
��g/m

高低差

） ��m

畳数のめやす�� ～��j＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

（区分 Ⅶ ）
能力（kW） 消費電力（W）

�.�

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年

�,���（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

〈別売品〉
■ 置台

���% �.�

■ クリーンフィルター（交換用） CZ-SAF��

CF-SD�C��� mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
パナソニック（株）空質空調社 扱い

�� mm

��� mm��� mm
奥行き

業界最薄、（���mm※）
奥行き���mm。
★

★国内家庭用床置き型エアコンにおいて。
Yシリーズ。����年�月�日現在。
（当社調べ）

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※背面の突起部を含む●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
●三相モデルについて、据付桟、アース棒は同梱されていません。●三相モデルについて、室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。

Io T

室内機品番
（CS-）

��～��j（区分 Ⅵ ）
能力（kW） 消費電力（W）

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

その 他

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

畳数のめやす���% �.�

期間消費
電力量

〈別売品〉

便利

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�,���kWh

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

冷房 暖房

� ～�� j���% �.�

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

HEMS連携（別売品が必要です）（エオリア アプリはご使用いただけません）

—

●

抗菌
（Ag +）

—

●

＊�
○

しっとり
冷房

—

—

制御

快速
温度シフト

—

天井気流
・
�/fゆらぎ●すぐでる●
暖房 おはようチャージ○

スイング冷房

̶

足元暖房

̶

●

霜取り
対策等

̶

̶

̶

̶

上下左右自動

○

̶

̶

̶

̶

̶

冷房除湿

●

●

�モード
（除湿/弱）

�モード（除湿/弱）

̶

̶

̶

̶

不在節電
・
オートオフ

̶

̶

センサー

̶

̶

おへや
学習機能

̶

̶

̶

̶

タイマー

同時入切

同時入切

室温
みはり

●

̶

̶

̶

��℃対応

��℃対応

̶

̶

衣類乾燥

タ イマー

期間消費
電力量

■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面■ リモコンホルダー同梱

A I・セ ン サ ーⒶバルブカバー Ⓑ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

���mm

使いやすい

○

●

快適除湿

除湿

新冷媒 採用

●

●

すぐでる
冷房

もっと
モード

���mm
-T ブラウン（���mm※） （マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）

̶

●

（冷房時）

—

気流他

-W クリスタルホワイト

● ＊�

抗菌
（Ag +）

—

̶

制御
・
気流

���� 年度

省エネ基準
クリア

̶

○

ナノイーX送風のみ

加湿��m＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

スタイリッシュな床置きモデル

シリーズ

CZ-SW�AK

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

●

�.�兆

クリーン

暖房

Y

v

■ カビストッパー（交換用）

̶

Y

●

クリーン

冷 房・暖 房暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

期間消費
電力量

�,���kWh
冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

フィルター

冷房

���kWh

オープン価格※

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年

カビ
みはり

フィルター
お掃除
ロボット

快適

�� 畳用

冷暖房時おもに+ Ⓒ��mm + Ⓓ��mm

●

＊�

●
熱交換器
コーティング ホコリレス・親水

エア
フィルター

■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ画面表示

���mm

���mm
+ Ⓐ��mm + Ⓑ��mm

送風ファン
コーティング

使いやすい

���mm

■ コーティングプリント基板

�.�兆

●

清潔

新冷媒 採用

���mm

���mm

●

内部クリーン（冷房時・暖房時）※エオリア アプリ・HEMSとの連携はできません。

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気

家庭用エアコンを、空調システムに接続するRAC
ローカルアダプター（別売）に対応。集中制御機器（別売）を使って、一括操作できます。

JP�������A����X

ナノイーＸ

三相

AI
自動運転

フィルター
お掃除
タイマー

リモコン
仕様等
室外機
仕様

エオリア
アプリ

＊�

＊�：おでかけクリーンのフィルターの自動掃除は非搭載＊�：カビストッパー（別売）取り付け可能＊�：パワフルモード設定時＊�：ジャスト快適機能のみ。グッドモーニングタイマーは搭載していません。

��暖 房能 力を高め室 外 機 の凍 結・霜 取り対 策を施した 寒 冷 地モデル

厳 寒 の 冬 も 、猛 暑 の 夏 も「 速く快 適 」「 続く快 適 」

ハイブリッドエネチャージ 搭載

UX シリーズ

搭載

国内家庭用エアコン
�.�kWクラスにおいて。
暖房低温能力CS-UX���D�=�.�kW。
����年�月�日現在。

速暖 朝も、帰宅したときも、すぐ暖かに。
サーキュレーション運転時

N E W サ ー キュレ ー ション モ ード

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを抑え、快適で省エネ＊� な暖房に。

＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、サーキュレーション運転なし時=���Whとの比較。※� 実 暖房を続けていると際の消費電力量は条件により異なります。
暖かい空気は上部にたまりがち。

すぐで る 暖 房（ A I チャー ジ）

よく暖房オンする時間帯を、��時間・曜日ごとにエオリアAIが学習。
予熱しておくことで、運転スタート後すぐに＊�温風が吹き出します。
＊�：予熱運転により約���Wの電力を消費※�（�日最大�回、各回最長�時間）。リモコン設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

キープ 暖 房外出時、室温が下がりきらないようにごく弱い暖房で室温を約��℃にキープ。快適温
度 に す ば やく室 温 を回復できます。

��

厳冬に強い
厳冬

に強い

外気温 −��℃ ※� でも吹き出し温度約��℃ ※�

（もっとモード時※�）

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。

（同時に吹き分けるわけではありません。）

足元暖房

天 井 に 上 がりやすい
暖かい空気を、大きなフラップで強力に押さえ込み、足元に暖かさを届けます。

「立ち上げ時」温度シフト（ 快 速 制 御 ）自 動 で 設 定 より高 い 温度まで強力に暖めます。
＊�：暖房開始��分後の床温度��℃エリア。
UX
外気温-��℃時
吹き出し温度
最高約 ��℃※�

（もっとモード時※�）

足元暖房エリア ＊�約 ��％UP！※�（当社比）

ロ ン グワイド 気 流

奥の部屋や一般的なエアコンが 苦手 最大��mとする真 横の部屋 （暖房時）※�
へも、暖かさがしっ
かり届きます。

ワイド
���°
※�

（TXシリーズはワイド気流のみ）※�：CS-UX���D�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（��畳)、外気温�℃、室内温度��℃時、リモコン設定温度��℃、風量自動、AIチャージ入設定において、暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約���W 、吹き出し温度約��℃。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。
「暖房」ボタンが押されなかった場合、予熱運転は最長約�時間で自動終了します。 ※�：当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（��畳）、外気温�℃、リモコン設定温度��℃、
暖房運転開始��分後の床温度��℃エリアにおいて、CS-UX���D�:�.�㎡とCS-UX���D�:�.�㎡の比較。実際の面積は使用環境、条件により異なります。 ※�：室外機の吸い込み温度です。 ※�:CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温－��℃、設定温度��℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。
風量は暖房定格に対して約��％低下。 ※�:もっとモードは、暖房時：約��分間/冷房時：約��分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。 ※�:CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温－��℃、設定温UX/TXシリーズで機能説明しています。
（写真、イラストはすべてイメージです）

冬 も 夏 も 頼 れ るフル 暖 エ オリア
機能

シリーズ

UX シリーズ

霜取り対策等 サーキュレーションモード
ハイブリッドエネチャージ

TX シリーズ

暖気チャージ

K シリーズ

暖気チャージ

暖房

足元暖房

�� ℃
※��
約 �� ℃※��

約

すぐでる暖房

キープ暖房

AIチャージ
AIチャージ
おはようチャージ

快速制御

冷房

スピード立ち上げ・
温度シフト

快湿制御（温度シフト） しっとり冷房

その他・I o T
もっとモード 無線LAN内蔵

すぐでる冷房

温度シフト
温度シフト

夏も 速 冷 すぐに涼しく。

続快 サラッと涼しさが続く。

＊�
冷房立ち上げスピード約��%アップ、
猛暑の夏も、すばやく冷やして快適に。

お好みに合わせて、通常の「冷房」と、「しっとり冷房」を選択可能。湿度を高めにコントロールすることで、冷房による乾燥や冷えを抑えながら、省エネ＊� も実現します。

ス ピ ード 立 ち 上 げ（ 快 速 制 御 ）UX

冷房立ち上げスピード

約��% ＊�＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。運転開始から設定温アップ
度到達までの時間が、当社従来品CS-UX���D�=約�分��秒と、新製品CS-UX
���D�=約�分��秒との比較。※�� 実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。 （当社比）
すぐで る 冷 房

スイッチオンですぐにひんやりとした風が吹き出します。

「 立 ち上 げ 時 」温 度 シフト（ 快 速 制 御 ）暑さが厳しいと、自動で設定以下の温度まで強力に冷やします。
UX

猛暑

湿 度 が高 めの冷 房も選 べる

通常の冷房

室内湿度

��％

しっとり冷房

室内湿度

��％＊�

＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、通常の「冷房」モード時=���Wh、「しっとり冷房」モード時=���Whとの比較。※�� 実際の消費電力量は条件により異なります。＊�：室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

天 井 シャワ ー 気 流

涼風がシャワーのようにふりそそぐから、冷たい風が体に直接あたらず快適です。

「 高 湿 時 」温 度 シフト（ 快 湿 制 御 ）に強い

外気温 50℃ ※�

湿度が高いとき、設定温度より少し低めの室温まで冷やすように
自動でシフトし、快適性を高めます。

安定の冷房パワー！※��

続暖 霜取り運転中も暖 房が続く。

寒冷地エアコン

猛暑に強い

N E W しっとり冷 房＊�ハ イブリッドエ ネ チャー ジ

暖房を止めず＊� に霜取りできるから、お部屋はしっかり暖かいまま。

UX＊�

霜 取 り中 の 室 温 低 下 約 � ℃ 以 下 ※��
エネチャージなし
室内の熱で霜取り
暖房ストップ、お部屋が寒く

当社独自★

エネチャージあり
蓄えた熱で霜取り

暖房はノンストップ ＊� お部屋は暖か★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。����年�月�日現在。
（当社調べ）

排出していた
熱を蓄熱

パワフルに
加熱

アルミ蓄 熱 器

冷 媒 加 熱ヒーター

暖房強化モデルならでは、
必要に応じてヒーターが自動でオン、

霜取りをアシストします。
さらに、室 外 機 底 面には凍 結を防ぐ凍 結 防止ヒーター

凍 結 防 止 ヒ ー タ ー（ 室 外 機 ）内部でドレン水が凍結し、室外機が動かなくなる事態を防止。さらに溶けたドレン水をすばやく排水可能な設計です。

（凍結防止ヒーター作動時の消費電力は���Wです。）＊�：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●��時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。 ＊�：使用環境（お部屋の断熱性・気密性能）、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。

度��℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約��％低下。 ※�:当社測定基準による。CS-UX���D�、当社試験室、リモコン��℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速�.�m/s以上となる距離。 ※�：ロング設定時における、最大送風可能範囲。 ※��：CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約�m離れた地点の床上��㎜の最高温度。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。 ※��：CS-TX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約�m離れた地点の床上
��㎜の最高温度。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。 ※��：当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、室温��℃の状態から、設定温度��℃で冷房運転した場合。 ※��：当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※��：CS-UX���D�、冷房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が得られるように運転した場合。 ※��：【試験条件】当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量・風向自動、室温安定時。 ��寒冷地エアコン

ハイブリッドエネチャージ搭載の暖房能力を強化したプレミアムモデル（CS-UX���D�除く）
付属品の
一部を除く

）

フィルター

お掃除ロボット
自動排出��� mm（

国内家庭用エアコン�.�kWクラスにおいて。暖房低温能力が、CS-UX���D�=�.�kW。
����年�月�日現在。
（当社調べ）-W クリスタルホワイト〈マット調〉（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

（

区分（い）

）

■ コーティングプリント基板
�.�kWクラス

���� 年度

省エネ基準
クリア

エオリア アプリ

無線LAN内蔵「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません（ CS-UX���D�除く）

JP�������X����E■ �.�℃刻みで設定可能■ バックライト液晶画面 ※�
■ リモコンホルダー同梱

雨風に強い（ CS-UX���D�除く）

詳しくはP.���をご覧くださいJP�������X����F

使いやすい■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

ボックスへ切換可能��� mm��� mm

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機

新冷媒 採用ブラシクリーナー付き

�.�～�.�kWクラス

JP�������A����X

〈別売品〉

���mm

���mm

���mm
���mm
+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm +Ⓒ��mm +Ⓓ��mm

���mm
���mm
+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm +Ⓒ��mm +Ⓓ��mm■ 空気清浄フィルター（交換用）

CZ-SAF��（カバーオープン時）Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。
●積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

冷暖房時おもに� 畳用 い冷暖房時おもに�� 畳用 い�� 畳用 い��畳用 い冷暖房時おもに��畳用 い冷暖房時おもに

冷暖房時おもに

CS-UX���D� -W（室外）CU-UX���D�

CS-UX���D� -W（室外）CU-UX���D�

CS-UX���D� -W（室外）CU-UX���D�

CS-UX���D� -W（室外）CU-UX���D�

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/S

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/S（室外）CU-UX���D�
期間消費
電力量

���kWh

u

期間消費
電力量

���kWh

� ～�j

�.�

���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

冷暖房時おもに�� 畳用 い寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

畳数のめやす� ～�� j能力（kW） 消費電力（W）

�.�

� ～�� j�.�

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

�� 畳用 い冷暖房時おもに（室外）CU-UX���D�

オープン価格※

オープン価格※u

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

期間消費
電力量

�,���kWh�� ～�� j

能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�� ～�� j

�.�

�,���

（���～�,���）（��～��㎡）（�.�～��.�）ZEH対応機種v

��～��j��～�� j

畳数のめやす��～�� j��～�� j�.��.�（区分 Ⅲ）

�,���
�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

区分

い

�.�

���

�.�

���

全機種 ZEH対応

u

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

期間消費
電力量

�,���kWh���% �.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）畳数のめやす�� ～�� j

能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

能力（kW） 消費電力（W）

�.�

能力（kW） 消費電力（W）（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%�,���kWh���% �.�

（��～��㎡）（�.�～�.�）（���～�,���）（��～��㎡）（�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�
定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

冷房 暖房

冷房 暖房

���% �.�

期間消費電力量

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）畳数のめやす単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/S

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）畳数のめやすu

CS-UX���D� -W

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/S�,���kWh���（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）CS-UX���D� -W（室外）CU-UX���D�
期間消費
電力量

���

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）�,���kWh

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/S

�� ～�� j

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～��.�）（���～�,���）

冷房 暖房

���

���% �.�

u

期間消費
電力量

CS-UX���D� -W

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/S

冷房 暖房

�.�

（��～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

冷房 暖房

能力（kW） 消費電力（W）

冷房 暖房

冷房 暖房

���% �.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

畳数のめやす�～�� j

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-UX���D�-W/Su

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���% �.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）畳数のめやす��～�� j能力（kW） 消費電力（W）

�.�

�,���

（��～��㎡）（�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※��� ～�� j

�.�

�,���

（���～�,���）（��～��㎡）（�.�～��.�）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温—��℃以下、—��℃でも運転可能です。また、JIS B ����:���� に基づいて外気温-�℃でも定格暖房標準能力を発揮
する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
室内機品番（CS-）
UX���D�
UX���D�
UX���D�
UX���D�
UX���D�
UX���D�
UX���D�

配管パイプ管径（mm）
液側
ガス側
φ�.��
（�分）

φ�.��
（�分）
φ��.�
（�分）

配管長
最大配管長
（チャージレス） （追加チャージ）

��m

��m

要：
（ ��g/m
）

高低差

��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等
で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：何も操作しないと、バックラ
イトは約��秒後に消えます。
（乾電池の消耗を抑えるため） ※�：当社測定基準による。最大能力ピーク時。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。
�� 使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、室内温度��℃、リモコン設定温度��℃、風量自動、AIチャージ入設定において、暖房運転が開始されるまでの予熱運転時のナノイーX（��兆）

フィルター
ハイブリッドお掃除ロボット
エネチャージ（自動排出／ボックス）（写真、イラストはすべてイメージです）

すぐでる暖房（AIチャージ）

もっとモード凍結防止ヒーター
外気温��℃※�
・
AI快適おまかせ
対応室外機
キープ暖房

耐塩害仕様
室外機

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵速暖 さらに速く暖まる

続暖 暖かさがしっかり続く

すぐでる暖房（AIチャージ）

凍結防止ヒーター
排熱を蓄えるすぐでる

蓄熱＊�：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度
合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる
環境では、暖房を止めて霜取り運転をコンプレッサー行う場合があります。●��時間以上のパワフルに加熱
連続運転中、一定時間おきにフィル
冷媒加熱ヒーター
ターお掃除運転が働き、その間、暖房
特別仕様 加熱などの運転を停止します。

（もっとモード時※�）� ナノイーＸ搭載エアコン

A I・セ ン サ ー（冷房・除湿運転時）

猛暑にも強い室外 機

Io T＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、通常の「冷房」モード時=���Wh、「しっとり冷房」モード
時=���Whとの比較。※�� 実際の消費電力量は条件により異なります。

その 他

外気温 ��℃でも安定の冷房パワー ※�

冷房による乾燥や冷えを抑えた
省エネ＊�
な運転が
選べる。

便利

猛暑

に強い

しっとり冷房●抗ウイルス（抗ウイルス・Ag +）

●

空気清浄

●

制御

スピード立ち上げ・
快速温度シフト・
快湿温度シフト天井気流・�/fゆらぎ

●
●

すぐでる
暖房

AIチャージ

足元暖房

●

霜取り
対策等

ハイブリッドエネチャージ
・
キープ暖房

●

快速温度シフト・
サーキュレーション●

ロングワイド●●（選べるしつど）

冷房除湿

●

衣類乾燥

●

AI
自動運転

不在節電
・
オートオフ
センサー
おへや
学習機能

タ イマー

� 猛暑の夏もフル暖エオリア●

内部・お部屋

しっとり
冷房

快適除湿

除湿

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。
内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した
時は、カビの成長を抑制※��する効果となります。

※��●

ホコリレス・親水

●

もっと
モード

カビ菌を除 菌 ＊�

●

すぐでる
冷房

気流他

加熱乾燥

●

（冷房時・暖房時）

—

制御
・
気流

コーティング自動洗浄

—

加湿

暖房

＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、
サーキュレーション運転なし時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

運転後は、ナノイーＸをすみずみまで充満させ清潔をキープ。

フィルター

外気温-��℃時
吹き出し温度
最高約��℃ ※�
（もっとモード時※�）

外気温 −��℃でも吹き出し温度 約��℃※�

●

フィルター
●
お掃除
自動排出
ロボット （ボックスへ切換可能）

冷 房・暖 房足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
（同時に吹き分けるわけではありません。）

●

��兆

フィルター
お掃除
タイマー

●

AI快適
おまかせ

●

●

在/不在・日射

●
●

タイマー

Wタイマー

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

寒冷地エアコンに強い

サーキュレーション運転時

カビ
みはり

冷房

厳冬

熱交換器
コーティングエアフィルター

厳冬に強い暖房パワー

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。
温度ムラ
を抑え、
快適で省エネ＊� な暖房に。 サーキュレーション運転時

ナノイーＸ内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌 ※�� ＊�

送風ファン
コーティング快適

アルミ蓄熱器

サーキュレーションモード

暖房を続けていると、暖かい
空気は上部にたまりがち。

内部クリーン清潔＊�
霜取り運転中でも暖かさが止まらない。

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン
換気

ハイブリッドエネチャージ

��時間・各曜日ごとに暖房オンする時間帯をAIが学習。予熱しておくことで、運転スタート後すぐに＊�温風が吹き出す。

＊�：予熱運転により約���Wの電力を消費します。※�（�日最大�回。各回最長�時間。）
リモコン設 定が必要です。使
用環境によりすぐに温風がでない場合があります。

ナノイ ー� 速暖×続暖 ハイブリッドエネチャージ搭載エアコン

UX

ナノイーＸ

P.��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

音声発話機能・
バックライト

��℃対応
・耐塩害（ブルーフィン）
・
凍結防止ヒーター

エオリア●
アプリ （無線LAN内蔵）

消費電力約���W、吹き出し温度約��℃。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。
「暖房」ボタンが押されなかった場合、予熱運転は最長約�時間で自動終了します。 ※�：CS-UX���D�、暖房運転での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温－��℃、設定温度��℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約��％低下。 ※�：もっとモードは、暖房時：
約��分間/冷房時：約��分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。 ※�：CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温－��℃、設定温度��℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約��％低下。 ※��：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※��：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※��：CS-UX���D�、冷房安定時の測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が得られるように運転した場合。 ��寒冷地エアコン

フィルターお掃除ロボット搭載の暖房能力を強化したコンパクトモデル

フィルター

お掃除ロボット
自動排出公益財団法人 日本デザイン振興会
����年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：EXシリーズ（����・����・����・����年モデル）
TXシリーズ（����・����年モデル）

ブラシクリーナー付き

��� mmボックスへ切換可能JP�������X����F

��� mm（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ��� mm-W クリスタルホワイト〈マット調〉（ ���.�mm ※）

区分（い）

（
）

CS-TX���D�
CS-TX���D�除く
詳しくはP.���をご覧ください（エオリア アプリ

無線LAN内蔵CS-TX���D�
CS-TX���D�
CS-TX���D�除く（

CS-TX���D -W）

��� kWh（�～��㎡）

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※セット品番 XCS-TX���D-W/S
期間消費
電力量

��� kWh�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
���（���～���）���（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

冷暖房時おもに�� 畳用u

畳数のめやす�～�� j（��～��㎡）

� ～�j（��～��㎡）

オープン価格※

オープン価格※v

�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

期間消費
電力量

�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（�.�～��.�） （���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

ZEH対応機種

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

区分い�,��� kWh
冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす�.�

（�.�～�.�）（���～���）���（���～�,���）�� 畳用 い単相 ���V 室内電源

セット品番 XCS-TX���D�-W/S

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

��%

�.�

消費電力（W）
���

CS-TX���D� -W

単相 ���V 室内電源

セット品番 XCS-TX���D�-W/S�,��� kWh（�.�～�.�）

冷暖房時おもに（室外）CU-TX���D�

期間消費
電力量

���%

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

能力（kW）
�.�

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

CS-TX���D� -W（室外）CU-TX���D�

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

v

畳数のめやす��～�� j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

��%

�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（�.�～��.�） （���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

セット品番 XCS-TX���D�-W/S
期間消費
電力量

��� kWh

畳数のめやす� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

期間消費
電力量

���%

�,��� kWh�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
���（���～���）���（���～�,���）単相 ���V 室内電源

セット品番 XCS-TX���D�-W/S

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

u

�� 畳用

CS-TX���D� -W

単相 ���V 室内電源

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

冷房 暖房

� ～�j

（室外）CU-TX���D�

単相 ���V 室内電源

冷房 暖房

� ～� j（��～��㎡）���%

冷暖房時おもに

CS-TX���D� -W

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

能力（kW）
�.�

�� 畳用 い（室外）CU-TX���D�

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす冷暖房時おもに

CS-TX���D -W（室外）CU-TX���D

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

u（カバースライド時）

� 畳用 い冷暖房時おもに

セット品番 XCS-TX���D-W/S
期間消費
電力量

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。
●積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

単相 ���V 室内電源

オープン価格※CZ-SAF��

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

� 畳用 い（室外）CU-TX���D■ 空気清浄フィルター
（交換用）

���mm
���mm
+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm +Ⓒ��mm +Ⓓ��mm

CS-TX���D�
CS-TX���D�
「無線アクセス」用
CS-TX���D�除く
アクセサリー（別売）は連携できません

冷暖房時おもに

〈別売品〉

���mm

���� 年度

省エネ基準
クリア■ �.�℃刻みで設定可能■ バックライト液晶画面 ※�
■ リモコンホルダー同梱■ コーティングプリント基板）

JP�������A����X

使いやすい

雨風に強い

新冷媒 採用定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

JP�������X����E

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

v

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～�� j（��～��㎡）

�.�

��%

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ ）能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（�.�～��.�） （���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温—��℃以下、—��℃でも運転可能です。また、JIS B ����:���� に基づいて外気温-�℃でも定格暖房標準能力を発揮
する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
室内機品番（CS-）
TX���D
TX���D

TX���D�
TX���D�
TX���D�
TX���D�

配管パイプ管径（mm）
液側
ガス側

φ�.��
（�分）

φ�.��
（�分）
φ��.�
（�分）

最大配管長
配管長
（チャージレス） （追加チャージ）
��m
要：
��m
��g/m

（

��m

（

��m
要：
��g/m

）

）

高低差

��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※壁設置面の寸法●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は、実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：何も操作しないと、バックライトは約�秒後に消えます。
（乾電池の消耗を抑えるため） ※�：当社測定基準による。最大能力ピーク時。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。 ※�：当社測定基準による。CS-TX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、室内温度��℃、リモコン設定温度��℃、風量自動、AIチャージ
�� 入設定において、暖房運転が開始されるまでの予熱運転時の消費電力約���W、吹き出し温度約��℃。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。「暖房」ボタンが押されなかった場合、予熱運転は最長約�時間で自動終了します。 ※�：CS-TX���D�、暖房運転

ナノイーX（��兆）フィルター
お掃除ロボット 暖気チャージ（自動排出／ボックス）（写真、イラストはすべてイメージです）

すぐでる暖房（AIチャージ）

もっとモードAIモード

外気温��℃※� 凍結防止ヒーター
・
対応室外機
キープ暖房

速暖 さらに速く暖まる

室温の低下をやわらげる�� 時 間・各 曜日ごとに暖房オンする時間帯をA Iが学習。予熱しておくことで、運転スタート後すぐに＊�
温風が吹き出します。

霜取り運転中

あらかじめ暖かさをチャージ

サーキュレーションモード

フィルター

足元暖房

天井に上がりやすい暖かい空気を、大きなフラップ
で強力に押さえ込み、足元に暖かさを届けます。

天井気流
・
�/fゆらぎA I・セ ン サ ー

に強い

Io T

外気温 ��℃でも運転が 可能に ※�

冷房による乾燥や冷えを
抑えた運転
が選べる。

その 他

猛暑

しっとり冷房便利

猛暑にも強い室外 機

●

内部

●

抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag +）

●

空気清浄

●
快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

●
●

AIチャージ

足元暖房

●

霜取り
対策等

暖気チャージ・
キープ暖房●

快速温度シフト・
サーキュレーション

○

ワイド

●

快適除湿

●

冷房除湿

●

衣類乾燥

●

AI
自動運転

AIモード

不在節電
・
オートオフ
センサー
おへや
学習機能

タ イマー

猛暑の夏もフル暖エオリア※�

カビ菌を除 菌 ＊�

（冷房・除湿運転時）●

ホコリレス・親水

すぐでる
暖房

もっと
モード

除湿

�

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。
内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した
時は、カビの成長を抑制※��する効果となります。

しっとり
冷房

気流他

加熱乾燥

●

●

制御
・
気流

コーティング自動洗浄●（冷房時・暖房時）

すぐでる
冷房

暖房

運転後は、ナノイーＸをすみずみまで充満させ清潔をキープします。

̶

̶

制御

＊�：CS-TX���D�において、当社独自の条件により評価。運転安定時約�時間の積算消費電力量が、サーキュレーション運転時=���Wh、
サーキュレーション運転なし時=���Whとの比較。※� 実際の消費電力量は条件により異なります。

ナノイーＸ内部クリーン運転でエアコン内部のカビ菌を除菌 ※�＊�

●

フィルター
お掃除
タイマー

○
̶

●

日射

●
●

タイマー

同時入切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

寒冷地エアコン

外気温-��℃時
吹き出し温度
最高約��℃ ※�
（もっとモード時※�）� ナノイーＸ搭載エアコン

●

��兆

加湿

冷 房・暖 房足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
（同時に吹き分けるわけではありません。）

P.��・��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

フィルター
●
お掃除
自動排出
ロボット （ボックスへ切換可能）

霜取り運転中でも寒く感じにくい

外気温�℃時足元の温度
最高約��℃ ※�
（もっとモード時※�）

カビ
みはり

冷房

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度ムラを抑え、快適で省エネ＊� な暖房に。 サーキュレーション運転時

熱交換器
コーティング

エア
フィルター

快適

すぐでる

清潔

＊�：予熱運転により約���Wの電力を消費します。※�（�日最大�回。
各回最長�時間。）リモコン設定が必要です。使用環境によりすぐに温風がでない場合があります。

送風ファン
コーティング

暖気チャージ

霜取り運転前においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン

内部クリーン

霜取り運転中の室温低下をやわらげます。
暖気チャージ

TX

ナノイーＸ

換気

暖気チャージ

すぐでる暖房（AIチャージ）

暖房を続けていると、暖かい
空気は上部にたまりがち。

無線LAN内蔵ナノイ ー

� 「速暖」で寒い日もすぐに暖かく■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

バックライト
��℃対応
・
凍結防止ヒーター

エオリア●
アプリ （無線LAN内蔵）での測定例。当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合。 ※�：CS-TX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約�m離れた地点の床上��㎜の最高温度。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。 ※�：もっとモードは、暖房時：約��分間/冷房時：約��分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。自動設定時は選択できません。 ※�：CS-TX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温－��℃、設定温度��℃で安定運転後に、もっと設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約��％低下。 ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※��：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ��寒冷地エアコン��� mm

暖房能力を強化したスタンダードモデル-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）■ コーティングプリント基板区分（い）無線LAN内蔵

（

���mm

）

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面

�.�（���V）～�.�kWクラス

�.�～�.�（���V）kWクラス

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）
区分

CS-K���D�
CS-K���D�除く
詳しくはP.���をご覧ください

使いやすい

雨風に強い

新冷媒 採用エオリア アプリ●リモコンホルダー（別売品）につきましては、
P. ���をご覧ください。

〈別売品〉

���mm

���mm

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm■ 空気清浄フィルター（交換用）

CZ-SAF�����mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年（別売・取付可能）+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

詳しくはP.��をご覧ください。

� 畳用 いCS-K���D -W（室外）CU-K���D

CS-K���D -W（室外）CU-K���D

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-K���D-W/S

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-K���D-W/S（工事費別）
本体希望 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内： ��,���円（税抜 ��,���円）

期間消費
電力量

（工事費別）
本体希望 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内：���,���円（税抜 ��,���円）

室外：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

��� kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

� ～�j（��～��㎡）

��� kWh

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
���（���～���）

�.�

���

（���～�,���）（�.�～�.�）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW※�

冷暖房時おもに�� 畳用CS-K���D� -W（室外）CU-K���D��,��� kWh��～��j（��～��㎡）

�� ～��j（��～��㎡）

�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ）（�.�～�.�）�.�

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（�.�～��.�） （���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

ZEH対応機種��

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

能力（kW）
�.�

定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP）

区分

�～� j

（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
���（���～���）���（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW※�

�� 畳用

い

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-K���D�-W/S（工事費別）
本体希望 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内：���,���円（税抜���,���円）

期間消費
電力量

室外：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

�,��� kWh
冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす�～�� j（��～��㎡）

�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）（室外）CU-K���D�

室外：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

��%

畳数のめやす��%

冷暖房時おもに（工事費別）
本体希望 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内：���,���円（税抜���,���円）v

v

CS-K���D� -W

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-K���D�-W/S

期間消費
電力量

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

v

畳数のめやす�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅳ）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（�.�～��.�） （���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

�� 畳用 い単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-K���D�-W/S（工事費別）
本体希望 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望 ���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内：���,���円（税抜���,���円）

室外：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

��� kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

畳数のめやす� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

��%

期間消費
電力量

�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
���（���～���）���（���～�,���）室外：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

��� kWh

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

能力（kW）
�.�

�� 畳用 いCS-K���D� -W（室外）CU-K���D�

単相 ���V 室内電源
セット品番 XCS-K���D-W/Sv

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

冷暖房時おもにCS-K���D -W（室外）CU-K���D

期間消費
電力量

CZ-SW�AK

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW ※�

冷房 暖房

� ～� j（��～��㎡）

�.�

室外：���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

冷暖房時おもに

冷房 暖房

畳数のめやす

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

��%

v

� 畳用 い冷暖房時おもに■ カビストッパー（交換用）（カバーオープン時）●積雪が多い地域では防雪部材をお使いください。

冷暖房時おもに��� mm��� mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

v

畳数のめやす� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

��%�.�

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 Ⅱ）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
���（���～���）���（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-�℃時）�.� kW
暖房低温能力（外気温-��℃時）�.� kW※�

積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温—��℃以下、—��℃でも運転可能です。また、JIS B ����:���� に基づいて外気温-�℃でも定格暖房標準能力を発揮
する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。
室内機品番（CS-）
K���D
K���D
K���D

K���D�
K���D�
K���D�

配管パイプ管径（mm）
液側
ガス側
φ�.��
（�分）

φ�.��
（�分）

最大配管長
配管長
（チャージレス） （追加チャージ）
��m
��m

��m

要：
（ ��g/m
）

（

��m
要：
��g/m

）

高低差

��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、
これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）●据付桟、アース棒は同梱されていません。
●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX（�.�兆）

すぐでる暖房（おはようチャージ）

暖気チャージ

外気温��℃※� 凍結防止ヒーター
・
対応室外機
キープ暖房

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵

凍 結防止ヒーター（室外 機）

ナノイ ー� 寒冷地でも頼 れるエアコン

暖気チャージ

暖気チャージ 霜取り運転前

暖気チャージ 霜取り運転中

あらかじめ暖かさをチャージ

霜取り運転中でも寒く感じにくい

送風ファン
コーティング

冷え切ると、暖房再開しても暖まりにくい室温約��℃をキープ
暖房再開で、
すぐ暖かく

暖房STOP

弱く暖房

�.�
kW

kW

当社����年度
新製品
CS-���DJ
CS-K���D（一般地モデル）

�.�
kW

当社����年度
新製品
CS-���DJ
CS-K���D（一般地モデル）

kW

当社����年度
新製品
CS-���DJ�
CS-K���D�
（一般地モデル）

kW

すぐ暖かく

�.�
kW

当社����年度
新製品
CS-���DJ�
CS-K���D�
（一般地モデル）

� ナノイーＸ搭載エアコン
運転を終了するたび��℃以上に加熱して乾燥。さらに、
ナノイーＸを充満させて、カビの成長を抑制します※�。

（すでに付着した汚れやカビを取り除く機能ではありません）

抗 菌 エアフィルター

その 他

に強い

便利

猛暑

スマホで＊� 遠隔操作 ＊�
別売品は不要で ＊� すぐ使える

タ イマー

猛暑にも強い室外 機＊�：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html ＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正し
く画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。＊�：無線LANブロードバンドルーター〈常時接続インターネット環境（ブロードバンド回線）〉が必要です。

Io T

外気温 ��℃でも運転が 可能に ※�

̶
● ＊�

抗菌
（Ag +）

̶
○

空気清浄
（別売）

̶
●

●

すぐでる
暖房

●

おはようチャージ

足元暖房

̶

霜取り
対策等

暖気チャージ
・
キープ暖房

快適除湿

A I・セ ン サ ー� 猛暑の夏もフル暖エオリア

無線LAN内蔵

○

親水

天井気流
・
�/fゆらぎ冷房除湿
衣類乾燥

Ag ＋（銀イオン）をコーティング。
捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制※�します。

̶

快速
温度シフト

もっと
モード

カビ菌の成 長を抑 制 ※�●

（冷房時・暖房時）

制御

気流他

加熱乾燥

̶

̶

制御
・
気流

除湿

ナノイーＸ内部クリーン運転でエアコン内部の清潔をキープ

● ＊�

しっとり
冷房

暖房

当社����年度
新製品
CS-���DJ
CS-K���D（一般地モデル）

�.�

kW

�.�

すぐでる
冷房

●

�.�兆

AI
自動運転

●

̶
○

上下左右自動̶̶●�モード（除湿/弱）

̶
̶

不在節電
・
オートオフ

̶

センサー

̶

おへや
学習機能

̶

フィルター
お掃除
タイマー

̶

タイマー

同時入切

室温
みはり

●

リモコン
仕様等
室外機
仕様

寒冷地エアコン

kW

�.�

kW

加湿

冷 房・暖 房

�.�

kW

�.�

�.�

フィルター

冷房

暖まりにくい■暖房低温能力（外気温�℃時）比較�.�

キープ暖房 あり快適

キープ暖房 なし

傾斜が大きい

カビ
みはり

フィルター
お掃除
ロボット

お部屋の温度を約��℃にキープできます。
大きな排水口熱交換器
コーティング

エア
フィルター

キープ暖房

凍結防止
ヒーター

においケア
ナノイーＸ送風
おでかけクリーン

内部クリーン

清潔

室外機
（底 面）

K

換気

霜取り運転中の室温低下をやわらげます。

室外機内で起こるドレン水の凍結を防止。
溶けたドレン水をすばやく排水できます。

ナノイーＸ

P.��
P.��・���
P.���
P.���・���
P.���・���

̶
��℃対応
・
凍結防止ヒーター

エオリア●
アプリ （無線LAN内蔵）＊�：おでかけクリーンにフィルターの
自動掃除は非搭載＊�：カビストッパー（別売）取り付け可能※�：当社測定基準による。最大能力ピーク時。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。
※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約��畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【抑制方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ（�種類）【試験結果】カビの菌糸の成長抑制効果あり（������）。 ※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS L ���� 菌液吸収法【試験結果】�種類の菌で「コーティングなし」に対して��%以上減少していることを確認（試験番号�����������-�、�����������-�）。
��暖 房能 力を高め室 外 機 の凍 結・霜 取り対 策を施した

寒 冷 地モデル ハウジングエアコン

厳 寒 の 冬 も 、猛 暑 の 夏 も パ ワフル 、「 続く快 適 」

ハイブリッドエネチャージ 搭載

UB シリーズ

気流制御

高天井�.�mへの設 ■ 温度分布
��℃以下
置でも、床までしっ��℃
以上
かり届く暖 房気流。
��℃
��℃ ～��℃
冷える足元をしっか～��℃
り暖めます。

【試験条件】当社環境試験室（�畳）、
外気温�℃、設定温度��℃、風量・風向自動。CS-UB���DC�の場合。

搭載

��℃
～��℃

高天井

�.�mでも��℃～��℃

��℃ ��℃～��℃
以下

足元まで届く暖房気流

お部屋を上から見た分布横から見た分布 （床上��mm）

N E W 無 線 L A N を内 蔵

「 エ オリア アプリ」が 使 える

ハウジングエアコン

外 か ら 暖 房 オン で きる！

気流制御

暖房、冷房でフラッ 暖房時
プの開き方を変え、それぞれに適した気流を作ってお届け。

ハイブリッドエネチャージ 搭載

NE W UY シリーズ

��

冷房 時

足元暖房

天井に上がりやすい暖かい空
気を、大きなフラップで強力に押さえ込み、暖かさを足元へ。

CS-���DUY�。
設置環境、使用状況により異なります。

足元の温度

約 �� ℃※�※�：当社環境試験室（約��畳）において、外気温－��℃、設定温度��℃で安定運転後に「もっと」設定で運転した場合のエアコンから約��cm離れた地点の床上��cmの最高温度。
風量は暖房定格に対して約��％低下。お部屋全体が約��℃になるわけではありません。
※�：当社環境試験室（約��畳）において、外気温－��℃、設定温度��℃で安定運転後に「もっと」設定で運転した場合の吹き出し口付近の最高温度。風量は暖房定格に対して約��％低下。

（写真、イラストはすべてイメージです）

冬 も 夏 も 頼 れ るフル 暖 エ オリア
機能

シリーズ

NEW
NEW

UB シリーズ
UY

シリーズ

暖房

霜取り対策等

吹き出し温度

足元暖房

ハイブリッド エネチャージ

�� ℃

�� ℃

ハイブリッド エネチャージ

—

約

※�

—

約

キープ暖房

※�

冷房

�� ℃
※�
約 �� ℃
約※�

すぐでる冷房

清潔

ナノイーＸ

�� 兆
�� 兆

無線LAN内蔵その他・I o T
エオリア アプリ

HEMS連携

猛暑の夏も、しっかり涼しく。
すぐで る 冷 房

猛暑に強い

猛暑
に強い

外 出先 や離 れた場 所 からスマホで室 温をチェック、そのまま運 転スタートすることもできます。

エアコンのスイッチオン
で、すぐにひん やりとした風が吹き出します。

外気温 ��℃ ※� でも安定の冷房パワー！

厳冬に強い

外気温対応

さらに、エオリア アプリを使えば厳寒の冬も、しっかり暖かく。
キープ 暖 房UY

外気温-��℃時に強い

吹き出し温度 最高約 ��℃※�

暖房オフで冷え切ると暖房再開しても

室温約��℃をキープ
暖房再開で暖まりにくいすぐ暖かく

続暖 霜取り運転中も暖 房が続く。

寒冷地エアコン厳冬

外 出時、室 温 が 下がりきらないようにごく弱い暖房で室温を約��℃にキープ。快 適 温 度にすばやく
室温を回復できます。

＊�ハ イブリッドエ ネ チャー ジ

暖房を止めず＊� に霜取りできるから、お部屋はしっかり暖かいまま。

＊�

霜 取 り中 の 室 温 低 下 約 � . � ℃ 以 下 ※�エネチャージなし
室内の熱で霜取り
暖房ストップ、お部屋が寒く

当社独自★

エネチャージあり
蓄えた熱で霜取り

暖房はノンストップ ＊� お部屋は暖か★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。����年�月�日現在。
（当社調べ）

排出していた
熱を蓄熱

パワフルに
加熱

アルミ蓄 熱 器

冷 媒 加 熱ヒーター

暖房強化モデルならでは、
必要に応じてヒーターが自動でオン、

霜取りをアシストします。
さらに、室 外 機 底 面には凍 結を防ぐ凍 結 防止ヒーター

凍 結 防 止 ヒ ー タ ー（ 室 外 機 ）内部でドレン水が凍結し、室外機が動かなくなる事態を防止。さらに溶けたドレン水をすばやく排水可能な設計です。

（凍結防止ヒーター作動時の消費電力は���Wです）＊�：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。
●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
＊�：使用環境（お部屋の断熱性・気密性能）、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。

※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。
※�：【試験条件】当社環境試験室（約��畳）、外気温�℃、設定温度��℃、風量・風向自動、室温安定時。

��UB
寒冷地エアコンハイブリッドエネチャージ搭載の暖房能力を強化した天井ビルトインタイプ

天井ビルトインエアコン
�方向タイプ

NE W（付属品の一部を除く）■化粧グリル（別売品）
幅�,���・奥行���mm
ホワイト

CZ-BT��-W
希望小売価格��,���円（税抜��,���円）

スーパーホワイト

CZ-BT��-WS（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

希望小売価格JP�������A����X

化粧グリル（別売品）

新冷媒 採用■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）

雨風に強い

冷暖房時おもに

CS-UB���DC�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-UB���DC�
セット品番 XCS-UB���DC�/S���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

住宅にも対応

HEMS連携

�� 畳用

�� 畳用

冷暖房時おもに

CS-UB���DC�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-UB���DC�
セット品番 XCS-UB���DC�/S
本体希望
小売価格

��,���円

� 階建て（カバースライド時）● 積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

�� 畳用

希望小売価格（税抜��,���円）■ �.�℃刻みで設定可能
スライドカバーの■すっきり新リモコン■ リモコンホルダー同梱

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）CS-UB���DC�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-UB���DC�
セット品番 XCS-UB���DC�/S���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

��� kWh�,��� kWh�,��� kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量� ～�� j（��～��㎡）

室内機品番
（CS-）

UB���DC�UB���DC�UB���DC�（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

配管パイプ管径（mm）
液 側
ガス側

φ�.��
（�分）

φ�.��
（�分）

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～��j���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（��～��㎡）（�.�～�.�）（区分 Ⅵ ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

配管長
最大配管長
（チャージレス） （追加チャージ）
��m

�.�

��m
（要：��g/m）

ハイブリッド エネチャージ
猛暑に強い室外機

アルミ蓄熱器

冷媒加熱ヒーター

コンプレッサー

畳数のめやす�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

�.�

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅶ ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW※室内直結から室外直結にご注意
電源仕様が変更となりました。

高低差
��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

� ハイブリッドエネチャージ搭載。

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

� ～�� j（��～��㎡）

�.�

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす���%

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）CZ-BT��-M

使いやすい

���mm
���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

��,���円（税抜��,���円）
木目調

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様長持ち室外機

本体希望
小売価格

CZ-BT��-T
希望小売価格「無線アクセス」用アクセサリー（別売）は連携できません■ コーティングプリント基板（マンセル番号：N�.�）ライトブラウン

エオリア アプリ
無線LAN内蔵���� 年度

省エネ基準
クリア

冷暖房時おもに��,���円（税抜��,���円）※室外機側に単相���V
ご注意
電源が必要です。

幅���・奥行���mm
コンパクトタイプ・ホワイト

HS-BT��-W
希望小売価格��,���円（税抜��,���円）（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）＊受注生産品です。
（納期に時間がかかる場合があります）

化粧グリル
CZ-BT��-Wとの天井スペーサー
CF-BT��S
併用設置例

����年モデルまでの従来機種（�.�・�.�kWクラス）からのお買い換えに

天井スペーサー〈別売品〉CF-BT��S 木製 ＊-W（ホワイト）、-WS（スーパーホワイト）、-M（白木）

希望小売価格 ��, ��� 円（税抜��,���円）
厚み��・幅�,���・奥行���mm
化粧グリル
CZ-BT��-Wとの天井スペーサー
HS-BT��S
併用設置例

旧タイプ（フリービルトイン天井内設置）からのお買い換えに

天井スペーサー〈別売品〉HS-BT��S 木製＊-W（ホワイト）、-M（白木）

希望小売価格��,��� 円（税抜��,���円）
厚み��・幅�,���・奥行���mm●白木は塗装なしのため、化粧グリルの木目調とは色味が異なります。
●P.��～��と、外形寸法図P.��もご覧ください。
＊受注生産品です。
（納期に時間がかかる場合があります）

� ナノイーＸを新搭載。 � 無線LAN内蔵。
※�

エアコン内部も自動で除菌＊�

スマホで＊� 遠隔操作 ＊�＊� すぐ使える
別売品は不要、「エオリア アプリ」連携

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。
�� ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX
（��兆）

ハイブリッドエネチャージ

外気温��℃※� 凍結防止ヒーター
・
対応室外機
キープ暖房

もっとモード

耐塩害仕様
室外機■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ 適用部材■ 機能一覧

無線LAN内蔵

ハイブリッドエネチャージ搭載
天井ビルトインタイプ

在庫限定

凍結防止
ヒーター
・
キープ暖房

ハイブリッドエネチャージ

� 階建て
住宅にも
対応

（付属品の一部を除く）

��,���円

スーパーホワイト
化粧グリル（別売品）

潮風に強く長持ち

使いやすい■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）■ コーティングプリント基板+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm+Ⓒ��mm +Ⓓ��mm■ 除菌フィルター
（交換用）CZ-SAF��

��,���円（税抜��,���円）
木目調■ 脱臭フィルター
（交換用）CZ-SAD��A

希望小売価格��,���円■ 無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）■ 無線アダプター

CF-TC�B オープン価格※
エアコンを最多�台まで登録できます。

CF-TA� オープン価格※

エアコン�台につき�個必要です。

● 積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。
冷暖房時おもに�� 畳用

CS-UB���CC�

単相 ���V 室内直結
（室外）
CU-UB���CC�
セット品番 XCS-UB���CC�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量��� kWh� ～�� j

室内機品番
（CS-）

UB���CC�UB���CC�UB���CC�

能力（kW）
�.�

（区分 Ⅴ）
消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）���

低温暖房能力外気温�℃時 �.� kW

配管パイプ管径（mm）
液側
ガス側

φ�.��
（�分）

φ�.��
（�分）

冷暖房時おもに�� 畳用

CS-UB���CC�

単相 ���V 室内直結
（室外）
CU-UB���CC�
セット品番 XCS-UB���CC�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量�,��� kWh

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～��j（��～��㎡）

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅵ ）
消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

低温暖房能力外気温�℃時 �.� kW

配管長
最大配管長
（チャージレス） （追加チャージ）
��m

�.�

��m
（要：��g/m）

在庫限定

冷暖房時おもに

CS-UB���CC��� 畳用

単相 ���V 室内直結
（室外）
CU-UB���CC�
セット品番 XCS-UB���CC�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量�,��� kWh
冷房 暖房

� ～�� j（��～��㎡）（��～��㎡）

�.�

在庫限定

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす���%幅���・奥行���mm
コンパクトタイプ・ホワイト

最大�枚まで（カビストッパーは、除菌フィルターまたは
脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）「無線アクセス」用アクセサリー

畳数のめやす�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

��%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅶ ）
消費電力（W）
�,���

（���～�,���）＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

�,���（���～�,���）

低温暖房能力外気温�℃時 �.� kW

高低差
��m

（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）（税抜��,���円）■ カビストッパー（交換用）CZ-SW�AK

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約��年（マンセル番号：N�.�）CZ-BT��-M

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約��年

��,���円

希望小売価格（別売品が必要です）（「エオリアアプリ」はご使用いただけません）

���mm

希望小売価格（税抜��,���円）

ご注意 ※電源は単相���V室内直結です。

HS-BT��-W

寒冷地エアコン���mm

CZ-BT��-WS

CZ-BT��-T

HEMS連携���mm（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

ライトブラウン■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面■ リモコンホルダー同梱

雨風に強い

在庫限定

幅�,���・奥行���mm
ホワイト（税抜��,���円）

新冷媒 採用〈別売品〉■化粧グリル（別売品）
希望小売価格（CS-UB���CC�除く）ⒶバルブカバーⒷ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリルⒹ背面：脚部■ 設計・施工図
P.��
P.��
■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧 P.���
P.���・���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧

CZ-BT��-W���� 年度

省エネ基準
クリア（CS-UB���CC�除く）

耐塩害仕様
室外機

P.��
P.��
P.���・���
P.���・���

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）＊受注生産品です。 （マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）（納期に時間がかかる場合があります）
化粧グリル
CZ-BT��-Wとの天井スペーサー
CF-BT��S
併用設置例

����年モデルまでの従来機種（�.�・�.�kWクラス）からのお買い換えに

天井スペーサー〈別売品〉CF-BT��S 木製 ＊-W（ホワイト）、-WS（スーパーホワイト）、-M（白木）

希望小売価格 ��, ��� 円（税抜��,���円）
厚み��・幅�,���・奥行���mm

化粧グリル
CZ-BT��-Wとの天井スペーサー
HS-BT��S
併用設置例

旧タイプ（フリービルトイン天井内設置）からのお買い換えに

天井スペーサー〈別売品〉HS-BT��S 木製＊-W（ホワイト）、-M（白木）

希望小売価格��,��� 円（税抜��,���円）
厚み��・幅�,���・奥行���mm●白木は塗装なしのため、化粧グリルの木目調とは色味が異なります。
●P.��～��と、外形寸法図P.��もご覧ください。
＊受注生産品です。
（納期に時間がかかる場合があります）＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。
＊�：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。
＊�：無線LANブロードバンドルーター〈常時接続インターネット環境（ブロードバンド回線）〉が必要です。
※�：【試験機関】（ 一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制される��
ことを確認（������）。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

ハイブリッド
エネチャージ

ナノイーX
（��兆）

床置きタイプ

外気温��℃※�
対応室外機

もっとモードJP�������A����X

� 階建て
住宅にも
対応

エオリア アプリ
無線LAN内蔵「無線アクセス」用アクセサリー（別売）は連携できません

新冷媒 採用-T ブラウン

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様長持ち室外機■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）雨風に強い■ コーティングプリント基板Ⓐバルブカバー Ⓑ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部■ 空気清浄フィルター（交換用）

CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換のめやす：約�年

使いやすい■ �.�℃刻みで設定可能■ スライドカバーの すっきり新リモコン■ リモコンホルダー同梱

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

�� 畳用

■ 置台

CF-SD�C

CS-���DUY� -Ｗ/-Ｔ

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

� ～�� j（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅴ）

消費電力（W）
���（���～�,���）���（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

オープン価格※期間消費電力量�,��� kWh

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～��j（��～��㎡）

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

�.�

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅵ ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW（写真はイメージです）（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）�� 畳用

冷暖房時おもにCS-���DUY� -Ｗ/-Ｔ-W クリスタルホワイト

��� mm��� mmCS-���DUY� -Ｗ/-Ｔ
オープン価格※期間消費電力量�,��� kWh

畳数のめやす�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

単相���V電源が必要です。

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅶ ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

��� mm★

★国内家庭用床置き型エアコンにおいて。UYシリーズ。����年�月�日現在。
（当社調べ）＊�：スマートフォンの対応
OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html ＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。＊�：無線LANブロードバンドルーター〈常時接続インターネット環境（ブロードバンド回線）〉が必要です。

配管パイプ管径
（mm）
液側
ガス側

���DUY� φ�.��
φ�.��
���DUY����DUY� （�分） （�分）� ハイブリッドエネチャージ搭載。

（

配管長
チャージ
レス
��m

） 配管長
最大

高低差

��m
要：追加
チャージ
��g/m

��m

（ ）

アルミ蓄熱器

猛暑に強い室外機

コンプレッサー

エアコン内部も自動で除菌＊�

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

� ナノイーＸを新搭載。
※�（���mm※）
業界最薄、奥行き���mm。

室内機
品番
（CS-）

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

ハイブリッド エネチャージ

奥行き※背面の突起部を含む

ご注意 ※室外機側に単相 ���V 室外直結（室外）CU-���DUY�
セット品番 XCS-���DUY�-W/S（-T/S）

冷房 暖房

� ～�� j（��～��㎡）

�.�

�� 畳用

単相 ���V 室外直結（室外）CU-���DUY�
セット品番 XCS-���DUY�-W/S（-T/S）

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす

���%

�� mm

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
パナソニック（株）空質空調社扱い

冷暖房時おもに

単相 ���V 室外直結（室外）CU-���DUY�
セット品番 XCS-���DUY�-W/S（-T/S）HEMS連携（カバースライド時）● 積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

冷暖房時おもに���mm（���mm※）���mm（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）

���mm
���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm〈別売品〉

��� kWh

無線LAN内蔵N EW���� 年度

オープン価格※

耐塩害仕様
室外機

ハイブリッドエネチャージ搭載の暖房能力を強化した床置きタイプ

省エネ基準
クリア

期間消費電力量

凍結防止ヒーター
・
キープ暖房

���mm

UY
寒冷地エアコン（写真、
イラストはすべてイメージです）■ 設計・施工図
P.��
P.��
■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧 P.���
P.���・���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧

冷媒加熱ヒーター

� 無線LAN内蔵で「エオリア アプリ」が使える。
「エオリア アプリ」連携

スマホで＊� 遠隔操作 ＊�
別売品は不要で ＊�
すぐ使える

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。 ※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、
�� 湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。

（写真、イラストはすべてイメージです）

積 雪 等 の 影 響 による性 能 低 下 を 防 ぎ 、快 適 に お 使 いいた だくた め に 。

� 積雪対策地上設置の場合

室 外 機 設 置 の � つ の ポイント� 風雪対策室外機が雪に埋もれると、運転できなくなります。

西

季節風のあたる場所では、風で雪が吹き込み内部で凍結、運転できなくなってしまう恐れがあります。

東

ポイント

ツララなどが発生しない場所に。

北

夏の間は気がつかなくても、冬になると、雪に埋もれて運転できなくなったり、ツララの落下により破損してしまうことがあります。

室外機に風雪が吹き込み
凍ってしまうと、運転できなくなります。

南

風 雪 が 吹き 込 むの を防いでください。

好ましくない方位 建物の北側・西側
ポイント

落雪や積雪の影響を受けない場所に設置し、必要に応じて雪囲いなどを施してください。

室外機の上や室外機周辺の雪を取り除いてください。

� 除霜水対策

置台などを利用し、雪で埋もれ
防雪部材 ❶ない高さまで上げてください。

ポイント

十分に強度がある場所に。

雪で埋もれない場所に設 防雪部材 ❻ と置してください。
屋根上に 壁掛金具 ❺ をは設置しないでください。 併用してください

積雪や風雪が吹き込むの防雪部材 ❸❹を防いでください。

排出された除霜水が地面で凍結しても問題のない 場所に、室 外機を設置してください。
二 段 に 設 置 すると
下の室 外 機に除 霜
水 がか かって 凍 結する恐 れ が あ るので横並びに設置してください。

除霜水が凍結する恐れがあるため、UX・TX・K・UB・
UYシリーズはドレンエルボを同梱しておりません。

防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の積載質量を超える場合は、雪おろしをしてください。

地上設置の場合❶ 高脚置台（ワイド）❷ 背面防雪フード

室外機

地上設置／壁掛設置の場合❸ 側面防雪フード❹ 吹き出し口防雪フード

寒冷地エアコン

防雪部材

霜取り運転により、室外機から水が流れ落ちてしまいます。

霜取り運転によって溶かされた霜は、
ドレン水となって、室外機の底面にある
ドレン穴から排出。
１時間あたり、約１Lの水が排出されます。

積雪や風雪が吹き込むの防雪部材 ❷❸❹を防いでください。

壁掛設置の場合

防雪部材 ❶❷❸❹

建物の東側・南側

ポイント

積雪時は

好ましい方位季 節風の影 響を受けにくい東側や、南側に設置してください。

室外機

前面

背面

雪で埋もれない
高さに室外機を設置できます。

吸い込み口から風雪が入り込むのを防ぎます。

● 高さ：最大���mm● 積載質量：��kg以下

吹き出し口付近の積雪や着雪を防ぎます。

壁掛設置の場合❻ 壁掛用防雪部材❺ 壁掛金具���mm以上■ 防雪部材 適用機種一覧表

LX

�.�～�.�

HX

�.�～�.�（���V）

寒冷地
UX
寒冷地
��UB・��UY
��UB
HX

寒冷地
UX
寒冷地
TX
寒冷地
K

寒冷地
K

�.�

�.�～�.�

置台

室外機
外形寸法 ❶高脚置台（ワイド）（単位：mm）

能力（kW）

背面防雪フード

側面防雪フード

壁掛金具にて設置の場合、❷背面
防雪フードは取り付けできません。

シリーズ

防雪フードご使用の際には設置スペースにご注意ください。

（塩害地兼用）❷背面防雪フード（一般地用）（塩害地用）

室外機取り付け❸側面防雪フード（一般地用）（塩害地用）

詳しくはこちら���mm以上
室外機

吹き出し口防雪フード
前方は原則として開放❹吹き出し口防雪フード（一般地用）

外壁取り付け❺壁掛金具❻壁掛用防雪部材（塩害地用） （塩害地兼用） （塩害地兼用）Ｈ���× DAG����Z
注� AD-LXSG-KBA 注� AD-LXSG-EKBB 注� AD-WXSG-KL�
AD-WXSG-EKL�AD-LXSG-KFA 注� AD-LXSG-EKFB 注� DAG����W 注� AD-CZSG-��KAＷ���×��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込）Ｄ���
Ｈ���× DAG����Z
AD-HRSG-KF�
AD-RXSG-KB�
AD-RXSG-KL�
AD-RXSG-EKL�
AD-HRSG-EKF�
AD-RXSG-EKB�
Ｗ���×��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込）
Ｄ���

CZ-UKBZ

DAG����

�,���円（税込） ��,���円（税込）

�.�（���V）～�.� Ｈ���× DAG����Z
AD-WXSG-KB�
AD-WXSG-EKB� AD-WXSG-KL�
AD-WXSG-EKL�
AD-WXSG-KF�
AD-WXSG-EKF�
DAG����W 注� AD-CZSG-��KAＷ���×��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込）Ｄ��９�.�～�.�
�.�～�.�

Ｈ���× DAG����Z
AD-RXSG-KB�
AD-RXSG-EKB�
AD-RXSG-EKL�AD-TXSG-KF�
AD-TXSG-EKF�
AD-RXSG-KL�Ｗ���×��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込）Ｄ���
�.�（���V）～�.�
Ｈ���× DAG����Z
AD-KSSG-KF�
AD-KSSG-KL�
AD-KSSG-EKL�
AD-KSSG-KB�
AD-KSSG-EKB�
AD-KSSG-EKF��.�～�.�（���V） Ｗ���×��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込） ��,���円（税込）
Ｄ���

CZ-UKBZ

DAG����

CZ-UKBZ

DAG����

�,���円（税込） ��,���円（税込）

�,���円（税込） ��,���円（税込）※価格は全て希望小売価格
注�：防雪部材を設置される場合は安全のため、転倒防止金具（DAG����希望小売価格�,���円（税込））を併用してください。
注�：LXシリーズは「背面防雪フード」と「背面フード」のセット。 注�：LXシリーズは「吹き出し口防雪フード」と「前面フード」のセット。 注�：防雪部材を含めた積載質量にご注意ください。

すべて高耐食めっき鋼板製です。 ●ＡＤ品番はパナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは、電話��-����-����へお問い合わせください。
●❶～❻の防雪部材は、●DAG品番・CZ品番はパナソニック（株）エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部取り扱い商品です。詳しくは、電話����-���-���（商品ご相談窓口）へお問い合わせください。

��ビルトインエアコン
多彩なラインアップと省エネ・省施工・省スペースでリプレースをサポート

天 井 に、壁 に 自 然 に 溶 け 込 んで、
お 部 屋 を快 適 な 清 潔 空 間 へ 。

BC

P.��

シリーズ

天井ビルトインエアコン �方向タイプ

N E W ナノイーＸ新 搭 載
無 線 L A N も内 蔵しハウジングエアコンも
先 進 の清 潔・便 利さへ

BW シリーズ

天 井ビルトインエアコン � 方 向タイプ

吹き出し風 量 を切り替えられる��HEMS連携が可能

ハ ウジングエ アコ ンに 新 採 用！
無線LAN内蔵「エオリア アプリ」が使える
HEMS連携も可能

P.��

BK シリーズ

壁ビルトインエアコン

半 間 幅 に収まるから
和 室 にも美しく調 和P.��

BA シリーズ

フリービルトインエアコン

お 部 屋 にあ わ せて
フレキシブルに設 置＊����年モデルの天井ビルトインエアコン〈�方向タイプ〉を除き、別売品が必要です。
「エオリア アプリ」はご使用いただけません。

P.��

（写真、
イラストはすべてイメージです）

天 井 ビルトインエアコンも進 化 、最 新 の 清 潔 性・I oT 機 能 を搭 載
ナノイーＸ新 搭 載（����年モデルBCシリーズのみ）

無線LAN内蔵

天井ビルトインエアコンでも、「 エオリア アプリ」が使用可能に。家中のエアコンをスマホで一括管理したり外出先からオン・オフしたり、新しい便利さが始まります。

お部屋の空気はもちろん、エアコン内部のカ※� ＊�
手の届きにくい天井ビ
ビ菌まで除菌。
ルトインエアコンこそ、ナノイーＸが便利です。

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

新 冷 媒 R �� 採 用 & 省エネ基 準をクリア

地 球 温 暖 化 係 数 の少 ない冷 媒 、R � � を採 用

ご家庭でできる環境負荷軽減への取り組みに貢献します。

省エネ基 準 をクリア（一 部 の 機 種 を除く）

国が定める省エネ基準をクリアした省エネ設計です。

新冷媒 採用

速く & 美しく設 置できる施 工 性 、気 配り設 計

全能力
同じデザイン天 井ビルトインエアコンの全 能 力で、デザインを統 一

お部屋ごとにエアコンの能力が違っても、�方向タイプなら、室内機はすべて同じ。家中がすっきりまとまります。

短 時 間で施 工 O K

� 階 建てやタテ長 の間 取りでもO K
既設配管

マンションでエアコンを
玄関側に

既設配線

銅管

高低差

まで OK

配管の長さ・室内外機の高低差を大きくとれるから、室外機の設置で困りません。

室内機熱交換器に、耐食性の高い銅管を採用しています。

※�：【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。

）天井ビルトインエアコン〈�方向タイプ〉

ハウジングエアコンも、スマホでオン・オフ

HEMS連携 Home Energy Management System
ホ ー ム エ ネ ル ギ ー マ ネ ジ メント シス テ ム

パナソニック スマートH E M Sで、もっと便 利 にアイセグ�

ひと足 お先 に、おうち快 適 。

Panasonic AiSEG� をお使いの方■電 気 代 を 見 える 化

Panasonic AiSEG� 以外をお使いの方■切 り忘 れ 通 知「エオリア アプリ」はエアコン操作アプリで高評価！

App Store における国内のエアコン操作アプリの評価 �.�（���� 年 � 月 � 日現在）

詳しくはWEBでスマートHEMSサービス

A i S E G �と、幅 広 い「 H E M S 」への 接 続 も可 能

■どこからでもスマホで操作

日 々 の 運 転 を、もっとサポート。

スマートフォン専用アプリ

AiSEG�

エオリア アプリ

パナソニックスマートHEMSへの接続に必要なもの
他社HEMSへの接続に必要なもの

別売品

無線アダプター（CF-TA�）AiSEG�

接続可能な対象機器を、あらか
じめご確認ください。対象機器▼

エオリア アプリ （ ����年モデル BC・UBシリーズのみ

ビルトインエアコン

室内機本体の軽量化や、既設の配管や配線まで考えて、施工性を高めています。

JIS H���� C���� 準拠

��m

�� m まで OK●詳しくはP.��をご覧ください。

腐食を防ぎ高い耐久性を実現

エアコンは�階でも室外機は庭に長配管対応

再利用が可能耐 食 性 の高 い銅 管

別売品

別売品

無線ゲートウェイ（メディア（CF-TC�B）
コンバーター）��BC・UBシリーズのみ、別売品は不要です。
AiSEG�に関するお問い合わせ

無線アダプター（CF-TA�）

詳細はP.��をご覧ください。

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口
����-���-��� ［受付時間］���日／�:��～��:��
※携帯電話からもご利用になれます。
○上記番号がご利用できない場合 ��-����-����

詳しくはWEBで！

AiSEG�

検索

��

BC

天井ビルトインエアコン �方向タイプ

ナノイ ー Ｘ 新 搭 載 、無 線 L A N 内 蔵
� 階建て

NEW

■化粧グリル（別売品）

住宅にも
対応

幅�,���・奥行���mm
ホワイト

CZ-BT��-W
希望小売価格��,���円（税抜��,���円）

JP�������A����X

スーパーホワイト

CZ-BT��-WS
希望小売価格

エオリア アプリ
無線LAN内蔵���� 年度

省エネ基準
クリア

��,���円「無線アクセス」用アクセサリー（別売）は連携できません

ライトブラウン

化粧グリル（別売品）■ コーティングプリント基板

�.�kWクラスは外観が一部異なります。

���mm+ Ⓐ��mm+ Ⓑ��.�mm

冷暖房時おもに+ Ⓒ��mm+ Ⓓ��.�mm

� 畳用

���mm

+ Ⓐ��mm+ Ⓑ��mm+ Ⓒ��mm+ Ⓓ��mm

� 畳用

CS-B���DC����,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）
幅���・奥行���mm

コンパクトタイプ・ホワイト

HS-BT��-W
希望小売価格��,���円（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）（税抜��,���円）（納期に時間がかかる場合があります）＊受注生産品です。

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-B���DC�

単相 ���V 室外直結
単相 ���V 室外直結 （室外）CU-B���DC�
（室外）CU-B���DC�
セット品番 XCS-B���DC�/S
セット品番 XCS-B���DC�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm��� kWh��� kWh��� kWh�,��� kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

�� 畳用

畳数のめやす�～�� j（��～��㎡）

�～� j（��～��㎡）

���%（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW�� 畳用

冷暖房時おもに

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

�.�

畳数のめやす� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

���%

�.�

（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）�,���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用

CS-B���DC�

CS-B���DC�

CS-B���DC�

本体希望
小売価格

本体希望
小売価格

本体希望
小売価格

単相 ���V 室外直結 （室外）CU-B���DC�
単相 ���V 室外直結 （室外）CU-B���DC�
単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���DC�
セット品番 XCS-B���DC�/S
セット品番 XCS-B���DC�/S
セット品番 XCS-B���DC�/S（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）

室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）

室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

�,��� kWh�,���kWh��～��j（��～��㎡）

ご注意（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW※室外機側に単相���V電源が必要です。

畳数のめやす�� ～�� j（��～��㎡）

�� ～��j（��～��㎡）

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅶ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

室内機品番（CS-）

B���DC� B���DC� B���DC�
B���DC� B���DC� B���DC�
B���DC�

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

��～��j（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

�.�

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす���%

畳数のめやす�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

�.�

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅶ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

配管パイプ管径（mm）
配管長
液側
ガス側 （チャージレス）

φ�.��（�分） φ�.��（�分）（�.�～�.�） （���～�,���）

�.�

�,���

（�.�～�.�） （���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW
化粧グリル
CZ-BT��-Wとの天井スペーサー
CF-BT��S
併用設置例

希望小売価格 ��, ��� 円（税抜��,���円）
厚み��・幅�,���・奥行���mm

�,��� kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

��～��j（��～��㎡）（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

���,���

室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

期間消費電力量�� ～��j（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

�.�

����年モデルまでの従来機種（�.�・�.�kWクラス）からのお買い換えに

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

畳数のめやす���%（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm
期間消費電力量

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

�～� j

（区分 Ⅴ）

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

� ～� j（��～��㎡）

�.�

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす���%

冷暖房時おもに���� 畳用

冷暖房時おもに

CS-B���DC�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���DC�
セット品番 XCS-B���DC�/S
本体希望
小売価格

CZ-BT��-M�� 畳用

冷暖房時おもに（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）木目調

HEMS連携（カバースライド時）

冷暖房時おもに

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���DC�
セット品番 XCS-B���DC�/S
本体希望
小売価格

���mm
���mm

��,���円

使いやすい

���mm
���mm

希望小売価格（税抜��,���円）■ �.�℃刻みで設定可能
スライドカバーの■すっきり新リモコン■ リモコンホルダー同梱

�.�～�.�kWクラス

�.�～�.�kWクラス

CZ-BT��-T

新冷媒 採用■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）雨風に強い（マンセル番号：N�.�）（税抜��,���円）

サビや潮風に強い！
耐塩害仕様長持ち室外機ⒶバルブカバーⒷ取っ手部Ⓒ前面：吹き出しグリルⒹ背面：脚部

（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

��m

（

最大
配管長

��m
要：追加チャージ
��g/m

）

高低差
��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

天井スペーサー〈別売品〉CF-BT��S 木製 ＊-W（ホワイト）、-WS（スーパーホワイト）、-M（白木）化粧グリル
CZ-BT��-Wとの天井スペーサー
HS-BT��S
併用設置例

旧タイプ（フリービルトイン天井内設置）からのお買い換えに

天井スペーサー〈別売品〉HS-BT��S 木製＊-W（ホワイト）、-M（白木）

希望小売価格��,��� 円（税抜��,���円）
厚み��・幅�,���・奥行���mm●白木は塗装なしのため、化粧グリルの木目調とは色味が異なります。
●P.��～��と、外形寸法図P.��もご覧ください。
＊受注生産品です。
（納期に時間がかかる場合があります）

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。 ●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。 ●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。 ●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。 ●記載のマンセル番号は参考値です。
※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。 ※�：【試験機関】（一財）北里環

（写真、
イラストはすべてイメージです）の 天 井 ビルトイン エ ア コ ン。

� ナノイーＸ搭載エアコンで、お部屋の空気を清潔に。

P.��・��
P.��
P.���・���
P.���・���

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ 適用部材■ 機能一覧

（写真はイメージです）

エアコン内部も自動で除菌＊�
※�＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

� 無線LAN内蔵、「エオリア アプリ」が使える。
＊� すぐ使える
スマホで＊� 遠隔操作＊� 別売品は不要で、「エオリア アプリ」連携

� 夏の快適性が向上。

外気温��℃でも ※�

猛暑に強い室外機

冷房パワーを維持。

＊�：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html ＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく
画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。＊�：無線LANブロードバンドルーター〈常時接続インターネット環境（ブロードバンド回線）〉が必要です。

BC

洋 室、和 室 を問 わ ずマッチする
コンパクト設 計。

在庫限定���� 年度

省エネ基準
クリア

雨風に強い

コーティングプリント基板
�.�～�.�kWクラス

�.�・�.�kWクラス

���mm+Ⓒ��mm+ Ⓓ��.�mmⒶバルブカバー Ⓑ 取っ手部

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mmⒸ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部

室内機 配管パイプ 配管 最大
管径（mm） 長 配管 高低
品番差（CS-） 液 側 ガス側 ※� 長

B���CC�B���CC� φφ
B���CC�B���CC� �.�� �.�� ��m ��m ��m※�
B���CC�（�分）（�分）
B���CC�B���CC�※�：チャージレス ※�：要：追加チャージ��g/m＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

HEMS連携（別売品が必要です）（エオリア
アプリはご使用いただけません）

���mm+Ⓔ��mm+ Ⓓ��mm

在庫限定

冷暖房時おもに

CS-B���CC��� 畳用

CS-B���CC�� 畳用

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CC�/S���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望（税抜���,���円）（工事費別）
小売価格 室内： ���,��� 円（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

在庫限定

冷暖房時おもに

CS-B���CC��� 畳用

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CC�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm��� kWh��� kWh��� kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

畳数のめやす�.�

（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）

冷暖房時おもに�� 畳用� ～� j（��～��㎡）

�～� j（��～��㎡）

在庫限定

���%

（�.�～�.�）（���～���）

�.�

���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

CS-B���CC�

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

畳数のめやす�.�

（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）

冷暖房時おもに�� 畳用

�～�� j（��～��㎡）

�～� j（��～��㎡）

在庫限定

���%

（�.�～�.�）�.�

（���～���）���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

CS-B���CC�

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

畳数のめやす�.�

（区分 Ⅴ）

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）

冷暖房時おもに�� 畳用� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

在庫限定

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）（���～���）

�.�

�,���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

CS-B���CC�

単相 ���V 室外直結 （室外）CU-B���CG�
単相 ���V 室外直結 （室外）CU-B���CG�
単相 ���V 室外直結 （室外）CU-B���CG�
単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CC�/S
セット品番 XCS-B���CC�/S
セット品番 XCS-B���CC�/S
セット品番 XCS-B���CC�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量�,��� kWh（��～��㎡）

��～�� j（��～��㎡）（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

�,��� kWh�,��� kWh�,���kWh

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～��j（��～��㎡）

��%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

畳数のめやす�� ～�� j（��～��㎡）

�� ～��j（��～��㎡）

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅶ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

�� ～��j

能力（kW）
�.�

�.�

（工事費別）
���,���円（税抜���,���円）

冷房 暖房

畳数のめやす

���%

本体希望
小売価格

冷房 暖房

冷房 暖房

ご注意

※室外機側に単相���V電源が必要です。

���mm

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-W・WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

冷暖房時おもに

冷房 暖房

���mm

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

在庫限定

冷房 暖房

+ Ⓐ��mm+ Ⓑ��.�mm

使いやすい■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面■ リモコンホルダー同梱

� 畳用

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CC�/S

冷房 暖房

���mm

新冷媒 採用冷暖房時おもに

CS-B���CC�
本体希望
小売価格

CS-B���CC�
CS-B���CC�除く

CS-B���CC�
CS-B���CC�除く

在庫限定

住宅にも
対応

P.��・��
P.��
P.���
P.���・���
P.���・���

ビルトインエアコン

化粧グリル（別売品）■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

交換用 CZ-SAF��
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約��年
交換用 CZ-SAD��A
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約��年
交換用 CZ-SW�AK
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約�年 （別売・取付可能）＊最大�枚まで（カビストッパーは除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）

除菌フィルター
脱臭フィルターカビストッパーJP�������A����X� 階建て

畳数のめやす�� ～��j（��～��㎡）

�� ～�� j（��～��㎡）

��%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅶ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

境科学センター【試験方法】室温��℃、湿度��%の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、�日�時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と�日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカ
ビ菌（�種類）が、「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から��%除去されたことを確認（北生発����_����号）。 ※�：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】室温��℃、湿度��％の試験室（約�畳）にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、�日�時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、�日後のカビの菌糸長を比較【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（�種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（������）。 ※�：外気温とは室外機の��
吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

BW

天井ビルトインエアコン �方向タイプ

� 方 向 に拡 がる快 適さ。

■ 設計・施工図
P.��
■ 仕様一覧
P.��
■ フィルター部品適用一覧
P.���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧
P.���・���

■化粧グリル（別売品）幅�,���・奥行���mm
スーパーホワイト

CZ-BT��-WS
希望小売価格��,���円

JP�������A����X

ライトブラウンCZ-BT��-T
希望小売価格■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面■ リモコンホルダー同梱ⒶバルブカバーⒷ 取っ手部

���mm Ⓒ前面：吹き出しグリル

HEMS連携Ⓓ背面：脚部（別売品が必要です）（エオリア
アプリはご使用いただけません）

���mm +Ⓒ��mm +Ⓓ��mm

���mm+Ⓐ��mm +Ⓑ��mm

除菌フィルター 交換用 CZ-SAF�� 希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約��年
脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD��A 希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約��年
カビストッパー 交換用 CZ-SW�AK 希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約�年（別売・取付可能）＊最大�枚まで（カビストッパーは除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）
冷暖房時おもに�� 畳用

CS-B���CW�

（室外）CU-B���CW�

単相 ���V 室外直結

セット品番 XCS-B���CW�/S���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,��� 円）（工事費別）

冷暖房時おもに

本体希望小売価格

��～��j（��～��㎡）

��～��j（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

ドレンアップ���mm
いままでは 高さ ��� mm

これからは 高さ

住宅にも対応

（写真はイメージです）

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）

���,���

合計希望 （別販化粧グリルCZ-BT��-WS・Tを使用した場合）
小売価格
円（税抜���,��� 円）（工事費別）

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす（区分 Ⅵ）

� 階建て

単相 ���V 室外直結

�,��� kWh�.�

施工性も向上より高くドレンアップできる

セット品番 XCS-B���CW�/S�,��� kWh���%

※室外機側に単相���V電源が必要です。

CS-B���CW�

（室外）CU-B���CW�

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）�� 畳用

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��）・奥行���（+��）mm
期間消費電力量

ご注意

使いやすい

雨風に強い

本体希望
小売価格

��,���円（税抜��,���円）

化粧グリル（別売品）

新冷媒 採用

コーティングプリント基板（マンセル番号：N�.�）（税抜��,���円）���� 年度

省エネ基準
クリア

畳数のめやす�� ～�� j（��～��㎡）

�� ～��j（��～��㎡）

���%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅶ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

室内機品番
（CS-）

B���CW�
B���CW�

配管パイプ管径（mm）
液側
ガス側

φ�.��（�分）φ�.��（�分）

配管長（チャージレス）
��m

最大
配管長

��m
（要：追加チャージ��g/m）

高低差
��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

ゾーン空 調気 流 をコントロ ールして、シーンにあ わ せて快 適 に
食事のときは

食事中はダイニングを
中心に空調

��

部屋を広く使ってリビングにもダイニングにも家族がいる場合は、ワイドに空調

だんらんのときはみんながリビングに集まっている
時には、リビングを中心に空調製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。
●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、
これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

BK

壁ビルトインエアコン

多 彩 なグリルをご用 意 。

■前面グリル（別売品）高さ���・幅���mm
和風グリル

CZ-BKG��A

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）���� 年度

省エネ基準
クリアJP�������A����X（CS-B���CK�除く）

洋風グリル（CS-B���CK�除く）

新冷媒 採用交換用 CZ-SAF��
交換用 CZ-SAD��A
交換用 CZ-SW�AK

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CK�/S円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望 ���,���
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

� 畳用

CS-B���CK�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CK�/S円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望 ���,���
小売価格

室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用

CS-B���CK�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CK�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm
省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量�,��� kWh�� ～��j（��～��㎡）

��～�� j（��～��㎡）

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

室内機品番（CS-）
B���CK�
B���CK�

�.�

B���CK�
B���CK�

B���CK���� kWh

畳数のめやす�～�� j（��～��㎡）

�～� j（��～��㎡）

���%

�.�

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）（���～���）

�.�

���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

冷暖房時おもに

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

�� 畳用

�� 畳用

ご注意

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CK�/S円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望 ���,���
小売価格

室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量��� kWh

畳数のめやす� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

���%

�.�

（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）�,���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW※室外機側に単相���V
電源が必要です。

おもな特 長高 い施 工 性

コンパクト設計

グリル寸法 ��� mm

四寸角柱の半間幅にも設置が可能です。

CS-B���CK�

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�
セット品番 XCS-B���CK�/S
本体希望
小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���

合計希望 （CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）
小売価格
円（税抜���,���円）（工事費別）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm
省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量�,��� kWh
冷房 暖房

冷房 暖房

畳数のめやす���%

CZ-BKF�

CS-B���CK�

冷房 暖房

�～� j

�.�

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

期間消費電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

� ～� j■据付枠（別売品）

高さ���・幅���mm

ビルトインエアコン（区分 Ⅴ）（��～��㎡）

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）

住宅にも
対応

冷暖房時おもに（区分 Ⅴ）

省エネ基準 通年エネルギー達成率
消費効率（APF）

畳数のめやすCZ-BKG��A

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約��年
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約��年
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす：約�年 （別売・取付可能）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm

���%

和風グリル

� 階建て

（別売品が必要です）（エオリア
アプリはご使用いただけません）

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm��� kWh高さ���・幅���mm

HEMS連携

冷暖房時おもに

CS-B���CK�

期間消費電力量

見切り代寸法ワイドタイプ（土壁などに）＊最大�枚まで（カビストッパーは除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）

� 畳用（マンセル番号：�YR �.�/�.�）

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）

使いやすい

���mm
+Ⓒ��mm + Ⓓ��.�mm

冷暖房時おもに

和風グリル（総檜製）〈デラックスタイプ〉

CZ-BKG��A■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面■ リモコンホルダー同梱ⒶバルブカバーⒷ 取っ手部
���mm Ⓒ前面：吹き出しグリルⒹ背面：脚部

除菌フィルター
脱臭フィルターカビストッパー

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）

前面グリル（別売品）

雨風に強い

���mm
+ Ⓐ��mm + Ⓑ��.�mm

CZ-BKG��A-W

据付枠
（別売品）

コーティングプリント基板

小売価格

（写真、
イラストはすべてイメージです）■ 設計・施工図
P.��
■ 仕様一覧
P.��
■ フィルター部品適用一覧
P.���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧
P.���・���

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～��j（��～��㎡）

��%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）

�.�

�,���

（�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

配管パイプ管径（mm）
配管長
最大
液側
ガス側 （チャージレス） 配管長
��m
要：追加チャージ
φ�.��（�分） φ�.��（�分）
��m
��g/m

（

高低差

） ��m

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。
●記載のマンセル番号は参考値です。

（写真はイメージです）

��

BA

フリービルトインエアコン

� 階建て＊写真は電源箱を右側面に固定した場合です。

住宅にも
対応

お 部 屋 に 合 わ せて、さまざまに 。住
豊富な設置パターン

JP�������A����X（CS-B���CA�除く）（CS-B���CA�除く）

���mm+ Ⓐ��mm + Ⓑ��.�mmⒹ背面：脚部

���mm+Ⓒ��mm + Ⓓ��.�mm

冷暖房時おもに�� 畳用

CS-B���CA�

天袋・地袋設置用部材ⒶバルブカバーⒷ 取っ手部

���mm Ⓒ前面：吹き出しグリル

天袋設置〈半間幅〉

���,���

天袋設置〈半間幅〉＊図は縁付きグリル・縁付きグリル
取付用木枠を使用した場合です。

＊図は縁付きグリル・縁付きグリル
取付用木枠を使用した場合です。

＊図は縁付きグリル・縁付きグリル
取付用木枠を使用した場合です。

●吸込/前面下 ●吹出/前面上●吸込/側面 ●吹出/前面●吸込/前面上●吹出/前面下●吸込/側面●吹出/前面

地袋設置〈半間幅〉＊図は縁なしグリル（���mm幅）を使用した場合です。

セット品番 XCS-B���CA�/S
本体希望
小売価格

ダクトの活用により、吹き出し位置を自由に選定できます。

設置構成図

地袋設置〈一間幅〉

単相 ���V 室外直結（室外）CU-B���CG�

下り天井を設け、その中にビルトインすることもできます。

天袋設置〈一間幅〉

HEMS連携コーティングプリント基板

天井内にダクト配管●フリービルトインエアコン設置例・部材（おもな適用機種：CS-B���/���CA�、CS-MB���/���DA�）

新冷媒 採用

使いやすい（別売品が必要です）（エオリア
アプリはご使用いただけません） ■ �.�℃刻みで設定可能■ 大きめ液晶画面■ リモコンホルダー同梱
雨風に強い

下り天井に

一 間 幅、半 間 幅 など、押 入 れの上下に美しく収まります。

���� 年度

省エネ基準
クリア

さが

天袋・地袋に地袋設置〈半間幅〉＊図は縁なしグリル（���mm幅）を使用した場合です。

＊図は縁なしグリル（���mm幅）を使用した場合です。

天袋設置〈半間幅〉吸込・吹出一体型グリル使用円（税抜���,���円）（工事費別）
室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）●吸込/前面上 ●吹出/前面下

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm
期間消費電力量

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

畳数のめやす� ～�� j（��～��㎡）

� ～�� j（��～��㎡）

�.�

（区分 Ⅴ）

能力（kW）
�.�

消費電力（W）
���（�.�～�.�）（���～�,���）（�.�～�.�）�.�

（���～���）�,���

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW

冷暖房時おもに�� 畳用

CS-B���CA�

（室外）CU-B���CG�

セット品番 XCS-B���CA�/S

室内：高さ���・幅���・奥行���mm
室外：高さ���・幅���（+��.�）・奥行���（+��.�）mm�,��� kWh

x

冷房 暖房

畳数のめやす��～��j（��～��㎡）

��～��j（��～��㎡）

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

能力（kW）
�.�

（�.�～�.�）�.�

（�.�～�.�）�.�

（区分 Ⅵ）

消費電力（W）
�,���

（���～�,���）�,���

（���～�,���）

暖房低温能力外気温�℃時 �.� kW＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

ご注意 ※室外機側に単相���V電源が必要です。

��

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。

���

A
B
C
D
E
F
G
H
I

● 天井内設置につきましては、

天井ビルトインエアコンをご採用ください。
（詳しくはP.��をご覧ください）● 天井内設置用リニューアル部材をご用意しております。
（詳しくはP.��をご覧ください）A

吹出・吸込ダクトタイプ（エアコン本体を吊す位置に制約がある場合）
➁

➂ ➃

➀

➄

B

➂ ➅

エアコン本体

➀

➈
➀

➆

⑪

➉

���

⑫

➉

エアコン本体※○印内の数字によって、下の写真の部材を示しています。

➀ 吹出グリル

設置パターン別必要部材一覧

室内機品番 配管パイプ管径（mm） 配管長
最大
高低差
（CS-）
配管長
液 側 ガス側 （チャージレス）
B���CA� φ�.�� φ�.��
��m
��m
��m
B���CA� （�分） （�分）
（要：追加チャージ��g/m）

ダクト設置用部材

室内： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
室外： ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

期間消費電力量さが

下り天井内設置

単相 ���V 室外直結円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望 ���,���
小売価格＊図は縁付きグリル・縁付きグリル取付用
木枠を使用した場合です。

さが

冷房 暖房

���%

w

下り天井内設置用部材

��� kWh

➉

➉

⑮

➆

➁

➂

➁ 吹出グリル用➂ オーバルフレキシブルダクト ➃ 吹出本体用［接続用部材同梱］●接続用金具 �ヶ
●バンド
２本

C

⑬

➃

⑮
⑭

⑭

➉
➉

⑪

⑫

⑬

➉

➉
エアコン本体➆➄➅➄ 吸込本体用➅ 吸込グリル用

チャンバー（オーバルチャンバー（オーバルチャンバー（オーバルチャンバー（オーバルCZ-BDG�-W
CZ-BDD�（�m）
��,���円（税抜��,���円） フレキシブルダクト用） ��,���円（税抜��,���円）（�本） フレキシブルダクト用） フレキシブルダクト用） フレキシブルダクト用）
CZ-BDS�CZ-BDS�CZ-BDR�CZ-BDR�CZ-BDD�（�m）
��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円）（�本） ��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円）
●
●

●

●（�本）

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

※工事・点検および本体交換が可能な出入口スペースが必要です。

●

●

（写真、
イラストはすべてイメージです）

まいの 個 性 を活 かします。
お も な 特 長 ＊詳しくはP.��をご覧ください。

新 冷 媒 採 用 ＆ 省 エネ基 準 をクリア

国が定める省エネ基準をクリアした
省エネ＆省環境負荷設計です。

高 い施 工 性

エアコン内 部 を清 潔 に

環境負荷の少ない新冷媒R��を採用、内部クリーン

長配管

配管長

高低差

��m

��m

防汚・防カビ※�コーティング（送風ファン）

新冷媒 採用P.��・��
P.��
P.���・���
P.���・���

■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ 適用部材■ 機能一覧

※�：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z ����【試験結果】かび抵抗性表示が、「コーティングなし」と比較して�段階以上、下回ったことを確認（試験番号�����������-�）【防カビ剤ポジティブリスト】第JP�������A����R号、第JP�������A����M号、第JP�������A����T号を使用【加工部位・方法】送風ファンに塗装［注意事項］防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場合があります｡SIAAの安全性基準に適合しています。
グリルは３種類《縁付き》《縁なし》左右風向変更羽根固定式、可動式《吸込・吹出一体型》固定式のみ

部材写真● 吸込グリル● 吹出グリル● 吹出ダクト● 縁付きグリル● 吹出ダクト● 吹出ダクト

吹出一体型グリル

左右風向変更羽根
可動式（檜及び樹脂製）本体���mm幅（縁幅含む���mm）● 吸込・吹出一体型縁付き

吸込・吹出グリル CZ-BWG� ��,���円（税抜��,���円）
吹出ダクト CZ-BWD� ��,���円（税抜��,���円）（税抜��,���円）

CZ-BWF� �,���円（税抜�,���円）（�セット�コ入）（総檜製）本体���mm幅

吸込・吹出グリル CZ-BWG� ��,���円（税抜��,���円）
吹出ダクト CZ-BWD� ��,���円（税抜��,���円）（総檜製）本体���mm幅

��,���円

吸込・吹出グリル CZ-BWG�A ��,���円（税抜��,���円）
吹出ダクト CZ-BWD�A ��,���円（税抜��,���円）

左右風向変更羽根
可動式（檜及び樹脂製）本体���mm幅

左右風向変更羽根
固定式（総檜製）本体���mm幅（縁幅含む���mm）（税抜��,���円）

吸込・吹出グリル CZ-BWG� ��,���円（税抜��,���円）
吹出ダクト CZ-BWD� ��,���円（税抜��,���円）

吸込・吹出グリル CZ-BWG�� ��,���円（税抜��,���円）
吹出ダクト CZ-BWD�A ��,���円（税抜��,���円）

吸込・吹出一体型縁付きグリル取付用木枠

グリル取付用木枠※木枠の写真は、組立時の写真です。
※木枠をご使用になると、より美しく仕上がります。

��,���円

吸込・吹出グリル CZ-BWG� ��,���円（税抜��,���円）
吹出ダクト CZ-BWD� ��,���円（税抜��,���円）

��,���円（税抜��,���円）

CZ-BWF� �,���円（税抜�,���円）
吸込・吹出グリル

CZ-BCG�-W ��,���円（税抜��,���円）

��,���円

吹出ダクト● 吸込グリル

D

➁

吹出ダクト
（Ⅰ）タイプ（吸込グリルをはずして本体の点検が可能）

➂

E

➃

➀
エアコン本体

➆

���

���

���

（税抜��,���円）（税抜��,���円）

●
●
●

➉

F ⑮

⑪

CZ-BDG�-W��,���円

●
●
●

⑭

➇

➈

➇ 吸込グリル●●●➉

エアコン本体➆ 吸込グリル

CZ-BDG�-W��,���円

➈

➀

➇

➇

���

● 吹出ダクト● 吹出グリル⑮➉⑭➉

エアコン本体➉［接続用部材同梱］●接続用金具 �ヶ●バンド
２本➈ 吹出グリル用
チャンバー（φ���
フレキシブルダクト用）➉ φ���フレキシブルダクト

●

●（�本）
●（�本）

G

⑪

➁

➂

吹出ダクト
（Ⅱ）タイプ

エアコン本体

⑪

H

➃

➀

➇

➈

➀

➆

⑫

⑪ 吹出本体用（税抜��,���円）

CZ-BCD� ��,���円（税抜��,���円）➉➉

エアコン本体⑬⑫ 吸込本体用

I ⑮

⑪

⑭

➆

⑭

���

⑬ 吸込グリル用⑮⑭➉➉

ビルトインエアコン● 吸込・（総檜製）本体���mm幅（縁幅含む���mm）

左右風向変更羽根
固定式● 吹出グリル● 吸込グリル

部材合計
希望小売価格（工事費別）

左右風向変更羽根
固定式

縁付きグリル
取付用木枠

取付用木枠

※木枠をご使用になると、より美しく仕上がります。

適用部材

⑪

エアコン本体➆⑮���⑭ �スポット用⑮ �スポット用

●（�個）

●（�個）

●（�個）

●（�個）

●（�個）

●（�個）

チャンバー（φ���チャンバー（φ���チャンバー（φ���
吹出グリル
吹出グリル用チャンバー
CZ-BDD��（�m）
��,���円（税抜��,���円）（�本） フレキシブルダクト用） フレキシブルダクト用） フレキシブルダクト用） CZ-BDG�-W
CZ-BDS��円（税抜��,���円）
��,���
��,���円（税抜��,���円）
CZ-BDS��CZ-BDS��CZ-BDR��CZ-BDR��CZ-BDD��（�m）
��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円）（�本） ��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円）

●
●

●（�本）
●（�本）
●（�本）
●（�本）

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

��

マルチエアコン

新冷媒 採用

室内機は �タイプ・�クラス
全��機種をご用意 ＊詳しくはP.��～��をご覧ください。

エオリアのマルチエアコンで自 在 にプラン。
■ � 室の組み合 わせ例
子供部屋

�畳

書斎

壁掛け �.� kW

天ビル●室内機 CS-MJ���D�

本体希望小売価格

�畳CS-MJ���D�
●室外機 CU-M���D��.� kW��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

リビング

�� type�� 畳

壁掛け �.� kW

本体希望小売価格

��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）

本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

システム希望小売価格

���,���

円（税抜���,���円）（工事費別）

フリーマルチエアコン

P.��～��

�畳和室

壁掛け �.� kW●室内機 CS-MJ���D�

CS-MB���DK�
●室外機 CU-M���D�

壁ビル

本体希望小売価格

��,��� 円（税抜 ��,���円）（工事費別）

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

リビング

CS-MB���DC�
●室外機 CU-M���D��� typeタイプ

�� 畳●室内機 CS-MB���DC�

�.� kW（工事費別）
本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）■ � 室の組み合 わせ例
天ビル �.� kW

�畳

タイプ

（工事費別）
合計希望小売価格※� ���,��� 円（税抜���,���円）システム希望小売価格

応接室

��

type

�� 畳

天ビル �.� kW

合計希望小売価格※� ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）（工事費別）
合計希望小売価格※� ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）システム希望小売価格

���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

天井ビルトイン�方向

エアコン２～４台までなら、タイプも台 数 も組 み 合 わ せは 自 由 自 在 。
清 潔・快 適 に 進 化した 室 内 機 から、お 好 みでお 選 びいた だ けます。

天井ビルトイン�方向�タイプ・�クラス、全��機種をご用意＊詳しくはP.��～��をご覧ください。

���台にまとまります

複数の室外機が複数のエアコンを�台の室外機で。

最 大 � 室 を自 在 にプランできる

壁掛け

寝室

タイプ

■ � 室の組み合 わせ例●室内機 CS-MJ���D��畳本体希望小売価格 ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

システム希望小売価格

壁掛け �.� kW

エクステリアもひろびろ！

合計希望小売価格※� ���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-MB���DC�
●室外機 CU-M���D�

子供部屋

ベランダもすっきり！

壁ビルトインフリービルトイン

床置き

全機種でHEMS連携が可能＊別売品が必要です。＊「エオリア アプリ」はご使用いただけません。

●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。
※�：別売品の化粧グリル（CZ-BT��-W･T･WS）を使用した場合。 ※�：別売品の前面グリル、据付枠（CZ-BKG��A、CZ-BKF�）を使用した場合。

（写真、イラストはすべてイメージです）

新 冷 媒 R �� 採 用 & 省エネ基 準をクリア
新 冷 媒 R � � を採 用

地球温暖化係数の少ない新冷媒の採用でご家庭でできる環境負荷軽減への取り組みに貢献します。

新冷媒 採用省 エネ基 準 をクリア（一 部 の 機 種 を除く）

大多数の機種で国が定める省エネ基準をクリア、電力消費を抑えた省エネ設計です。

多 彩 な室 内 機バリエーション

小 空 間 も快 適 にするコンパクトタイプをラインアップ
玄関や廊下、家事室や趣味の部屋など、小空間も快適に。
マルチエアコンなら手軽です。

家事室

�.� タイプ

CS-MB���DC�

���mm● 詳しくはP.��～��

をご覧ください。

���mm

速く&美しく設 置できる施 工 性 、気 配り設 計
� 階 建てやタテ長 の間 取りでもO K
タテ長のマンションでもエアコンは玄関側に

書斎

趣味室

エアコンは�階でも室外機は庭にエクステリアがすっきり広 々�,���mm

長配管
対応

一般のエアコン
CU-���DGX�

配管の長さ・室内外機の高低差を大きくとれるから、室外機の設置で困りません。

室内機�台分まで、このスペースでOK

室内機�台につきこれだけのスペースが必要

耐 食 性 の 高 い銅 管

腐食を防ぎ高い耐久性を実現

省スペース

���mm

�,���mm

銅管

���mm

マルチエアコン
CU-�M���D��室のエアコンプランで比べると、室外機の設置必要面積がシングルエアコンと比べ、圧倒的に省スペースですみます。

JIS H���� C���� 準拠

室内機熱交換器に、耐食性の高い銅管を採用しています。

Home Energy Management System
HEMS連携 （ホームエネルギー マネジメント システム）
IoTやAIに対応のAiSEG�で、すまいの「できたらいいな」をサポート。もっと便利で快適なくらしに。
アイセグ�

AiSEG�

A i S E G �と、幅 広 い「 H E M S 」への 接 続 も可 能Panasonic AiSEG� をお使いの方
パナソニックスマートHEMSへの接続に必要なもの
AiSEG�に関する
お問い合わせ

別売品

無線アダプター（CF-TA�）AiSEG�
接続可能な対象機器を、
あらかじめご確認ください。

スマートフォン専用アプリ

スマートHEMS
サービス

サービス料
無料

スマートフォンを利用して外出先でも家でもわが家を見守り&簡単コントロール！
専用アプリ「スマートHEMSサービス」へAiSEG�は�台しか登録できません。

対象機器 ▼

マルチエアコン

パナソニック スマートH E M Sで できること

Panasonic AiSEG� 以外をお使いの方
他社HEMSへの接続に必要なもの

別売品

無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）（CF-TC�B）

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口
����-���-���
［受付時間］���日／�:��～��:�� ※携帯電話からもご利用になれます。○上記番号がご利用できない場合 ��-����-����

別売品

無線アダプター（CF-TA�）

詳しくはWEBで！

AiSEG�

検索●「畳数のめやす」は、おもに冷房時です。同時運転、暖房時の適用畳数は、P.���～���の「マルチエアコン冷暖房のめやす」
でご確認ください。
●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」
運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。
マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風のみの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

��フリーマルチ� ～ � 部 屋 までを、� 台 の 室 外 機 で。

エアコン（室外機）

室外機���� 年度

省エネ基準
クリア

CU-M���D�
本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

お もな 特 長（��+��クラス�室運転の場合）
期間消費電力量�,��� kWh

さらに、耐久性
にも配 慮

電源

接続電線

二室用室外機

エアコンの頭脳とも言える、室 外 機のプリント基 板 をしっかりコ ーティ
ング。絶 縁 劣 化 による故障を防止。

三心

���%

許容配管長
（一室）�� m

追加チャージ量

期間消費電力量

�,���

接続電線

w
kWh

外
（単-���直結・��A）
三心��m

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

接続電線

外
（単-���直結・��A）
三心

許容配管長
（一室）�� m

追加チャージ量��m

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

許容配管長
（一室）��m

追加チャージ量三室 用室 外機

三心接続電線

四 室用室 外機

CU-�M���D�
本体希望小売価格

��m

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

��%

�,���

外
電源 （単-���直結・��A）

接続電線

三心

A室
φ�.��（�分）φ�.��（�分）+Ⓒ��mm+Ⓓ��mmB室
φ�.��（�分）φ�.��（�分）

���mm
���mm

���mm

A室
φ�.��（�分）φ�.��（�分）B室φ�.��（�分）φ�.��（�分）+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

液側
ガス側+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

許容配管長（一室）��m

追加チャージ量

���mm

�.�

��m

合計許容配管長

�� g/m（��m超） 許容高低差 �� m

新冷媒 採用A室

許容配管長（一室）��m

追加チャージ量B室

C室

液側 φ�.��（�分） φ�.��（�分） φ�.��（�分）
ガス側 φ�.��（�分） φ�.��（�分） φ�.��（�分）���mm

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

���mm
+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm（区分 Ⅸ）

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

w
kWh

���mm

新冷媒 採用（��＋��+��+��クラス�室運転の場合）
期間消費電力量

液側
ガス側（区分 Ⅸ）

合計許容配管長

�� g/m（��m超） 許容高低差 �� m

（��＋��+��クラス�室運転の場合）外
電源 （単-���直結・��A）

���mm+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm�.�

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

x

B室
φ�.��（�分）φ�.��（�分）

新冷媒 採用

本体希望小売価格

�,��� kWhA室φ�.��（�分）φ�.��（�分）+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm���mm（区分 Ⅸ）

合計許容配管長

�� g/m（��m超） 許容高低差 �� m

CU-�M���D�
期間消費電力量

液側
ガス側

�.�

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

x

���mm

新冷媒 採用

本体希望小売価格

kWh

���mm

+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

（区分 Ⅸ）

合計許容配管長

�� g/m（��m超） 許容高低差 �� m

CU-M���D�（��＋��クラス�室運転の場合）

���mm

�.�

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）（��＋��クラス�室運転の場合）

電源��

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

本体希望小売価格

�,���

背面
金網

w

外
（単-���直結・��A）

期間消費電力量

室外機熱交換器をガードして、性能低下を防止。

※ただし、接続可能範囲内

新冷媒 採用CU-M���D�

電源

コーティング

背面金網

組み合わせ能力パターンⒶバルブカバー Ⓑ取っ手部 Ⓒ前面：吹き出しグリル Ⓓ背面：脚部 Ⓔ前面：脚部

CU-M���D�
CU-M���D�（ CU-�M���D�除く） （ CU-�M���D�除く）

コーティング
プリント基 板

室外機定格

�.�

（区分 Ⅹ）

��m

合計許容配管長

�� g/m（��m超） 許容高低差 �� m

A室

���mm

B室

C室

���mm
+Ⓔ��.�mm+Ⓓ��.�mm
D室

液側 φ�.��（�分） φ�.��（�分） φ�.��（�分） φ�.��（�分）
ガス側 φ�.��（�分） φ�.��（�分） φ�.��（�分） φ�.��（�分）●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●掲載商品には据付桟は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。

A �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台B �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台

室内機�台を必ず接続してください。
接続可能範囲�.�～�.� kW※左記範囲外の組み合わせ
では運転できません。

�.� �.� �.� �.�
A �.� �.� のいずれか�台
�.� �.� �.� �.�
B �.� �.� のいずれか�台

室内機�台を必ず接続してください。
接続可能範囲�.�～�.� kW※左記範囲外の組み合わせ
では運転できません。

A �.� �.� �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台�.� �.� �.� �.�
B �.� �.� のいずれか�台

室内機�台を必ず接続してください。
接続可能範囲�.�～�.�kW※左記範囲外の組み合わせ
では運転できません。

�.� �.� �.� �.�
A �.� �.� �.�
のいずれか�台�.� �.� �.� �.�
B �.� �.� �.�
のいずれか�台�.� �.� �.� �.�
C �.� �.� �.�
のいずれか�台

室内機�台以上を必ず接続してください。
接続可能範囲�.�～��.�kW
A
B
C

D

※左記範囲外の組み合わせ
では運転できません。

�.� �.� �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台�.� �.� �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台�.� �.� �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台�.� �.� �.� �.� �.� �.�
のいずれか�台

室内機�台以上を必ず接続してください。
接続可能範囲�.�～��.�kW※左記範囲外の組み合わせ
では運転できません。

全 モ デル に 新 冷 媒〈 R �� 〉採 用 。
■組み合わせ室内機（写真は代表機種） ※掲載の機種・組み合わせでしか運転できません。
タイプ

クラス

�.�

壁掛け

CS-MJ□□�D�

天井ビルトイン〈�方向〉 天井ビルトイン〈�方向〉
CS-MB□□�DC�

CS-MB□□�DW�

（写真、
イラストはすべてイメージです）■ 設計・施工図■ 仕様一覧
■ フィルター部品適用一覧■ 適用部材■ 機能一覧

P.��
P.��
P.���
P.���・���
P.���・���

壁ビルトインフリービルトイン

床置き

CS-MB□□�DK�

CS-MB□□�DA�

CS-M□□�DY�

�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�

マルチエアコン

�.�

�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」
運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。
マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風のみの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

��フリーマルチ

清 潔 性 が 高 い 、お 部 屋 に 合 わ せてエアコン（室内機）

室内機

＊
＊
＊
HEMS連携 天井ビルトイン〈�方向〉 HEMS連携 天井ビルトイン〈�方向〉 HEMS連携

壁掛け

CS-MB���/���/���/���/���DC�

詳しくは次ページをご覧ください︒

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

��

化粧グリル
（別売品）
前面グリル
（別売品）

化粧グリル
（別売品）

JP�������A����X

JP�������A����X

JP�������A����X

JP�������A����X

CS-MB���DC�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-Wを使用した場合）

�.�

�.�

化粧グリル
（別売品）

-C ノーブルベージュ（マンセル番号：�.��Y �.��/�.��）CS-MB���DC�＊HEMS連携据付枠（別売品）-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

薄型
コンパクト

壁ビルトイン���,���

CS-MJ���D� -W/-C
本体希望小売価格

��,���円（税抜��,���円）（工事費別）
幅���・高さ���・奥行���mm
色：-Wクリスタルホワイト、-C ノーブルベージュ

CS-MJ���D� -W/-C円（税抜���,���円）（工事費別）
高さ���・幅���・奥行���mm＊CU-�M���D�とは接続できません。

CS-MB���DC�CS-MB���DK�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-W･T・WSを使用した場合）

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）

高さ���・幅���・奥行���mm

高さ���・幅���・奥行���mm

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格

��,���円（税抜��,���円）（工事費別）
幅���・高さ���・奥行���mm
色：-Wクリスタルホワイト、-C ノーブルベージュ

CS-MJ���D� -W/-C
本体希望小売価格

��,���円（税抜��,���円）（工事費別）
幅���・高さ���・奥行���mm
色：-Wクリスタルホワイト、-C ノーブルベージュ

CS-MJ���D� -W/-C
本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
幅���・高さ���・奥行���mm
色：-Wクリスタルホワイト、-C ノーブルベージュ

CS-MJ���D� -W/-C
本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
幅���・高さ���・奥行���mm
色：-Wクリスタルホワイト、-C ノーブルベージュ

CS-MJ���D� -W/-C
本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
幅���・高さ���・奥行���mm
色：-Wクリスタルホワイト、-C ノーブルベージュ

CS-MB���DC�CS-MB���DK�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-W･T・WSを使用した場合）

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）

高さ���・幅���・奥行���mm

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
高さ���・幅���・奥行���mm

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-W･T・WSを使用した場合）

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）

高さ���・幅���・奥行���mm

高さ���・幅���・奥行���mm

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
CS-MB���DC�CS-MB���DK����,���円（税抜���,���円）（工事費別）
CS-MB���DC�CS-MB���DW�

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
CS-MB���DK�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-W･T・WSを使用した場合）

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-WS・Tを使用した場合）

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（CZ-BKG��A、CZ-BKF�を使用した場合）

高さ���・幅���・奥行���mm

高さ���・幅���・奥行���mm

高さ���・幅���・奥行���mm

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
CS-MB���DC����,���円（税抜���,���円）（工事費別）
CS-MB���DW�

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-W･T・WSを使用した場合）

本体希望小売価格
���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
合計希望小売価格（別販化粧グリルCZ-BT��-WS・Tを使用した場合）

高さ���・幅���・奥行���mm

高さ���・幅���・奥行���mm

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）
であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●掲載商品には据付桟は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。
●記載のマンセル番号は参考値です。

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

（写真、イラストはすべてイメージです）

選 べ る室 内 機 。
フリービルトイン■ 設計・施工図
P.��・��～��■ 仕様一覧
P.���
■ フィルター部品適用一覧
P.���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧
P.���・���

＊別売品が必要です。
（「エオリア アプリ」はご使用いただけません。）＊
HEMS連携

床置き＊
HEMS連携JP�������A����X

耐 食 性 の高 い銅 管

室内機熱交換器に、耐食性の高い銅管久性を実現。

-T ブラウン（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）＊据付には、設置用部材（別売品）が必要です。P.��・��をご覧ください。

銅管を採用しています。腐食を防ぎ、高い耐-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

写真は電源箱を右側面に固定した場合です。

おもな特 長インテリアに調和する化粧グリル（別売品）をご用意。
化粧グリル（別売品）（��クラス用）幅���･奥行���mm
ホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）JP�������A����X

CZ-BT��-W

希望小売価格天井ビルトイン︿�方向﹀

高さ���・幅���・奥行���mm

本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
高さ���・幅���・奥行���（���※）mm
色：-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン

天井ビルトイン︿�方向﹀���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-M���DY� -W/-T

CZ-BT��-M��,���円（税抜��,���円） 希望小売価格 ��,���円（税抜��,���円）
ホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）CZ-BT��-W

希望小売価格ライトブラウン（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）CZ-BT��-T��,���円（税抜��,���円） 希望小売価格 ��,���円（税抜��,���円）
スーパーホワイト（マンセル番号：N�.�）CZ-BT��-WS

CS-MB���DA�

木目調

化粧グリル（別売品）（��～��クラス用）幅�,���･奥行���mm

希望小売価格

本体希望小売価格

JIS H���� C���� 準拠

木目調

CZ-BT��-M��,���円（税抜��,���円） 希望小売価格 ��,���円（税抜��,���円）
コンパクトタイプ
幅���･奥行���mm

ホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）HS-BT��-W

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）＊受注生産品です。
（納期が��～��日かかる場合があります）

化粧グリル（別売品）幅�,���・奥行���mm
スーパーホワイト（マンセル番号：N�.�）CZ-BT��-WS

希望小売価格ライトブラウン（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）CZ-BT��-T��,���円（税抜��,���円） 希望小売価格 ��,���円（税抜��,���円）

本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
高さ���・幅���・奥行���mm

CS-M���DY� -W/-T
本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
高さ���・幅���・奥行���（���※）mm
色：-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン

CS-M���DY� -W/-T
本体希望小売価格

���,���円（税抜���,���円）（工事費別）
高さ���・幅���・奥行���（���※）mm
色：-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン※背面の突起部を含む

壁ビルトイン

CS-MB���DA�CZ-BKG��A

希望小売価格和風グリル

CZ-BKG��A��,���円（税抜��,���円） 希望小売価格 ��,���円（税抜��,���円）
洋風グリル（マンセル番号：�YR �.�/�.�）CZ-BKG��A-W

希望小売価格

和風グリル（総檜製）〈デラックスタイプ〉

CZ-BKG��A

マルチエアコン

前面グリル（別売品）高さ���･幅���mm

和風グリル〈見切り代寸法ワイドタイプ〉（土壁などに）��,���円（税抜��,���円） 希望小売価格 ��,���円（税抜��,���円）
高さ���･幅���mm

室内機用据付枠（別売品）高さ���･幅���mm

CZ-BKF�
希望小売価格�,���円（税抜�,���円）●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」
運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。
マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風のみの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

��フリーマルチ

エオリアなら、マルチエアコンも、こエアコン（室内機）＊
HEMS連携壁掛け＊別売品が必要です。
（「エオリア アプリ」はご使用いただけません。）

エアコン内 部 を清 潔 に、お部 屋 の空 気 をすこやかに

ナノイーＸ（�.�兆）

ホコリレスコーティング（熱交換器）

�.�℃刻みで設定可能-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） リモコンホルダー同梱

内部クリーン

抗菌エアフィルター

-C ノーブルベージュ（マンセル番号：�.��Y �.��/�.��）防汚・防カビコーティング（送風ファン）
クリーンフィルター

JP�������A����X

クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF��

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約�年

カビストッパー 交換用 CZ-SW�AK〈別売・取付可能〉
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約�年

天井ビルトイン〈�方向〉

CS-MB���DC�

ホコリレスコーティング（熱交換器）＊
HEMS連携

�.�

�.�
●

�.�

�.�

●

�.�

●

コンパクト設 計 （CS-MB���/���/���/���/���DC�）
天井ふところ���mmで設置可能。

CS-MB���/���/���/���/���DC�

カビの栄養源となる
ホコリや油をつるっと洗浄！

高さ

��� mm�.�

●●ダブル 根 太 の 間 にもぴったりです。

JP�������A����X

�.�℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

除菌フィルター 交換用 CZ-SAF��

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約��年

脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD��A

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約��年

カビストッパー 交換用 CZ-SW�AK 〈別売・取付可能〉＊

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約�年＊カビストッパーは、除菌フィルターまたは最大�枚まで脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。（MB���DC�は�枚まで）＊
HEMS連携内部クリーン

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

��年交換不要「除菌」※� フィルター��年交換不要「脱臭」※� フィルター（交換めやす）（交換めやす）

�.�

�.�

●

●

�.�

除菌フィルター 交換用 CZ-SAF��

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約��年
脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD��A
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約��年
カビストッパー 交換用 CZ-SW�AK 〈別売・取付可能〉＊
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約�年＊カビストッパーは、除菌フィルターまたは最大�枚まで脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。

��

�.�

●

�.�

●

●

�.�
●

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

��年交換不要「除菌」※� フィルター

�.�℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

�.�

エアコン内 部 を清 潔 に、お部 屋 の空 気 をすこやかに��年交換不要「脱臭」※� フィルター（交換めやす）化粧グリル（別売品）

カビストッパー〈別売・取り付け可能〉＊フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約��年ですが、半年に�回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。

内部クリーン

JP�������A����X

奥行き

エアコン内 部 を清 潔 に、お部 屋 の空 気 をすこやかに

化粧グリル
（別売品）

天井ビルトイン〈�方向〉●

��� mm

化粧グリル（別売品）
薄型
コンパクト

�.�

（交換めやす）カビストッパー〈別売・取り付け可能〉＊フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約��年ですが、半年に�回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。

ゾーン空 調で、シーンにあ わ せて快 適 に
食事のときは

食事中はダイニングを
中心に空調
�.�

�.�

部屋を広く使ってだんらんのときは両方に家族がいる場合はワイドに空調�.�

�.�

家族が集まる
リビングを
中心に空調
�.�

�.�
●

�.�
●

※�：
〈菌〉
【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく。減菌シャーレ上のフィルターに試験菌液を接種し、フィルムを被せ��時間培養。菌の数が、除菌なしに対して��％以上減少していることを確認。
（試験は�種類のみの菌で実施）〈カビ〉【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】ハロー法で測定【防カビの方法】防カビ剤を添着したフィルター【試験結果】試験番号������-�号 カビの生育が認められないことを確認。
〈ウイルス〉【試験機関】大阪府立公衆衛生研究所【試験方法】ウイルス感染価（TCID��）測定【抗ウイルスの方法】抗ウイルス剤を添着したフィルター【試験結果】大公研第���������号 ウイルスを��％以上抑制。
〈アレル物質〉【試験機関】信州大学【試験方法】ELISA法【除菌の方法】抗アレルゲン繊維を配合したフィルター【試験結果】信州大学報告書 スギ花粉アレルゲンを９９％以上抑制。 ※�：【試験方法】�㎥の容器内でタバコ�本ずつ喫煙を繰返し、冷房・暖房・送風運転を実施【脱臭の方法】フィルター基材に臭気吸着剤と遷移金属系触媒を添着【試験結果】�日タ
バコ��本（��畳相当）、年間���日運転時、��年相当後の脱臭効率が��%以上。
（当社調べ）

（写真、イラストはすべてイメージです）

こまで清 潔・快 適 。
壁ビルトイン
据付枠（別売品）＊
HEMS連携■ 設計・施工図
P.��・��～��■ 仕様一覧
P.���
■ フィルター部品適用一覧
P.���
■ 適用部材P.���・���
■ 機能一覧
P.���・���

＊別売品が必要です。
（「エオリア アプリ」はご使用いただけません。）

美しくお 部 屋 に溶 け 込 む、壁ビルトインタイプ
コンパクト設計

多彩なグリル

こだわりのインテリアになじむ�枚を、お選び（詳しくはP. ��へ）
いただけます。

前面グリル
（別売品）

四寸角柱の
半間幅にも
設置が可能です。

グリル寸法 ��� mm

エアコン内 部 を清 潔 に、お部 屋 の空 気 をすこやかに
�.�℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

JP�������A����X

除菌フィルター 交換用 CZ-SAF��

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約��年

脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD��A

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約��年
カビストッパー 交換用 CZ-SW�AK 〈別売・取付可能〉＊
希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約�年＊カビストッパーは、除菌フィルターまたは最大�枚まで脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。

フリービルトイン＊
HEMS連携

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

内部クリーン��年交換不要「除菌」※� フィルター＊フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約��年ですが、半年に�回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。
�.�

�.�
●

�.�

豊 富 な設 置パターン＊据付には、設置用部材（別売品）が必要です。
P.��・��をご覧ください。

床置き＊
HEMS連携

●

�.�

�.�

クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF��

希望小売価格：�,���円（税抜�,���円）交換のめやす:約�年

天井内にダクト配管

�.�
●

�.�

�.�
●

�.�

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

フラップの開き方を
暖 房、冷 房で変え、適した気 流で快 適に

�.�

�.�

クリーンフィルター

暖房時

�.�

抗菌エアフィルター

冷房時

�.�
●

�.�

�.�
●

マルチエアコン内部クリーン

JP�������A����X●

防汚・防カビコーティング（送風ファン）

ナノイーＸ（�.�兆）-T ブラウン（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）●�.�

エアコン内 部 を清 潔 に、お部 屋 の空 気 をすこやかに-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）�.�℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

�.�

下り天井を設け、その中にビ ダクトの活用により、吹き出し
ルトインすることもできます。 位置を自由に選定できます。

内部クリーン

�.�

�.�

下り天井に

一間幅、半間幅など、押入れの上下に美しく収まります。

�.�℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

�.�

さが

エアコン内 部 を清 潔 にJP�������A����X〈別売・取り付け可能〉（交換めやす）天袋・地袋に

写真は電源箱を右側面に固定した場合です。

カビストッパー��年交換不要「脱臭」※� フィルター（交換めやす）�.�
●●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」
運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。
マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風のみの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

��リプレース編

主要従来機種ごとに適用機種をピックアップ。
リプレース計画にお役立てください。

パナソニックは、多 彩 なラインアップと省エネ・省 施 工・省スペースでエアコンリプレースをサポートします。

����年モ旧タイプ、デルまでの従 来 機 種 から、最 新 の 天 井ビルトインエアコンへ（フリービルトイン天井内設置、����年モデルまでの高能力�.�・�.�kWクラス）

既存の天井開口部を「天井スペ ーサー」でカバー

旧タイプ（フリービルトイン天井内設置）、����年モデルまでの従来機種（高能力�.�・�.�kWクラス）設置の際に設けられた天井開口部は、リプレース部材「天井スペーサー」でカバー。省エネ性の高い最新機種へのリプレースが可能となります。
開 口 部 が 見えてしまう

既存のフリービルトイン（天井内設置）の
天井開口

グリルセットアップイメージ（CZ-BT��-Wとの併用設置例）

美 観 を損 ねず取り換え可 能

旧タイプ（フリービルトイン天井内設置）
からのお買い換えに
天井スペーサー〈別売品〉

HS-BT��S- W（ホワイト）、- M（白木）現行タイプの
化粧グリル

希望小売価格��,��� 円（税抜��,���円）

厚み��・幅����・奥行���mm、木製 ＊

天井
スペーサー

グリルセットアップイメージ（CZ-BT��-Wとの併用設置例）

従来機種�.�・�.�kWクラスからのお買い換えに
天井スペーサー〈別売品〉

CF-BT��S- W（ホワイト）、- WS（スーパーホワイト））、- M（白木）

希望小売価格��,��� 円（税抜��,���円）

厚み��・幅�,���・奥行���mm、木製 ＊●白木は塗装なしのため、化粧グリルの木目調とは色味が異なります。
＊受注生産部材です。納期に時間がかかる場合があります。●P.��～��、外形寸法図P.��もご覧ください。

既 存 の室 内 電 源 をそのままに、最 新 のビルトインエアコンへ
室外で電源が取 れない場合のリプレースに

室外電源対応機種へのリプレース時、「 電源切替ボックス」を利用することで、既存の室内電源をそのまま利用できます。

■対象機種 ＊当社シングルビルトイン��Ａブレーカー機種のみ

����年��月 発売予定
��A用 エアコン用電源切替ボックス

CF-BE��CS-UB���/���/���DC�
CS-B���/���DC�
CS-B���/���CC�

高さ��・幅���・奥行���mm ※仕様等は変更になる場合があります。

■対象機種 ＊当社シングルビルトイン��Ａブレーカー機種のみ
壁ビルトイン●ＡＤ品番はパナソニックリビング株式会社
システム部材開発センター取扱い商品です。 ���mm
詳しくは、電話�� - ���� - ����へお問い合わせください。

CS - B���/���CA�BAシリーズ

リプレース前

室外で電源が取れないときリプレース後

旧タイプのビルトインエアコン

最新のビルトイン
エアコン設置例

大きな工事は不要
在庫限定

本体吊り下げ時は天井面より約�mm下げてください。
本体

�

��

天井スペーサー HS - BT��S

旧タイプ〈フリービルトイン（天井内設置）〉設置時の天井開口
���×���

■スペーサー外形寸法図

化粧グリル CZ-BT������×���
天井スペーサー HS-BT��S-W/-M
����×���

注）必ず本体吊り下げ寸法をお守りください。

A

����
����

寒冷地エアコン「フル暖」天井ビルトインタイプ（室内直結���V）
��UBシリーズ（CS-UB���/���/���CC�）は、既存の室内電源を使用可能の 再 利 用 が 可 能 で す。 詳細はP.��をご覧ください。

（単位：mm）

����（開口部）
A
開口部

天井面

化粧グリル 天井スペーサー
約 mm CZ-BT�� （HS-BT��S）

既設配線

���
（開口部）
���
���

受注生産部材■据付工事説明（単位：mm）

既設配管

���mm

電源切替ボックス

電源切替ボックスを設置
すればリプレース可能

電源工事が必要パ ナ ソニック は

��mm

高さ��・幅���・奥行���mm

CS - B���/���/���/���/���CK�BKシリーズ

フリービルトイン

エアコン用電源切替ボックス

天井スペーサー HS - BT��S 開口寸法•吊ボルトピッチ図

��
�

断面A-A

��

����
����
����
���

（単位：mm）

��
（���）

��

���
���
天井 グリルセンター ���
ビルトイン
吊ボルト
天井開口
�
センター

�

対象品番

BCシリーズ��A用AD-CZ��DKB
希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CS - B���/���/���/���/���DC�CS - B���/���/���/���/���CC�

吹出口※

旧タイプ〈フリービルトイン（天井内設置）〉の天井開口���

天井ビルトイン（�方向）���BCシリーズ���

天井ビルトイン（�方向）

希望小売価格 未定�����UBシリーズ

���
���
���
���

対象品番

寒冷地エアコン
天井ビルトインタイプ

天井ビルトイン※ 化粧グリル
B□□�DC�開口 CZ-BT��外形

天井スペーサー
HS-BT��S 外形

旧タイプ〈フリービル
トイン（天井内設置）〉を、天 井スペ ーサー（HS-BT��S）を使い最新の天井ビルトイン
エアコンにリプレース
する際の関係寸法図※CS-UB□□�DC�
も同様

エアコンリプレース（製品入れ換え）ご検討の際には、従来機種と置き換え機種の製品仕様書、
外形寸法図（P.��～��参照）をご確認ください。
旧 フリービルトイン

従来機種が�.�～�.�クラス
従来機種
シングル
CS-B���GA�CS-BG��AA�CS-BG��FA�

対象機種

電源

種類
液側
ガス側
接続口径
ドレン 天井面からの
最大高さ
冷媒
配管

単－���V

シングル

シングル

室内機（直結）室外へ電源用配線工事が必要
既存の室内電源使用の場合

マルチ

室外機（直結）�心（φ�.�-�、φ�.�-�）or �心（φ�.�-�×�本）
FAタイプは�心（φ�.�）R��
φ�.��mmφ�.��mm
VP��mm

室外機（直結）機器をご用意��UB（室内直結）
別売部材をご用意
電源切替ボックス

�心（φ�.�）��UBに置換える
場合は�心（φ�.�）R��
φ�.��mmφ�.��mm
VP��mm

ドレン管の再利用には
接続位置修正が必要

���mm

���mm

開口調整が必要

別売部材をご用意
天井スペーサー
HS-BT��S-W/-M

天井開口寸法���mm×���mm

����mm×���mm

吊りボルトピッチ
ホワイト/ スーパーホワイト
化粧グリル ライトブラウン
木目調

���mm×���mm
CZ-BC�・CZ-BA�
ーー���mm×���mm
CZ-BT��-W・WS
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M

吊りボルトピッチ修正が必要

置換え機種
シングル

特記

旧 天井ビルトイン

新 天井ビルトイン

従来機種が�.�クラス

従来機種
シングル
CS-BG��AC�CS-BG��EC�
CS-BG��FC�

対象機種

冷媒
配管

受電ユニットCS-MB���DC�
単－���V

シングル

シングル

マルチ

室外機（直結）�心（φ�.�-�、φ�.�-�）or �心（φ�.�-�×�本）

内-外
接続電線

FCタイプは�心（φ�）R��φ�.��mm

種類
液側

ガス側

接続口径
ドレン 天井面からの最大高さ
天井開口寸法
吊りボルトピッチ
ホワイト/ スーパーホワイト
化粧グリル ライトブラウン
木目調

既存の室内電源使用の場合

マルチ機器をご用意��UB（室内直結）
別売部材をご用意
電源切替ボックス

室外機（直結）�心（φ�.�）��UBに置換える
場合は�心（φ�.�）R��
φ�.��mm
VP��mm

VP��mm

ドレン管の再利用には接続位置の
修正が必要

���mm

���mm

����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT�-W
ー
CZ-BT�-M����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT��-W・WS
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M

吊りボルトピッチ修正が必要
再利用不可

新・旧 天井ビルトイン 開口寸法 ＆ 吊ボルトピッチ図

��電源（旧）CS-BG□□AC�/EC�/FC�

黒 （旧）CS-BMG□□AC�/RC�シリーズ（旧）CS-BG□□MC�（旧）CS-BMG□□YC�シリーズ（旧）CS-B□□�CC�
青 （新）CS-B□□�DC�
（旧）CS-UB□□�CC�（新）CS-UB□□�DC�
CS-MB□□�DC�シリーズ

�����
（天井開口）

���（天井開口）�������

図面右側が接続
配管・ドレン位置

適用グリル

CZ-BT�-W/M

適用グリル

CZ-BT��-W/WS/T
CZ-BT��-M

マルチ

CS-BM���GA�
CS-BMG��/��AA�
CS-BMG��/��RA�
単－���V

置換え機種
シングル

CS-B���/���/���CC�CS-UB���/���CC�＊
CS-B���/���/���DC�CS-UB���/���DC�＊マルチ

CS-MB���/���DC�
単－���V

シングル

シングル

室内機（直結）マルチ

室外機（直結）�心（φ�.�-�、φ�.�-�）or �心（φ�.�-�×�本）
FAタイプは�心（φ�.�）R��
φ�.��mmφ��.�mm
VP��mm
���mm

室外機（直結）マルチ

室外機（直結）�心（φ�.�）��UBに置換える
場合は�心（φ�.�）R��
φ�.��mmφ�.��mm
VP��mm���mm

特記＊：「フル暖」タイプ��UB＝室内電源
��UB＝室外電源

シングル

室外へ電源用配線工事が必要
既存の室内電源使用の場合機器をご用意��UB（室内直結）
別売部材をご用意
電源切替ボックス

ドレン管の再利用には
接続位置修正が必要
開口調整が必要

別売部材をご用意
天井スペーサー
HS-BT��S-W/-M

���mm×���mm

����mm×���mm

吊りボルトピッチ
ホワイト/ スーパーホワイト
化粧グリル ライトブラウン
木目調

���mm×���mm
CZ-BC�・CZ-BA�
ーー���mm×���mm
CZ-BT��-W・WS
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M

吊りボルトピッチ修正が必要

置換え機種
シングル

特記

従来機種が�.�～�.�クラス
シングル

対象機種

電圧

電源

受電ユニット
内-外
接続電線
種類
液側

ガス側

接続口径
ドレン 天井面からの最大高さ
天井開口寸法
吊りボルトピッチ
ホワイト/ スーパーホワイト
化粧グリル ライトブラウン
木目調

従来機種
シングル

CS-BG��/��AC�CS-BG��/��EC�
CS-BG��/��FC�

CS-B���/���CC�

マルチ

CS-BMG��/��AC�
CS-BMG��/��RC�
単－���V

シングル

室内機（直結）マルチ

室外機（直結）�心（φ�.�-�、φ�.�-�）or �心（φ�.�-�×�本）
FCタイプは�心（φ�.�）R��
φ�.��mmφ��.�mmマルチ
単－���V

シングル

室外機（直結）���mm

����mm×���mm
���mm×���mm ※CZ-BT�-W
ー
CZ-BT�-M

CS-MB���/���DC�
単－���V

シングル

室外機（直結）マルチ

マルチ

�心（φ�.�）�心（φ�.�）��UBに置換える
場合は�心（φ�.�）

φ�.��mmφ�.��mm

室外機（直結）R���A
φ�.��mm
VP��mm

VP��mmCS-B���/���CC�CS-UB���CC�＊
CS-B���/���DC�CS-UB���DC�＊

���mm

����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT��-W
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M

室外機（直結）＊：「フル暖」タイプ��UB＝室内電源
��UB＝室外電源

シングル

既存の室内電源使用の場合機器をご用意��UB（室内直結）
別売部材をご用意
電源切替ボックスR��φ�.��mm
VP��mm
���mm

����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT��-W・WS
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M※ドレン管の再利用には接続位置の修正が必要※吊りボルトピッチ修正が必要※再利用不可

従来機種が�.�～�.�クラス（BG□□MC�、BMG□□YC�シリーズ）
対象機種

��

���
（吊ボルト）
����（天井開口）
���（吊ボルト）
����（天井開口）

��

内-外
接続電線

従来機種

CS-B���/���/���/���/���/���GA�CS-BG��/��AA�CS-BG��/��FA�
CS-BG��/��AAL�

天井開口寸法

電圧
電源

��

吹出口
（下面）

�� ���

�

天井開口
センター

受電ユニット

種類
液側
ガス側
接続口径
ドレン 天井面からの
最大高さ
冷媒
配管

��

��

��

グリル
センター

�� ��� ��� ���� ��� ��� ��������� ���

���
（化粧グリル）����（化粧グリル）化粧グリルサイズは共通

��

電圧

��

（単位：mm）

天井開口センターを基準に吊ボルト位置を示す寸法図
��

対象機種

冷媒
配管

φ�.��mmφ�.��mm

シングル

シングル

室外機（直結）室内機（直結）従来機種が�.�～�.�クラス＊：「フル暖」タイプ��UB＝室内電源
��UB＝室外電源

マルチ

CS-BMG��AC�
CS-BMG��RC�
単－���V

電圧

電源

CS-B���CC�CS-UB���CC�＊
CS-B���DC�CS-UB���DC�＊マルチ※最新の機種については、サイトへの登録が準備中の場合があります。

シングル

室外機（直結）マルチ

www�.panasonic.biz/scvb/a�A/top.G��

＊：「フル暖」タイプ��UB＝室内電源
��UB＝室外電源

CS-MB���DC�

単－���V

内-外
接続電線

特記

マルチ

CS-BM���GA�
CS-BMG��AA�
CS-BMG��RA�

受電ユニット置換え機種
シングル

CS-B���/���CC�CS-UB���CC�＊
CS-B���/���DC�CS-UB���DC�＊

マルチ

電圧

新 天井ビルトイン

製品仕様・図面データのダウンロードは、こちらから！

冷媒
配管

受電ユニット
内-外
接続電線

種類
液側

ガス側

接続口径
ドレン
天井面からの最大高さ
天井開口寸法
吊りボルトピッチ
ホワイト/ スーパーホワイト
化粧グリル ライトブラウン
木目調

シングル

CS-BG��/��/��/��/��MC�

従来機種
シングル

マルチ

CS-BMG��/��/��/��YC�
単－���V

シングル

室内機（直結）CS-B���/���/���/���/���CC�

単－���V

シングル

室外機（直結）マルチ

マルチ

�心（φ�.�）�心（φ�.�）

室外機（直結）R��
φ�.��mmφ�.��mm
��MC�、��/��YC�はφ��.�mm
VP��mm
���mm
����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT��-W
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M

室外機（直結）

置換え機種
シングル

CS-B���/���/���/���/���CC�CS-UB���/���CC�＊
CS-B���/���/���/���/���DC�CS-UB���/���DC�＊マルチ

CS-MB���/���/���/���DC�
単－���V

シングル

室外機（直結）マルチ

室外機（直結）R���A
φ�.��mm�心（φ�.�）��UBに置換える
場合は�心（φ�.�）R��
φ�.��mm

VP��mm
���mm
����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT��-W
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M

VP��mm
���mm
����mm×���mm
���mm×���mm
CZ-BT��-W・WS
CZ-BT��-T
CZ-BT��-Mφ�.��mm特記＊：「フル暖」タイプ��UB＝室内電源
��UB＝室外電源

シングル

既存の室内電源使用の場合機器をご用意��UB（室内直結）
別売部材をご用意
電源切替ボックス

φ�.��mm

再利用可能��リプレース編
天井ビルトイン 旧 高能力

新 高能力

従来機種
シングル

置換え機種
シングル

対象機種

電源
冷媒
配管
ドレン
天井
開口

化粧
グリル

単－���V

電圧

CS-B���/���CC�
CS-B���/���DC�CS-UB���DC�＊単－���V

受電ユニット

シングル

シングル

種類
液側
ガス側
接続口径
天井面からの高さ
再ドレンアップ最大高さ

�心（φ�.�）R���A
φ�.��mmφ�.��mm
VP��mm���mm
���mm

�心（φ�.�）

室外機（直結）内-外接続電線

天井開口寸法スーパーホワイトホワイト
白木化粧グリル寸法
フレッシュホワイト
ホワイト
スーパーホワイトブラウン
木目調

����mm×���mmーーー����mm×���mm
CZ-BT��-WF
CZ-BT��-W
ー
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M＊：「フル暖」タイプ��UB＝室内電源
��UB＝室外電源

受注生産部材■据付工事説明 注）必ず本体吊り下げ寸法をお守りください。
本体吊り下げ時は天井面より約�mm下げてください。

天井面

本体

室外機（直結）R��
φ�.��mmφ�.��mm
VP��mm
���mm
���mm

天井スペーサーCF-BT��S

化粧グリル 天井スペーサー
CZ-BT�� （CF-BT��S ）約 mm

�■スペーサー外形寸法図 （単位：mm）

����mm×���mm

CF-BT��S-WS
CF-BT��S-W
CF-BT��S-M
����mm×���mmーCZ-BT��-W
CZ-BT��-WS
CZ-BT��-T
CZ-BT��-M����（開口部）

開口調整が必要A

別売部材をご用意
天井スペーサーCF-BT��S

開口部
����
����

パナソニックは

A

��
�
���
���

CS-B���/���CC�

特記

���
（開口部）

従来機種が�.�・�.�クラス

断面A-A

既 設 配 管 既 設 配 線 の再 利 用 も可 能 。 ●壁のやり直しが不要●工期を短縮できる

従 来のリプレースは … 大きな工 事が必 要でしたが最 低 限の工 事 だ けでO Kに。カンタンにリプレースできます！

既設 配管 の再利用について

以下の作業を行うことで、既設配管〈冷媒R��・R���A仕様〉を再利用することができます。
＜施工時の留意点＞

作業の流れ● 配管の厚みが０．
８ｍ ｍ以上であることをご確認ください。
（JIS規格の配管）● 配管内にゴミ・水分が混入しないよう、先行配管工事時にはキャップをする等、ご配慮ください。

➀ オイル回収運転（強制冷房運転）

シングルタイプ：約��分以上の運転を行ってください。
マルチタイプ ：約��分以上、全室の室内機の運転を行ってください。

いずれも配管長にかかわらず、上記の時間、運転が必要です。その後、ポンプダウン運転を行ってください。

エアコンの故障等で、この作業ができない場合は、補修部品「パイプクリーンキット（品番：CWY���）」等で、配管内のオイルやゴミ等の回収＝配管洗浄を行ってください。

➁ ポンプダウン運転（冷媒回収）♦オイル色見本

ポンプダウン運転を行います。

■はオイル汚れの目安です。既存のオ
イルの汚れ具合を確認してください。
（ご参考）
オイルの色番号：ASTM#�

➂ 圧縮機オイルの確認

エアコンのご使用条件や設置状態によっては、オイル回収運転、ポンプダウン運転ができても、圧縮機のオイルが汚れている
場合があります。この場合は、配管洗浄が必要です。上の色見本以下であれば、再使用できます。これ以上の場合は、洗浄もし
くは新規配管工事を行ってください。
〈オイル色の確認方法〉配管を外し、綿棒で配管内のオイルを適量ふき取ります。

➃ 接続部の再加工

既設配管のフレア接続部は加工劣化を起こしていますので、必ず新たにフレア部の再加工を行ってください。

既設 配線 の再利用について

check! チェックフロー

既設の内外接続線にキズ等がなく、導線と大地間をDC���Vメガ計で測定すると���MΩ以上ありますか？

Yes

既設の内外接続線の本数が�心線以上（�心線�本含む）になっていますか？

Yes

既設の内外接続線の太さは白黒線がφ�.�※ですか？

Yes

配線の再利用が可能（留意点を確認し、施工してください）��

No

check! チェックフロー
ポンプダウン
運転ができる

Yes

圧縮機オイルの色がオイル色見本以下

Yes

既設配線の再利用は
できません

No

Yes

冷媒回収後の配管洗浄
配管内のオイルやゴミ等の回収
配管洗浄ができるNo

配管は交換が必要

配管の再利用が可能＜配管径が異なる場合＞● 既設配管が２分（φ６.３５ｍ ｍ）
・４分（φ１２.７ｍ ｍ）の場合、異径継手（現地調達）を使用することで、２分（φ６.３５ｍ ｍ）
・３分（φ９.５２ｍ ｍ）機種に再利用可能です。

＜施工時の留意点＞ 下図例は室外電源タイプの室外機
電源電線

No
No

No

室内外接続電線

黒

白

赤

絶縁テープ

不要な線の
銅線部分を切断青＜施工時の注意点＞

コード止め具「 内線規定」に●配線工事は、電気工事士の資格がある方が「電気設備に関する技術基準」、
従って施工してください。
●不要な線の銅線部を確実にペンチ、ニッパ等で切断し、切断面をテープにて絶縁します。
（テープは３回巻以上）●配線はコード止め具で確実に固定します。
（手で強く引っ張って動かないことを確認してください）●銅線表面の酸化皮膜がひどく導通しない場合は、新たに剥き線を作ってください。

※内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して３心φ２.０ｍ ｍを推奨します。
ただし、最大電流値１５Ａ以下の機種かつ内外接続電線の長さが１０ｍ以下の場合に限り、
３心φ１.６ｍ ｍも使用できます。
（ 内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。）

設計・施工編

パナソニックは、省 施 工！

さまざまな親 切 設 計で

パナソニックは、下桟がすっぽり外せる
左右が取り外せる

左L板

スムーズで、すばやい施 工をサポートします。

下桟も取り外せる

作業スペースが広い

メンテナンスもラク

すっぽり外せる

右L板

下フラップが取り外せる【安全のため】・お客様ではなく、販売店・施工業者様にて取り外してください
・必ず電源プラグを抜いた状態で作業してください

さらに、室内機の壁面からの浮き防止を強化（GX・N・K シリーズ除く）
従 来 、室 内 機（ 下 部 ）は 、本 体
台枠のツメ部 だ けで据付板に固定。壁面からの浮きが生じる
場合がありました。

据付板にネジ受けを設け、ネジ（�本）を同梱。機種によって＊「本体固定補助具 」も同 梱 。室 内 機の浮きが発 生する
場合に使えます。

ツメ部だけで据付板に固定していた＊LX・HX・UXシリーズのみ

NEW

ネジや固定補助具で「浮き」を防止● 据付板にネジ受け ● ネジ（�本）を同梱 ● 本体固定補助具（�個）（LX・HX・UXシリーズ）

J・Fシリーズがデザイン一新、左配管時の施工性が大きく向上
建築的フォルムの新デザイン

本体を浮かすキックスタンド搭載

前面枠の着脱がすぽっと簡単

フラット＆スクエアなシルエットが美しい、建築的フォルム。エッジ部分のデザイン処理は、見る人に堅牢な印象を与えます。

新たにキックスタンドを搭 載 。本 体
裏から引き出せば、簡単に本体を浮かせ、保持することが可能となり、作業性がUPしました。

前 面 枠 が 下 桟 と一 体 化 。スライド 下桟を外しても台枠との干渉で作業
ロック機 構 の採 用で、レバーをスラ しにくい左 配 管の接 続 をラクに。台イドするだけで、すぽっと着脱。作業 枠固定爪（左）を別ピース化、作業中
やメンテナンスが簡単に。
は 畳 めるように。作 業スペ ースが広がり、施工性が革新しました。

動画でチェック

もちろん、右配管時の施工性もアップ

電 源 部 の 間 口 を大きく、引っかかりにくく改 善 、
Φ�.�mmの接続電線も、従来よりもスムーズに取り回せます。
●接続電線が挿入しやすく ●据付板の強度がアップ

NEW

施工もメンテナンスもラク

台枠固定爪（左）がクルッと畳める

作業スペースが広びろ

レバー（�か所）をスライドさせて着脱

寒冷地で、室外機に後付けできるヒーターをご用意

凍 結 防 止ヒ ーター（ 別 売 品 ）HX シリーズ ����年モデル用

エアコン取り付け時、現地で室外機に後付けできるヒーターが、HXシリーズも適用に。
積雪が多い地域でご活用ください。

機種（能力（クラス））
によって、適用品番、同梱品が異なります。
（写真はCF-UE�です。）
����年以前のモデルには取り付けができません。

＜ 凍結防止ヒーター＞

CF-UE� 希望小売価格 ��,���円 円（税抜��,���円）
�.�kW～�.�kW用(���V)＜ 凍結防止ヒーター＞

CF-UE� 希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）
�.�kW～�.�kW用(���V)

施工については動画でチェック＜ 凍結防止ヒーター＞

CF-UE� 希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）
�.�kW、�.�kW用(���V)��

設計・施工編

フィルターお掃除ロボット（自動排出方式）搭載エアコンの設置について

排気ホースの接続工事が必要です。

付属品一覧

HX・EX・EL シリーズ
UX・TX シリーズ
備考

排気ホース/�本（φ��.�mm：L�m）

ダクト
カウス/�個必要な長さにカットして使用します。
（本体との接続固定具はホースに接続されています）
排気ホースの許容長は�mです。
（曲がり��°×�か所）

排気ホース先端に取り付けます。

ダクトカウスに当たるまで（ダクトカウ
スなしの機種は、排気ホース先端に当たるまで）ねじ込みます。
（約�回転）

先端
カバー/�個先端カバーの開口部が下向きになるようにします。

※〈別売品〉延長用 排気ホース CF-HV� 内径φ��.�mm×�ｍ パナソニック（株）空質空調社製

工事の準備

前面パネル、センサー部の表面にキズが付かないように、注意してください。

排気工事（右配管の場合）❶排気ホースを、室内機本体背面の排気口に接続します。
❷本体背面へ排気ホースを収納、引き回します。
（左後・左下・左横配管の場合は必ずドレンホー
スを差し換えてください。）＊差し換え後は、必ずドレンホースが根元まで挿入されている事をご確認ください。

❸配管押さえバンドを組みます。バンド部Ａとツメ部
Ｂを組み合わせてご使用ください。バンド部Ａの上
下挿入にご注意ください。
（間違って挿入した時は、引き抜いてやり直してください。）
バンド部A

ツメ部B

隠ぺい配管仕様での排気ホース設置について
隠ぺい配管時の排気ホース出代について

屋内壁面からの出代を以下の通り確保してください。
ホース
出代

���mm

約

ひっかけ部を下にする
隠ぺい配管用
排気ホース（�m）

フィルターお掃除機能❹排気ホースを製品本体背面に沿わせ、配管押さえバンドで固定してください。
＊はみ出したバンドはニッパ等で切断してください。

❺室内機を据え付けます。接続配管・
電線・排気ホース・ドレンホース（下側）を整えビニールテープで数か所固定し貫通穴に通します。小さな貫通穴に通す場合は、延長用
フレアパイプ（ＣＺ-３ＥＦ１ＨK�／４
ＥＦ１ＨK�〈パナソニック（株）エレク
トリックワークス社製〉）を使用すると通しやすくなります。

❻排気ホースジョイントと先端カバーを取り付けます。

排気ホース先端を貫通穴より
��mm（ダクトカウスなしの機種は
��mm）出るようにカットします。

排気ホース先端にダクトカウスを取り付け、ジョイントをダクトカウスに当たるまでねじ込みます。
（ダクトカウスなしの機種は、ジョイントをホース先端に当たるまでねじ込みます。）（約�回転）

先端カバーのツメ�か所を排気ホースジョイントにカチッというまで差し込み隙間をパ
テで埋めます。
（先端カバーは
開口部が下向き）

先端カバーを壁面に固定する場合（壁面がネジ取り付け可能である場合に限ります）

壁面に取り付ける反対側のネジ
穴リブをニッパ等でカットします。

ネジ穴リブカット状態

ネジ（市販品）で先端カバーを壁面に水平に固定します。

❼内部のダンパーがスムーズに動作することを確認します。

「フィルターお掃除ロボット」（自動排出方式）搭載エアコン対応アクセサリー＜排気ホース＞（隠ぺい配管用セット） ＜排気ホース＞（延長用セット）

CF-HV�A

CF-HV�

＜セット内容＞
ホース（内径φ��.�mm×�m）、ジョイント、先端カバー、ダクトカウス＜セット内容＞
ホース（内径φ��.�mm×�m）、ジョイント（スペーサー付き）

CF-HV��ACZ-HV�

＜セット内容＞
ホース（内径φ��mm×�m）、ジョイント、先端カバー、ダクトカウス＜セット内容＞
ホース（内径φ��mm×�m）、ジョイント（スペーサー付き）

CF-HV�-�CZ-HV�-�

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）＜排気ホース＞（隠ぺい配管用セット） ＜排気ホース＞（延長用セット）

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）＜ジョイント＞（排気ホース用）
希望小売価格���円（税抜���円）＜セット内容＞
ジョイント（内径φ��.�mm）（スペーサー付き）

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）＜ジョイント＞（排気ホース用）
希望小売価格���円（税抜���円）＜セット内容＞
ジョイント（内径φ��mm）（スペーサー付き）

施工チェック実施項目■排気ホース適用一覧

★在庫限定

発売年度
適用機種（シリーズ） 隠ぺい配管用
����年 HX・EX・UX・TX
����年 HX・EX・EL・UX・TX
CF-HV�A
����年 X・EX・UX・TX
X・EX・UX
����年
TX
CF-HV��AX・UX
CF-HV�A����年
EX・TX
CF-HV��A
CF-HV�A
WX・X
CF-HV�A
UX
����年
CF-HV��A
AX・EX
CZ-HV�K★
TX
CF-HV�AWX・X
����年
CZ-HV�K★
AX・EX・TX
CF-HV�A
WX・X・UX����年
CZ-HV�K★
EX
����年 フィルターお掃除ロボット搭載
CZ-HV�K★
エアコン全機種～
����年 （自動排出方式タイプ）

延長用

CF-HV�CZ-HV�
CF-HV�CZ-HV�
CF-HV�CZ-HV�
CF-HV�CZ-HV�
CF-HV�CZ-HV�CZ-HV�

CZ品番は、パナソニック（株）エレクトリックワークス社取り扱い商品です。
詳しくはTEL����-���-���（商品ご相談窓口）までお問い合わせください。

必ず行って
ください

➀ 排気ホース接続確認 ➁パネルを開け、緩衝材・テ−プを取りはずす ➂フィルターがはまっているかチェック ➃ 試運転（約��分間）
１）風向ルーバー、お掃除機能の動作チェック。
２）選択した運転（冷房・暖房）での動作チェック。試運転が正常に終了するとそのまま設定した運転を継続します。
＊動作チェック運転は中止できませんので、リモコンのボタン等は押さずにそのままお待ちください。＊動作チェックモードのため、実運転とは異なります。
＊試運転中にエラーが発生した場合は、注意音で異常をお知らせします。＊上記試運転を途中で停止させた場合、再度試運転を行ってください。

接続配管について
ご注意

��

排気ホース
ジョイント/�個

市販の接続配管を使用する場合●「JIS H ����」に定められている「銅管（リン脱酸銅継目無管（C����T））」
で、配管肉厚は�.�ｍ ｍのものをご使用ください。
●配管内へ異物（油分、水分等）が混入しないように接続してください。

「冷房」「暖房」のいずれかのボタンを押して動作チェックを行ってください。

工事性に関して

HA JEM-A （JEMA標準HA端子-A）

日本電機工業会規格JEM����「ルームエアコンHA端子」に適合するHA端子を装備。このJEMA
標準HA対応ルームエアコン（本カタログ掲載全機種）は、HAシステムにおけるIFU（インターフェー
スユニット）またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。ＨＡ端子の位置は本体に同梱されている据付説明書をご確認ください。据付説明書は製品仕様・図面等データダウン
ロードサービス www�.panasonic.biz/scvb/a�A/top.G�� から入手できます。

動画でチェック

フィルターお掃除ロボット搭載エアコンのダストボックス方式への切り換えについて

お手持ちの工具でカンタンに切り換えられます。
（切り換えた場合は、お客様にお手入れについてご説明ください。
）

ボックス方式への切り替え作業（機器の写真は��Xです。）❶ 前面パネルを開けます。

❷ 左端のダストボックスのふたを外します。

❸中のパーツのネジを外し抜き取ります。

❹フィルター扉のロックを外し（オレンジ留め具�か所）扉を開けます。

（固い場合はラジオペンチ等を使用）
このパーツ（ブラシクリーナー下部ユニット）はもう使いません。
取り外したパーツとネジは、お客様に保管をお願いしてください。

このふたとネジは❼で使います。
❺ ダストボックスの固定具（�か所）を外します。

❻ ダストボックスを取り出します。

❼ダストボックスのふたを開いて取り付け、 ❽ 固定具を２つとも外し、ネジで固定します。
上下を逆さにして再度差し込みます。
固定具を外し９０°に開くと「ダストボックス方式」
表示に上下を逆さにしてダスト
ボックス
底面の突起に引っ掛けてスライド

マイナスドライバーなどで固定具の奥を押しながらツメを下にスライド（反対側も同様）

再度差し込む（反対側も同様）

ネジ止め❾ダストボックスを取り付け、フィルター扉を閉めてロックします。
（オレンジ留め具３か所）
前面パネルを戻せば、作業は完了です。

切り換え作業後はこの文字が正面から見えるようになっています。

工場出荷時はこちら

リモコン設定（通電後）（機器の写真は��Xです。EX・EL・TXシリーズは、リモコン表示が異なります。）
必ず行ってください

ダストボックス方式へ切り替えたら忘れずに設定変更ください❶「メニュー」ボタンを��秒長押し。
「排気」と表示されたら「決定」ボタンを押してください。

❷「自動」の表示が点滅したら「すすむ」「もどる」ボタンで「ボックス」を表示させてください。

「排気」が表示されるまで押し続ける❸「ボックス」を表示させて「決定」ボタンを押してください。

受信音が鳴ることを必ず確認してください。

＜リモコン設定のチェック方法＞「メニュー」を押し、「もどる」を複数回押し続けると、「お手入れ間隔」が表示されることを確認。

お客様への説明（機器の写真は��Xです。EX・EL・TXシリーズは、リモコン表示が異なります。）❶本体「お掃除」ランプが点滅したら、ダストボックスのお手入れが必要です。
リモコンの「お知らせ」ボタンを押すと、「ボックスお手入れ」と表示もされます。

点滅

かつ❷本体からダストボックスを取り出し、溜まったホコリを掃除機で吸い取ってください。

❸ お手入れ後は、リモコンでリセット操作をしてください。
➀リモコン「お掃除タイマー」

�秒押し➁「お手入れ完了」表示➂「決定」ボタンを押す��設計・施工編
動画でチェック

換気・除加湿ユニット（給気ユニット）搭載エアコンの設置について

給気ホースの接続工事が必要です。

付属品一覧

備

直管ジョイント

左配管（下出し）のとき使用します。

LXシリーズ
室外機 付属品

L字管ジョイント

給気ホース/�本（φ��mm：L�m）

右配管（横・後ろ・下出し）
・左配管（横・後ろ出し）のとき使用します。

● 配管の引き出し位置に合わせて、L字管、または直管の、いずれかのジョイントを接続します。
（使わない方のジョイント部は切断してください）

給気ホースの接続（室内機）
右配管（横・後ろ・下出し）
左配管（横・後ろ出し）のとき

左配管（下出し）のとき❷ 給 気 ホ ー ス を 軽く引っ張り、ツメが固定されていることを確認する。

❸直管ジョイント部をまっすぐ切断する。

❶直管ジョイントを給 気 ホ ース接 続部に差し込む。

❷ 給 気 ホ ー ス を 軽く引っ張り、ツメが固定されていることを確認する。

❸L字管ジョイント部をまっすぐ切断する。

● 左横出しの場合

室外機に接続● 左後ろ出しの場合

給気ホース接続時

給気ダクトより下側にホースを引き回さな
いでください。
（壁からの給気ホース取り
出し位置（隠ぺい配管など）によっては、トラップができやすいためご注意ください）
給気ダクト❶給気ダクトに給気ホースを差し込む。
❷給気ダクトサドルから��～��mmの位置に給気ホース固定バンド（付属品）で固定する。

リモコンで給気ホースの長さを設定● 通電後、必ず設定してください。

❶
❷

給気ホース

給気ホース

を��秒間、長押しし、表示されたら、 を押す。
（

を押して設置したホースの長さを選ぶ。

❸

を押す。
（受信音“ピッ”）●「未設定」のまま運転すると異常表示がされ運転が停止します。
● 給気ホース長が正しく設定されていないと、能力不足や異音の原因となります。

＜給気ホース＞（高断熱用）＜ホースジョイント＞（給気ホース用）

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格CF-HV��

CF-HV��

＜セット内容＞ ホース（φ��mm×��m）、Ｌ字継手装着済み＜セット内容＞ ホース（φ��mm×�m）、ホースジョイント同梱＜セット内容＞ ホース（φ��mm×��m）、ホースジョイント同梱��,���円（税抜��,���円）

希望小売価格��,���円（税抜��,���円）がを表示）

押すたびに「～�m」、「�.�m～�m」、「�.�m～�m」、「�.�m～�m」、「�.�m～��m」、「��.�m～」、「未設定」に換わります。

「換気・除加湿ユニット」搭載エアコン対応アクセサリー＜給気ホース＞（延長用）● 左下出しの場合

冷媒配管径 �分・�分：φ��mm以上 冷媒配管径 �分・�分：φ��mm以上

推奨 配管穴径

給気ホースの接続（室外機）

別売品一覧

断熱用ではありません。

❶ L 字 管 ジョイントを給 気 ホ ース 接
続部に差し込む。

配管のまとめかた＜給気ホース＞（隠ぺい配管用）

配管まとめ用
テープ/�巻�m

はみ出したバンドはニッパ等で切断してください。

● 給気ホースの許容長は��mです。
● 曲がり��°以上/鋭角にしない ×�回以内（��m時、L字管ジョイント含む）● 給気ホースの長さが��m以上になる場合は、高断熱用給気ホースの使用を推奨します。

考

CF-HV��A

給気ホース
固定バンド/�本��,���円（税抜��,���円）

CF-HV��-����円（税抜���円）

LXシリーズ 施工チェック実施項目必ず行ってください��➀ 通常の試運転を実施 ➁給気ホースの接続も確認

１）電源プラグを抜き、前面パネルを開け、ダストボックスと給気フィルターを、一旦取り外す。
２）ダストボックスと給気フィルターを外したまま、電源プラグを差し込み、リモコンの【換気切換】を押す。
３）約�分後、右図のように給気口に手を近づけて確認し、風が出ていれば正常です。
�）運転停止後、電源プラグを抜き、ダストボックスと給気フィルターを戻し、給気ホースの接続確認を終了します。

給気口

室内機の設置について（壁掛けエアコン）● 室内機本体は壁から左��mm以上、
右��mm以上（推奨 各��mm以上）離して設置してください。
● 取り付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。

（単位:mm）

より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。

● ★印は、
前面パネル開放時の必要最小スペースです。

■保証とアフターサービスに関するご注意
据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）へ設置した場合や改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

LX

HX

シリーズ シリーズ

天井隙間確保寸法��mm以上で据え付け可能（推奨��mm以上）
最低EX（イラストはHXシリーズで説明しています。）

シリーズ

���★
���

確保寸法

���

GX

J

シリーズ

K

シリーズ シリーズ

���

UX

シリーズ

���

���

���

室内機設置の際の注意

火災警報器（煙感知式）とエアコンの吹出し口は

�.�m以上 離して設置してください。
�.�m
以上

住宅用火災警報器（煙感知式）の設置が法律によって義務づけられました。

www�.panasonic.biz/jp/densetsu/
ha/residential-ﬁre-alarm/install��

施工性がアップ！詳しくは動画で確保寸法
最低 ��mm以上

���

���★
���

確保寸法
最低 �� mm以上

詳しくは

F

天井隙間確保寸法��mm以上���

天井隙間確保寸法��mm以上

ご注意

���

���★

���★
���

確保寸法
最低 �� mm以上

���
���

シリーズ シリーズ

天井隙間確保寸法��mm以上で据え付け可能（推奨��mm以上）

N

���★

確保寸法
最低 ���mm以上

���

���

TX

天井隙間確保寸法��mm以上������mm以上

EL

シリーズ シリーズ

天井隙間確保寸法��mm以上で据え付け可能（推奨��mm以上）
確保寸法
最低 ��� mm以上

���
���
���

��

���

���★
���
���

���

���

���

室外機の設置スペースについて●室外機の据え付けは、放熱に必要なスペースとして、
�cm
以上前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通 ��cm
以上
風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖��cm
房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があり
以上��cmます。 ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運以上
転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。 ●落
雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。 ●積雪により吸込口、吹出口がふさがれないようにしてください。 ●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。※壁掛けエアコン以外の機種については、技術資料等でご確認ください。

霜取り運転によるドレン排水について

暖房運転時のエアコンは、室外機が冷え、霜がつくため、霜取り運転を行います。溶けた霜はドレン水となって室外機から排出されますが、正常な状態ですので問題ありません。また、霜取り運転中は暖房運転が一時停止しますが、霜取り運転が完了すると自動的に暖房運転を再開します。

��設計・施工編

LXシリーズCS-���/���/���/���DLX、���/���/���/���/���/���DLX�

外形寸法図（単位:mm）

室外機
ドレンホース（接続口φ��.�）

※�
���

����

（���）

機外長 ※� （��）※�： ���/���/���/���DLX、���/���/���/���/���/���DLX�

（��）（���（ドレンホース長）
）

給気ホース
接続口

液側配管

ガス側配管

���.�

���

���.�

��

��

���

��

�

���

���

��� ��

���

��.�

（正面図）

据付板

��.�

���
���

本体外形

��

��

��

��

（右側面図）

�����※�：本体右出しの場合。
本体左出しの場合は���です。

据付板位置関係図（正面図）

（平面図）

���
���
���
���

（背面図）

���

（正面図）

外形寸法図（単位:mm）

��

��LX

室内機

※給気ホースの接続工事関連は��ページをご覧ください。

��

壁掛け

用

穴）

���

フラップ稼動範囲

尺度：f
尺度：f

HXシリーズ＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・
ガス側φ�.��（�分）です。
〈���/���/���/���DLX�は、
液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。〉

アンカーボルトピッチ
���×���

尺度：fCS-���/���/���/���/���DHX、���/���/���/���/���/���/���/���DHX�

据付板位置関係図（正面図）

���※�： ���/���/���/���/���DHX、���/���/���/���/���/���/���/���DHX�※�：本体右出しの場合。本体左出しの場合は���です。

����

機外長 ※� （��）

（���）

（��）

（���（ドレンホース長）
）

液側配管

ガス側配管

（右側面図）

外形寸法図

P.��・��

�.�

��

���

P.��

���.�

据付板
��

φ�

本体外形

長穴 １１×２０（公団用）

�

長穴 ��×��（公団用）
�����（液側）左配管時配管カット位置���（ガス側）■設置必要スペース図（単位：mm）
���

室外機外形寸法図 適用一覧

排気ホース
接続口

��

���

20以上
（推奨50以上） 799

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動
スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
�� ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

��

φ�

�（
右

配

管

用

穴）

35以上
（推奨50以上）

※�

��

���

ドレンホース（接続口φ��.�）

���.�

30以上
（推奨50以上）

295

（背面図）

フラップ稼動範囲

110以上

外形寸法図（単位:mm）

（正面図）

室外機

右側スペース���以上���※排気ホースの接続工事、フィルターお掃除機能関連は��・��ページをご覧ください。
※排気ホースの接続工事関連は��・��ページをご覧く
ださい。

��

室内機

���以上

��

壁掛け

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動
スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）■設置必要スペース図（単位：mm）

30以上（推奨50以上）

295

�.�

��

���

20以上
（推奨50以上） 799

35以上（推奨50以上）■設置必要スペース図（単位：mm）

110
以上（右側面図）

���

���

���

��� ��以上

管

���以上

配

吹出側スペース���� ��

���（ガス側）

φ�
�（
右

��

左配管時
配管カット位置

���（液側）���.�

長穴 ��×��（公団用）
��

��HX

���

長穴 １１×２�（公団用）

�

��

���

φ�

尺度：
：ff
尺度

EXシリーズ

ドレンホース（接続口φ��.�）長穴２５×１１
（公団用）
���

���

���

本体外形
据付板

���

450

245
ガス側配管
（���）
ドレンホース長

左配管用穴
（φ��）

（側面図）

P.��

■設置必要スペース図（単位：mm）

P.��

20以上
（推奨50以上）据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動
スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）

30以上（推奨50以上）

フラップ稼動範囲
尺度：f

Jシリーズ

CS-���/���/���/���DJ、���/���DJ�

据付板位置関係図（正面図）

（側面図）

（��）

��.�

���

室外機外形寸法図 適用一覧

P.��

外形寸法図

P.��

��.�

��.�

※�： ���/���/���/���DJ、 ���DJ�、 ���DJ�※�: 本体右出しの場合。
���/���/���/���DJは����です。
本体左出しの場合は���、���/���/���/���DJは����です。

ガス側配管
（���）
（���）
ドレンホース長

液側配管

左配管用穴
φ��

��

���

��

���（液側）���（ガス側）

左配管時 配管カット位置■設置必要スペース図（単位：mm）
20以上（推奨50以上）据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動
スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

780

右配管用穴φ��30以上（推奨50以上）

285
290

機外長 ※�
����

��

���

���

���

���

50以上

���

長穴��×��
長穴��×��
本体外形（公団用）
据付板 （公団用）
（���）
���
���

フラップ稼動範囲
33
41

（背面図）

以上

外形寸法図（単位:mm）

ドレンホース
接続口 φ��.�（外径）

室外機

790

右配管用穴
（φ��）

��

249

��

��

左右対称形状

外形寸法図

左配管時
配管カット位置���（ガス側）

��

（正面図）

長穴１１×２０
（公団用）
���

90

���（液側）

��

��

室内機

左配管時
配管カット位置 ���

本体外形

据付板

��

��

液側配管

（��）

���

80

（��）

（���）

��

壁掛け

���

右配管用穴
（φ70）

���

183
（液側）

���

室外機外形寸法図 適用一覧

長穴２５×１１
（公団用）

���

��

機外長※�
����

���

��J

据付板

��

左配管用穴
（φ70）

243
（ガス側）

���/���/���/���DGX、
���DGX�、
���/���DGX�
※�: 本体右出しの場合。
���/���/���/���DGXは����です。
本体左出しの場合は���、���/���/���/���DGXは����です。

室外機

90

30以上

（背面図）

尺度
：ff
尺度：

据付板位置関係図（正面図）本体外形

※�

※�：

フラップ稼動範囲

179

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０
（公団用）

80

���

295

��

169
80

CS-���/���/���/���DGX、���/���/���DGX�

品番表示

3０以上
（推奨50以上）

据付板位置関係図（正面図）

GXシリーズ

外形寸法図（単位:mm）（単位：mm）
798

50以上

���

P.��

��

50

（正面図）

���

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動（60）
スペースが確保できているかを（580）
ドレンホース長
ご確認ください。
ドレンホース（接続口φ16.2）（詳しくはP.��をご覧ください。）
排気ホース接続口

66

��GX

外形寸法図

■据付

右配管用穴
（φ��）

（400）

24

壁掛け
室内機

P.��

室外機外形寸法図 適用一覧

��

左配管時
配管カット位置���（ガス側）

2０以上■設置必要スペース図 （推奨50以上）（単位：mm）（77）

室外機

���（液側）排気ホース接続口（側面図）＊壁設置面の寸法

左配管用穴��（φ��）液側配管

101以上

（���）
ドレンホース長

ガス側配管（推奨50以上）

���/���/���/���DEX、
���DEX�、���DEX�、
���/���/���DEX�※�: 本体右出しの場合。
���/���/���/���DEXは����です。
本体左出しの場合は���、���/���/���/���DEXは����です。

（��）
（背面図）

左右対称形状

以上

（��）

機外長
����
※�

液側配管

（���）

長穴１１×２０
（公団用）

機外長
1200

��

※�：

239

��

ガス側配管

���（���.�＊）55

798（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法

※�

73

（背面図）

据付板位置関係図（正面図）
��

外形寸法図（単位:mm）

（側面図）

��

（正面図）

（正面図）

12

CS-���/���/���/���DEX、
���/���/���/���DEX�

��EX

室内機

※排気ホースの接続工事、フィルターお掃除機能関連は��・��ページをご覧ください。

295

壁掛け

尺度：f

��

設計・施工編
壁掛け

Fシリーズ

CS-���/���/���/���DFL、���/���DFL�

ドレンホース
接続口 φ��.�（外径）

���

��.�

室外機外形寸法図 適用一覧

P.��

外形寸法図

20以上
（推奨50以上）据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動
スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）

P.��

壁掛けエアコン室外機 外形寸法図 適用一覧

シリーズ・クラスによって適用する室外機の寸法が違います。詳しくは下表をご覧ください。
室外機 � ～ � の外形寸法図はP. ��・��に掲載しています。

�

�

�

���mm
���mm
シリーズ

室内機品番
（CS-）

適用
室外機

�

�

���DGX���DGX���DGX���DGX�����DGX�

�

室内機品番
（CS-）

シリーズ

���DJ
���DJ
���DJ

���DJ�

�

���DGX����DGX����DJ���DJ�

���mm+Ⓒ��mm+Ⓓ��.�mm
適用
室外機

シリーズ

�
�
�

���mm
+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

室内機品番
（CS-）

���DFL���DFL���DFL���DFL���DFL�����DFL�

適用
室外機

�
�
�
�

���mm

���mm
室内機品番
（CS-）

シリーズ

���mm

���mm

+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm���DEL���DEL���DEL���DEL���DEL�
���DEL�
���DEL�
���DEL�+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm

適用
室外機

シリーズ

�

+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

室内機品番
（CS-）

���DN
���DN
���DN

適用
室外機

�

���DN�
���DN�

�

42.5

外形寸法図（単位:mm）
2-幅13 U穴

（正面図）

（右側面図）

ファン径（φ475）
吹出口径（φ551）

45

12

319

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付699

2-φ13穴302

570＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
〈 ���/���/���/���DHX�は、液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。〉

105■設置必要スペース図（単位：mm）

サービスポート

12.5

335
（360）

12.5
アース

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
�� ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

849

右側スペース
300以上

アンカーボルトピッチ
570×335

尺度：f

100以上

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

26 69 62

105 68

357.6

570
849

21

�

P.��もご覧ください。

CU-���/���/���/���/���/���DHX�

148
209
221
249
8
22

（174）

Ⓒ 前面：吹き出しグリル Ⓓ 背面：脚部N

���DEX����DEX����DEX�

適用
室外機

�

EL

�

室内機品番
（CS-）

Ⓑ 取っ手部

���mm

F

453

シリーズ

+Ⓐ��mm+Ⓑ��.�mm

J

φ40ドレン穴

���DEX
���DEX
���DEX
���DEX

適用
室外機

���mm

尺度：f

室外機

��HX

室外機

室内機品番
（CS-）

+Ⓒ��mm+Ⓓ��mm

Ⓐバルブカバー

���mm

���mm

+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm���DEX�

�

壁掛け

（平面図）

シリーズ

�

���DHX����DHX����DHX����DHX����DHX����DHX��+Ⓒ��mm+Ⓓ��mmEX

HX

���DHX
���DHX
���DHX
���DHX����DHX
���DHX����DHX

���mm

���mm

GX

+Ⓐ��mm+Ⓑ��mm30以上（推奨50以上）

外観デザインは、シリーズ/機種により異なります。

�

���mm

780

フラップ稼動範囲

200以上 319 50以上

室外機

右配管用穴φ��

左配管時 配管カット位置

���（液側）���（ガス側）■設置必要スペース図（単位：mm）

��.�

��.�

���

���

50以上

（側面図）

��

��

285
290

※�： ���/���/���/���DFL、 ���DFL�、 ���DFL�※�: 本体右出しの場合。
���/���/���/���DFLは����です。
本体左出しの場合は���、���/���/���/���DFLは����です。

左配管用穴
φ��

液側配管

���

���

33
41

機外長 ※�
����

（��）

���

���

ガス側配管
（���）
（���）
ドレンホース長��

長穴��×��
長穴��×��
本体外形（公団用）
据付板 （公団用）
（���）
���
���

以上

（背面図）

��

（正面図）

据付板位置関係図（正面図）

外形寸法図（単位:mm）

吹出側スペース

室内機

��

��F

���
���
���

��

�-φ�� U穴

���

���

���

■設置必要スペース図（単位：mm）
100以上

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付
サービスポート

アース
��.�

��

���

��
液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付

�� ��

���

���
���

���

�

���

���
� （���）����

吹出口径（φ���）

���
（���）

��.�

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
〈 ���/���DEX�は、液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。
〉（正面図） ファン径（φ427）（右側面図）

2-巾13 U穴

630
299

アース

12.5

330
（355）

12.5

室外機

外形寸法図（単位:mm）

（平面図）
���

（右側面図）

ファン径（φ���）��

吹出口径（φ���）�-φ�� U穴

���

��.�
液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付

���
���
���

��

φ��ドレン穴（正面図）

CU-���DJ�

��J

���

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

CU-���/���/���/���DEX
CU-���/���/���DJ

外形寸法図（単位:mm）

（平面図）

���

（正面図）

��
（��）
��

�

室外機

（平面図）

CU-���DGX

外形寸法図（単位:mm）（正面図）

�-φ�� U穴

ファン径（φ���）

（���）

���
���

（���）

��
��

液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付（��.�）

CU-���DJ

���
���

��.�

���.�

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

100以上

右側スペース
300以上

780

アンカーボルトピッチ
570×320尺度：f（右側面図）
��

吹出口径（φ���）

���

（�.�）

100以上
100以上

��

液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付������

右側スペース
右側スペース
300以上
300以上

アンカーボル
トピト
ッピ
チッチ
アンカーボル
460×300
460×300

尺度尺度
：f ：f

■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）
100以上

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付（��.�）

655655CU-���DFL

��F

�� ��

���

��

CU-���DFL�

■設置必要スペース図
（単位
：
mm）
■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：
mm）

��

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付

���

���

��
���
���

��

��J

（�）

���

φ��ドレン穴

���

（�.�）

���
���.�

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
��GX

��

吹出口径（φ���）

�� ��

���

���

��

���
���

��

（���）

��

��

（右側面図）

ファン径（φ���）

���
���
���

��

φ��ドレン穴

�-φ�� U穴

��F

（�）

室外機

��.�

尺度：f

CU-���/���/���DGX
CU-���/���/���DFL

��GX

（�.�）

�

���
（���）

��

��J

��.�

��EX

（��.�）（�.�）����� �� ��

（��）
��

�

���

���
���

���

（���）

アンカーボルトピッチ
570×330■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付

���

��.�

右側スペース
300以上

799

��F

吹出側スペース�CU-���DGX�

��GX

吹出側スペース
吹出側スペース
200以上 275 50以上
200以上 275 50以上

CU-���DEX�

100以上

吹出側スペース

230

（58）
68

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
〈 ���DGX�は、液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。
〉
��EX■設置必要スペース図（単位：mm）

ガス側三方弁φ9.52
フレアーナット付

69 62

105

570
799
2-φ13穴

312

（124）
22

尺度：f

31

8

液側二方弁φ6.35
フレアーナット付
199

125
186

42

φ40ドレン穴

299

33

吹出口径（φ483）

402

��.�

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

吹出側スペース（平面図）

アンカーボルトピッチ
570×330

CU-���DFL�

��F

（0.8）

外形寸法図（単位:mm）

（0.8）

室外機

29

�

CU-���DJ�

��J

（0.8）

CU-���/���DGX���GX

右側スペース
300以上

799

299 50以上

�-幅�� U穴�����

（右側面図）

ファン径（φ���）

吹出側スペースφ��ドレン穴（正面図）

200以上 299 50以上

外形寸法図（単位:mm）

200以上 289 50以上

室外機

（平面図）

200以上 240 50以上

�CU-���/���/���DEX�

��EX

200以上

CU-���/���/���/���/���DHX、���/���DHX�

��HX

675

アンカーボルトピッチ
460×265

右側スペース
300以上

尺度：f

��

設計・施工編（正面図）（右側面図） ��

吹出口径（φ���）

���

Nシリーズ

CS-���/���/���DN、���/���DN�

ドレンホース接続口（φ16.2）

左配管用穴
（φ70）

780

551

216

（0.5）

吹出口径（φ487）

570
780

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

（正面図）

402

289

320
（345）

12.5

299

31

（右側面図）

ファン径（φ427）
吹出口径（φ483）

33

8

（58）
68

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

299

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

73
12

50以上

295
275 50以上

50以上
285
33

尺度：f

右側スペース
300以上

780

アンカーボルトピッチ
570×320尺度：f■設置必要スペース図（単位：mm）
100以上

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付
アース

69 62

105

29

570
799
2-φ13穴30以上（推奨50以上）

フラップ稼動範囲

100以上

サービスポート

12.5

780■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図（単位：mm）

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

630

199

2-巾13 U穴

312

（124）
22

31.5
液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

230

φ40ドレン穴

20以上（推奨50以上）

外形寸法図（単位:mm）

125
186

（平面図）

CU-���/���DN�

42

室外機

274

39
（0.5）

（右側面図）

ファン径（φ415）

29 69 6220.5

105（51）
68

65

85

（φ70）
232
（ガス側） 右配管用穴据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）

291

（105）

据付板

以上

61.6

（正面図）

2-巾13 U穴

110
176
189

φ40ドレン穴

左配管時
配管カット位置

172（液側）■設置必要スペース図（単位：mm）

11.5

外形寸法図（単位 :mm）

395

55

（平面図）

CU-���/���/���DN

長穴 11×20
（公団用）
175

（580）
ドレンホース長28581

左右対称形状

室外機

尺度：f

155

145

（60）

（400）

49.3

本体外形

450

130

液側配管

ガス側配管

※�

239

アンカーボルトピッチ
570×330

長穴 25×11
（公団用）

155

���/���/���DN、
���/���DN�
※�：本体右出しの場合。
本体左出しの場合は���。

（側面図）

��.�

据付板位置関係図（正面図）

（背面図）

※�：

機外長
1200 ※����（���）吹出側スペース

外形寸法図（単位:mm）

��.�

23

（正面図）

���

63

室内機

サービスポットアース

右側スペース
300以上

799

49

��N

���

100以上

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付

（236）

壁掛け

���

尺度：f

■設置必要スペース図（単位：mm）

液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付���＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
〈 ���/���DEL�は、液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。
〉

アンカーボルトピッチ
460×300

90

��

�� ��

��

右配管用穴
（φ70）

��.�

左配管時
ト位置
��� 配管カッ�

右側スペース
300以上

655

本体外形

200以上

���

183
（液側）

��

���

100以上

吹出側スペース（��.�）

243（ガス側）
ファン径（φ���）

���

���
���

�-φ�� U穴

据付板

299 50以上

66
���
245

左配管用穴
（φ70）

���
���
���

� （���）��

■設置必要スペース図
（単位
：：
mm）
■設置必要スペース図
（単位
mm）

90

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付

80

（正面図）

�-幅�� U穴

179

液側二方弁
長穴１１×２０（公団用）
φ�.��
フレアーナット付

200以上

24

��

450

12.5

330
（355）

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
�� ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

サービスポート
12.5

200以上 299 50以上

���

���

（�.�）

尺度：f

尺度：f

吹出側スペースφ��ドレン穴

169

���

（平面図）

��

（右側面図）
長穴25×11
（公団用）
80

�� ��
���.�

CU-���/���/���/���DEL� 外形寸法図（単位 :mm）

��

室外機

ファン径（φ���）

吹出口径（φ���）＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

フラップ稼動範囲

50

��
（��）
��

3０以上
（推奨50以上）

排気ホース接続口

���

��

��

��

���

���
���

��

（���）

��

��

798

（580）
ドレンホース長確保できているかをご確認ください。

据付板位置関係図
（正面図）

（正面図）

�-φ�� U穴
���
���
���

��

φ��ドレン穴（単位：mm）

2０以上（推奨50以上）据え付け位置を決める際には、（60）
上下風向フラップの稼動スペースが

（400）

右配管用穴
（φ��）

■据付

ドレンホース（接続口φ16.2）（詳しくはP.��をご覧ください。
）

（�.�）

���

（平面図）

外形寸法図（単位 :mm）

��

左配管時
配管カット位置���（ガス側）（�.�）CU-���/���/���/���DEL�����（液側）■設置必要スペース図（単位：mm）

（77）

239

据付板

左右対称形状

��

室外機

���

液側配管

左配管用穴
��
（φ��）

排気ホース接続口55

本体外形

長穴１１×２０
（公団用）

ガス側配管

液側配管

（��）

���

機外長
���/���/���/���DEL、
�������DEL�、 ���/���/���DEL�※�※�: 本体右出しの場合。���/���/���/���DELは����です。
本体左出しの場合は���、���/���/���/���DELは����です。

＊壁設置面の寸法（���）
ドレンホース長（側面図）

���（���.�＊）

※�：

（���）

（��）

（背面図）

���

機外長
1200

��

ガス側配管

※�

295

長穴２５×１１
（公団用）
���

���

798
（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法

101以上

（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

���

（正面図）

ドレンホース（接続口φ��.�）

200以上 289 50以上

外形寸法図（単位:mm）※排気ホースの接続工事、フィルターお掃除機能関連は��・��ページをご覧ください。

吹出側スペース

室内機

ELシリーズCS-���/���/���/���DEL、
���/���/���/���DEL�

��

��EL

��

壁掛け

（側面図）

799

右側スペース
300以上

アンカーボルトピッチ
570×330

尺度：f

壁掛け

室外三相電 源タイプ

CS-���/���DU�

室外機

（平面図）

��

���

���

左配管用穴（φ��）�����（液側）���（ガス側）

左配管時
配管カット位置

右配管用穴（φ��）

105
189
201

���

��

8
22

124

吹出口径（φ���）

重心位置

105 69570
799
2-φ13穴（右側面図）（��）（���）
ドレンホース長780��

（右側面図）

液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付

フラップ稼動範囲

以上

33

���

��.�

���
（���）

��.�

右側スペース
���以上

���

アース

アンカーボルトピッチ
���×���

尺度：f

��.�

���

���以上

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付

30以上（推奨50以上）

尺度：f■設置必要スペース図（単位：mm）

重心位置

285

20以上
（推奨50以上）

���

��以上

（���）

据え付け位置を決める際には、上下
風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。

液側配管

���

�

50以上

ガス側配管

��

■設置必要スペース図（単位：mm）

吹出側スペース���以上 ���ドレンホース接続口（φ��.�）

���

���

���

（背面図）

��

ファン径（φ���）2-幅13 U穴

φ40ドレン穴

42

（���）
��

���

（正面図）

402

���

据付板

���

外形寸法図（単位:mm）���

長穴 ��×��（公団用）

�� ��

���

���

��

（正面図）

本体外形

長穴 ��×��（公団用）

��

据付板位置関係図（正面図）

外形寸法図（単位:mm）

238

室内機

���

三相

��.�

��.�

���

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

左右対称形状

��Y

室内機

Yシリーズ

CS-���/���/���CY�
（側面図）

（平面図）

CS-M���/���/���DY�（共通）フリーマルチ

外形寸法図（単位:mm）（正面図）（側面図） 205

ガス3/8''（フレアナット付）
液側1/4''（フレアナット付）

750
740（半埋込部）

16.5
48.5
68
76
103

ドレンホース（VP20接続）

（正面図）

33

8

299

237.5

室外機

外形寸法図

P.��

31

配管

100以上

吹出側スペース
12.5

330
（355）

25以上

尺度：f

■設置必要スペース図（単位：mm）

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

619
105（54）69283

フリーマルチ

台枠

70以上

400

265

（右側面図）

ファン径（φ435）

18 70 62570
799
2-φ13穴

301

124

点検窓

■設置必要スペース図（単位：mm）

25以上

吹出口径（φ507）

2-巾13 U穴
105
189
201

45

394

22

配管貫通穴

719.5
本体固定用ネジ位置

230

320

外形寸法図（単位:mm）

φ20ドレン穴

点検窓ふた
無線アダプター（CF-TA�）
ネジ（アダプターに同梱）
クリップ

60
30

配管貫通穴

室外機

前面グリル

162

100

70

630
本体固定用ネジ位置

80.5

電装カバー

点検窓ふた 前面グリル

幅木逃げ穴

（背面図）

（裏面図）

（平面図）

110

配管貫通穴
幅木逃げ穴

前面パネル

121.5
138
192

590

600
121.5

48.5

80.5

無線アダプター設置場所

ドレン出口

16.5

40

上下風向ルーバー
上羽根

200以上 299 50以上

床置き

799

アンカーボルトピッチ
570×330

右側スペース
300以上

尺度：f

12.5

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

��設計・施工編

ドレンホース（接続口φ��.�）長穴 ��×��（公団用）

���

���
���

���

CU-UX���/���/���/���/���/���D�

���

��.�

外形寸法図（単位 :mm）

45

319

21

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

（背面図）

ガス側配管

24

ドレンホース（接続口φ16.2）

ガス側配管

排気ホース接続口
液側配管

機外長
フラップ稼動範囲
1200
左配管用穴
（φ70）

80

295

295

左配管時
配管カット位置

据付板
（77）

■据付

（単位：mm）

2０以上（推奨50以上）

798

フラップ稼動範囲

排気ホース接続口

尺度：f

左右対称形状
左配管時配管カット位置

90

右配管用穴
（φ70）
169

80

450
長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０
（公団用）

73

3０以上
（推奨50以上）

尺度：f

尺度：f

据付板位置関係図
（正面図）

183
（液側）

左右対称形状

液側配管

ドレンホース（接続口φ16.2）

本体外形

90

243
（ガス側）

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動スペースが
（400）
（60）
確保できているかをご確認ください。
（580）
ドレンホース長（詳しくはP.��をご覧ください。）

90

73

295

55
239
101以上

ドレンホース（接続口φ16.2）

50以上 295

24

66

（400）

55
239
右配管用穴
（φ70）

尺度：f

3０以上
（推奨50以上）

245

798

183
（液側）

80

機外長
1200

■設置必要スペース図（単位：mm）

179

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０
（公団用）

80

50

（60）
798
（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法（580）
ドレンホース長450（単位：mm）

2０以上（推奨50以上）

ガス側配管

フラップ稼動範囲

排気ホース接続口

（側面図）

■据付

（背面図）
据付板位置関係図
（正面図）

（背面図）

（側面図）
据付板位置関係図
（正面図）

液側配管

据付板

本体外形

295

（60）

（580）
ドレンホース長左右対称形状90（単位：mm）
左配管用穴
（φ70）

169

（77）

66

73

機外長
1200 ※�

450

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０
（公団用）

80

179
90

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および
169
450
179
据付板
長穴25×11（公団用）
消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
80
90
■据付
（単位
：
mm）
長穴１１×２０（公団用）●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。 ●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。
�� ●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。
2０以上（推奨50以上）

798

3０以上（推奨50以上）

245

据付板

0以上

5

66

24

66

24

243
（ガス側）

3０以上
（推奨50以上）

尺度：f

（側面図）
179

2０以上
3０以上
（推奨50以上）（推奨50以上）
798（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法
798

55
（400）

239

フラップ稼動範囲

排気ホース接続口

245

■据付

（77）

798
（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法
TX���/���D、
TX���/���/���/���D�※�：本体右出しの場合。
本体左出しの場合は���です。

液側配管

ガス側配管

（単位：mm）
798

（60）

169

左右対称形状

50

※�

※�：

（正面図）

機外長
1200

（側面図）
（背面図）
（背面図）

■据付

ドレンホース（接続口φ16.2）

据付板位置関係図（正面図）
据付板位置関係図
（正面図）
239
55

798
（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法

左右対称形状2０以上（推奨50以上）（580）
ドレンホース長73

CS-TX���/���D、TX���/���/���/���D�

（400）

（77）

尺度：f

液側配管

ガス側配管

12.5

アンカーボルトピッチ
570×335

アース

CS-221DEX

（正面図）

335
（360）

TXシリーズ

外形寸法図（単位:mm）

（背面図）

（側面図）

12

（正面図）
（正面図）

12.5

（正面図）

12

室内機

CS-221DEX
サービスポート

295

��TX

302

105

295

寒冷地

570

239
機外長
1200

12

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
〈UX���/���/���D�は、液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。〉

CS-221DEX

55

798（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法

50以上

2-φ13穴右側スペース
300以上

849

295

105 68570
849

26 69 62

（174）

357.6

8
22

100以上

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

699

148
209
221
249

12

（側面図）
■設置必要スペース図（単位：mm）（正面図）

CS-221DEX

2-幅13 U穴

101以上

42.5

453

吹出口径
（φ551）

尺度：f��.�

（右側面図）

ファン径（φ475）

φ40ドレン穴���（���）

アンカーボルトピッチ
570×330295

室外機

サービスポート73＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・
ガス側φ�.��（�分）です。

右側スペース
300以上

799

CS-221DEX

アース

�� ��

���

��

�-φ�� U穴（平面図）

ガス側三方弁
φ�.��
フレアーナット付

��

���

100以上

液側二方弁
φ�.��
フレアーナット付

���
���
���

���
���

尺度：f

■設置必要スペース図（単位：mm）

�����
� （���）
��

穴）

12

�

用

295

��

吹出口径（φ���）管299 50以上

�.�

（右側面図）

ファン径（φ���）�-幅�� U穴

��

���

（正面図）

吹出側スペースφ��ドレン穴

50以上

（平面図）

外形寸法図（単位 :mm）

配30以上
（推奨50以上）

フラップ稼動範囲

200以上

��

CU-UX���D�

20以上（推奨50以上） 799

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。
）

�（
右

50以上

���

■設置必要スペース図（単位：mm）

φ�

��

左配管時
配管カット位置���（ガス側）（右側面図）

���

室外機

���（液側）

本体外形

101以上

ガス側配管

（���（ドレンホース長））

��

200以上 319 50以上

（��）

（��）

本体外形

長穴 １１×２０（公団用）

吹出側スペース

機外長 ※�

※� 本体右出しの場合。
本体左出しの場合は���です。

（���）

据付板
��

12

����

���.�

�

��

���

���

φ�

排気ホース
接続口

液側配管

���.�

35以上
（推奨50以上）

（背面図）

（正面図）

��

101以上

外形寸法図（単位:mm）

据付板位置関係図（正面図）

110
以上

CS-UX���/���/���/���/���/���/���D�

��

室内機

※排気ホースの接続工事、フィルターお掃除機能関連は��・��ページをご覧ください。

��

��UX

UXシリーズ���

寒冷地

CS-K���/���/���D、K���/���/���D�

据付板位置関係図（正面図）

外形寸法図（単位:mm）

63
（400）

（60）

■設置必要スペース図（単位：mm）

11.5

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの稼動スペースが確保できているかをご確認ください。
（詳しくはP.��をご覧ください。）

吹出口径（φ487）（105）

105（51）
68

570
780

20.5

274

CU-K���/���/���D�

（平面図）

（正面図）

（右側面図）

ファン径（φ427）
吹出口径（φ483）

33

320
（345）

12.5

299

31

8

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

（58）
68

アース

69 62

105

570
799
2-φ13穴

29

（124）
22

312

630

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

299

12.5

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

330
（355）

サービスポート
12.5

780

30以上
（推奨50以上）

フラップ稼動範囲

尺度：f■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）
100以上

サービスポート

230

199

125
186

42

φ40ドレン穴2-巾13 U穴

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

12.5

外形寸法図（単位:mm）

402

31.5

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
室外機

289

29 69 62

291

551

216

110
176
189

（0.5）

2-巾13 U穴

55

φ40ドレン穴（右側面図） 39

ファン径（φ415）

吹出側スペース

（正面図）

395

200以上 289 50以上

外形寸法図（単位 :mm）

（0.5）

CU-K���/���/���D

（平面図）

20以上
（推奨50以上）

50以上

（580）
ドレンホース長左右対称形状

室外機

65

85

（φ70）
232
（ガス側） 右配管用穴

285

81

左配管用穴
（φ70）

61.6

285

49.3
239

左配管時
配管カット位置

172
（液側）

33

機外長
1200 ※�

K���/���/���D、K���/���/���D�※�：本体右出しの場合。
本体左出しの場合は���。

（側面図）

155

以上

※�：

130

145
液側配管

ガス側配管

780

据付板

175

49

ドレンホース接続口（φ16.2）※�
品番表示

長穴 11×20
（公団用）

450

23

（背面図）

（236）

（正面図）

本体外形

長穴 25×11
（公団用）

155

780

右側スペース
300以上

アンカーボルトピッチ
570×320尺度：f■設置必要スペース図（単位：mm）
100以上
200以上 299 50以上

��K

室内機

Kシリーズ

吹出側スペース

寒冷地

799

右側スペース
300以上

アンカーボルトピッチ
570×330

尺度：f※排気ホースの接続工事、フィルターお掃除機能関連は��・��ページをご覧ください。

（平面図）

（正面図）

吹出口径（φ483）

33

299
8

230

（58）
68

69 62

105

299

12.5

330
（355）

■設置必要スペース図（単位：mm）

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

アース

29

570
799
2-φ13穴

312

（124）
22

31

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

630

125
186

（右側面図）

ファン径（φ427）2-巾13 U穴

199

φ40ドレン穴

42402

サービスポート
12.5

100以上
200以上 299 50以上

外形寸法図（単位:mm）

吹出側スペース

室外機

799

右側スペース
300以上

アンカーボルトピッチ
570×330

尺度：f＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
〈TX���D�は、液側φ�.��（�分）・ガス側φ��.�（�分）です。〉●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。 ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。 ●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。 ●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。

��設計・施工編
天井ビルトイン�方向タイプ BCシリーズ

��BC

CS-B���/���/���/���/���/���/���DC���UB

CS-UB���/���/���DC�

寒冷地■本体よりドレンヘッドを高くする
場合の接続方法

外形寸法図（単位:mm）（平面図）

VP��用エルボ（現地調達品）

860
770

40

11
60

室内機

天井ビルトインタイプ UBシリーズ

本体の出口に直接
VP��用エルボ（現地調達品）を接着する

360

240

80〔72〕

60

67

30

30
830

（正面図）

＊
〔 〕内寸法は、B224/254DC2（右側面図）

36.5

ドレン接続口＜VP20と接続＞

145

���

���

��

��
��
��

��

���

��
�

CS-BG��/��AAL�、
CS-BMG��/��/��AA�、
CS-BG��/��/��AA�、
CS-BG��/��/��FA�、
CS-BWG��AA�/��/��AA�

����
����

���

���（天井開口）
���（グリル）��������〔��〕
��

本体吊り下げ時は天井面より約�mm下げてください。

��
�

断面
A-A

A

CS-B���AC�
CS-B���AC�
CS-B���CC�
CS-B���CC�

天井面

本体

■適用機種

化粧グリル
約 mm CZ-BT���

天井スペーサー
HS-BT��S、
CF-BT��S注）必ず本体吊り下げ寸法をお守りください。

φ40ドレン穴 2- 幅 13U 穴

外形寸法図（単位 :mm）

（正面図） ファン径（φ435）

吹出口径（φ507）（右側面図）
33

8

299

630

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付き＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付き

69 62（49.5）
69

283

30

105

312

570
799

31

アース
12.5

330
（355）

12.5

■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）
100以上
吹出側スペース
200以上 299 50以上

CU-UB���/���/���DC�

2-φ13 穴��

本体及びグリルセンター■据付工事説明

���
���

開口部

����

���（本体）���（吊ボルト）

天井ビルトインタイプ UBシリーズ

42
（124）
22

���

A

105
189
201
238

402

吹出グリル

��
��

■天井スペーサーCF-BT��S（受注生産品）
外形寸法図（単位：mm）

■適用機種
断面
A-A

����（開口部）
����
����

寒冷地
室外機

��

���

���
（開口部）
���
���

A

（平面図）

��

��

■天井スペーサーHS-BT��S（受注生産品）
外形寸法図（単位：mm）

A

����

��

���

床面

開口部

��
�� ��
��

���

（側面図）

電送部

���
���（本体）
���
���

���

（平面図）＊〔 〕内寸法は、B���/���DC����（天井開口）
���（グリル）

���

���

障害物

冷媒配管（液側）

�� ��

���以上

55

■化粧グリルHS-BT��-W（受注生産品）を使用した場合の室内機外形寸法図（単位：mm）

��

���以上
���以上

����以上

���以上

135

22

■化粧グリル図（単位:mm）

（平面図）

95
冷媒配管（ガス側）

385■設置必要スペース図（単位:mm）

70

100

168

770

185

15

799

アンカーボルトピッチ
570×330

右側スペース
300以上

尺度：f●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。 ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。 ●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。 ●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。

天井ビルトイン（正面図）

φ40ドレン穴（正面図）

2-φ13-U 穴

ファン径（φ427）
吹出口径（φ483）

吹出側スペース
吹出側スペース
320（345）（右側面図）
33

8

299

630
69

799
2-φ13 穴299

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

CU-B���/���DC�

室外機

（平面図）

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付き
アース12.5

外形寸法図（単位 :mm）
（正面図）

φ40ドレン穴 2- 幅 13U 穴

ファン径（φ435）

吹出口径（φ507）

330
（355）

（右側面図）
33

8

299

69

2-φ13 穴＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

寒冷地

（平面図）

283

アース
12.5

330
（355）

12.5

CS-���/���/���DUY�

外形寸法図（単位 :mm）

（側面図）

（正面図）

（側面図） 205

740（半埋込部）

アンカーボルトピッチ
570×330

ガス3/8''（フレアナット付）
液側1/4''（フレアナット付）

（背面図）

110
ドレンホース（VP20接続）■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図（単位：mm）

400

265

320

60
30

80.5

230

80.5

719.5
本体固定用ネジ位置

配管貫通穴

162

100

70

630
本体固定用ネジ位置

幅木逃げ穴
16.5
48.5
68
76
103

70以上

（裏面図）

配管貫通穴
幅木逃げ穴

121.5
138
192

590

600
121.5

48.5

配管貫通穴

CU-���/���/���DUY�

外形寸法図（単位 :mm）
（正面図）

ファン径（φ435）

吹出口径（φ507）

φ40ドレン穴 2- 幅 13U 穴（右側面図）
338

299（49.5）
69

2-φ13 穴＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付き

69 62

799

105

283

30

22

570

312

（124）

31

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付き

630

42

105
189
201
238

402

25以上

アース
12.5

330
（355）

12.5

25以上

尺度：f

■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）
100以上
吹出側スペース
200以上 299 50以上

（平面図）

尺度：f

ドレン出口

16.5

室外機

右側スペース
300以上

799

CS-���/���/���DUY�

750

40

尺度：f

床置きタイプ UYシリーズ

��UY

室内機

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付き

69 62

799

（49.5）

30

22

312

105

570

アンカーボルトピッチ
570×330■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）

31

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付き

630

42
（124）

12.5

右側スペース
300以上

799

100以上

105
189
201
238

402

■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：mm）

31

30

22

（51.5）

105

右側スペース
右側スペース
300以上
300以上

12.5

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付き

69 62

570

312

（124）

780
780

アンカーボルトピッチ
アンカーボルトピッチ
尺度：f570×320尺度：f570×320

100以上

105
186
199
238

42

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

12.5

CU-B���DC� 外形寸法図（単位 :mm）

402

100以上
100以上

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

吹出側スペース
200以上 299 50以上

室外機■設置必要スペース図（単位mm）■設置必要スペース図
（単位
：
mm）
■設置必要スペース図
（単位
：：
mm）

31.5

29

274

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

（平面図）

289

（0.5）

69 62

291

105（51）
68

570
780

39

551

216

110
176
189
（105）
20.5

吹出口径（φ487）2-巾13 U穴

55

φ40ドレン穴（右側面図）

ファン径（φ415）

吹出側スペース
200以上 299 50以上

395

3

（平面図）

200以上 289 50以上
200以上 289 50以上

CU-B���/���/���/���DC� 外形寸法図（単位 :mm）

（0.5）

室外機

�方向タイプ BCシリーズ

799

アンカーボルトピッチ
570×330

右側スペース
300以上

尺度：f●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。 ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。 ●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。 ●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。
��設計・施工編

寒冷地

天井ビルトインタイプ UBシリーズ

在庫限定■本体よりドレンヘッドを高くする
場合の接続方法

外形寸法図（単位:mm）

VP20用エルボ（現地調達品）
1070
（グリル）

（平面図）

830
（吊ボルト）

接続電線挿入位置

770
（本体）

40
390
（天井開口）

40

本体の出口に直接VP20用エルボ（現地調達品）
を接着する

無線アダプター設置場所

60

360
（本体）

240（吊ボルト）

60

75
115

175

67

75

125

80

185

190
200

230

230

電源板の位置

460
（グリル）

室内機

CS-UB287/407/567CC2

17UB

90

グリルセンター
415

30

11
90

505

505

30

30

（下面）
30 吹出口
415

15

30

1010
（天井開口）

（正面図）
770

取っ手

（右側面図）

36.5

145

385

接続線
収納部

ビニールテープ（3か所）
ドレン口（VP20と接続）

55

185

190以上

液側配管φ6.35フレアナット付き■化粧グリル図（単位:mm）■化粧グリルHS-BT18-W（受注生産品）を使用した場合の室内機外形寸法図（単位：mm）
電送部

187

858

106

（側面図）
25

240
360
（本体）
120
120

693

60
15 35
75

（平面図）
（平面図）

67
50
50

415

80

20

20

462
530

400

開口部

■適用機種

1010

CS-BG32/40AAL2、
CS-BMG28/36/40AA2、CS-BG28/32/40AA2、CS-BG28/32/40FA2、
CS-BWG28AA2/32/40AA2

1072
1280

CS-B509AC2
CS-B569AC2
CS-B502CC2
CS-B562CC2

断面
A-A

A

外形寸法図（単位:mm）
ファン径（φ435）（正面図）

吹出口径（φ507）

33

105

（49）
68

8

299

630
283

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付
アース12.5＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

31
液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

29 69 62

312

570
799
2-φ13穴（右側面図）

2-巾13 U穴
128
189
191
229

43

403

330
（355）

■設置必要スペース図（単位：mm）
100以上
吹出側スペース
200以上 299 50以上

（平面図）

8 （124）22930（天井開口）
970（グリル）

本体及びグリルセンター

A

■適用機種

断面
A-A

1010（開口部）
1072
1140

415

770
（本体）
830
（吊ボルト）

7

400
（開口部）
462
530

開口部

50
50

■天井スペーサーCF-BT20S（受注生産品）
外形寸法図（単位：mm）

20
7

A

φ40ドレン穴

40
20■天井スペーサーHS-BT10S（受注生産品）
外形寸法図（単位：mm）

室外機

吹出グリル

30

1070

床面

A

60
35 15
75

360

224
106

障害物

50

200以上

64 72

300以上

1000以上

300以上

460

50

190以上

168

95

70

135

グリル及び本体センタ−■設置必要スペース図（単位:mm）

溝

390（天井開口）
460
（グリル）

天井下面

電線ホルダー

ガス側配管φ9.52フレアナット付き

30

100

溝

799

アンカーボルトピッチ
570×330

右側スペース
300以上

尺度：f

12.5

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。 ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。
�� ●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。 ●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。 ●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。

天井ビルトイン

19BC
CS-B���/���/���/���/���/���/���CC�
CS-MB���/���/���/���/���DC�（共通）

外形寸法図（単位:mm）

VP��用エルボ（現地調達品）

1070
（グリル）

（平面図）

830
（吊ボルト）

接続電線挿入位置

770
（本体）

40
390
（天井開口）

360（本体）

本体の出口に直接VP��用エルボ（現地調達品）を接着する

無線アダプター設置場所

60

40240（吊ボルト）

60

75

（下面）
30 吹出口415

グリルセンター
415

30

11
90

505

505

30

（正面図）
770

＊
（ ）内寸法は、
B289/369/409CC2、MB360/400DC2、UB287/407/567CC2

30

1010
（天井開口）（右側面図）

36.5

145

385

ドレン口
（VP20と接続）

95

70

100

接続線
収納部

135

グリル及び本体センタ−

溝

液側配管φ6.35フレアナット付き

���

���

��
�� ��
��

��

���
���（本体）
���
���

���

（平面図）

���（天井開口）
���（グリル）

���

（側面図）

��
��
��
��
��

���

���

���

�� ��

���以上

電線ホルダー■化粧グリルHS-BT��-W（受注生産品）を使用した場合の室内機外形寸法図（単位：mm）
電送部

��

���以上
���以上

（平面図）

����以上���以上55■化粧グリル図（単位:mm）■設置必要スペース図（単位:mm）

溝

ガス側配管φ9.52フレアナット付き

30
天井下面

取っ手

ビニールテープ
（�か所）

185

90

30

15

190以上

115

175

67

75

125

72
（80）

185

190
200

230

230

電源板の位置168

室内機■本体よりドレンヘッドを高くする
場合の接続方法

460
（グリル）

在庫限定

フリーマルチ�方向タイプ BCシリーズ

障害物

����

��

��

���

床面

��

吹出グリル

��
��

���

���（本体）���（吊ボルト）

���（天井開口）
���（グリル）

本体及びグリルセンター

��
��
��

���

��（��）
��＊（ ）内寸法は、B���/���/���CC�、MB���/���DC�

室外機

（0.5）

289
（0.5）

CU-B���/���CG� 外形寸法図

274

12.5

P.��

31.5
液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

CS-B���AC�
CS-B���AC�
CS-B���CC�
CS-B���CC�

■設置必要スペース図（単位mm）■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：：
mm）
100以上
100以上

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

551

105（51）
68

3

291

216

110
176
189

55

2-巾13 U穴

39

320
（345）

12.5

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

200以上 289 50以上
200以上 289 50以上

吹出口径（φ487）

570
780

■適用機種
断面
A-A

A

吹出側スペース
吹出側スペース

ファン径（φ415）

395

（105）

�

（右側面図）

（正面図）

20.5

����
����

CU-B���/���/���/���/���CG�（平面図）
φ40ドレン穴����

29 69 62

室外機

CS-BG��/��AAL�、
CS-BMG��/��/��AA�、
CS-BG��/��/��AA�、
CS-BG��/��/��FA�、
CS-BWG��AA�/��/��AA�

断面A-A

����（開口部）
����
����

開口部

■適用機種

（0.5）

A

��

A

���
���

���
（開口部）
���
���

開口部

■天井スペーサー CF-BT��S（受注生産品）
外形寸法図（単位：mm）

��
�

A

���

■天井スペーサーHS-BT��S（受注生産品）
外形寸法図（単位：mm）

780
780

右側スペース
右側スペース
300以上
300以上

アンカーボルトピッチ
アンカーボルトピッチ
尺度：f570×320尺度：f570×320＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

��設計・施工編

CU-B���/���CG� 外形寸法図（単位:mm）33（49.5）
69

30 69 62

312
105

570
799
2-φ13穴299

82-巾13 U穴
105
189
201

124
22

（右側面図）

吹出口径（φ507）

283

31
液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付■設置必要スペース図（単位：mm）

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

吹出側スペース
200以上 299 50以上

402

φ40ドレン穴

42

ファン径（φ435）

（正面図）

238

（平面図）

630

室外機

アース
12.5

330
（355）

12.5

100以上

右側スペース
300以上

799

アンカーボルトピッチ
570×330

尺度：f＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

フリーマルチ

��

天井面

��
（ガス側）
��
（液側）

525

525

��

95

191
145
117

66

1500以上

150以上

（正面図）

402

195以上

（右側面図）

150以上

33

ファン径（φ435）

8

299

238

（49.5）
69283

フリーマルチ

室外機

パネル取付ネジ

外形寸法図

P.��

アース
12.5

330
（355）

品番表示

31

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

630
105

30 69 62570
799
2-φ13穴吹出口1■設置必要スペース図（単位:mm）■設置必要スペース図（単位：mm）
100以上

312

124
22

���以上

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

吹出口径（φ507）

吹出口2

1050

尺度：f

2-巾13 U穴

φ40ドレン穴■化粧グリル図（単位:mm）■化粧グリル図（単位:mm）

150以上

1000以上1500以上

150以上

195以上

1500以上1000以上

外形寸法図（単位:mm）

105
189
201

42

（平面図）

199

尺度：f

付属ドレンアップ配管（接続部 VP20用）

室外機

尺度：f

■設置必要スペース図（単位:mm）

付属ドレンホース（接続部 VP20用）

サービスふた
吸込グリル■設置必要スペース図（単位:mm）■設置必要スペース図（単位:mm）

146 13150以上
145 200以下

75

電源ボックスのふたドレン口（VP20接続）
液側配管φ6.35 フレアナット付
ガス側配管φ9.52 フレアナット付

1500以上■本体よりドレンヘッドを高くする
場合の接続方法

無線アダプター

1050
（グリル）

（右側面図）

本体よりドレンヘッドを高くする
場合の接続方法

クリップ（無線アダプター付属）

560

���

25
85
13.5
98.5

1000
（天井開口）
883（吊りボルト）
856
（本体）
454.5
401.5
428
428
26.5

25
32
13.5
45.5

無線アダプター設置場所
無線アダプター設置場所

12.5

吹出側スペース
200以上 299 50以上

（正面図）

（平面図）

135

外形寸法図（単位:mm）

CS-MB���/���DW�（共通）

50
43
7
25

室内機

CS-B���/���CW�

410（吊りボルト）
496
（本体）
510
（天井開口）
560
（グリル）

��BW

�方向タイプ BWシリーズ

50
43
7
25

天井ビルトイン799

アンカーボルトピッチ
570×330

右側スペース
300以上

尺度：f＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
�� ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

壁ビルトイン／フリービルトイン

ファン径（φ415）
吹出口径（φ487）

外形寸法図（単位:mm）

補助配管（右側面図）

181

据付枠の先端（アルミ部）
を壁仕上げ面とする
壁面

6

外形寸法図（単位:mm）（2,600）

4-12×22 長穴

32

15

216.2

グリル取付
M5ネジ

ダクト取付穴M4タッピングネジ

14.7

50

14

31
18

ご注意

300

35
40
300

67.5

7.5

100

56.5

受信装置

103

85
146
69.7
235
85

31
8
370

41

300

681
670
67.5

17.7

334

15

（70）
169

315
790
820

300

69.5
67.5

ガス側管

31.7

50
6

334

（右側面図 : 上より）

750
635

219
146

260.3
163
67.7

71.5
75.8

114.7
217

142

250以上
250以上

784以上
784以上

ドレン接続口（外径φ20）
VP20と接続

P.��

（正面図）
VP20接続ドレン配管
液側管

（30）

CS-MB���/���DA�（共通）フリーマルチ

25

14

代表パターン

外形寸法図

室外機

65

6.2
93.8

フリーマルチ

CS-B���/���CA�

245.3

361以上
361以上

65
ドレンホース
全長250
本体に付属

94

173

122.7

114

2

（35.8）（平面図）

電波を通しにくい障壁がないところに取り付けてください。
（壁面への取り付けを推奨）

191

壁面
壁面

液側配管φ6.35フレアナット付

室内機でください。
（水滴が落ちて故障の原因）●無線アダプターは、金属や鉄筋コンクリートなど、■設置必要スペース図（単位:mm）■設置必要スペース図（単位:mm）

ガス側配管φ9.52
フレアナット付

フリービルトイン��mm以上離してください。

●本体のドレン配管、冷媒配管の近くに設置しない

グリル

12〜19の間で調節可能

754（据付枠内寸）

P.��

ドレン配管

● 壁内に設置するときは、本体の板金部分から、

アルミ部
（平板）

（420）
750
（室内ユニット）

外形寸法図

冷媒配管

設置場所についての注意

325（室内ユニット）349（グリル外寸）（45）

壁面
無線アダプター（CF-TA�）

前面
グリル

据付枠

7
375

アンカーボルトピッチ
アンカーボルトピッチ
尺度：f570×320尺度：f570×320＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

8
15

7

2

��BA

12.5

ボード壁
（建築工事）

12〜19で調節可

10784（据付枠外寸）770（グリル外寸）6361（据付枠外寸）

6

（正面図）

室外機

320
（345）

右側スペース
右側スペース
300以上
300以上

780
780

無線アダプター設置場所

80（40）
ドレンホース

120

（平面図）

12.5

331
（据付枠内寸）室内機

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

CS-B���/���/���/���/���CK�
CS-MB���/���/���/���DK�（共通）��BK

フリーマルチ

274

100以上
100以上

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付

57

壁ビルトイン

3

105（51）
68

570
780

■設置必要スペース図（単位mm）■設置必要スペース図（単位：mm）■設置必要スペース図
（単位
：：
mm）

31.5

29 69 62

291

216

110
176
189
（105）
20.5

289
（0.5）

551

2-巾13 U穴

55

φ40ドレン穴

（0.5）

395

39

200以上 289 50以上
200以上 289 50以上

（正面図）

70

（平面図）

（右側面図）

吹出側スペース
吹出側スペース

外形寸法図（単位:mm）

（110）

室外機

CU-B���/���/���/���/���CG�（共通）

��BA

（0.5）

��BK

共通室外機

30

●工事・点検および本体交換が可能な点検口と作業スペースを必ず設けてください。
●吹出側を部屋の中央寄りに設けてください。
●室内機収納部は必ず、外部の空気を吸い込まない密封構造（チャンバー）にしてください。

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

��設計・施工編■一間幅天袋設置の場合（単位:mm) （縁付グリルを使用）
（側面図）

910

36
本体固定金具

電源箱
217

本体

71

557

樹脂網
室内

収納室

受信装置
815
825（
）
1702以上（CZ-BWF1 使用時）
1820

5

618

天井板

長押 5
24
123以下

電源箱
押入天井板
取付用木枠
87
102

（側面図）

配管

565

本体

815
910

敷居

押入床板

畳

電
源
箱

（正面図）
吹出

畳

本体
床板

3

受信装置
815
910

1820

配管
付
付

24
102
180

室内

370

吸込

231
250
303以上

樹脂網
室内

910

626

2

室内
収納室

112

電源箱

36

15
（12）

80
VP20接続本体固定金具36910

102
55 152（96以上）
36

587
120
217 163

VP20接続側配管φ9.52
液側配管φ6.35

）
）

53以上

（平面図）

吸込

収納室

使用部材
CZ-BWG8（縁付
CZ-BWD3（吹出
CZ-BWF1
（木枠）

370

172

吹出

室内

■一間幅地袋設置の場合（単位：mm）（縁なしグリルを使用･���mm幅）

43

（正面図）

15
231
250
303以上

62 室内

（15）
102
壁面

配管

（12）

120 30.5
VP20接続

付
付

5

587

（72）
60 1525（50以上）

43

側配管φ9.52
液側配管φ6.35

910（53以上）

（平面図）

65

収納室

使用部材
CZ-BWG3（縁CZ-BWD3（吹出））（縁なしグリルを使用･���mm幅）■半間幅地袋設置の場合（単位:mm) 〔吸込口、吹出口共前方〕

室内ユニット収納室

626

VP20接続ドレン配管
112

ダクト

室内ユニット
収納室

押入床板

吹出
グリル
吸込
グリル

電
源
箱

本体

畳

3

ダクト
モーター
815

受信装置

吹出グリル

敷居

畳ヨセ

55

室内ユニット本体

152

565

樹脂網

36

36

910

電源箱

36

152 （55以上）

102

36

本体固定金具
36

（正面図）

910

80

120

15
231
250
450以上

587

43

VP20接続ドレン配管
ガス側配管φ9.52フレアナット付
液側配管φ6.35フレアナット付

（側面図）

24
102

床板 吸込用開口200×750

180

910

吸込グリル

（12）
188

（平面図）

370

使用部材
CZ-BWG3（縁なしグリル）
CZ-BWD3（吹出ダクト）

65■吹出・吸込ダクトタイプの場合（単位:mm）

外形寸法図

外形寸法図

20cm以上1717 17

20cm以上ご注意P.��

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
�� ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

33cm以上

59

327

269
208
104
33cm以上

61

17

4

269
208
104

59193
119327

61

4

275

294
193
144

152
76
61

72

275
193
119193

12

180
294
144

12

180
192

11

46

756
（吊ボルト）
946（天井開口）
4324
968（グリル）119
59

12

166

166
11

65

室外機

12

20cm以上

11

60
54
307
343

54
307
343

フリーマルチ

46

11

P.��

電源箱

60ト）
756
（吊ボル
946
（天井開口）
968（グリル）

790（吊ボルト）

電源箱

65

44

44

9
72
72

890
（グリル）

吹出・吸込グリル吹出・吸込グリル
本体のセンター 本体のセンター

9

890
（グリル）

872
（天井開口）
746（吊ボルト）
72

9

室外機

9

210
845
845
154 56206
370 206152 370
85
56
56
76
61
44
72 70 217
70 217210
154 56
85
44

238
（グリル）
238
（グリル）
11
11
11 11
30 315（吊ボルト） 216
216
30 315（吊ボルト）
30
30（天井開口） （天井開口）

790（吊ボルト）

9

9

72

9

9

（側面図）

111

192
324
119
59

天井

93

4

111
（ ）
（ 天井
（グリル） 開口 （グリル）
開口）
93

872
（天井開口）
746（吊ボルト）（平面図）

20cm以上

本体交換が可能な点検口を設けてください。

フリーマルチ
室内機

CS-MJ���/���/���/���/���/���D�

外形寸法図（単位:mm）

長穴 25×11
（公団用）

（背面図）

155

本体外形

450

長穴 11×20
（公団用）
据付板

175

（236）

63

（正面図）

据付板位置関係図（正面図）

23

壁掛けタイプ

155

49

130

780

172
（液側）
65

左配管時
配管カット位置

85

（φ70）
232
（ガス側） 右配管用穴（580）
ドレンホース長780

30以上（推奨50以上）

11.5

285

61.6

285

■設置必要スペース図
20以上（単位：mm）（推奨50以上）

33

フラップ稼動範囲

左右対称形状

以上

49.3
239

50以上

81

左配管用穴
（φ70）

（60）

（400）

（側面図）

145

液側配管

ガス側配管

尺度：f

天井ビルトイン �方向タイプ CS-MB���DC�

外形寸法図（単位:mm）
���
（グリル）
���
���
（本体）

電源板の位置P.��をご覧ください。

��

���

���

���
���
���

グリルセンター

��

��

��

吹出口
（下面）

���
（天井開口）
���
（グリル）

���

���
���

��

��

��

��

���.�

���.�

��

� � �（吊ボルト）

���.�

���
（天井開口）

��

��

���

（右側面図）

��.�

ドレン接続口（VP��と接続）

VP��用エルボ

VP��

下り勾配�/��
本体の出口に直接
VP��用エルボを接着する

���以上

障害物

���以上

床面

���以上

���
以下

■設置必要スペース図（単位：mm）
����以上■本体よりドレンヘッドを高くする場合の接続方法（単位：mm）■設置関係寸法（単位：mm）
化粧グリル寸法���×���

ガス側配管φ �.��フレアナット付

��

��

天井面

��

���
��

���

���.�

��

���
���
���以上

��

��

��

��

（正面図）

無線アダプター設置場所

接続電線挿入位置
��

（平面図）

���
（吊ボルト）
���
（本体）

室内機

天井開口寸法���×���

液側配管φ �.��フレアナット付

吊ボルトピッチ寸法
���×���

本体寸法

H１７５×W５４５×D３６０

天井フトコロ寸法
���以上

���以上

尺度：f

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

��設計・施工編

CU-M���/���/���D�
外形寸法図（単位:mm）

（平面図）

���

ファン径（φ���）（正面図）

�-φ�� U穴

吹出口径（φ���）

液側三方弁φ�.��
フレアナット付

A室側へ

（��）
��

���

��.�

��

���
（���）

���以上

※

B室側へ

�� ��×�=���

���

���

���
���
�-φ��穴■設置必要スペース図（単位：mm）

��

アース

��

��

（���）

���

���

���

��
���
���

��

φ��ドレン穴�����以上 ��� ���以上

室外機（右側面図）

吹出側スペース

フリーマルチ

ガス側三方弁φ�.��
フレアナット付��.�

���

右側スペース���以上

アンカーボルトピッチ
���×���

※M���/���D�は���以上

尺度：f＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

（正面図）

（���）

���
���
�-��×�� 長穴

���

液側（φ�.��） ��
フレアナット付

��

���

���.�
（���.�）＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。
フリーマルチ

CU-�M���D�

室外機

外形寸法図（単位:mm）

（正面図）

���
���
�-��×��長穴���

吹出口径（φ���）��.�×�=���.�
��.�×�=���.�

A室側へ

B室側へ
C室側へ

ガス側（φ�.��）フレアナット付

��
��

��.�

��.�

���.�
（���）

��

右側スペース���以上

アンカーボルトピッチ
���×���.�

■設置必要スペース図（単位：mm）

アース

液側三方弁

���

尺度：f

��

���以上

ガス側三方弁�-φ�� U穴

���

��
��

���.�
���.�

（���）

���
���

���

�.�

（側面図）

��

���以上

��

ガス側
三方弁

���×�＝���
���×�＝���

φ��ドレン穴

ファン径（φ���）

���

��

���

��

���
���

（平面図）

（��）

液側三方弁

��

��

���
���.�
�� ��

（��）

���

��
��.�

��

アース

�-φ�� U穴
��
���.�
���

��

φ��ドレン穴

���

��

���

��

吹出口径（φ���）■設置必要スペース図（単位：mm）

���以上 ��� ���以上

ファン径（φ���）

���

（平面図）

（側面図）

吹出側スペース

外形寸法図（単位:mm）

A室側へ
B室側へ
C室側へ

D室側へ
��

���

＊配管パイプは、液側φ�.��（�分）・ガス側φ�.��（�分）です。

●室外機の据え付けは前・後・左・右・上・下のうち少なくとも�方向を開放し通風路を確保してください。
ただし、ベランダでの据え付け等で、やむをえず�方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は��％程度悪化する場合があります。
�� ●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。

液側φ�.��
フレアナット付き
ガス側φ�.��
フレアナット付き���以上 ��� ���以上

室外機

吹出側スペース

CU-�M���D���

フリーマルチ���

アンカーボルトピッチ
���×���.�

右側スペース���以上

尺度：f仕様一覧表快適な空調は、お部屋にあったエアコン選びから。

エアコンの性能表示について

統一省エネラベルの表示について

JIS C 9612：2013 が適用されます。

JIS C 9612：2013 が適用されます。

■エアコンの期間消費電力量について■省エネ基準達成率の表示について

期間消費電力量は、以下条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、
ご使用条件等により電力量が変わることがあります。
算出基準
・外 気 温 度：東京をモデルとしています。
・室内設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
間：冷房期間（5月23日〜10月4日）、暖房期間（11月8日〜4月16日）
・期・使 用 時 間：6:00〜24:00の18時間
・住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向き）
・部 屋 の 広 さ：機種に見合った広さの部屋（下記参照）
冷房能力ランク
（kW）

〜2.2

2.5

2.8

〜3.6 〜4.5

5.0

5.6

6.3

7.1

8.0

9.0

畳数
（畳）

6

8

10

12

16

18

20

23

26

29

14

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」
は、省エネ法に定められた2027年度基準および2029年度基準に対する達成率を示しています。

■省エネ基準の表示について
エアコンの省エネ基準は、
その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。
これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

壁掛形■通年エネルギー消費効率（APF）について
ＡＰＦはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

=

壁掛形
以外

÷ 期間消費電力量

１年間で必要な
冷暖房能力の総和

6.6

6.6

6.5

6.4

6.2

6.2

6.1

6.0

区分 V

区分 VI

区分 II

5.4

2029
年度

マルチタイプ

6.3

6.1

5.9

5.7

5.5

5.9

5.7

5.5

5.3

5.1

区分 VII

5.0

区分 VIII

区分 III
区分 IV

区分 IX

5.6

4.5

区分 X

5.6

5.5

区分名（I〜X）は省エネルギー法に基づく記載。区分IIIおよびIVは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp＜寒冷地仕様（暖房強化型）について＞ 積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃以下で運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

フロンラベルの表示について■通年エネルギー消費効率
（APF）
について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている
地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（２０１８年度）において目標値（７５０）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。
■R32冷媒使用機種

区分 I

2027
年度

寒冷地仕様
（暖房強化型）■通年エネルギー消費効率（APF）と期間消費電力量の関係
通年エネルギー消費効率（APF）

目標基準値〔 代表的な定格冷房能力における目標APF値 〕
目標
年度 2.2ｋW 2.5ｋW 2.8ｋW 3.6ｋW 4.0ｋW 4.5ｋW 5.0ｋW 5.6ｋW 6.3ｋW 7.1ｋW 8.0ｋW 9.0ｋW

冷暖房兼用かつ
セパレート形省エネルギー法評価基準であるAPFは、2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、
この期間消費電力量に基づき表示されています。

■R410A冷媒使用機種

グリーン購入法適合商品について
簡易フロンラベル

2018年

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

簡易フロンラベル675

2018年

このマークのついた商品は、グリーン購入法が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。該当の判断基準は令和5年度以降の調達基準に基づいています。

2,090

仕様一覧表

CS-564DHX2（CU-564DHX2）

CS-634DHX2（CU-634DHX2）

CS-714DHX2（CU-714DHX2）

CS-804DHX2（CU-804DHX2）

CS-904DHX2（CU-904DHX2）

管径（㎜）
液側 ガス側kg

地球温暖化
係数︵GWP︶（CU-404DHX2）

心類

CS-404DHX2

※2

封入量

CS-404DHX（CU-404DHX）

kg

冷媒
種

CS-364DHX2（CU-364DHX2）

A

期間合計

CS-364DHX（CU-364DHX）

※1

消費電力量
（kWh）

通年エネルギー
消費効率︵APF︶

CS-284DHX2（CU-284DHX2）

W

配管パイプ

暖房時
期間合計
冷房時
期間合計

CS-284DHX（CU-284DHX）

A

外CS-254DHX（CU-254DHX）

A

接続電線

CS-224DHX（CU-224DHX）

W

内

2024年モデル

CS-904DLX2（CU-904DLX2）kW

量CS-804DLX2（CU-804DLX2）

dB

質

CS-714DLX2（CU-714DLX2）%

ブレーカー容量（CU-634DLX2）

W）

電源プラグ形状

CS-634DLX2

A

（

圧縮機出力

CS-564DLX2（CU-564DLX2）

運転
消費電力
電流

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
レベル 暖房 消費
能力 電力

最 大 電 流CS-404DLX2（CU-404DLX2）

性

始 動 電 流CS-364DLX（CU-364DLX）

特外CS-284DLX（CU-284DLX）

kW

）

房
気

内

CS-254DLX（CU-254DLX）

dB

（

暖
電

力率

（CU-224DLX）

W

%

性

運転
消費電力
電流
A

運転音
音響パワー
レベル

暖房能力

CS-224DLX

特

外

kW

房
気

内

種

頁

機

冷
電

力率

冷房能力

相-V

載
源

目

電

項

掲

■壁掛けエアコン仕様一覧表

単2.2 4.70 425 90 55 54 2.5 4.85 440 90 56 54 4.6 1,820 4.85 20.0 600 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 168 426 594 7.0 R32 0.91 675
21 -100（110〜920）（105〜1,930）
φ2.0（2分）（3分）（0.4〜3.6）（0.3〜6.0）
単2.5 5.55 500 90 55 55 2.8 5.25 515 98 57 56 4.7 1,845 5.55 20.0 750 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 190 486 676 7.0 R32 0.91 675
21 -100（110〜1,030）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.7）（0.3〜6.2）
単
2.8 5.50 515 93 57 57 3.6 7.00 690 98 61 58 5.6 1,920 7.00 20.0 750 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 203 543 746 7.1 R32 0.91 675
21 -100（110〜1,150）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.5）（0.3〜7.1）
単3.6 8.85 825 93 57 58 4.2 9.30 915 98 61 59 5.6 1,920 9.30 20.0 1,100 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 296 736 1,032 6.6 R32 0.91 675
21 -100（110〜1,250）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.8）（0.3〜7.1）
単4.0 4.45 830 93 65 60 5.0 4.80 950 98 68 61 9.0 3,830 4.80 20.0 1,100 d 20 14.5 53 3 φ6.35 φ9.52 297 769 1,066 7.1 R32 1.15 675
21 -200（120〜1,800）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜5.8）（0.4〜11.5）
単
5.6 8.45 1,580 93 66 64 6.7 7.65 1,500 98 68 65 9.0 3,830 8.45 20.0 1,500 d 20 14.5 53 3 φ6.35 φ9.52 473 1,182 1,655 6.4 R32 1.15 675
21 -200（120〜2,020）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜6.2）（0.4〜11.5）
単6.3 9.45 1,880 99 66 65 7.1 8.20 1,630 99 69 67 9.0 3,830 9.45 20.0 1,800 d 20 15 57 3 φ6.35 φ12.7 579 1,343 1,922 6.2 R32 1.44 675
21 -200（120〜2,550）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜6.8）（0.4〜11.5）
単7.1 11.8 2,340 99 67 66 8.5 11.2 2,230 99 70 67 9.0 3,830 11.8 20.0 2,000 d 20 15 57 3 φ6.35 φ12.7 662 1,654 2,316 5.8 R32 1.44 675
21 -200（120〜2,760）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜7.4）（0.4〜11.5）
単8.0 14.3 2,850 99 68 67 9.5 13.1 2,600 99 70 70 9.0 3,830 14.3 20.0 2,200 d 20 15 57 3 φ6.35 φ12.7 819 1,932 2,751 5.5 R32 1.44 675
21 -200（120〜3,090）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜8.2）（0.4〜11.5）
単9.0 15.1 3,000 99 70 74 10.6 15.9 3,150 99 71 73 9.4 3,900 15.9 20.0 2,400 d 20 15.5 59 3 φ6.35 φ12.7 1,022 2,316 3,338 5.1 R32 1.55 675
21 -200（145〜3,150）（135〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.6〜9.1）（0.5〜11.8）
単2.2 4.70 425 90 55 54 2.5 4.85 440 90 56 54 4.6 1,820 4.85 20.0 600 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 168 426 594 7.0 R32 0.87 675
23 -100（110〜920）（105〜1,930）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.6）（0.3〜6.0）
単2.5 5.55 500 90 55 55 2.8 5.25 515 98 57 56 4.7 1,845 5.55 20.0 750 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 190 486 676 7.0 R32 0.87 675
23 -100（110〜1,030）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.7）（0.3〜6.2）
単
2.8 5.50 515 93 57 57 3.6 7.00 690 98 61 58 5.6 1,920 7.00 20.0 750 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 203 543 746 7.1 R32 0.87 675
23 -100（110〜1,150）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.5）（0.3〜7.1）
単
2.8 2.65 495 93 57 57 3.6 3.35 660 98 59 58 6.9 2,920 3.35 16.8 750 d 20 14 39.5 3 φ6.35 φ9.52 203 543 746 7.1 R32 0.96 675
23 -200（110〜1,100）（105〜3,300）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.5）（0.3〜9.5）
単3.6 8.85 825 93 57 58 4.2 9.30 915 98 61 59 5.6 1,920 9.30 20.0 1,100 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 296 736 1,032 6.6 R32 0.87 675
23 -100（110〜1,250）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.8）（0.3〜7.1）
単3.6 4.15 780 93 63 60 4.2 4.40 870 98 62 59 7.1 3,080 4.40 17.7 1,100 d 20 14 39.5 3 φ6.35 φ9.52 300 732 1,032 6.6 R32 0.96 675
23 -200（110〜1,170）（105〜3,480）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.8）（0.3〜9.8）
単4.0 10.3 960 93 64 59 5.0 11.8 1,160 98 64 61 5.6 1,920 11.8 20.0 1,100 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 333 849 1,182 6.4 R32 0.87 675
23 -100（110〜1,460）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜5.4）（0.3〜7.1）
単4.0 4.45 830 93 65 60 5.0 4.80 950 98 68 61 9.0 3,830 4.80 20.0 1,100 d 20 14.5 43 3 φ6.35 φ9.52 297 769 1,066 7.1 R32 1.15 675
23 -200（120〜1,800）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜5.8）（0.4〜11.5）
単
5.6 8.45 1,580 93 66 64 6.7 7.65 1,500 98 68 65 9.0 3,830 8.45 20.0 1,500 d 20 14.5 43 3 φ6.35 φ9.52 473 1,182 1,655 6.4 R32 1.15 675
23 -200（120〜2,020）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜6.2）（0.4〜11.5）
単6.3 9.45 1,880 99 66 65 7.1 8.20 1,630 99 69 67 9.0 3,830 9.45 20.0 1,800 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 579 1,343 1,922 6.2 R32 1.44 675
23 -200（120〜2,550）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜6.8）（0.4〜11.5）
単7.1 11.8 2,340 99 67 66 8.5 11.2 2,230 99 70 67 9.0 3,830 11.8 20.0 2,000 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 662 1,654 2,316 5.8 R32 1.44 675
23 -200（120〜2,760）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜7.4）（0.4〜11.5）
単8.0 14.3 2,850 99 68 67 9.5 13.1 2,600 99 70 70 9.0 3,830 14.3 20.0 2,200 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 819 1,932 2,751 5.5 R32 1.44 675
23 -200（120〜3,090）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜8.2）（0.4〜11.5）
単9.0 15.1 3,000 99 70 74 10.6 15.9 3,150 99 71 73 9.4 3,900 15.9 20.0 2,400 d 20 15.5 50 3 φ6.35 φ12.7 1,022 2,316 3,338 5.1 R32 1.55 675
23 -200（145〜3,150）（135〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.6〜9.1）（0.5〜11.8）※�：��Aブレーカーの対象機種については、��Aブレーカーでもご使用いただけます。 ※�：内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して３心φ２．
０ｍ ｍを推奨します。
ただし、最大電流値１５Ａ以下の機種かつ内外接続電線の長さが１０ｍ以下の場合に限り、
３心φ１．
６ｍ ｍも使用できます。
（内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。
）（三相モデル除く） ●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
��仕様一覧表CS-284DJ（CU-284DJ）

CS-364DJ（CU-364DJ）

CS-404DJ2（CU-404DJ2）

CS-564DJ2（CU-564DJ2）

CS-224DFL（CU-224DFL）

CS-254DFL（CU-254DFL）

CS-284DFL（CU-284DFL）

CS-364DFL（CU-364DFL）

CS-404DFL2（CU-404DFL2）

CS-564DFL2（CU-564DFL2）

CS-223DEL（CU-223DEL）

CS-253DEL（CU-253DEL）

CS-283DEL（CU-283DEL）

CS-363DEL（CU-363DEL）
2023年モデル

CS-403DEL2（CU-403DEL2）

CS-563DEL2（CU-563DEL2）

CS-633DEL2（CU-633DEL2）

CS-713DEL2（CU-713DEL2）

CS-223DN（CU-223DN）

CS-253DN（CU-253DN）

CS-283DN（CU-283DN）

CS-403DN2（CU-403DN2）

CS-563DN2（CU-563DN2）

心

管径
（㎜）
液側 ガス側kg

地球温暖化
係数︵GWP︶（CU-254DJ）※2類

CS-254DJkg

封入量CS-224DJ（CU-224DJ）

A

冷媒
種

CS-634DGX2（CU-634DGX2）

※1

期間合計

CS-564DGX2（CU-564DGX2）

W

消費電力量
（kWh）

通年エネルギー
消費効率︵APF︶

CS-404DGX2（CU-404DGX2）

A

配管パイプ

暖房時
期間合計
冷房時
期間合計

2024年モデル

CS-364DGX（CU-364DGX）A外CS-284DGX（CU-284DGX）

W

接続電線

CS-254DGX（CU-254DGX）

kW

内CS-224DGX（CU-224DGX）

dB

量（CU-714DEX2）%

質CS-714DEX2

W）

ブレーカー容量CS-634DEX2（CU-634DEX2）

A（

電源プラグ形状（CU-564DEX2）

運転
消費電力
電流

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
レベル 暖房 消費
能力 電力

圧縮機出力

CS-564DEX2性

最 大 電 流CS-404DEX2（CU-404DEX2）

kW

特

外

CS-364DEX（CU-364DEX）

dB

）

房
気

内

CS-284DEX（CU-284DEX）

%

（

暖
電

力率

CS-254DEX（CU-254DEX）

W

暖房能力

（CU-224DEX）

運転
消費電力
電流
A

運転音
音響パワー
レベル

性

外

CS-224DEX

特

内

冷房能力

kW

頁

種

房
気

力率

源
相-V

載

機

冷
電

始 動 電 流

電

目

掲

項

単
2.2 5.75 520 90 58 57 2.2 5.00 450 90 59 58 3.5 1,250 5.75 15.0 600 a 15 10.5 20 3 φ6.35 φ9.52 208 474 682 6.1 R32 0.68 675
25 -100（135〜820）（125〜1,410）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.1）（0.4〜4.8）
単2.5 7.10 640 90 59 58 2.8 6.85 620 90 60 58 3.5 1,250 7.10 15.0 750 a 15 10.5 20 3 φ6.35 φ9.52 244 571 815 5.8 R32 0.68 675
25 -100（135〜840）（125〜1,410）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜4.8）

単
2.8 8.55 770 90 59 58 3.6 9.65 870 90 62 58 3.6 1,270 9.65 15.0 750 a 15 10.5 21 3 φ6.35 φ9.52 278 635 913 5.8 R32 0.64 675
25 -100（135〜840）（125〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜5.0）
単3.6 14.4 1,370 95 64 62 4.2 12.5 1,200 96 64 64 3.7 1,310 14.4 15.0 1,100 a 15 10.5 22 3 φ6.35 φ9.52 409 953 1,362 5.0 R32 0.64 675
25 -100（155〜1,420）（145〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜3.8）（0.5〜5.0）
単4.0 7.20 1,340 93 60 61 5.0 6.80 1,340 98 63 62 5.6 2,520 7.20 15.0 1,100 c 15 10.5 25 3 φ6.35 φ9.52 438 1,017 1,455 5.2 R32 0.70 675
25 -200（155〜1,500）（145〜2,850）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜4.3）（0.5〜7.7）

単
5.6 12.2 2,280 93 65 66 6.7 9.85 1,940 98 65 65 6.8 3,040 12.2 17.0 1,500 d 20 11.5 39 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.27 675
25 -200（160〜2,390）（150〜3,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.7〜5.7）（0.6〜9.4）
単6.3 11.8 2,200 93 68 68 7.1 11.7 2,320 99 67 69 7.3 3,520 11.8 20.0 1,800 d 20 11.5 39.5 3 φ6.35 φ12.7 690 1,693 2,383 5.0 R32 1.33 675
25 -200（160〜2,500）（150〜3,980）
φ2.0 （2分）（4分）（0.7〜6.4）（0.6〜10.1）
単7.1 15.3 2,850 93 68 70 8.5 16.1 3,200 99 68 71 7.3 3,520 16.1 20.0 2,000 d 20 11.5 39.5 3 φ6.35 φ12.7 853 2,131 2,984 4.5 R32 1.33 675
25 -200（160〜3,000）（150〜3,980）
φ2.0 （2分）（4分）（0.7〜7.2）（0.9〜10.1）
単2.2 6.60 595 90 58 57 2.2 5.15 465 90 60 58 3.0 1,170 6.60 15.0 600 a 15 10.5 17.5 3 φ6.35 φ9.52 222 495 717 5.8 R32 0.50 675
27 -100（135〜770）（125〜1,320）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.0）（0.4〜4.1）
単2.5 7.55 680 90 60 58 2.8 7.00 630 90 61 58 3.4 1,250 7.55 15.0 750 a 15 10.5 20 3 φ6.35 φ9.52 244 571 815 5.8 R32 0.67 675
27 -100（135〜830）（125〜1,410）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜4.7）

単2.8 8.55 770 90 60 59 3.6 9.65 870 90 62 58 3.5 1,270 9.65 15.0 750 a 15 10.5 21 3 φ6.35 φ9.52 261 652 913 5.8 R32 0.69 675
27 -100（135〜830）（125〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜4.8）
単3.6 14.4 1,370 95 64 62 4.2 12.5 1,200 96 64 64 3.7 1,350 14.4 15.0 1,100 a 15 10 22 3 φ6.35 φ9.52 409 981 1,390 4.9 R32 0.64 675
27 -100（155〜1,420）（145〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜3.8）（0.5〜4.8）
単4.0 7.25 1,350 93 61 61 5.0 7.25 1,430 98 64 62 5.3 2,380 7.25 15.0 1,100 c 15 10.5 25 3 φ6.35 φ9.52 471 1,073 1,544 4.9 R32 0.72 675
27 -200（155〜1,600）（145〜2,690）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜4.3）（0.5〜7.3）
単
5.6 12.7 2,370 93 65 66 6.7 9.85 1,940 98 67 65 6.8 3,040 12.7 17.0 1,500 d 20 11.5 36 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.06 675
27 -200（160〜2,390）（150〜3,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.7〜5.7）（0.6〜9.4）
単6.3 14.7 2,750 93 68 69 7.1 12.3 2,420 98 67 69 6.8 3,040 14.7 17.0 1,800 d 20 11.5 36.5 3 φ6.35 φ12.7 787 1,596 2,383 5.0 R32 1.12 675
27 -200（160〜2,780）（150〜3,440）
φ2.0 （2分）（4分）（0.7〜6.4）（0.6〜9.4）
単2.2 7.05 635 90 59 57 2.2 5.20 470 90 60 58 2.8 1,130 7.05 15.0 600 a 15 8.0 17.5 3 φ6.35 φ9.52 225 492 717 5.8 R32 0.46 675
29 -100（135〜720）（125〜1,280）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜2.8）（0.4〜3.9）

単2.5 7.55 680 90 60 58 2.8 7.00 630 90 61 58 3.0 1,130 7.55 15.0 750 a 15 8.5 20 3 φ6.35 φ9.52 252 563 815 5.8 R32 0.58 675
29 -100（135〜740）（125〜1,280）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜2.9）（0.4〜4.1）
単2.8 8.55 770 90 60 59 3.6 9.65 870 90 62 58 3.4 1,230 9.65 15.0 750 a 15 8.5 20.5 3 φ6.35 φ9.52 265 648 913 5.8 R32 0.64 675
29 -100（135〜830）（125〜1,390）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜4.7）
単
3.6 14.4 1,370 95 64 62 4.2 12.5 1,200 96 64 64 3.7 1,350 14.4 15.0 1,100 a 15 8.5 22 3 φ6.35 φ9.52 409 981 1,390 4.9 R32 0.60 675
29 -100（155〜1,420）（145〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜3.8）（0.5〜4.8）
単4.0 7.40 1,380 93 61 61 5.0 7.10 1,400 98 64 62 5.2 2,360 7.40 15.0 1,100 c 15 8.5 25 3 φ6.35 φ9.52 463 1,081 1,544 4.9 R32 0.72 675
29 -200（155〜1,600）（145〜2,670）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜4.3）（0.5〜7.2）
単
5.6 12.2 2,280 93 65 66 6.7 10.3 2,030 98 67 65 6.8 3,040 12.2 17.0 1,500 d 20 9.0 36 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.06 675
29 -200（160〜2,300）（150〜3,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.7〜5.7）（0.6〜9.4）
単2.2 7.05 635 90 59 57 2.2 5.20 470 90 60 58 2.8 1,130 7.05 15.0 600 a 15 8.0 17.5 3 φ6.35 φ9.52 225 492 717 5.8 R32 0.46 675
31 -100（135〜720）（125〜1,280）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜2.8）（0.4〜3.9）

単2.5 7.55 680 90 60 58 2.8 7.00 630 90 61 58 3.0 1,130 7.55 15.0 750 a 15 8.0 20 3 φ6.35 φ9.52 252 563 815 5.8 R32 0.58 675
31 -100（135〜740）（125〜1,280）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜2.9）（0.4〜4.1）
単2.8 8.55 770 90 60 59 3.6 9.65 870 90 62 58 3.4 1,230 9.65 15.0 750 a 15 8.5 20.5 3 φ6.35 φ9.52 265 648 913 5.8 R32 0.64 675
31 -100（135〜830）（125〜1,390）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜4.7）
単
3.6 14.4 1,370 95 64 62 4.2 12.5 1,200 96 64 64 3.7 1,350 14.4 15.0 1,100 a 15 8.0 22 3 φ6.35 φ9.52 409 981 1,390 4.9 R32 0.60 675
31 -100（155〜1,420）（145〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜3.8）（0.5〜4.8）
単4.0 7.40 1,380 93 61 61 5.0 7.10 1,400 98 64 62 5.2 2,360 7.40 15.0 1,100 c 15 8.0 25 3 φ6.35 φ9.52 463 1,081 1,544 4.9 R32 0.72 675
31 -200（155〜1,600）（145〜2,670）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜4.3）（0.5〜7.2）
単
5.6 12.2 2,280 93 65 66 6.7 10.3 2,030 98 67 65 6.8 3,040 12.2 17.0 1,500 d 20 9.0 36 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.06 675
31 -200（160〜2,300）（150〜3,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.7〜5.7）（0.6〜9.4）
520
単2.2
2.2 5.00 450 90 59 58 3.5 1,250 5.75 15.0 600 a 15 10.5 20 3 φ6.35 φ9.52 208 474 682 6.1 R32 0.68 675
35 -100（0.5〜3.1） 5.75 （135〜820） 90 58 57 （0.4〜4.8）（125〜1,410）
φ2.0 （2分）（3分）
単
2.5 7.10 640 90 59 58 2.8 6.85 620 90 60 58 3.5 1,250 7.10 15.0 750 a 15 10.5 20 3 φ6.35 φ9.52 244 571 815 5.8 R32 0.68 675
35 -100（135〜840）（125〜1,410）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜4.8）

単
2.8 8.55 770 90 59 58 3.6 9.65 870 90 62 58 3.6 1,270 9.65 15.0 750 a 15 10.5 21 3 φ6.35 φ9.52 278 635 913 5.8 R32 0.64 675
35 -100（135〜840）（125〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜5.0）
単3.6 14.4 1,370 95 64 62 4.2 12.5 1,200 96 64 64 3.7 1,310 14.4 15.0 1,100 a 15 10.5 22 3 φ6.35 φ9.52 409 953 1,362 5.0 R32 0.64 675
35 -100（155〜1,420）（145〜1,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜3.8）（0.5〜5.0）
単4.0 5.15 960 93 62 61 5.0 6.80 1,340 98 63 62 5.6 2,520 6.80 15.0 1,100 c 15 11.5 39.5 3 φ6.35 φ9.52 438 1,017 1,455 5.2 R32 1.15 675
35 -200（160〜1,500）（145〜2,850）
φ2.0 （2分）（3分）（0.7〜4.3）（0.5〜7.7）

単
5.6 9.20 1,720 93 67 66 6.7 9.85 1,940 98 65 65 6.8 3,040 9.85 17.0 1,500 d 20 11.5 39.5 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.27 675
35 -200（160〜2,390）（150〜3,440）
φ2.0 （2分）（3分）（0.7〜5.7）（0.6〜9.4）
単6.3 11.8 2,200 93 68 68 7.1 11.7 2,320 99 67 69 7.3 3,520 11.8 20.0 1,800 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ12.7 690 1,693 2,383 5.0 R32 1.33 675
35 -200（160〜2,500）（150〜3,980）
φ2.0 （2分）（4分）（0.7〜6.4）（0.6〜10.1）
単7.1 15.3 2,850 93 68 70 8.5 16.1 3,200 99 68 71 7.3 3,520 16.1 20.0 2,000 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ12.7 853 2,131 2,984 4.5 R32 1.33 675
35 -200（160〜3,000）（150〜3,980）
φ2.0 （2分）（4分）（0.7〜7.2）（0.9〜10.1）
単
2.2 4.70 425 90 62 58 2.8 6.00 540 90 62 58 4.9 1,850 6.00 20.0 600 b 20 8.5 28.5 3 φ6.35 φ9.52 208 486 694 6.0 R32 0.74 675
37 -100（110〜800）（105〜1,950）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.0）（0.3〜6.3）
単
2.5 5.55 500 90 63 60 3.2 6.50 640 98 63 58 5.0 1,920 6.50 20.0 750 b 20 8.5 28.5 3 φ6.35 φ9.52 240 562 802 5.9 R32 0.74 675
37 -100（110〜870）（105〜1,990）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.2）（0.3〜6.3）
単2.8 6.40 580 90 63 60 4.0 9.05 890 98 65 58 5.1 1,950 9.05 20.0 750 b 20 9.0 28.5 3 φ6.35 φ9.52 257 626 883 6.0 R32 0.74 675
37 -100（110〜870）（105〜1,990）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.2）（0.3〜6.4）

単
4.0 5.15 965 93 64 61 5.0 6.80 1,340 98 67 63 5.6 2,600 6.80 16.0 1,100 d 20 9.0 38 3 φ6.35 φ9.52 463 1,021 1,484 5.1 R32 1.06 675
37 -200（120〜1,600）（110〜2,950）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜4.3）（0.4〜7.7）
単
5.6 9.20 1,720 93 66 67 6.7 9.85 1,940 98 68 65 6.8 3,300 9.85 20.0 1,500 d 20 9.0 39 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.24 675
37 -200（120〜2,390）（110〜3,750）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜5.7）（0.4〜9.4）

�� ※�：��Aブレーカーの対象機種については、��Aブレーカーでもご使用いただけます。 ※�：内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して３心φ２．０ｍ ｍを推奨します。ただし、最大電流値１５Ａ以下の機種かつ内外接続

冷媒

類

kg

地球温暖化
係数︵GWP︶

封入量種

接 続 電 線

管径（㎜）
液側 ガス側

期間合計

心

消費電力量
（kWh）

通年エネルギー
消費効率︵APF︶

kg

配管パイプ

暖房時
期間合計
冷房時
期間合計

接続電線
※2

A

質

W

外

A

※1

量

A

kW

質

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
レベル 暖房 消費
能力 電力

dB

内

W

%

）

ブレーカー容量A（

ブレーカー容量

A

圧縮機出力

kW

W

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
レベル 暖房 消費
能力 電力

電源プラグ形状

dB

圧縮機出力

%

W

最 大 電 流

暖房能力

電

運転
消費電力
電流

始 動 電 流

運転音
音響パワー
レベル

性

最 大 電 流

A

特

外

kW

房
気

内

dB

）

電

力率

暖房能力

CS-402DU3（CU-402DU3）

W

（

外

（CU-282DU3）

%

性

運転
消費電力
電流
A

暖

運転音
音響パワー
レベル

力率

三相

CS-282DU3

特

内

冷房能力

kW

頁

種

房
気

力率

源
相-V

載

機

冷
電

始 動 電 流

電

目

掲

項

610
三相 2.8
3.6 2.60 800 90 62 58 5.0 2,000 2.60 8.0 750 室外 15 8.5 33 3 φ6.35 φ9.52 257 641 898 5.9 R32 0.89 675
40 -200
2.00 （155〜850） 90 60 57 （0.5〜6.9）
直結（145〜2,260）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜3.4）
1,170
三相 4.05.0 4.20 1,310 90 63 63 5.2 2,200 4.20 8.0 1,100 室外 15 8.5 33 3 φ6.35 φ9.52 410 1,045 1,455 5.2 R32 0.89 675
40 -200
3.75
90
61
61
直結
（155〜1,250）（145〜2,490）
φ2.0 （2分）（3分）（0.6〜4.3）（0.5〜7.2）■床置きエアコン仕様一覧表

※1
A

kg

心

管径
（㎜）
液側 ガス側kg

地球温暖化
係数︵GWP︶

W

類

kW

封入量

dB

冷媒
種

%

期間合計

W

）

消費電力量
（kWh）

通年エネルギー
消費効率︵APF︶

A

（

外

運転
消費電力
電流

配管パイプ

暖房時
期間合計
冷房時
期間合計

性

量

W

）

特

内

CS-569CY2（CU-569CY2）

A

（

房
気

外

CS-409CY2（CU-409CY2）

運転
消費電力
電流

暖

内

（CU-289CY2）

性

力率

床置き型

CS-289CY2

特

外

冷房能力

kW

頁

種

房
気

内

源
相-V

載

機

冷
電

電源プラグ形状

電

目

掲

項

単
2.8 3.30 620 93 54 58 4.0 5.00 980 98 57 58 5.3 2,600 5.00 15.5 750 室外 20 13.5 35 3 φ6.35 φ9.52 257 689 946 5.6 R32 0.95 675
40 -200
直結（130〜1,000）（135〜2,940）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜3.7）（0.8〜7.3）
単4.0 5.65 1,060 93 61 61 5.6 8.15 1,600 98 60 63 6.0 3,000 8.15 17.0 1,100 室外 20 13.5 35 3 φ6.35 φ9.52 390 1,094 1,484 5.1 R32 0.95 675
40 -200
直結（130〜1,600）（135〜3,390）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.6）（0.8〜8.3）
単
5.6 12.6 2,360 93 63 66 6.7 11.7 2,310 98 62 67 6.5 3,570 12.6 20.0 1,500 室外 20 13.5 35 3 φ6.35 φ9.52 660 1,643 2,303 4.6 R32 0.95 675
40 -200
直結（130〜2,410）（135〜3,995）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜5.8）（0.8〜8.9）■寒冷地エアコン仕様一覧表

CS-K564D2

管径（㎜）
液側 ガス側kg

地球温暖化
係数︵GWP︶

CS-K404D2（CU-K404D2）

心類

CS-K284D2（CU-K284D2）

※2

封入量

CS-K284D（CU-K284D）

kg

冷媒
種

CS-K254D（CU-K254D）

A

期間合計

CS-K224D（CU-K224D）

W

消費電力量
（kWh）

通年エネルギー
消費効率︵APF︶

CS-TX634D2（CU-TX634D2）

A

配管パイプ

暖房時
期間合計
冷房時
期間合計

CS-TX564D2（CU-TX564D2）

A外CS-TX404D2（CU-TX404D2）

W

接続電線

（CU-TX284D2）

kW

内CS-TX284D2

dB

量

壁掛け型

CS-TX254D（CU-TX254D）%質（CU-TX224D）

W）

ブレーカー容量CS-TX224D

A（

電源プラグ形状CS-UX804D2（CU-UX804D2）

運転
消費電力
電流

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
レベル 暖房 消費
能力 電力

圧縮機出力

CS-UX714D2（CU-UX714D2）

性

最 大 電 流CS-UX634D2（CU-UX634D2）

kW

特

外

CS-UX564D2（CU-UX564D2）

dB

）

房
気

内

CS-UX404D2（CU-UX404D2）

%

（

暖
電

力率

CS-UX284D2（CU-UX284D2）

W

暖房能力

（CU-UX254D2）

運転
消費電力
電流
A

運転音
音響パワー
レベル

性

外

CS-UX254D2

特

内

冷房能力

kW

頁

種

房
気

力率

源
相-V

載

機

冷
電

始 動 電 流

電

目

掲

項

単
2.5 2.45 445 90 57 55 2.8 2.35 470 98 59 56 7.6 3,350 2.45 19.3 750 d 20 14.5 40 3 φ6.35 φ9.52 203 525 728 6.5 R32 0.96 675
43 -200（110〜1,000）（105〜3,790）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.0）（0.3〜10.5）
単2.8 2.70 510 93 59 58 3.6 3.40 675 98 65 59 9.0 3,700 3.40 20.0 750 d 20 14.5 48 3 φ6.35 φ9.52 224 544 768 6.9 R32 1.44 675
43 -200（110〜1,100）（105〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.5）（0.3〜11.9）
単4.0 4.30 800 93 65 60 5.0 4.80 950 98 68 61 9.3 3,800 4.80 20.0 1,100 d 20 14.5 48 3 φ6.35 φ9.52 305 776 1,081 7.0 R32 1.44 675
43 -200（120〜1,800）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜5.8）（0.4〜12.0）
単5.6 7.95 1,480 93 66 64 6.7 7.65 1,500 98 68 65 9.3 3,800 7.95 20.0 1,500 d 20 14.5 48 3 φ6.35 φ9.52 486 1,195 1,681 6.3 R32 1.44 675
43 -200（120〜2,020）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜6.2）（0.4〜12.0）
単6.3 8.95 1,780 99 66 65 7.1 8.20 1,630 99 69 67 9.3 3,800 8.95 20.0 1,800 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 570 1,416 1,986 6.0 R32 1.44 675
43 -200（120〜2,550）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜6.8）（0.4〜12.0）
単7.1 11.7 2,320 99 67 66 8.5 11.2 2,230 99 70 67 9.5 3,850 11.7 20.0 2,000 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 693 1,623 2,316 5.8 R32 1.44 675
43 -200（120〜2,760）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜7.4）（0.4〜12.1）
単8.0 14.3 2,850 99 68 67 9.5 13.1 2,600 99 70 70 9.5 3,850 14.3 20.0 2,200 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 833 1,918 2,751 5.5 R32 1.44 675
43 -200（120〜3,090）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜8.2）（0.4〜12.1）
単
2.2 4.70 425 90 58 54 2.5 5.20 470 90 62 55 5.0 1,900 5.20 20.0 600 b 20 11 33.5 3 φ6.35 φ9.52 186 454 640 6.5 R32 0.99 675
45 -100（0.4〜3.0）（110〜770）（105〜1,950）
φ2.0 （2分）（3分）（0.3〜6.3）
単
2.5 5.55 500 90 59 55 2.8 5.35 525 98 63 56 5.2 1,920 5.55 20.0 750 b 20 11 35 3 φ6.35 φ9.52 226 525 751 6.3 R32 1.10 675
45 -100（110〜830）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.2）（0.3〜6.5）
単
2.8 3.10 580 93 59 58 3.6 3.55 705 98 63 59 6.4 2,760 3.55 16.4 750 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ9.52 250 578 828 6.4 R32 1.18 675
45 -200（110〜830）（105〜3,120）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.2）（0.3〜8.8）
単4.0 5.40 1,010 93 60 61 5.0 5.95 1,170 98 68 63 8.0 3,800 5.95 20.0 1,100 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ9.52 397 1,004 1,401 5.4 R32 1.20 675
45 -200（120〜1,600）（110〜3,990）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜4.3）（0.4〜10.3）
単5.6 9.65 1,800 93 65 64 6.7 9.85 1,940 98 68 65 8.0 3,800 9.85 20.0 1,500 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ9.52 636 1,441 2,077 5.1 R32 1.17 675
45 -200（160〜2,390）（150〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜5.7）（0.4〜10.3）
単6.3 11.1 2,200 99 68 68 7.1 11.7 2,320 99 71 69 8.0 3,800 11.7 20.0 1,800 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ12.7 690 1,693 2,383 5.0 R32 1.20 675
45 -200（160〜2,500）（150〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜6.4）（0.4〜10.3）
単
2.2 4.70 425 90 62 58 2.8 6.00 540 90 62 58 4.9 1,850 6.00 20.0 600 b 20 8.5 28.5 3 φ6.35 φ9.52 208 486 694 6.0 R32 0.74 675
47 -100（110〜800）（105〜1,950）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.0）（0.3〜6.3）
単
2.5 5.55 500 90 63 60 3.2 6.50 640 98 63 58 5.0 1,920 6.50 20.0 750 b 20 8.5 28.5 3 φ6.35 φ9.52 240 562 802 5.9 R32 0.74 675
47 -100（110〜870）（105〜1,990）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.2）（0.3〜6.3）
単2.8 6.40 580 90 63 60 4.0 9.05 890 98 65 58 5.1 1,950 9.05 20.0 750 b 20 9.0 28.5 3 φ6.35 φ9.52 257 626 883 6.0 R32 0.74 675
47 -100（110〜870）（105〜1,990）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.2）（0.3〜6.4）
単
2.8 3.10 580 93 63 60 4.0 4.50 890 98 63 58 6.0 2,450 4.50 14.0 750 d 20 9.0 39 3 φ6.35 φ9.52 265 618 883 6.0 R32 1.06 675
47 -200（120〜850）（110〜2,770）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜3.2）（0.4〜8.3）
単4.0 6.55 1,220 93 64 61 6.0 8.15 1,600 98 67 63 7.3 3,250 8.15 20.0 1,100 d 20 9.0 39 3 φ6.35 φ9.52 480 1,004 1,484 5.1 R32 1.06 675
47 -200（120〜1,810）（110〜3,680）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜4.3）（0.4〜10.1）

単
5.6 12.2 2,280 93 65 66 6.7 9.85 1,940 98 68 65 7.9 3,800 12.2 20.0 1,500 d 20 9.0 39 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 5.0 R32 1.06 675
47 -200（120〜2,390）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（3分）（0.5〜5.7）（0.4〜10.2）
CS-UB284DC2 51 単 2.8 3.45 650 93 54 58 4.0 5.00 985 98 58 59 5.6 2,300 5.00 20.0 750 室外 20 11 43 3 φ6.35 φ9.52 278 685 963 5.5 R32 1.20 675
直結（160〜960）（150〜2,600）-200（0.7〜3.5）
φ1.6 （2分）（3分）（CU-UB284DC2）（0.7〜7.7）（CU-K564D2）

天井ビルトイン

CS-UB404DC2 51 単

（CU-UB404DC2）

CS-UB564DC2（CU-UB564DC2）

CS-UB287CC2（CU-UB287CC2）

CS-UB407CC2（CU-UB407CC2）

CS-UB567CC2（CU-UB567CC2）
床置き型

CS-284DUY2（CU-284DUY2）

CS-404DUY2（CU-404DUY2）

CS-564DUY2（CU-564DUY2）

4.0

1,260

-200（0.7〜4.5） 6.75（160〜1,450）93 55
単5.6 13.6 2,530 93 60
51 -200（160〜2,550）（0.7〜5.7）
単
2.8 3.70 690 93 54
52 -200（0.7〜3.2）（160〜860）
単4.0 7.15 1,330 93 55
52 -200（160〜1,400）（0.7〜4.4）
単
5.6 14.2 2,650 93 60
52 -200（160〜2,700）（0.7〜5.7）
単
2.8 3.30 620 93 54
53 -200（160〜1,000）（0.7〜3.7）
単4.0 5.65 1,060 93 61
53 -200（160〜1,500）（0.7〜4.6）
単
5.6 11.7 2,190 93 63
53 -200（160〜2,410）（0.7〜5.8）

5.6 8.95 1,760 98 59 63 6.2 2,800 8.95 20.0 1,100 室外 20 11 43 3 φ6.35 φ9.52 423 1,061 1,484 5.1 R32 1.20 675
61 （0.7〜8.6）
直結（150〜3,170）
φ1.6 （2分）（3分）
2,550
室外
3 φ6.35 φ9.52
6.7
66 （0.7〜8.9） 13.0（150〜3,960）98 61 67 6.8 3,700 13.6 20.0 1,500 直結 20 11 43 φ1.6
（2分）（3分） 686 1,668 2,354 4.5 R32 1.20 675
4.0 5.00 985 98 58 59 5.6 2,900 5.00 20.0 750 室内 20 10.5 42 3 φ6.35 φ9.52 318 663 981 5.4 R32 1.09 675
58 （0.7〜7.7）
直結（150〜3,280）
φ2.0 （2分）（3分）
5.6 8.95 1,760 98 59 63 6.2 3,610 8.95 20.0 1,100 室内 20 10.5 42 3 φ6.35 φ9.52 471 1,042 1,513 5.0 R32 1.09 675
61 （0.7〜8.4）
直結（150〜3,990）
φ2.0 （2分）（3分）
6.7 14.0 2,750 98 61 67 6.4 3,690 14.2 20.0 1,500 室内 20 10.5 42 3 φ6.35 φ9.52 744 1,719 2,463 4.3 R32 1.19 675
66 （0.7〜8.5）
直結（150〜3,995）
φ2.0 （2分）（3分）
4.0 5.00 980 98 57 58 5.6 2,300 5.00 20.0 750 室外 20 13.5 43 3 φ6.35 φ9.52 265 648 913 5.8 R32 1.20 675
58 （0.7〜7.7）
直結（150〜2,600）
φ1.6 （2分）（3分）
5.6 8.15 1,600 98 60 63 6.2 2,800 8.15 20.0 1,100 室外 20 13.5 43 3 φ6.35 φ9.52 410 1,018 1,428 5.3 R32 1.20 675
61 （0.7〜8.6）
直結（150〜3,170）
φ1.6 （2分）（3分）
6.7 10.6 2,080 98 62 67 7.0 3,700 11.7 20.0 1,500 室外 20 13.5 43 3 φ6.35 φ9.52 648 1,559 2,207 4.8 R32 1.20 675
66 （0.7〜9.1）
直結（150〜3,960）
φ1.6 （2分）（3分）

電線の長さが１０ｍ以下の場合に限り、
３心φ１．６ｍ ｍも使用できます。
（内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。）（三相モデル除く） ●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

��仕様一覧表■ビルトインエアコン仕様一覧表
項

目

冷

掲 電

源
頁 相-V

kW

載

機

種

CS-B224DC2（CU-B224DC2）

CS-B254DC2（CU-B254DC2）

CS-B284DC2（CU-B284DC2）

CS-B364DC2（CU-B364DC2）

CS-B404DC2

天 （CU-B404DC2）
井 CS-B504DC2
ビ （CU-B504DC2）
ル
ト CS-B564DC2
イ （CU-B564DC2）
ン CS-B229CC2︿ （CU-B229CG2）
１
方 CS-B259CC2
向 （CU-B259CG2）﹀

CS-B289CC2（CU-B289CG2）

CS-B369CC2（CU-B369CG2）

CS-B409CC2（CU-B409CG2）

CS-B509CC2（CU-B509CG2）

CS-B569CC2（CU-B569CG2）︿ CS-B409CW2２ （CU-B409CW2）
方向 CS-B509CW2﹀ （CU-B509CW2）

房

気

特

性

）

（

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
力 レベル 暖房 消費
運転
消費電力
電流
率 内 外 能力 電力
A
W
% dB
kW W
暖

運転音
音響パワー
力 レベル
運転
消費電力
電流
率 内 外
A
W
% dB
電

冷
房
能
力

電

暖
房
能
力

kW

房

気

特

性

）

（

始
動
電
流

最
大
電
流

圧
縮
機
出
力

A

A

W

電
質
源
プ
量
ラ
グ
形 ※1 内 外
状 A
kg

接
続
電
線
心

配管パイプ

消費電力量
（kWh）

期冷 期暖
間房 間房
管径
（㎜） 合 時 合 時
液側 ガス側 計 計

期
間
合
計

消
費
効
率
︵
A
P
F
︶

冷媒
種

封
入
量

類

kg

係地
数球
︵温
G暖
W化
P
︶

単
2.2 2.75 520 93 54 58 3.2 4.15 820 98 57 59 4.1 1,740 4.15 15.0 600 室外 15 10 29 3 φ6.35 φ9.52 218 553 771 5.4 R32 0.76 675
57 -200
直結（130〜660）（135〜1,970）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜2.6）（0.8〜5.6）
630
890
室外
単
3 φ6.35 φ9.52
2.5
3.4
57 -200
3.35 （130〜740） 93 54 58
4.50（135〜1,970）98 57 59 4.1 1,740 4.50 15.0 750 直結 15 10 29 φ1.6
（2分）（3分） 260 616 876 5.4 R32 0.76 675（0.8〜2.7）（0.8〜5.6）（0.8〜4.0）（0.8〜7.1）

単2.8 4.20 790 93 55 58 4.0 5.45 1,070 98 58 59 4.7 2,180 5.45 15.0 750 室外 15 11 29 3 φ6.35 φ9.52 302 679 981 5.4 R32 0.76 675
57 -200
直結（130〜970）（135〜2,460）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜3.2）（0.8〜6.4）
1,270
1,400
室外
単
3 φ6.35 φ9.52
3.6
4.8
57 -200
6.80（130〜1,580）93 57 59
7.10（135〜2,800）98 59 62 5.2 2,480 7.10 15.0 1,100 直結 15 11 29 φ1.6
（2分）（3分） 433 929 1,362 5.0 R32 0.76 675
単4.0 7.25 1,350 93 58 61 5.3 8.50 1,670 98 60 65 5.5 2,650 8.50 15.0 1,100 室外 15 11 35 3 φ6.35 φ9.52 454 1,059 1,513 5.0 R32 0.88 675
57 -200
直結（130〜1,500）（135〜2,970）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.5）（0.8〜7.5）単
5.0 11.6 2,170 93 60 65 6.3 11.9 2,340 98 61 66 6.4 3,530 11.9 20.0 1,500 室外 20 11 36 3 φ6.35 φ9.52 679 1,377 2,056 4.6 R32 1.00 675
57 -200
直結（185〜2,260）（170〜3,960）
φ1.6 （2分）（3分）（0.9〜5.2）（0.9〜8.8）
単
5.6 14.2 2,650 93 60 66 6.7 14.0 2,750 98 61 67 6.4 3,530 14.2 20.0 1,500 室外 20 11 36 3 φ6.35 φ9.52 714 1,640 2,354 4.5 R32 1.00 675
57 -200
直結（185〜2,700）（170〜3,960）
φ1.6 （2分）（3分）（0.9〜5.7）（0.9〜8.8）
単
2.2 2.75 520 93 54 58 3.2 4.15 820 98 57 59 4.1 1,740 4.15 15.0 600 室外 15 9.8 29 3 φ6.35 φ9.52 218 553 771 5.4 R32 0.76 675
58 -200
直結（135〜1,970）（130〜660）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜2.6）（0.8〜5.6）
単
2.5 3.35 630 93 54 58 3.4 4.50 890 98 57 59 4.1 1,740 4.50 15.0 750 室外 15 9.8 29 3 φ6.35 φ9.52 260 616 876 5.4 R32 0.76 675
58 -200
直結（135〜1,970）（130〜740）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜5.6）（0.8〜2.7）
790
1,070
室外
単
3 φ6.35 φ9.52
2.8
58 -200
4.20 （130〜970） 93 55 58 4.0 5.45（135〜2,460）98 58 59 4.7 2,180 5.45 15.0 750 直結 15 10.5 29 φ1.6
（2分）（3分） 302 679 981 5.4 R32 0.76 675（0.8〜3.3）（0.8〜6.4）

単3.6 6.80 1,270 93 57 59 4.8 7.10 1,400 98 59 61 5.2 2,480 7.10 15.0 1,100 室外 15 10.5 29 3 φ6.35 φ9.52 433 929 1,362 5.0 R32 0.76 675
58 -200
直結（130〜1,580）（135〜2,750）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.0）（0.8〜7.1）
単4.0 8.25 1,540 93 58 61 5.3 8.50 1,670 98 60 65 5.4 2,650 8.50 15.0 1,100 室外 15 10.5 29 3 φ6.35 φ9.52 471 1,073 1,544 4.9 R32 0.76 675
58 -200
直結（130〜1,800）（135〜2,995）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.5）（0.8〜7.4）

単
5.0 11.6 2,170 93 60 65 6.3 11.9 2,340 98 61 66 6.4 3,530 11.8 20.0 1,500 室外 20 10.5 35 3 φ6.35 φ9.52 679 1,377 2,056 4.6 R32 1.00 675
58 -200
直結（185〜2,260）（170〜3,990）
φ1.6 （2分）（3分）（0.9〜5.2）（0.9〜8.8）
単
5.6 14.2 2,650 93 60 66 6.7 14.0 2,750 98 61 67 6.4 3,530 14.2 20.0 1,500 室外 20 10.5 35 3 φ6.35 φ9.52 795 1,612 2,407 4.4 R32 1.00 675
58 -200
直結（185〜2,700）（170〜3,990）
φ1.6 （2分）（3分）（0.9〜5.7）（0.9〜8.8）

単4.0 7.00 1,310 93 57 63 5.3 8.40 1,650 98 60 65 5.7 2,680 8.40 15.5 1,100 室外 20 17 35 3 φ6.35 φ9.52 454 1,030 1,484 5.1 R32 0.95 675
59 -200
直結（185〜1,570）（170〜3,030）
φ1.6 （2分）（3分）（0.9〜4.5）（0.9〜7.9）（CU-B229CG2）

単5.0 10.1 1,890 93 60 63 6.3 11.0 2,170 98 61 65 6.2 3,080 11.0 17.8 1,500 室外 20 17 35 3 φ6.35 φ9.52 589 1,467 2,056 4.6 R32 0.95 675
59 -200
直結（185〜1,980）（170〜3,480）
φ1.6 （2分）（3分）（0.9〜5.2）（0.9〜8.6）
単
2.2 2.75 520 93 56 58 3.2 4.15 820 98 58 59 4.1 1,740 4.15 15.0 600 室外 15 9.0 29 3 φ6.35 φ9.52 205 566 771 5.4 R32 0.76 675
60 -200
直結（130〜660）（135〜1,970）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜2.6）（0.8〜5.6）（CU-B369CG2）

単3.6 6.80 1,270 93 58 59 4.8 7.10 1,400 98 59 61 5.2 2,480 7.10 15.0 1,100 室外 15 9.5 29 3 φ6.35 φ9.52 416 946 1,362 5.0 R32 0.76 675
60 -200
直結（130〜1,580）（135〜2,800）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.0）（0.8〜7.1）

CS-B229CK2

壁 CS-B259CK2
ビ （CU-B259CG2）
ル CS-B289CK2
ト （CU-B289CG2）
イ
ン CS-B369CK2

CS-B409CK2（CU-B409CG2）

CS-B289CA2（CU-B289CG2）

CS-B409CA2（CU-B409CG2）

単
2.5 3.35 630 93 56 58 3.4 4.50 890 98 58 59 4.1 1,740 4.50 15.0 750 室外 15 9.0 29 3 φ6.35 φ9.52 233 643 876 5.4 R32 0.76 675
60 -200
直結（130〜740）（135〜1,970）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜2.7）（0.8〜5.6）
790
1,070
室外
単
3 φ6.35 φ9.52
2.8
60 -200
4.20 （130〜970） 93 56 58 4.0 5.45（135〜2,460）98 58 59 4.7 2,180 5.45 15.0 750 直結 15 9.5 29 φ1.6
（2分）（3分） 278 703 981 5.4 R32 0.76 675（0.8〜3.3）（0.8〜6.4）

単
4.0 8.25 1,540 93 59 61 5.3 8.50 1,670 98 60 65 5.4 2,650 8.50 15.0 1,100 室外 15 9.5 29 3 φ6.35 φ9.52 471 1,073 1,544 4.9 R32 0.76 675
60 -200
直結（130〜1,800）（135〜2,995）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.5）（0.8〜7.4）
790
1,070
室外
単
3 φ6.35 φ9.52
2.8
4.0
61 -200（0.8〜3.3） 4.20 （130〜970） 93 56 58 （0.8〜6.4） 5.45（135〜2,460）98 60 59 4.7 2,180 5.45 15.0 750 直結 15 16.5 29 φ1.6
（2分）（3分） 292 689 981 5.4 R32 0.76 675
単4.0 8.25 1,540 93 59 61 5.3 8.50 1,670 98 60 65 5.4 2,650 8.50 15.0 1,100 室外 15 16.5 29 3 φ6.35 φ9.52 454 1,090 1,544 4.9 R32 0.76 675
61 -200
直結（130〜1,800）（135〜2,995）
φ1.6 （2分）（3分）（0.8〜4.5）（0.8〜7.4）

マルチエアコンで室内機2台以上を同時運転する場合、各室内機の能力は、1台運転時よりもダウンします。機種選定の際は、必ずP.101〜105「マルチエアコン冷暖房のめやす」でご確認ください。

ご注 意■フリーマルチエアコン（室外機）
標準仕様一覧表
項

目 掲

電

源

室
内
機
接
続

頁 相-V

kW

載

機

2室用

種

4室用

房

暖

kW

W

4.50

1,120

5.30

1,720

（1.5〜5.2）（280〜1,380）

CU-M530D2

単-200 2.5＋2.8（1.5〜6.4）（280〜2,000）

CU-4M800D2）（

単-200 2.2＋2.2

CU-3M680D2

外気温
2℃時の暖房房運転音
運転音 暖房 消費
冷房能力 消費電力 音響パワー 暖房能力 消費電力 音響パワー
レベル
レベル 能力 電力

CU-M450D2
CU-M600D2
3室用

冷

dB

）

（

kW

W

dB

5.40 1,230
62 （1.5〜8.0）（280〜2,540） 64
1,740
62 6.8065（1.5〜8.3）（280〜2,600）

6.00 2,100
7.40 2,030
65 単-200 2.5＋3.6 （1.5〜7.0）（280〜2,400） 63 （1.5〜8.6）（280〜2,670） 67
2,120
2.2＋2.2
6.80
8.60 2,120
単-200
＋2.5

（2.5〜8.1）（460〜2,450）

2.2＋2.2
8.00 2,150
単-200 ＋2.2＋2.2（3.4〜9.2）（500〜2,600）

63 （2.5〜9.0）（400〜2,550） 65
9.40 2,150
64 （2.7〜10.5）（440〜2,770） 66●2室／3室／4室すべてが壁掛けタイプ（フリーマルチ室内機）
の場合。

kW

W

始
動
電
流

最
大
電
流

圧
縮
機
出
力

A

A

W

電
質
源
プ
ラ
グ
量
形 ※1
状 A kg

接
続
電
線
心

配管パイプ

液

管径
（㎜）
側
ガス側

消費電力量
（kWh）
期冷 期暖 期間房 間房 間合時 合時 合
計 計
計

消
費
効
率
︵
A
P
F
︶

冷媒
種

封
入
量

類

kg

係地
数球
︵温
G暖
W化
P
︶

3
φ6.35（2分） φ9.52（3分） 439 1,029 1,468 5.8 R32 1.27 675
15 40 φ1.6×2×2
3（2分） φ9.52（3分）
15 40 φ1.6 φ6.35
534 1,256 1,790 5.6 R32 1.27 675
6.0 2,300 9.25 14.9 1,500
×2
×2
室
3
外
φ6.35
（2分） φ9.52（3分）
614 1,449 2,063 5.5 R32 1.27 675
6.2 2,360 11.1 14.9 1,700 直 15 40 φ1.6
×2
×2
結
3
φ6.35（2分） φ9.52（3分） 664 1,675 2,339 5.5 R32 2.10 675
20 69 φ1.6
6.5 2,260 10.9 19.9 1,900×3×3
3
φ6.35（2分） φ9.52（3分） 819 1,932 2,751 5.5 R32 2.72 675
20 82 φ1.6
7.6 2,450 11.6 19.9 2,200×4×4

5.8 2,240 6.60 14.9 1,200＊省エネルギー法に基づく室内能力組み合わせ時の性能仕様値です。

�� ※�：��Aブレーカーの対象機種については、��Aブレーカーでもご使用いただけます。 ●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

フリーマルチエアコンは、定格冷房エネルギー消費効率の区分
（い）
（ろ）
（は）
はありませんが、ZEH 補助金の要件判定に使用されます。
フリーマルチエアコンは、冷房要件（ 定格冷房エネルギー消費効率が区分（い））
を満たしています。
（CU-M530D2は除く。
）

9.0

CS-MJ250D2

単-200

60

61

8.0

CS-MJ280D2

単-200

60

62

8.0

単-200

55

58

10.5

単-200

56

58

9.5

CS-MB280DA2

単-200

56

60

16.5

CS-M280DY2

単-200

54

57

13.5

CS-MJ360D2

単-200

61

63

8.0

CS-MB360DC2

単-200

57

59

10.5

CS-MB360DK2

単-200

58

59

9.5

頁

2.5

67
・
68

CS-MB280DC2
2.8

3.6

CS-MB280DK2

暖 房

源

冷 房

載

CS-MB220DK2

4.0

dB

kg

心

液

3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6

φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）

CS-MJ400D2

単-200

61

64

8.0

CS-MB400DC2

単-200

58

60

10.5

CS-MB400DW2

単-200

57

60

17.0

CS-MB400DK2

単-200

59

60

9.5

単-200

59

60

16.5

単-200

61

60

13.5

CS-MJ500D2

単-200

65

67

8.0

CS-MB500DC2

単-200

60

61

10.5

CS-MB500DW2

単-200

60

61

17.0

CS-M500DY2

単-200

63

62

13.5

CS-MB400DA2

67
・
68

CS-M400DY2

5.0

相-V

接 続 電 線

9.8

58

CS-MB220DC2

種

量

57

56

単-200

機

質

54

単-200

CS-MJ220D2

φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）

（kW）

暖 房

単-200

52

管径
（mm）
側
ガス側

冷 房

8.0

単-200

dB

運転音
（音響パワーレベル）

源

60

φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）
φ6.35
（2分）

CS-MB160DC2

相-V

目

電

59

3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6
3
φ1.6

1.6

種

項

頁

8.0

機

配管パイプ

載

52

運転音
（音響パワーレベル）

掲

接 続 電 線

液

目

能力クラス

量

心

能力クラス

kg

項

（kW）

2.2

質

電

掲

■フリーマルチエアコン（室内機）
標準仕様一覧表

配管パイプ

管径
（mm）
側
ガス側

φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）
φ9.52
（3分）

定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

い（CU-634DLX2）

3.03

い

21

2.81

い

CS-904DLX2

21

3.00

い

（CU-804DLX2）

CS-224DHX（CU-224DHX）

CS-254DHX（CU-254DHX）

23
23

5.18
5.00

い
い

CS-284DHX

23

5.44

い

CS-284DHX2

23

5.66

い

（CU-284DHX）（CU-284DHX2）

CS-364DHX

23

4.36

い

CS-364DHX2

23

4.62

い

（CU-364DHX）（CU-364DHX2）

CS-404DHX

23

4.17

い

CS-404DHX2

23

4.82

い

（CU-404DHX）（CU-404DHX2）

CS-564DHX2

23

3.54

い

CS-634DHX2

23

3.35

い

CS-714DHX2

23

3.03

い

CS-804DHX2

23

2.81

い

CS-904DHX2

23

3.00

い

（CU-564DHX2）（CU-634DHX2）（CU-714DHX2）（CU-804DHX2）（CU-904DHX2）

CS-564DEX2

25

2.46

は

CS-634DEX2

25

2.86

い

（CU-634DEX2）

CS-714DEX2

25

2.49

い

CS-224DGX

27

3.70

は

CS-254DGX

27

3.68

は

CS-284DGX

27

3.64

は

（CU-714DEX2）（CU-224DGX）（CU-254DGX）（CU-284DGX）

CS-364DGX（CU-364DGX）

27

2.63

は

CS-404DGX2

27

2.96

は

CS-564DGX2

27

2.36

は

（CU-404DGX2）（CU-564DGX2）

CS-634DGX2

27

2.29

は

CS-224DJ

29

3.46

は

（CU-634DGX2）（CU-224DJ）

CS-254DJ

29

3.68

は

CS-284DJ

29

3.64

は

（CU-254DJ）（CU-284DJ）

CS-364DJ

29

2.63

は

CS-404DJ2

29

2.90

は

CS-564DJ2

29

2.46

は

（CU-364DJ）（CU-404DJ2）（CU-564DJ2）

3.68

は

31

3.64

は

CS-364DFL

31

2.63

は

CS-404DFL2

31

2.90

は

（CU-364DFL）（CU-404DFL2）

CS-564DFL2

31

2.46

は

CS-223DEL

35

4.23

は

（CU-564DFL2）（CU-223DEL）

CS-253DEL

35

3.91

は

CS-283DEL

35

3.64

は

CS-363DEL

35

2.63

は

CS-403DEL2

35

4.17

い

（CU-253DEL）（CU-283DEL）（CU-363DEL）（CU-403DEL2）

2023年モデル

2024年モデル（CU-904DLX2）

は31

CS-284DFL（CU-284DFL）

CS-563DEL2（CU-563DEL2）

35

3.26

い

CS-633DEL2

35

2.86

い

CS-713DEL2

35

2.49

い

（CU-633DEL2）（CU-713DEL2）

CS-223DN

37

5.18

い

CS-253DN

37

5.00

い

（CU-223DN）（CU-253DN）

CS-283DN

37

4.83

い

CS-403DN2

37

4.15

い

（CU-283DN）（CU-403DN2）

CS-563DN2（CU-563DN2）

37

3.26

43

5.62

い

CS-UX284D2

43

5.49

い

CS-UX404D2

43

5.00

い

CS-UX564D2

43

3.78

い

CS-UX634D2

43

3.54

い

CS-UX714D2

43

3.06

い

CS-UX804D2

43

2.81

い

CS-TX224D

45

5.18

い

CS-TX254D

45

5.00

い

CS-TX284D2

45

4.83

い

CS-TX404D2

45

3.96

ろ

CS-TX564D2

45

3.11

ろ

CS-TX634D2

45

2.86

い

CS-K224D

47

5.18

い

CS-K254D

47

5.00

い

CS-K284D

47

4.83

い

CS-K284D2

47

4.83

い

CS-K404D2

47

3.28

は

CS-K564D2

い

47

2.46

は

機

種

（CU-UX254D2）（CU-UX284D2）（CU-UX404D2）（CU-UX564D2）（CU-UX634D2）（CU-UX714D2）（CU-UX804D2）（CU-TX224D）
壁掛け型

21

CS-804DLX2（CU-714DLX2）

は

2.99

（CU-564DEX2）

2024年モデル

CS-714DLX2

2.63

25

CS-254DFL（CU-254DFL）CS-UX254D2（CU-TX254D）（CU-TX284D2）（CU-TX404D2）（CU-TX564D2）（CU-TX634D2）（CU-K224D）（CU-K254D）（CU-K284D）（CU-K284D2）（CU-K404D2）（CU-K564D2）

分

い

3.35

25

CS-404DEX2（CU-224DFL）

区

3.54

21

CS-364DEX（CU-404DEX2）

は

頁

21

CS-634DLX2（CU-564DLX2）は（CU-364DEX）

3.46

目

載

CS-564DLX2

は

3.64

（CU-284DEX）

31

項

掲

い

3.91

25

種

定格冷房
エネルギー
消費効率
︵ 冷房 COP︶

い

4.82

25

CS-284DEX機

CS-224DFL■寒冷地エアコン

分

4.36

21

CS-254DEX（CU-254DEX）区

21CS-404DLX2（CU-224DEX）頁

CS-364DLX（CU-404DLX2）

は

載

い

（CU-364DLX）

4.23

掲

い

5.44

（CU-284DLX）

25

目

定格冷房
エネルギー
消費効率
︵ 冷房 COP︶

5.00

21

種

2024年モデル21

CS-284DLX機

CS-224DEX

項

分

CS-254DLX（CU-254DLX）

区（CU-224DLX）

頁

い

載

5.18

分

種

目

掲

21

載

機

CS-224DLX

項

定格冷房
エネルギー
消費効率
︵ 冷房 COP︶

区

頁

目

掲

項

定格冷房
エネルギー
消費効率
︵ 冷房 COP︶■壁掛けエアコン���仕様一覧表フリーマルチエアコン冷暖房のめやす
マルチエアコンで室内機2台以上を同時運転する場合、各室内機の能力は、1台運転時よりもダウンします。機種選定の際は、必ず以下の表をご参照ください。

室内機の組み合わせ
運転台数および能力（クラス）で表示しています。

２台運転

2.2+2.2
2.2+2.5

適用面積（㎡）

1.60 ―
7〜11 ―
2.20 ―
10〜15 ―
2.50 ―
11〜17 ―
2.80 ―
13〜19 ―

1.6

2台運転

2.2kW室内機1台と2.5kW室内機1台の組み合わせ

冷房能力（kW）

―
―
―
2.2
―
―
2.5
―
―
2.8
―
1.60 1.60 ―1.6+1.6
7〜11 7〜11 ―1.60 2.20 ―1.6+2.2
7〜11 10〜15 ―1.60 2.50 ―1.6+2.5
7〜11 11〜17 ―1.60 2.80 ―1.6+2.8
7〜11 13〜19 ―2.25 2.25 ―2.2+2.2
10〜16 10〜16 ―2.10 2.40 ―2.2+2.5
10〜14 11〜17 ―2.00 2.50 ―2.2+2.8
9〜14 11〜17 ―2.25 2.25 ―2.5+2.5
10〜16 10〜16 ―1台運転

2.2kW室内機2台の
組み合わせ

冷

運
転 能力クラス
台 （kW）
数

房

暖

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）― 1.60510 2.00 ―2.70（500〜790）
7〜9 ―― （1.5〜2.4）― 2.20580 3.20 ―3.10（500〜870）（1.5〜2.7）
12〜15 ――
― 2.50820 3.40 ―4.40（500〜1,070）― （1.5〜3.0）
12〜15 ―
― 2.801,020 4.00 ―5.40（500〜1,170）― （1.5〜3.4）
15〜18 ―
― 3.201,200 2.00 2.00
6.40
（500〜1,290） 7〜9 7〜9― （1.5〜4.2）― 3.801,580 2.00 3.20
8.40（500〜1,640）― （1.5〜4.8）
7〜9 12〜15― 4.101,740 2.00 3.40
9.30
（500〜1,820） 7〜9 12〜15― （1.5〜4.9）― 4.401,790 1.80 3.60
9.50（500〜1,820）― （1.5〜4.9）
7〜8 13〜16― 4.501,810 2.70 2.70
9.60（500〜1,900）（1.5〜5.2）―
10〜12 10〜12― 4.501,810 2.60 2.80
9.60（510〜1,900）― （1.6〜5.2）
9〜12 10〜13― 4.501,810 2.50 2.90
9.60（510〜1,900）― （1.6〜5.2）
9〜11 11〜13― 4.501,810 2.70 2.70
9.60（510〜1,900）― （1.6〜5.2）
10〜12 10〜12

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

房

合計能力について

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

上段が定格能力、下段（ ）内が最小能力〜最大能力を示します。

― 2.00720
3.80（620〜910）― （1.5〜2.9）― 3.204.30 810（620〜1,540）― （1.5〜4.1）― 3.406.60 1,250（620〜1,540）― （1.5〜4.1）― 4.008.10 1,520（620〜1,890）― （1.5〜4.8）― 4.006.40 1,200（620〜2,350）― （1.5〜6.2）― 5.208.50 1,600（620〜2,370）― （1.5〜6.9）― 5.409.00 1,690（620〜2,380）― （1.5〜7.0）― 5.409.00 1,690（620〜2,380）― （1.5〜7.0）― 5.409.00 1,690（620〜2,400）― （1.5〜8.0）― 5.409.00 1,690（620〜2,400）― （1.5〜8.0）― 5.409.00 1,690（640〜2,400）― （1.6〜8.0）― 5.409.00 1,690（640〜2,400）― （1.6〜8.0）

4.50（1.5〜5.2）

定格能力
最大能力
最小能力

冷暖房能力など
冷暖房能力・運転電流・消費電力は、JIS測定条件に準じた値です。
上段の数値は暖房能力または
冷房能力（kW）
下段の数値は
適用面積（㎡数）

鉄筋アパート・南向き・
中間階
（洋室）
の場合

2.25
10〜16

木造平屋・
南向き
（和室）
の場合

適用面積
畳数 知
1.65 割●すべての室内機組み合わせの運転パターンについて記載しております。

運
転 能力クラス
台 （kW）
数冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

換算

運
転 能力クラス
台 （kW）
数

CU-M450D2（1〜2台運転）
1台運転

1.60 ―
7〜11 ―
2.20 ―
10〜15 ―
2.50 ―
11〜17 ―
2.80 ―
13〜19 ―

2台運転

― 1.60510 2.00 ―2.70（500〜790）
7〜9 ―― （1.5〜2.4）― 2.20580 3.20 ―3.10（500〜870）12〜15 ―― （1.5〜2.7）― 2.50820 3.40 ―4.40（500〜1,070）12〜15 ―― （1.5〜3.0）― 2.801,020 4.00 ―5.40（500〜1,170）― （1.5〜3.4）
15〜18 ―
― 3.201,200 2.00 2.00
6.40
（500〜1,290） 7〜9 7〜9― （1.5〜4.2）― 3.801,580 2.00 3.20
8.40（500〜1,640）― （1.5〜4.8）
7〜9 12〜15― 4.101,740 2.00 3.40
9.30
（500〜1,820） 7〜9 12〜15― （1.5〜4.9）― 4.401,790 1.80 3.60
9.50（500〜1,820）― （1.5〜4.9）
7〜8 13〜16― 4.501,810 2.70 2.70
9.60
（500〜1,900）10〜12 10〜12― （1.5〜5.2）― 4.501,810 2.60 2.80
9.60（510〜1,900）― （1.6〜5.2）
9〜12 10〜13― 4.501,810 2.50 2.90
9.60
（510〜1,900） 9〜11 11〜13― （1.6〜5.2）― 4.501,810 2.70 2.70
9.60
（510〜1,900）10〜12 10〜12― （1.6〜5.2）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

― 2.00720
3.80（620〜910）― （1.5〜2.9）― 3.204.30 810（620〜1,540）― （1.5〜4.1）― 3.406.60 1,250（620〜1,540）― （1.5〜4.1）― 4.008.10 1,520（620〜1,890）― （1.5〜4.8）― 4.006.40 1,200（620〜2,350）― （1.5〜6.2）― 5.208.50 1,600（620〜2,370）― （1.5〜6.9）― 5.409.00 1,690（620〜2,380）― （1.5〜7.0）― 5.409.00 1,690（620〜2,380）― （1.5〜7.0）― 5.409.00 1,690（620〜2,400）― （1.5〜8.0）― 5.409.00 1,690（620〜2,400）― （1.5〜8.0）― 5.409.00 1,690（640〜2,400）― （1.6〜8.0）― 5.409.00 1,690（640〜2,400）― （1.6〜8.0）

1台運転

2.2
2.5
2.8
3.6
4.0

1.60 ―
7〜11 ―

2.20 ―
10〜15 ―
2.50 ―
11〜17 ―
2.80 ―
13〜19 ―
3.60 ―
16〜25 ―
4.00 ―
18〜28 ―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

― 1.60510 2.00
2.70（500〜790）
7〜9― （1.5〜2.4）
3.20― 2.20580
3.10（500〜870）
12〜15― （1.5〜2.7）― 2.50820 3.40
4.40（500〜1,070）12〜15― （1.5〜3.0）― 2.801,020 4.00
5.40（500〜1,170）
15〜18― （1.5〜3.4）― 3.601,520 4.80
8.10
（500〜1,630）17〜22― （1.5〜3.9）― 4.001,660 5.60
8.80
（500〜1,760）20〜25― （1.5〜4.4）

適用面積（㎡）

1.60 3.60 ―7〜11 16〜25 ―1.50 3.80 ―1.6+4.0
7〜10 17〜26 ―2.20 2.80 ―2.2+2.8
10〜15 13〜19 ―2.00 3.30 ―2.2+3.6
9〜14 15〜23 ―1.90 3.40 ―2.2+4.0
9〜13 15〜23 ―2.50 2.50 ―2.5+2.5
11〜17 11〜17 ―2.50 2.80 ―2.5+2.8
11〜17 13〜19 ―2.15 3.15 ―2.5+3.6
10〜15 14〜22 ―2.05 3.25 ―2.5+4.0
9〜14 15〜22 ―2.65 2.65 ―2.8+2.8
12〜18 12〜18 ―2.30 3.00 ―2.8+3.6
10〜16 14〜21 ―2.20 3.10 ―2.8+4.0
10〜15 14〜21 ―

1.6
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

― 2.00720
3.80（620〜910）― （1.5〜2.9）― 3.20810
4.30（620〜1,540）― （1.5〜4.1）― 3.401,250
6.60（620〜1,540）― （1.5〜4.1）― 4.001,520
8.10（620〜1,890）― （1.5〜4.8）― 4.801,890
10.1（620〜2,290）― （1.5〜5.7）― 5.602,27012.1（620〜2,600）― （1.5〜7.2）

��� ●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖暖房能力（kW）
適用面積（㎡）― 5.201,710 1.95 4.75
9.10（500〜1,950）― （1.5〜6.5）
7〜9 17〜22― 5.301.90 4.80
1,720
9.10（500〜1,950）― （1.5〜6.5）
7〜9 17〜22― 5.001,700 2.90 3.70
9.00
（500〜1,950）11〜13 13〜17― （1.5〜6.5）― 5.301,720 2.60 4.20
9.10
（500〜2,110） 9〜12 15〜19― （1.5〜6.9）― 5.301,720 2.40 4.40
9.10（500〜2,110）― （1.5〜6.9）
9〜11 16〜20― 5.001,700 3.30 3.30
9.00
（500〜2,150）12〜15 12〜15― （1.5〜7.0）― 5.301,720 3.20 3.60
9.10（500〜2,150）― （1.5〜7.0）
12〜15 13〜16― 5.301,720 2.80 4.00
9.10
（500〜2,150）10〜13 15〜18― （1.5〜7.0）― 5.301,720 2.60 4.20
9.10（580〜2,150）― （2.2〜7.0）
9〜12 15〜19― 5.301,720 3.40 3.40
9.10
（580〜2,150）12〜15 12〜15― （2.2〜7.0）― 5.301,720 3.00 3.80
9.10（580〜2,190）― （2.2〜7.1）
11〜14 14〜17― 5.301,720 2.80 4.00
9.10
（580〜2,190）10〜13 15〜18― （2.2〜7.1）

房運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

― 6.702,000
10.6（620〜2,400）― （1.5〜8.0）― 6.702,000
10.6（620〜2,440）― （1.5〜8.1）― 6.601,980
10.5（620〜2,540）― （1.5〜8.3）― 6.802,020
10.7（620〜2,680）― （1.5〜8.6）― 6.802,020
10.7（620〜2,680）― （1.5〜8.6）― 6.601,980
10.5（620〜2,540）― （1.5〜8.3）― 6.802,020
10.7（620〜2,540）― （1.5〜8.3）― 6.802,020
10.7（620〜2,680）― （1.5〜8.6）― 6.802,020
10.7（800〜2,680）― （2.4〜8.6）― 6.802,020
10.7（800〜2,590）― （2.4〜8.4）― 6.802,020
10.7（800〜2,680）― （2.4〜8.6）― 6.802,020
10.7（800〜2,680）― （2.4〜8.6）

―

―

―

― （1.5〜2.9）――

CU-M600D2（1〜2台運転）

CU-M530D2（1〜2台運転）1.6

冷
冷房能力（kW）

1.6+3.6

2台運転

―
―
―
2.2
―
―
2.5
―
―
2.8
―
1.60 1.60 ―1.6+1.6
7〜11 7〜11 ―1.60 2.20 ―1.6+2.2
7〜11 10〜15 ―1.60 2.50 ―1.6+2.5
7〜11 11〜17 ―1.60 2.80 ―1.6+2.8
7〜11 13〜19 ―2.25 2.25 ―2.2+2.2
10〜16 10〜16 ―2.10 2.40 ―2.2+2.5
10〜14 11〜17 ―2.00 2.50 ―2.2+2.8
9〜14 11〜17 ―2.25 2.25 ―2.5+2.5
10〜16 10〜16 ―

1.6

、㎡数
。

2.2

１
台
運
転

2.5
2.8
3.6
4.0

1.60 ―――――

2.20 ――（500〜790） 7〜9 ―― （1.5〜2.4）― 2.20580 3.20 ―3.10（500〜870）12〜15 ―― （1.5〜2.7）

7〜11

10〜15 ―

2.50 ―

11〜17 ―

2.80 ―

13〜19 ―

3.60 ―

16〜25 ――

1.60 2.70 510 2.00 ―

―

―

―

（500〜1,070）12〜15 ―― （1.5〜3.0）― 2.801,020 4.00 ―5.40（500〜1,170）15〜18 ―― （1.5〜3.4）――

2.50 4.40 820 3.40 ―

―

―

―

（500〜1,630）17〜22 ―― （1.5〜3.9）― 4.001,660 5.60 ―
8.80（500〜1,760）20〜25 ―― （1.5〜4.4）

4.00 ――

18〜28 ――

3.60 8.10 1,520 4.80 ―2.00 3.80 720（620〜910）

3.20 4.30 810―― （1.5〜4.1）――（620〜1,540）

3.40 6.60 1,250―― （1.5〜4.1）――（620〜1,540）

4.00 8.10 1,520―― （1.5〜4.8）――（620〜1,890）

4.80 10.1 1,890―― （1.5〜5.7）

―

―

―

― （1.5〜7.2）（620〜2,290）

5.60 12.1 2,270（620〜2,600）

運
転 能力クラス
台 （kW）
数

1.6+3.6
1.6+4.0
2.2+2.8
2.2+3.6
2.2+4.0
2.5+2.5

冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

2.8+2.8
2.8+3.6
2.8+4.0
3.6+3.6
3.6+4.0

暖運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

1.60 3.60 ――7〜11 16〜25 ―（500〜1,950） 7〜9 17〜22 ―― （1.5〜6.5）― 5.601,730 1.95 4.95 ―9.20（500〜1,950）― （1.5〜6.5）
7〜9 18〜23 ―1.60 4.00 ―7〜11 18〜28 ―5.20 9.10 1,710 2.00 4.80 ―2.20 2.80 ――10〜15 13〜19 ―（500〜1,950）11〜14 14〜18 ―― （1.5〜6.5）― 5.801,740 2.75 4.55 ―9.30（500〜2,110）
10〜13 17〜21 ―― （1.5〜6.9）

2.20 3.60 ―10〜15 16〜25 ―5.00 9.00

1,700 3.10 3.90 ―2.15 3.85 ――10〜15 18〜27 ―（500〜2,110）10〜12 17〜22 ―― （1.5〜6.9）― 5.001,700 3.50 3.50 ―9.00（500〜2,150）
13〜16 13〜16 ―― （1.5〜7.0）

2.50 2.50 ―11〜17 11〜17 ―2
2.50 2.80 ―2.5+2.8
11〜17 13〜19 ―台
運 2.5+3.6 2.45 3.55 ―11〜17 16〜24 ―転
2.5+4.0

房―

6.00 9.30

1,750 2.65 4.75 ―5.30 9.10 1,720 3.30 3.70 ―（500〜2,150）12〜15 13〜17 ―― （1.5〜7.0）― 6.001,750 3.05 4.35 ―9.30（500〜2,150）
11〜14 16〜20 ―― （1.5〜7.0）

2.30 3.70 ――10〜16 17〜26 ―（580〜2,150）10〜13 17〜21 ―― （2.2〜7.0）― 5.601,730 3.55 3.55 ―9.20（580〜2,150）
13〜16 13〜16 ―― （2.2〜7.0）

2.80 2.80 ―13〜19 13〜19 ―6.00 9.30

1,750 2.85 4.55 ―2.65 3.35 ――12〜18 15〜23 ―（580〜2,190）12〜15 15〜19 ―― （2.2〜7.1）― 6.001,750 3.05 4.35 ―9.30（580〜2,190）
11〜14 16〜20 ―― （2.2〜7.1）

2.45 3.55 ―11〜17 16〜24 ―6.00 9.30

3.00 3.00 ――14〜21 14〜21 ―― （2.2〜7.1）

2.80 3.20 ――13〜19 15〜22 ―― （2.2〜7.1）

1,750 3.25 4.15 ――――2.5+5.0（620〜2,440）

2.8+2.8

7.00 11.0 2,070

2.8+3.6

7.10 11.1 2,090（800〜2,590）

4.0+5.0

7.40 11.4 2,140

5.0+5.0（800〜2,680）

7.40 11.4 2,140― （2.4〜8.6）（800〜2,680）

7.50 11.5 2,160― （2.5〜8.8）（820〜2,780）

7.50 11.5 2,160― （2.5〜8.8）（820〜2,780）

2.2

１
台
運
転

2.5
2.8
3.6
4.0
5.0
1.6+1.6
1.6+2.2
1.6+2.5
1.6+2.8
1.6+3.6
1.6+4.0
1.6+5.0
2.2+2.2

1.60 ―――――

2.20 ――

10〜15 ――

（390〜760） 7〜9 ―― （1.5〜2.4）― 2.20650 3.20 ―3.40 （550〜900）
12〜15 ―― （1.9〜2.8）

7〜11

2.50 ―――

11〜17 ――

（550〜950）12〜15 ―― （1.9〜3.1）― 2.80900 4.00 ―4.60（550〜1,010）― （1.9〜3.4）
15〜18 ―

2.80 ――

13〜19 ――

2.2+5.0
2.5+2.5
2.5+2.8
2.5+3.6
2.5+4.0― （1.5〜2.9）

―

―

―

― （1.7〜4.1）

―

―

―

― （1.7〜4.1）

―

―

―

― （1.7〜4.8）――

2.00 3.80 730

―

―

―

― （1.8〜7.2）

―

―

―

― （2.1〜7.3）

―

―

―

― （2.1〜5.2）

1.60 1.60 ―5.00 9.50 1,850 7.10 ―（620〜1,890）26〜32―

1.60 2.20 ――7〜11 10〜15 ―（580〜1,590）8〜10 11〜14 ―― （2.0〜4.4）― 4.101,460 2.25 3.55 ―7.50（580〜1,610）
8〜10 13〜16 ―― （2.0〜4.5）― （1.8〜5.9）

1.60 2.50 ―7〜11 11〜17 ―3.80 6.90 1,330 2.25 3.15 ―1.60 2.80 ――7〜11 13〜19 ―（620〜1,720）8〜10 14〜18 ―― （2.1〜4.7）― 4.801,770 1.95 4.45 ―9.10（620〜2,030）
7〜9 16〜20 ―― （2.1〜5.2）

1.50 3.30 ―7〜10 15〜23 ―4.40 8.20 1,590 2.25 3.95 ―1.35 3.45 ――6〜9 16〜24 ―（650〜2,030） 7〜9 17〜22 ―― （2.2〜5.2）― 4.801,770 1.70 5.30 ―9.10（650〜2,030）
6〜8 19〜24 ―― （2.2〜5.2）

1.15 3.65 ―5〜8 17〜25 ―2.20 2.20 ―2.05 3.35 ―9〜14 15〜23 ――4.80 9.10

1,770 1.90 4.80 ―4.40 8.20 1,590 3.15 3.15 ―（620〜2,340）11〜14 11〜14 ―― （2.1〜6.1）― 4.701,720 3.10 3.50 ―8.90（620〜2,340）11〜14 13〜16 ―― （2.1〜6.1）―

5.00 9.50 1,850 3.10 4.00 ―（620〜2,340）11〜14 15〜18 ―― （2.1〜6.1）― 5.402,030 2.85 4.65 ―10.5（650〜2,690）10〜13 17〜21 ―― （2.2〜7.0）

2.20 4.00 ――10〜15 18〜28 ―（650〜2,700）11〜13 19〜24 ―― （2.2〜7.1）― 6.802,650 2.65 5.95 ―
13.7（780〜2,700）10〜12 22〜27 ―― （2.5〜7.1）

2.10 4.70 ―10〜14 21〜32 ―6.20 12.3 2,380 2.90 5.30 ―2.50 2.50 ――11〜17 11〜17 ―（650〜2,700）13〜16 13〜16 ―― （2.2〜7.1）― 5.301,980 3.55 3.95 ―10.2（650〜2,700）13〜16 14〜18 ―― （2.2〜7.1）

2.50 2.80 ―11〜17 13〜19 ―5.00 9.50 1,850 3.55 3.55 ―2.50 3.60 ――11〜17 16〜25 ―（650〜2,700）13〜16 19〜23 ―― （2.2〜7.1）― 6.502,520 3.30 5.30 ―13.0（650〜2,690）12〜15 19〜24 ―― （2.2〜7.0）

2.50 4.00 ―11〜17 18〜28 ―6.10 12.1 2,340 3.50 5.10 ――（770〜2,660）（770〜2,720）（770〜2,660）

7.50 12.2 2,360（770〜2,660）

8.60 13.7 2,660― （2.1〜8.8）―（770〜2,660）

7.10 11.6 2,250― （2.1〜8.6）―（770〜2,660）

8.60 13.7 2,660― （2.1〜8.6）―（650〜2,660）

8.20 13.1 2,550― （2.1〜8.8）―（650〜2,660）

7.50 12.2 2,360― （2.1〜8.6）―（650〜2,380）

7.10 11.6 2,250― （2.1〜8.6）―（650〜2,230）

6.60 10.9 2,120― （2.1〜8.6）―（650〜2,200）

6.30 10.5 2,030― （1.8〜8.6）―（650〜2,170）

7.00 11.5 2,230― （1.8〜8.6）―（650〜2,030）

6.70 11.0 2,140― （1.8〜7.5）―（650〜1,920）

6.40 10.6 2,060― （1.8〜7.0）―（610〜1,780）

6.20 10.3 2,000― （1.8〜6.9）―（770〜2,960）

5.80 9.70 1,890― （1.8〜6.8）―（650〜2,930）

5.40 9.20 1,780― （1.8〜6.3）―（610〜2,130）

4.50 7.80 1,520― （1.7〜5.0）―（610〜1,600）

7.10 14.9 2,900――（610〜1,350）

5.60 10.8 2,100― 3.201,070 2.25 2.25 ―5.50（580〜1,590）― （2.0〜4.4）
8〜10 8〜10 ―7〜11 7〜112.80 2.80 ―13〜19 13〜19 ―6.80 13.7 2,650 2.85 5.75 ―2.65 3.35 ――12〜18 15〜23 ―（650〜2,690）13〜16 16〜20 ―― （2.2〜7.0）― 6.802,650 3.55 5.05 ―13.7（780〜2,700）― （2.5〜7.1）
13〜16 18〜23 ―2.80 4.00 ―13〜19 18〜28 ――6.00 11.8 2,290 3.50 4.50 ―6.80 13.7 2,650 3.10 5.50 ―（780〜2,720）11〜14 20〜25 ―― （2.5〜7.2）― 6.402,470 4.20 4.20 ―12.7（780〜2,740）
15〜19 15〜19 ―― （2.5〜7.3）―

6.80 13.7 2,650 4.05 4.55 ―13〜20 18〜27 ―（780〜2,740）15〜18 17〜21 ―― （2.5〜7.3）― 6.802,650 3.60 5.00 ―13.7（780〜2,760）
13〜16 18〜23 ―― （2.5〜7.4）

3.40 3.40 ――15〜23 15〜23 ―（780〜2,740）16〜20 16〜20 ―― （2.5〜7.3）― 6.802,650 3.80 4.80 ―13.7（780〜2,760）
14〜17 17〜22 ―― （2.5〜7.4）

2.85 3.95 ―3.00 3.80 ―14〜21 17〜26 ―6.80 13.7 2,650 4.30 4.30 ―3.40 3.40 ――6.80 13.7 2,650 4.30 4.30 ―15〜23 15〜23 ―― （2.5〜7.4）（780〜2,760）16〜20 16〜20――

8.60 13.7 2,660― （2.1〜8.8）―― （2.1〜8.6）―（880〜2,720）

8.60 13.7 2,660― （2.4〜9.0）―（880〜2,720）

8.60 13.7 2,660― （2.4〜8.8）―（880〜2,720）

8.60 13.7 2,660― （2.4〜8.8）―（880〜2,720）

8.60 13.7 2,660― （2.4〜8.8）―（880〜2,720）8.40 13.5 2,610― （2.4〜8.8）―（880〜2,720）

8.60 13.7 2,660― （2.4〜8.8）―（770〜2,690）

8.60 13.7 2,660― （2.4〜8.8）―（770〜2,660）

8.00 12.9 2,500― （2.1〜8.7）―（770〜2,720）

7.70 12.5 2,420（880〜2,780）

8.60 13.7 2,660― （2.3〜9.0）（850〜2,780）

CU-3M680D2（3台運転）
1.6+1.6 1.60 1.60 2.20 ― 5.40 11.5 2,240 2.20 2.20 3.10 ― 7.50 13.0 2,530（650〜2,670）8〜10 8〜10 11〜14 ― （2.2〜8.0）（810〜2,530）+2.2 7〜11 7〜11 10〜15 ― （2.2〜6.9）
1.6+1.6 1.60 1.60 2.50 ― 5.70
2,310 2.15 2.15 3.40 ― 7.70
2,570
+2.5 7〜11 7〜11 11〜17 ― （2.2〜6.9） 11.9（650〜2,670）8〜10 8〜10 12〜15 ― （2.2〜8.0） 13.2（810〜2,530）

1.6+1.6 1.50 1.50 3.40 ― 6.40
2,570 2.00 2.00 4.40 ― 8.40
2,720
+3.6 7〜10 7〜10 15〜23 ― （2.2〜7.1） 13.2（650〜2,700） 7〜9 7〜9 16〜20 ― （2.2〜8.6） 14.0（810〜2,660）
1.6+1.6 1.50 1.50 3.80 ― 6.80 14.3 2,770 1.85 1.85 4.70 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,700） 7〜8 7〜8 17〜21 ― （2.2〜8.6）（810〜2,660）+4.0 7〜10 7〜10 17〜26 ― （2.2〜7.1）
1.6+1.6 1.35 1.35 4.10 ― 6.80 14.3 2,770 1.65 1.65 5.10 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,700） 6〜8 6〜8 19〜23 ― （2.2〜8.6）（810〜2,660）+5.0 6〜9 6〜9 19〜28 ― （2.2〜7.1）

1.6+2.2 1.60 2.20 2.50 ― 6.30 13.0 2,520 2.15 2.95 3.30 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,780）8〜10 11〜13 12〜15 ― （2.4〜8.6）（880〜2,660）+2.5 7〜11 10〜15 11〜17 ― （2.2〜7.5）― （1.7〜5.7）

5.00 ―（650〜2,700）10〜13 21〜26 ―― （2.2〜7.1）― 5.602,120 3.85 3.85 ―10.9（650〜2,670）
14〜18 14〜18 ―― （2.2〜6.9）

4.80 8.20 1,600―

23〜34 ――

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

1.6+2.2 1.60 2.20 2.20 ― 6.00 12.4 2,410 2.10 2.95 2.95 ― 8.00 13.6 2,640（650〜2,780）8〜10 11〜13 11〜13 ― （2.2〜8.6）（810〜2,660）+2.2 7〜11 10〜15 10〜15 ― （2.2〜7.5）（580〜1,460）17〜22 ―― （2.0〜4.2）― 4.001,420 5.60 ―7.30（580〜1,510）― （2.0〜4.5）
20〜25 ――

適用面積（㎡）

房

4.00 6.80 1,320――（610〜1,350）

3.40 5.10 980―

4.00 ―（540〜840）

3.20 4.80 930―

18〜28 ―

3.60 6.40 1,250 4.80 ―――3.60 ―

10〜15 13〜19 ―2.2+4.0

2.50 4.00 780 3.40 ――16〜25 ―

10〜15 10〜15 ―2
台 2.2+2.5 2.20 2.50 ―10〜15 11〜17 ―運
2.20 2.80 ―転 2.2+2.8

2.2+3.6

1.60 2.10 400 2.00 ―暖房能力（kW）

1.6+1.6 1.60 1.60 2.80 ― 6.00 12.4 2,410 2.15 2.15 3.70 ― 8.00 13.6 2,640（650〜2,670）8〜10 8〜10 13〜17 ― （2.2〜8.0）（810〜2,530）+2.8 7〜11 7〜11 13〜19 ― （2.2〜6.9）

CU-3M680D2（1〜2台運転）
1.6

暖運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

2.25 4.55 ―15〜22 16〜25 ―4.0+4.0房

10〜16 21〜31 ―台
3.20 3.20 ―運 3.6+3.6 15〜22 15〜22 ―転 3.6+4.0 3.20 3.60 ―7.40 11.4 2,140― （2.4〜8.6）―

適用面積（㎡）

2.45 4.35 ―3.6+5.0（800〜2,680）

冷
冷房能力（kW）

2 2.8+5.0 11〜17 20〜30 ―（620〜2,680）― （2.4〜8.4）―（620〜2,540）

2.8+4.0

7.40 11.4 2,140― （2.4〜8.6）―（620〜2,540）

7.00 11.0 2,070― （1.5〜8.6）―（620〜2,680）

7.00 11.0 2,070― （1.5〜8.3）―（620〜2,680）

7.40 11.4 2,140― （1.5〜8.3）―（620〜2,540）

7.30 11.3 2,120― （1.5〜8.6）―（620〜2,400）

6.90 10.8 2,030― （1.5〜8.6）――（580〜2,190）13〜16 14〜18

6.80 10.7 2,010― （1.5〜8.3）―

6.00 9.30 1,750 3.60 3.90 ――運
転 能力クラス
台 （kW）数― （1.5〜8.1）――（580〜2,190）14〜17 14〜17

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）― （1.5〜8.0）

1,750 3.75 3.75 ―6.00 9.30

房（770〜2,720）

8.60 13.7 2,660― （2.1〜8.8）（770〜2,720）

1.6+2.2 1.60 2.20 2.80 ― 6.60
2,660 2.05 2.80 3.55 ― 8.40
2,720
+2.8 7〜11 10〜15 13〜19 ― （2.2〜7.5） 13.7（650〜2,780） 7〜9 10〜13 13〜16 ― （2.4〜8.6） 14.0（880〜2,660）
1.6+2.2 1.45 2.05 3.30 ― 6.80 14.3 2,770 1.80 2.50 4.10 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,780） 7〜8 9〜11 15〜19 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+3.6 7〜10 9〜14 15〜23 ― （2.2〜7.5）
1.6+2.2 1.40 1.90 3.50 ― 6.80
2,770 1.70 2.35 4.35 ― 8.40
2,720
+4.0 6〜10 9〜13 16〜24 ― （2.2〜7.5） 14.3（650〜2,780） 6〜8 9〜11 16〜20 ― （2.5〜8.6） 14.0（920〜2,660）
1.6+2.2 1.25 1.70 3.85 ― 6.80
2,770 1.55 2.10 4.75 ― 8.40
2,720
+5.0 6〜9 8〜12 18〜27 ― （2.2〜7.5） 14.3（650〜2,780） 6〜7 8〜10 17〜22 ― （2.5〜8.6） 14.0（920〜2,660）

1.6+2.5 1.60 2.50 2.50 ― 6.60
2,660 2.00 3.20 3.20 ― 8.40
2,720
3 +2.5 7〜11 11〜17 11〜17 ― （2.2〜7.5） 13.7（650〜2,780） 7〜9 12〜15 12〜15 ― （2.5〜8.6） 14.0（920〜2,660）
台 1.6+2.5 1.60 2.45 2.75 ― 6.80
2,770 1.95 3.05 3.40 ― 8.40 14.0 2,720
14.3（650〜2,780）（920〜2,660）
7〜9 11〜14 12〜15 ― （2.5〜8.6）
運 +2.8 7〜11 11〜17 13〜19 ― （2.2〜7.5）
転 1.6+2.5 1.40 2.20 3.20 ― 6.80 14.3 2,770 1.75 2.75 3.90 ― 8.40 14.0 2,720+3.6

6〜10 10〜15 15〜22 ― （2.2〜7.5）（650〜2,780） 6〜8 10〜13 14〜18― （2.5〜8.6）（920〜2,660）

1.6+2.5 1.35 2.10 3.35 ― 6.80
2,770 1.65 2.60 4.15 ― 8.40
2,720
+4.0 6〜9 10〜14 15〜23 ― （2.2〜7.5） 14.3（650〜2,780） 6〜8 9〜12 15〜19 ― （2.5〜8.6） 14.0（920〜2,660）
1.6+2.5 1.20 1.85 3.75 ― 6.80
2,770 1.50 2.30 4.60 ― 8.40
2,720
+5.0 5〜8 8〜13 17〜26 ― （2.2〜7.5） 14.3（650〜2,780） 5〜7 8〜10 17〜21 ― （2.5〜8.6） 14.0（920〜2,660）

1.6+2.8 1.50 2.65 2.65 ― 6.80 14.3 2,770 1.90 3.25 3.25 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,780） 7〜9 12〜15 12〜15 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+2.8 7〜10 12〜18 12〜18 ― （2.2〜7.5）
1.6+2.8 1.35 2.40 3.05 ― 6.80 14.3 2,770 1.70 2.95 3.75 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,800） 6〜8 11〜13 14〜17 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+3.6 6〜9 11〜17 14〜21 ― （2.2〜7.6）
1.6+2.8 1.30 2.25 3.25 ― 6.80 14.3 2,770 1.60 2.80 4.00 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,810） 6〜7 10〜13 15〜18 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+4.0 6〜9 10〜16 15〜22 ― （2.2〜7.7）
1.6+2.8 1.15 2.05 3.60 ― 6.80 14.3 2,770 1.45 2.50 4.45 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,830） 5〜7 9〜11 16〜20 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+5.0 5〜8 9〜14 16〜25 ― （2.2〜7.8）
1.6+3.6 1.20 2.80 2.80 ― 6.80
2,770 1.50 3.45 3.45 ― 8.40
2,720
+3.6 5〜8 13〜19 13〜19 ― （2.2〜7.8） 14.3（650〜2,830） 5〜7 13〜16 13〜16 ― （2.5〜8.6） 14.0（920〜2,660）
1.6+3.6 1.20 2.65 2.95 ― 6.80 14.3 2,770 1.45 3.30 3.65 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,830） 5〜7 12〜15 13〜17 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+4.0 5〜8 12〜18 13〜20 ― （2.2〜7.8）
1.6+3.6 1.10 2.40 3.30 ― 6.80 14.3 2,770 1.40 3.10 4.10 ― 8.60 14.2 2,760（650〜2,830） 5〜6 11〜14 15〜19 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+5.0 5〜8 11〜17 15〜23 ― （2.2〜7.8）

1.6+4.0 1.10 2.85 2.85 ― 6.80 14.3 2,770 1.40 3.50 3.50 ― 8.40 14.0 2,720（650〜2,850） 5〜6 13〜16 13〜16 ― （2.5〜8.6）（920〜2,660）+4.0 5〜8 13〜20 13〜20 ― （2.2〜7.9）
2.2+2.2 2.20 2.20 2.20 ― 6.60 13.7 2,660 2.86 2.86 2.86 ― 8.58 14.2 2,760（780〜2,810）10〜13 10〜13 10〜13 ― （2.5〜8.8）（920〜2,720）+2.2 10〜15 10〜15 10〜15 ― （2.5〜7.7）
2.2+2.2 2.15 2.15 2.50 ― 6.80 14.3 2,770 2.75 2.75 3.10 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,890）10〜13 10〜13 11〜14 ― （2.5〜8.8）（920〜2,720）+2.5 10〜15 10〜15 11〜17 ― （2.5〜8.1）

���仕様一覧表運
転 能力クラス
台 （kW）
数冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

房暖

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

2.2+2.2 2.10 2.10 2.60 ― 6.80 14.3 2,770 2.65 2.65 3.30 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,890）10〜12 10〜12 12〜15 ― （2.5〜8.8）（920〜2,720）+2.8 10〜14 10〜14 12〜18 ― （2.5〜8.1）
2.2+2.2 1.85 1.85 3.10 ― 6.80 14.3 2,770 2.35 2.35 3.90 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,890）9〜11 9〜11 14〜18 ― （2.5〜8.8）（920〜2,720）+3.6 8〜13 8〜13 14〜21 ― （2.5〜8.1）
2.2+2.2 1.80 1.80 3.20 ― 6.80
2,770 2.25 2.25 4.10 ― 8.60
2,760
+4.0 8〜12 8〜12 15〜22 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900）8〜10 8〜10 15〜19 ― （2.5〜8.8） 14.2（920〜2,720）
2.2+2.2 1.60 1.60 3.60 ― 6.80 14.3 2,770 2.00 2.00 4.60 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900） 7〜9 7〜9 17〜21 ― （2.5〜8.8）（920〜2,720）+5.0 7〜11 7〜11 16〜25 ― （2.5〜8.2）
2.2+2.5 2.10 2.35 2.35 ― 6.80
2,760
2,770 2.60 3.00 3.00 ― 8.60
+2.5 10〜14 11〜16 11〜16 ― （2.5〜8.1） 14.3（780〜2,890）9〜12 11〜14 11〜14 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）
2.2+2.5 2.00 2.25 2.55 ― 6.80
2,760
2,770 2.50 2.85 3.25 ― 8.60
+2.8 9〜14 10〜16 12〜18 ― （2.5〜8.1） 14.3（780〜2,890）9〜11 10〜13 12〜15 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）
2.2+2.5 1.80 2.05 2.95 ― 6.80 14.3 2,770 2.30 2.60 3.70 ― 8.60
2,760
14.2（920〜2,780）（780〜2,890）8〜10 9〜12 13〜17 ― （2.5〜9.0）+3.6 8〜12 9〜14 13〜20 ― （2.5〜8.1）
2.2+2.5 1.70 1.95 3.15 ― 6.80 14.3 2,770 2.15 2.45 4.00 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,890）8〜10 9〜11 15〜18 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+4.0 8〜12 9〜13 14〜22 ― （2.5〜8.1）
2.2+2.5 1.55 1.75 3.50 ― 6.80 14.3 2,770 1.95 2.20 4.45 ― 8.60
2,760
14.2（920〜2,780）（780〜2,890） 7〜9 8〜10 16〜20 ― （2.5〜9.0）+5.0 7〜11 8〜12 16〜24 ― （2.5〜8.1）

2.2+2.8 1.90 2.45 2.45 ― 6.80
2,760
2,770 2.40 3.10 3.10 ― 8.60
+2.8 9〜13 11〜17 11〜17 ― （2.5〜8.1） 14.3（780〜2,890）9〜11 11〜14 11〜14 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）

2.2+2.8 1.75 2.20 2.85 ― 6.80 14.3 2,770 2.20 2.80 3.60 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,890）8〜10 10〜13 13〜16 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+3.6 8〜12 10〜15 13〜20 ― （2.5〜8.1）
2.2+2.8 1.65 2.10 3.05 ― 6.80
2,770 2.10 2.70 3.80 ― 8.60 14.2 2,760
14.3（780〜2,900）（920〜2,780）+4.0 8〜11 10〜14 14〜21 ― （2.5〜8.2）
8〜10 10〜12 14〜17 ― （2.5〜9.0）
2.2+2.8 1.50 1.90 3.40 ― 6.80
2,770 1.90 2.40 4.30 ― 8.60 14.2 2,760（920〜2,780）+5.0 7〜10 9〜13 15〜23 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900） 7〜9 9〜11 16〜20 ― （2.5〜9.0）
2.2+3.6 1.60 2.60 2.60 ― 6.80 14.3 2,770 2.00 3.30 3.30 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900） 7〜9 12〜15 12〜15 ― （2.5〜9.1）（920〜2,810）+3.6 7〜11 12〜18 12〜18 ― （2.5〜8.2）
2.2+3.6 1.55 2.50 2.75 ―6.80 14.3

2,770 1.95 3.15 3.50 ―8.60 14.2 2,760（920〜2,780）（780〜2,900） 7〜9 11〜14 13〜16 ― （2.5〜9.0）+4.0 7〜11 11〜17 13〜19 ― （2.5〜8.2）
2.2+4.0 1.50 2.65 2.65 ― 6.80 14.3 2,770 1.90 3.35 3.35 ― 8.60 14.2 2,760
3 +4.0 7〜10 12〜18 12〜18 ― （2.5〜8.2）（780〜2,900） 7〜9 12〜15 12〜15 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）

台 2.5+2.5 2.26 2.26 2.26 ― 6.78
2,760 2.86 2.86 2.86 ― 8.58 14.2 2,760
14.2（780〜2,900）（920〜2,780）
10〜13 10〜13 10〜13 ― （2.5〜9.0）
運 +2.5 10〜16 10〜16 10〜16 ― （2.5〜8.2）
転 2.5+2.5 2.20 2.20 2.40 ― 6.80 14.3 2,770 2.75 2.75 3.10 ― 8.60 14.2 2,760+2.8 10〜15 10〜15 11〜17 ― （2.5〜8.2）（780〜2,900）10〜13 10〜13 11〜14― （2.5〜9.0）（920〜2,780）

2.5+2.5 2.00 2.00 2.80 ― 6.80
2,770 2.50 2.50 3.60 ― 8.60
2,760
+3.6 9〜14 9〜14 13〜19 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900）9〜11 9〜11 13〜16 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）
2.5+2.5 1.90 1.90 3.00 ― 6.80 14.3 2,770 2.40 2.40 3.80 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900）9〜11 9〜11 14〜17 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+4.0 9〜13 9〜13 14〜21 ― （2.5〜8.2）
2.5+2.5 1.70 1.70 3.40 ― 6.80 14.3 2,770 2.15 2.15 4.30 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900）8〜10 8〜10 16〜20 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+5.0 8〜12 8〜12 15〜23 ― （2.5〜8.2）

2.5+2.8 2.10 2.35 2.35 ― 6.80 14.3 2,770 2.70 2.95 2.95 ― 8.60
2,760
14.2（920〜2,780）（780〜2,900）10〜12 11〜13 11〜13 ― （2.5〜9.0）+2.8 10〜14 11〜16 11〜16 ― （2.5〜8.2）
2.5+2.8 1.90 2.15 2.75 ― 6.80 14.3 2,770 2.40 2.70 3.50 ― 8.60
2,760
14.2（920〜2,780）（780〜2,900）9〜11 10〜12 13〜16 ― （2.5〜9.0）+3.6 9〜13 10〜15 13〜19 ― （2.5〜8.2）
2.5+2.8 1.85 2.05 2.90 ― 6.80 14.3 2,770 2.30 2.60 3.70 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900）8〜10 9〜12 13〜17 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+4.0 8〜13 9〜14 13〜20 ― （2.5〜8.2）

1
台
運
転

5.0
2.2+2.2
2.2+2.5
2.2+2.8
2.2+3.6
2.2+4.0
2.2+5.0
2.5+2.5
2.5+2.8
2.5+3.6

冷冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

3.6+3.6
3.6+4.0
3.6+5.0
4.0+4.0
4.0+5.0
5.0+5.0

適用面積（㎡）―――― （2.1〜5.2）（570〜2,160）26〜32―

4.40 8.60

1,580 3.20 3.20 ――4.70 8.50

1,560 3.10 3.50 ――5.00 8.60

1,580 3.15 4.05 ――5.80 9.80 1,810 2.95 4.85 ――6.20 11.0 2,030 2.95 5.35 ――6.90 14.0 2,570 2.70 6.10 ――5.00 8.60 1,580 3.60 3.60 ――5.30 8.90 1,630 3.55 3.95 ――6.10 10.7 1,970 3.50 5.10 ――6.50 12.2 2,240 3.30 5.30 ――7.00 14.5 2,670 2.95 5.95 ――5.60 9.40 1,730 3.85 3.85 ――6.40 11.7

2,160 3.70 4.75 ――6.80 13.5

2,480 3.60 5.10 ――7.00 14.5 2,670 3.25 5.85 ――6.90 14.0 2,570 4.40 4.40 ――7.00 14.5 2,670 4.20 4.70 ――7.20 15.6 2,870 3.90 5.40 ――7.10 15.0 2,760 4.55 4.55 ――7.30 16.1 2,970 4.20 5.20 ――7.50 17.4 3,200 4.70 4.70 ――2.20 2.20 ―10〜15 10〜15 ―2.20 2.50 ―10〜15 11〜17 ―2.20 2.80 ―10〜15 13〜19 ―2.20 3.60 ―10〜15 16〜25 ―2.20 4.00 ―10〜15 18〜28 ―2.10 4.80 ―10〜14 22〜33 ―2.50 2.50 ―11〜17 11〜17 ―2.50 2.80 ―11〜17 13〜19 ―2.50 3.60 ―11〜17 16〜25 ―13〜19 13〜19 ―2.8+5.0

暖房能力（kW）

5.00 ―

２ 2.5+4.0 11〜17 18〜28 ―2.35 4.65 ―台
2.5+5.0
11〜16 21〜32 ―運
転 2.8+2.8 2.80 2.80 ―2.8+4.0

暖運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

23〜34 ―

2.50 4.00 ―2.8+3.6

房

2.80 3.60 ―13〜19 16〜25 ―2.80 4.00 ―13〜19 18〜28 ―2.50 4.50 ―11〜17 20〜31 ―3.45 3.45 ―16〜24 16〜24 ―3.30 3.70 ―15〜23 17〜26 ―3.00 4.20 ―14〜21 19〜29 ―3.55 3.55 ―16〜24 16〜24 ―3.25 4.05 ―15〜22 18〜28 ―5.00 11.1 2,040 7.10 ―― （2.3〜6.8）―― （2.3〜6.9）―― （2.3〜6.9）―― （2.3〜7.1）―― （2.3〜7.1）―― （2.3〜7.3）―― （2.3〜6.9）―― （2.3〜7.0）―― （2.3〜7.1）―― （2.4〜7.2）―― （2.4〜7.3）―― （2.4〜7.0）―― （2.4〜7.2）―― （2.4〜7.2）―― （2.4〜7.4）―― （2.4〜7.3）―― （2.4〜7.3）―― （2.5〜7.5）―― （2.5〜7.4）―― （2.5〜7.5）

3.75 3.75 ――17〜26 17〜26 ―― （2.5〜7.7）―（650〜2,480）12〜15 12〜15（650〜2,570）11〜14 13〜16（650〜2,570）11〜14 15〜18（650〜2,760）11〜13 18〜22（650〜2,760）11〜13 19〜24（650〜2,970）10〜12 22〜28（650〜2,570）13〜16 13〜16（650〜2,670）13〜16 14〜18（650〜2,760）13〜16 19〜23（690〜2,870）12〜15 19〜24（690〜2,970）11〜13 22〜27（690〜2,670）14〜18 14〜18（690〜2,870）13〜17 17〜22（690〜2,870）13〜16 19〜23（690〜3,085）12〜15 21〜27（690〜2,970）16〜20 16〜20（690〜2,970）15〜19 17〜21（730〜3,200）14〜18 20〜25（730〜3,085）17〜21 17〜21（730〜3,200）15〜19 19〜24（730〜3,430）17〜21 17〜21

―
―
―

―
―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

7.10 13.9 2,550― （2.1〜7.3）（840〜2,640）

6.40 7.70 1,410― （2.3〜9.0）（900〜2,410）

6.60 7.90 1,460― （2.4〜9.1）（920〜2,470）

7.20 9.20 1,700― （2.4〜9.2）（920〜2,530）

7.80 10.3 1,900― （2.5〜9.2）（950〜2,530）

8.30 11.5 2,120― （2.5〜9.5）（950〜2,650）

8.80 12.8 2,350― （2.6〜9.8）（980〜2,830）

7.20 9.20 1,700― （2.4〜9.2）（920〜2,530）

7.50 9.80 1,800― （2.4〜9.2）（920〜2,530）

8.60 11.8 2,180― （2.5〜9.5）（950〜2,650）

8.60 11.8 2,180― （2.5〜9.7）（950〜2,770）

8.90 12.8 2,350― （2.6〜9.9）（980〜2,890）

7.70 10.3 1,900― （2.5〜9.2）（950〜2,530）

8.45 11.8 2,170― （2.5〜9.5）（950〜2,650）

8.70 12.4 2,290― （2.5〜9.7）（950〜2,770）

9.10 13.4 2,470― （2.6〜10.1）（980〜2,950）

8.80 12.8 2,350― （2.6〜9.9）（980〜2,890）

8.90 12.8 2,350― （2.6〜9.9）（980〜2,890）

9.30 13.8 2,530― （2.7〜10.2）（1,010〜3,010）

9.10 13.4 2,470― （2.6〜10.1）（980〜2,950）9.40 14.1 2,590― （2.7〜10.4）（1,010〜3,130）

9.40 14.1 2,590― （2.8〜10.4）（1,040〜3,130）

CU-4M800D2（3台運転）
2.2+2.2 2.20 2.20 2.20 ― 6.60 10.3 1,890 2.85 2.85 2.85 ― 8.55 11.6 2,130（810〜2,750）10〜13 10〜13 10〜13 ― （2.9〜10.5）（1,070〜2,960）+2.2 10〜15 10〜15 10〜15 ― （2.7〜7.8）

2.5+2.8 1.70 1.90 3.20 ― 6.80 14.3 2,770 2.10 2.30 4.20 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900）8〜10 8〜10 15〜19 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+5.0 8〜12 9〜13 15〜22 ― （2.5〜8.2）

2.2+2.2 2.20 2.20 2.50 ― 6.90
2,070 2.75 2.75 3.15 ― 8.65
2,160
+2.5 10〜15 10〜15 11〜17 ― （2.7〜7.8） 11.3（810〜2,750）10〜13 10〜13 11〜14 ― （3.0〜10.5）11.7（1,090〜2,960）

2.5+3.6 1.70 2.40 2.70 ― 6.80
2,770 2.00 3.20 3.40 ― 8.60
2,760
+4.0 8〜12 11〜17 12〜19 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900） 7〜9 12〜15 12〜15 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）

2.2+2.2 2.00 2.00 3.30 ― 7.30 12.8 2,350 2.55 2.55 4.15 ― 9.25 12.9 2,380（810〜2,840）9〜12 9〜12 15〜19 ― （3.0〜10.5）（1,090〜2,960）+3.6 9〜14 9〜14 15〜23 ― （2.7〜7.9）

2.8+2.8 2.26 2.26 2.26 ― 6.78 14.2 2,760 2.86 2.86 2.86 ― 8.58 14.2 2,760（920〜2,780）（780〜2,900）10〜13 10〜13 10〜13 ― （2.5〜9.0）+2.8 10〜16 10〜16 10〜16 ― （2.5〜8.2）

2.2+2.2 1.85 1.85 4.30 ― 8.00
2,920 2.20 2.20 5.00 ― 9.40 13.3 2,440
15.9（810〜3,010）（1,120〜2,960）+5.0 8〜13 8〜13 20〜30 ― （2.7〜8.1）
8〜10 8〜10 18〜23 ― （3.1〜10.5）

2.5+3.6 1.80 2.50 2.50 ― 6.80
2,770 2.20 3.20 3.20 ― 8.60
2,760
+3.6 8〜12 11〜17 11〜17 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900）8〜10 12〜15 12〜15 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）

2.2+2.2 2.20 2.20 2.80 ― 7.20
2,280 2.70 2.70 3.40 ― 8.80
2,220
+2.8 10〜15 10〜15 13〜19 ― （2.7〜7.9） 12.4（810〜2,840）10〜12 10〜12 12〜15 ― （3.0〜10.5）12.1（1,090〜2,960）

2.5+4.0 1.70 2.55 2.55 ― 6.80
2,760
2,770 2.00 3.30 3.30 ― 8.60
+4.0 8〜12 12〜18 12〜18 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900） 7〜9 12〜15 12〜15 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）

2.2+2.2 1.95 1.95 3.50 ― 7.40 13.2 2,430 2.45 2.45 4.50 ― 9.40 13.3 2,440（1,120〜2,960）（810〜2,920）9〜11 9〜11 16〜20 ― （3.1〜10.5）+4.0 9〜13 9〜13 16〜24 ― （2.7〜8.0）

2.8+2.8 2.05 2.05 2.70 ― 6.80 14.3 2,770 2.60 2.60 3.40 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900）9〜12 9〜12 12〜15 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+3.6 9〜14 9〜14 12〜19 ― （2.5〜8.2）

2.2+2.5 2.20 2.50 2.50 ― 7.20
2,280 2.70 3.05 3.05 ― 8.80
2,220
+2.5 10〜15 11〜17 11〜17 ― （2.7〜7.9） 12.4（810〜2,840）10〜12 11〜14 11〜14 ― （3.0〜10.5）12.1（1,090〜2,960）

2.8+2.8 2.00 2.00 2.80 ― 6.80 14.3 2,770 2.50 2.50 3.60 ― 8.60 14.2 2,760（780〜2,900）9〜11 9〜11 13〜16 ― （2.5〜9.0）（920〜2,780）+4.0 9〜14 9〜14 13〜19 ― （2.5〜8.2）
2.8+3.6 1.90 2.45 2.45 ― 6.80
2,770 2.40 3.10 3.10 ― 8.60
2,760
+3.6 9〜13 11〜17 11〜17 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900）9〜11 11〜14 11〜14 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）
2.8+3.6 1.80 2.30 2.70 ― 6.80
2,770 2.30 2.95 3.35 ― 8.60
2,760
+4.0 8〜12 10〜16 12〜19 ― （2.5〜8.2） 14.3（780〜2,900）8〜10 11〜13 12〜15 ― （2.5〜9.0） 14.2（920〜2,780）

2.2
2.5
2.8
3.6
4.0

2.20 ―――

10〜15 ――― （1.9〜2.8）

2.50 ―――

11〜17 ――― （1.9〜3.1）

2.80 ―――

13〜19 ――― （1.9〜3.4）

3.60 ―――

16〜25 ――― （2.0〜4.2）

4.00 ―――

18〜28 ――― （2.0〜4.5）

３ 2.2+2.5 2.20 2.50 2.80 ― 7.50
2,500 2.65 3.00 3.35 ― 9.00 12.4 2,290
13.6（810〜2,840）（1,090〜2,960）
10〜12 11〜14 12〜15 ― （3.0〜10.5）
台 +2.8 10〜15 11〜17 13〜19 ― （2.7〜7.9）
運 2.2+2.5 1.95 2.25 3.20 ― 7.40 13.2 2,430 2.45 2.80 4.05 ― 9.30 13.0 2,400（810〜2,920）9〜11 10〜13 15〜18 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）
転 +3.6 9〜13 10〜16 15〜22 ― （2.7〜8.0）
2.2+2.5 1.90 2.15 3.45 ― 7.50 13.6 2,500 2.35 2.65 4.30 ― 9.30 13.0 2,400+4.0

9〜13 10〜15 16〜24 ― （2.7〜8.0）（810〜2,920）9〜11 10〜12 16〜20― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）

2.2+2.5 1.80 2.05 4.15 ― 8.00 15.9 2,920 2.15 2.40 4.85 ― 9.40 13.3 2,440（810〜3,010）8〜10 9〜11 18〜22 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+5.0 8〜12 9〜14 19〜29 ― （2.7〜8.1）

CU-4M800D2（1〜2台運転）
１
台
運
転

運
転 能力クラス
台 （kW）
数

2.20 3.30 610 3.20 ―――（490〜920）12〜15――― （1.7〜4.7）

2.50 4.20 770 3.40 ―――（490〜1,110）12〜15――― （1.7〜4.7）

2.80 5.00 920 4.00 ―――（490〜1,290）15〜18――― （1.7〜4.8）

3.60 7.20 1,330 4.80 ―――（530〜1,660）17〜22――― （1.7〜5.8）

4.00 8.40 1,540 5.60 ―――（530〜1,850）20〜25――― （1.8〜7.2）

3.20 6.30 1,150（730〜1,700）

3.40 6.50 1,200（730〜1,700）

4.00 7.70 1,420（730〜1,730）

4.80 9.40 1,730（730〜2,090）

5.60 10.9 2,000（760〜2,590）

��� ●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

2.2+2.8 2.20 2.80 2.80 ― 7.80 14.9 2,750 2.55 3.25 3.25 ― 9.05
2,310
12.6（1,090〜2,960）（810〜2,840）9〜12 12〜15 12〜15 ― （3.0〜10.5）+2.8 10〜15 13〜19 13〜19 ― （2.7〜7.9）

2.2+2.8 1.90 2.40 3.10 ― 7.40
2,440
2,430 2.40 3.05 3.95 ― 9.40
+3.6 9〜13 11〜17 14〜21 ― （2.7〜8.0） 13.2（810〜2,920）9〜11 11〜14 14〜18 ― （3.1〜10.5）13.3（1,120〜2,960）

2.2+2.8 1.85 2.35 3.35 ― 7.55
2,540 2.30 2.90 4.20 ― 9.40 13.3 2,440（1,120〜2,960）+4.0 8〜13 11〜16 15〜23 ― （2.7〜8.0） 13.8（810〜2,920）8〜10 11〜13 15〜19 ― （3.1〜10.5）
2.2+2.8 1.75 2.25 4.00 ― 8.00 15.9 2,920 2.05 2.65 4.70 ― 9.40 13.3 2,440（810〜3,010） 7〜9 10〜12 17〜21 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+5.0 8〜12 10〜16 18〜28 ― （2.7〜8.1）
2.2+3.6 1.90 3.05 3.05 ― 8.00 15.9 2,920 2.20 3.60 3.60 ― 9.40
2,440
13.3（1,120〜2,960）（810〜3,010）8〜10 13〜16 13〜16 ― （3.1〜10.5）+3.6 9〜13 14〜21 14〜21 ― （2.7〜8.1）

運
転 能力クラス
台 （kW）
数冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

房暖

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

2.2+3.6 1.80 2.95 3.25 ― 8.00 15.9 2,920 2.10 3.45 3.85 ― 9.40
2,440
13.3（1,120〜2,960）（810〜3,010）8〜10 13〜16 14〜18 ― （3.1〜10.5）+4.0 8〜12 13〜20 15〜22 ― （2.7〜8.1）
2.2+3.6 1.65 2.65 3.70 ― 8.00 15.9 2,920 1.90 3.15 4.35 ― 9.40 13.3 2,440（770〜3,100） 7〜9 11〜14 16〜20 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+5.0 8〜11 12〜18 17〜26 ― （2.6〜8.2）

2.2+4.0 1.70 3.15 3.15 ― 8.00 15.9 2,920 2.00 3.70 3.70 ― 9.40 13.3 2,440（810〜3,010） 7〜9 13〜17 13〜17 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+4.0 8〜12 14〜22 14〜22 ― （2.7〜8.1）
2.2+4.0 1.60 2.85 3.55 ― 8.00 15.9 2,920 1.85 3.35 4.20 ― 9.40 13.3 2,440（770〜3,100） 7〜8 12〜15 15〜19 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+5.0 7〜11 13〜20 16〜24 ― （2.6〜8.2）
2.2+5.0 1.40 3.30 3.30 ― 8.00 15.9 2,920 1.70 3.85 3.85 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,190） 6〜8 14〜18 14〜18 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+5.0 6〜10 15〜23 15〜23 ― （2.8〜8.3）
2.5+2.5 2.50 2.50 2.50 ― 7.50 13.6 2,500 3.00 3.00 3.00 ― 9.00 12.4 2,290（810〜2,840）11〜14 11〜14 11〜14 ― （3.0〜10.5）（1,090〜2,960）+2.5 11〜17 11〜17 11〜17 ― （2.7〜7.9）
2.5+2.5 2.50 2.50 2.80 ― 7.80
2,750 2.90 2.90 3.25 ― 9.05
2,310
+2.8 11〜17 11〜17 13〜19 ― （2.7〜7.9） 14.9（810〜2,840）11〜13 11〜13 12〜15 ― （3.0〜10.5）12.6（1,090〜2,960）
2.5+2.5 2.15 2.15 3.10 ― 7.40
2,430 2.70 2.70 3.90 ― 9.30
2,400
+3.6 10〜15 10〜15 14〜21 ― （2.7〜8.0） 13.2（810〜2,920）10〜12 10〜12 14〜18 ― （3.1〜10.5）13.0（1,120〜2,960）
2.5+2.5 2.10 2.10 3.35 ― 7.55 13.8 2,540 2.60 2.60 4.20 ― 9.40 13.3 2,440（850〜2,920）9〜12 9〜12 15〜19 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+4.0 10〜14 10〜14 15〜23 ― （2.8〜8.0）
2.5+2.5 2.00 2.00 4.00 ― 8.00 15.9 2,920 2.35 2.35 4.70 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,010）9〜11 9〜11 17〜21 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+5.0 9〜14 9〜14 18〜28 ― （2.8〜8.1）

2.5+2.8 2.25 2.50 2.50 ― 7.25 12.6 2,320 2.85 3.20 3.20 ― 9.25 12.9 2,380（890〜2,840）10〜13 12〜15 12〜15 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+2.8 10〜16 11〜17 11〜17 ― （2.9〜7.9）
2.5+2.8 2.10 2.35 3.05 ― 7.50 13.6 2,500 2.65 2.95 3.80 ― 9.40 13.3 2,440（850〜2,920）10〜12 11〜13 14〜17 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+3.6 10〜14 11〜16 14〜21 ― （2.8〜8.0）
2.5+2.8 2.15 2.40 3.45 ― 8.00 15.9 2,920 2.50 2.85 4.05 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,010）9〜11 10〜13 15〜18 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+4.0 10〜15 11〜17 16〜24 ― （2.8〜8.1）
2.5+2.8 1.95 2.15 3.90 ― 8.00 15.9 2,920 2.30 2.55 4.55 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,010）8〜10 9〜12 17〜21 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+5.0 9〜13 10〜15 18〜27 ― （2.8〜8.1）
2.5+3.6 2.10 2.95 2.95 ― 8.00
2,920 2.40 3.50 3.50 ― 9.40 13.3 2,440
15.9（850〜3,010）（1,120〜2,960）+3.6 10〜14 13〜20 13〜20 ― （2.8〜8.1）
9〜11 13〜16 13〜16 ― （3.1〜10.5）
2.5+3.6 2.00 2.85 3.15 ― 8.00 15.9 2,920 2.35 3.35 3.70 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,010）9〜11 12〜15 13〜17 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+4.0 9〜14 13〜20 14〜22 ― （2.8〜8.1）
2.5+3.6 1.80 2.60 3.60 ― 8.00 15.9 2,920 2.10 3.05 4.25 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,100）8〜10 11〜14 15〜19 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+5.0 8〜12 12〜18 16〜25 ― （2.8〜8.2）

2.5+4.0 1.90 3.05 3.05 ― 8.00
2,920 2.00 3.60 3.60 ― 9.20
2,360
+4.0 9〜13 14〜21 14〜21 ― （2.8〜8.2） 15.9（850〜3,100） 7〜9 13〜16 13〜16 ― （3.2〜10.5）12.8（1,150〜2,960）

2.5+4.0 1.70 2.80 3.50 ― 8.00
2,920 2.05 3.25 4.10 ― 9.40
2,440
３ +5.0 8〜12 13〜19 16〜24 ― （2.8〜8.3） 15.9（850〜3,190） 7〜9 12〜15 15〜19 ― （3.2〜10.5）13.3（1,150〜2,960）
台 2.5+5.0 1.60 3.20 3.20 ― 8.00
2,920 1.90 3.75 3.75 ― 9.40 13.3 2,440
15.9（850〜3,280）（1,180〜2,960）
7〜9 14〜17 14〜17 ― （3.3〜10.5）
運 +5.0 7〜11 15〜22 15〜22 ― （2.8〜8.4）
転 2.8+2.8 2.45 2.45 2.45 ― 7.35 13.0 2,390 3.10 3.10 3.10 ― 9.30 13.0 2,400+2.8 11〜17 11〜17 11〜17 ― （2.9〜8.0）（890〜2,920）11〜14 11〜14 11〜14― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）

2.8+2.8 2.45 2.45 3.10 ― 8.00 15.9 2,920 2.85 2.85 3.70 ― 9.40 13.3 2,440（850〜2,920）10〜13 10〜13 13〜17 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+3.6 11〜17 11〜17 14〜21 ― （2.8〜8.0）
2.8+2.8 2.35 2.35 3.30 ― 8.00 15.9 2,920 2.75 2.75 3.90 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,010）10〜13 10〜13 14〜18 ― （3.1〜10.5）（1,120〜2,960）+4.0 11〜16 11〜16 15〜23 ― （2.8〜8.1）
2.8+2.8 2.10 2.10 3.80 ― 8.00
2,920 2.50 2.50 4.40 ― 9.40
2,440
+5.0 10〜14 10〜14 17〜26 ― （2.8〜8.2） 15.9（850〜3,100）9〜11 9〜11 16〜20 ― （3.2〜10.5）13.3（1,150〜2,960）
2.8+3.6 2.20 2.90 2.90 ― 8.00
2,920 2.60 3.40 3.40 ― 9.40
2,440
+3.6 10〜15 13〜20 13〜20 ― （2.8〜8.1） 15.9（850〜3,010）9〜12 12〜15 12〜15 ― （3.1〜10.5）13.3（1,120〜2,960）
2.8+3.6 2.15 2.75 3.10 ― 8.00
2,920 2.55 3.25 3.60 ― 9.40
2,440
+4.0 10〜15 13〜19 14〜21 ― （2.8〜8.2） 15.9（850〜3,100）9〜12 12〜15 13〜16 ― （3.1〜10.5）13.3（1,120〜2,960）
2.8+3.6 1.95 2.55 3.50 ― 8.00 15.9 2,920 2.30 2.95 4.15 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,190）8〜10 11〜13 15〜19 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+5.0 9〜13 12〜18 16〜24 ― （2.8〜8.3）

2.8+4.0 2.10 2.95 2.95 ― 8.00 15.9 2,920 2.40 3.50 3.50 ― 9.40 13.3 2,440（850〜3,100）9〜11 13〜16 13〜16 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+4.0 10〜14 13〜20 13〜20 ― （2.8〜8.2）
2.8+4.0 1.90 2.70 3.40 ― 8.00
2,920 2.20 3.20 4.00 ― 9.40
2,440
+5.0 9〜13 12〜19 15〜23 ― （2.9〜8.3） 15.9（890〜3,190）8〜10 12〜15 15〜18 ― （3.2〜10.5）13.3（1,150〜2,960）
2.8+5.0 1.70 3.15 3.15 ― 8.00
2,920 2.10 3.65 3.65 ― 9.40
2,440
+5.0 8〜12 14〜22 14〜22 ― （2.9〜8.4） 15.9（890〜3,280）8〜10 13〜17 13〜17 ― （3.3〜10.5）13.3（1,180〜2,960）
3.6+3.6 2.66 2.66 2.66 ― 7.98 15.8 2,900 3.13 3.13 3.13 ― 9.392,430
13.2（1,150〜2,960）（890〜3,100）11〜14 11〜14 11〜14 ― （3.2〜10.5）+3.6 12〜18 12〜18 12〜18 ― （2.9〜8.2）
3.6+3.6 2.55 2.55 2.90 ― 8.00
2,920 3.00 3.00 3.40 ― 9.40 13.3 2,440（1,150〜2,960）+4.0 12〜18 12〜18 13〜20 ― （2.9〜8.2） 15.9（890〜3,100）11〜14 11〜14 12〜15 ― （3.2〜10.5）

運
転 能力クラス
台 （kW）
数冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

房暖

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

CU-4M800D2（4台運転 ）
2.2+2.2 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 14.6 2,690 2.35 2.35 2.35 2.35 9.40
2,260
12.3（950〜2,960）（890〜3,640）9〜11 9〜11 9〜11 9〜11 （2.5〜10.5）+2.2+2.2 9〜14 9〜14 9〜14 9〜14 （2.9〜8.8）
2.2+2.2 1.95 1.95 1.95 2.15 8.00
2,260
2,690 2.25 2.25 2.25 2.65 9.40
+2.2+2.5 9〜13 9〜13 9〜13 10〜15（2.9〜8.8） 14.6（890〜3,640）8〜10 8〜10 8〜10 10〜12（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
2.2+2.2 1.85 1.85 1.85 2.45 8.00
2,690 2.20 2.20 2.20 2.80 9.40 12.3 2,260（980〜2,960）+2.2+2.8 8〜13 8〜13 8〜13 11〜17（2.9〜8.9） 14.6（890〜3,730）8〜10 8〜10 8〜10 10〜13（2.6〜10.5）
2.2+2.2 1.75 1.75 1.75 2.75 8.00
2,690 2.05 2.05 2.05 3.25 9.40 12.2 2,240（980〜2,960）+2.2+3.6 8〜12 8〜12 8〜12 13〜19（3.0〜8.9） 14.6（930〜3,730） 7〜9 7〜9 7〜9 12〜15（2.6〜10.5）
2.2+2.2 1.65 1.65 1.65 3.05 8.00
2,690 1.95 1.95 1.95 3.55 9.40 12.2 2,240（980〜2,960）+2.2+4.0 8〜11 8〜11 8〜11 14〜21（3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820） 7〜9 7〜9 7〜9 13〜16（2.6〜10.5）
2.2+2.2 1.50 1.50 1.50 3.50 8.00
2,240
2,690 1.80 1.80 1.80 4.00 9.40
+2.2+5.0 7〜10 7〜10 7〜10 16〜24（2.9〜9.1） 14.6（890〜3,910） 7〜8 7〜8 7〜8 15〜18（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.2 1.85 1.85 2.15 2.15 8.00
2,260
2,690 2.20 2.20 2.50 2.50 9.40
+2.5+2.5 8〜13 8〜13 10〜15 10〜15（3.1〜8.9） 14.6（970〜3,730）8〜10 8〜10 9〜11 9〜11（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
2.2+2.2 1.80 1.80 2.10 2.30 8.00
2,690 2.15 2.15 2.40 2.70 9.40
2,260
+2.5+2.8 8〜12 8〜12 10〜14 10〜16（3.1〜8.9） 14.6（970〜3,730）8〜10 8〜10 9〜11 10〜12（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
2.2+2.2 1.70 1.70 1.90 2.70 8.00
2,690 1.95 1.95 2.25 3.25 9.40
2,240
+2.5+3.6 8〜12 8〜12 9〜13 12〜19（3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820） 7〜9 7〜9 8〜10 12〜15（2.6〜10.5）12.2（980〜2,960）
2.2+2.2 1.60 1.60 1.85 2.95 8.00
2,690 1.90 1.90 2.15 3.45 9.40
2,240
+2.5+4.0 7〜11 7〜11 8〜13 13〜20（3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820） 7〜9 7〜9 8〜10 13〜16（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.2 1.50 1.50 1.65 3.35 8.00 14.6 2,690 1.75 1.75 1.95 3.95 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）（890〜3,910） 6〜8 6〜8 7〜9 14〜18（2.7〜10.5）+2.5+5.0 7〜10 7〜10 8〜11 15〜23（2.9〜9.1）
2.2+2.2 1.75 1.75 2.25 2.25 8.00
2,690 2.05 2.05 2.65 2.65 9.40
2,260
+2.8+2.8 8〜12 8〜12 10〜16 10〜16（3.1〜8.9） 14.6（970〜3,730） 7〜9 7〜9 10〜12 10〜12（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
2.2+2.2 1.65 1.65 2.05 2.65 8.00 14.6 2,690 1.90 1.90 2.45 3.15 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）（930〜3,820） 7〜9 7〜9 9〜11 11〜14（2.7〜10.5）+2.8+3.6 8〜11 8〜11 9〜14 12〜18（3.0〜9.0）
2.2+2.2 1.55 1.55 2.00 2.90 8.00
2,690 1.85 1.85 2.35 3.35 9.40
2,240
+2.8+4.0 7〜11 7〜11 9〜14 13〜20（3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820） 7〜8 7〜8 9〜11 12〜15（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.2 1.45 1.45 1.80 3.30 8.00
2,690 1.70 1.70 2.15 3.85 9.40 12.2 2,240
14.6（890〜3,910（1,010〜2,960）） 6〜8 6〜8 8〜10 14〜18（2.7〜10.5）+2.8+5.0 7〜10 7〜10 8〜12 15〜23（2.9〜9.1）
2.2+2.2 1.50 1.50 2.50 2.50 8.00 14.6 2,690 1.80 1.80 2.90 2.90 9.40 12.1 2,230（1,010〜2,960）（890〜3,910） 7〜8 7〜8 11〜13 11〜13（2.7〜10.5）+3.6+3.6 7〜10 7〜10 11〜17 11〜17（2.9〜9.1）
2.2+2.2 1.45 1.45 2.40 2.70 8.00 14.6 2,690 1.70 1.70 2.80 3.20 9.40 12.1 2,230（1,010〜2,960）（890〜3,910） 6〜8 6〜8 10〜13 12〜15（2.7〜10.5）+3.6+4.0 7〜10 7〜10 11〜17 12〜19（2.9〜9.1）
2.2+2.2 1.35 1.35 2.20 3.10 8.00
2,690 1.60 1.60 2.60 3.60 9.40
2,220
+3.6+5.0 6〜9 6〜9 10〜15 14〜21（2.8〜9.2） 14.6（850〜4,000） 6〜7 6〜7 9〜12 13〜16（2.7〜10.5）12.1（1,010〜2,960）

４ 2.2+2.2 1.40 1.40 2.60 2.60 8.00
2,690 1.65 1.65 3.05 3.05 9.40
2,230
台 +4.0+4.0 6〜10 6〜10 12〜18 12〜18（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜8 6〜8 11〜14 11〜14（2.7〜10.5）12.1（1,010〜2,960）
運 2.2+2.2 1.30 1.30 2.40 3.00 8.00 14.6 2,690 1.55 1.55 2.80 3.50 9.40 12.1 2,220（1,010〜2,960）（850〜4,000） 6〜7 6〜7 10〜13 13〜16（2.7〜10.5）
転 +4.0+5.0 6〜9 6〜9 11〜17 14〜21（2.8〜9.2）
2.2+2.5 1.85 2.05 2.05 2.05 8.00 14.6 2,690 2.20 2.40 2.40 2.40 9.40 12.3 2,260+2.5+2.5 8〜13 9〜14 9〜14 9〜14 （3.1〜8.9）（970〜3,730）8〜10 9〜11 9〜11 9〜11 （2.6〜10.5）（980〜2,960）

2.2+2.5 1.75 2.00 2.00 2.25 8.00 14.6 2,690 2.05 2.35 2.35 2.65 9.40
2,260
12.3（980〜2,960）（970〜3,730） 7〜9 9〜11 9〜11 10〜12（2.6〜10.5）+2.5+2.8 8〜12 9〜14 9〜14 10〜16（3.1〜8.9）
2.2+2.5 1.65 1.85 1.85 2.65 8.00 14.6 2,690 1.90 2.20 2.20 3.10 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）（930〜3,820） 7〜9 8〜10 8〜10 11〜14（2.7〜10.5）+2.5+3.6 8〜11 8〜13 8〜13 12〜18（3.0〜9.0）
2.2+2.5 1.55 1.80 1.80 2.85 8.00
2,690 1.85 2.10 2.10 3.35 9.40
2,240
+2.5+4.0 7〜11 8〜12 8〜12 13〜20（3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820） 7〜8 8〜10 8〜10 12〜15（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.5 1.45 1.65 1.65 3.25 8.00
2,690 1.70 1.95 1.95 3.80 9.40
2,240
+2.5+5.0 7〜10 8〜11 8〜11 15〜22（2.9〜9.1） 14.6（890〜3,910） 6〜8 7〜9 7〜9 14〜17（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.5 1.75 1.95 2.15 2.15 8.00
2,690 2.00 2.30 2.55 2.55 9.40
2,260
+2.8+2.8 8〜12 9〜13 10〜15 10〜15（3.1〜9.0） 14.6（970〜3,820） 7〜9 8〜10 9〜12 9〜12（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
2.2+2.5 1.60 1.80 2.00 2.60 8.00 14.6 2,690 1.90 2.10 2.35 3.05 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）（930〜3,820） 7〜9 8〜10 9〜11 11〜14（2.7〜10.5）+2.8+3.6 7〜11 8〜12 9〜14 12〜18（3.0〜9.0）
2.2+2.5 1.50 1.75 1.95 2.80 8.00 14.6 2,690 1.80 2.05 2.30 3.25 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）（930〜3,910） 7〜8 7〜9 8〜10 12〜15（2.7〜10.5）+2.8+4.0 7〜10 8〜12 9〜13 13〜19（3.0〜9.1）
2.2+2.5 1.40 1.60 1.80 3.20 8.00
2,690 1.65 1.90 2.10 3.75 9.40
2,240
+2.8+5.0 6〜10 7〜11 8〜12 15〜22（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜8 7〜9 8〜10 14〜17（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.5 1.50 1.70 2.40 2.40 8.00
2,690 1.75 1.95 2.85 2.85 9.40
2,230
+3.6+3.6 7〜10 8〜12 11〜17 11〜17（2.9〜9.1） 14.6（890〜3,910） 6〜8 7〜9 10〜13 10〜13（2.7〜10.5）12.1（1,010〜2,960）
2.2+2.5 1.45 1.60 2.35 2.60 8.00
2,690 1.70 1.90 2.75 3.05 9.40
2,230
+3.6+4.0 7〜10 7〜11 11〜16 12〜18（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜8 7〜9 10〜13 11〜14（2.7〜10.5）12.1（1,010〜2,960）

3.6+3.6 2.35 2.35 3.30 ― 8.00 15.9 2,920 2.75 2.75 3.90 ― 9.40 13.3 2,440（890〜3,190）10〜13 10〜13 14〜18 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+5.0 11〜16 11〜16 15〜23 ― （2.9〜8.3）

2.2+2.5 1.30 1.50 2.15 3.05 8.00 14.6 2,690 1.55 1.75 2.55 3.55 9.40
2,220
12.1（1,010〜2,960）（850〜4,000） 6〜7 6〜8 9〜12 13〜16（2.7〜10.5）+3.6+5.0 6〜9 7〜10 10〜15 14〜21（2.8〜9.2）

3.6+4.0 2.50 2.75 2.75 ― 8.00
2,920 2.90 3.25 3.25 ― 9.40
2,440
+4.0 11〜17 13〜19 13〜19 ― （2.9〜8.3） 15.9（890〜3,190）11〜13 12〜15 12〜15 ― （3.2〜10.5）13.3（1,150〜2,960）

2.2+2.5 1.40 1.60 2.50 2.50 8.00
2,690 1.65 1.85 2.95 2.95 9.40
2,230
+4.0+4.0 6〜10 7〜11 11〜17 11〜17（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜8 7〜8 11〜13 11〜13（2.7〜10.5）12.1（1,010〜2,960）

3.6+4.0 2.30 2.55 3.15 ― 8.00
2,920 2.70 3.00 3.70 ― 9.40
2,440
+5.0 10〜16 12〜18 14〜22 ― （2.9〜8.4） 15.9（890〜3,280）10〜12 11〜14 13〜17 ― （3.3〜10.5）13.3（1,180〜2,960）
3.6+5.0 2.10 2.95 2.95 ― 8.00
2,920 2.50 3.45 3.45 ― 9.40 13.3 2,440（1,180〜2,960）+5.0 10〜14 13〜20 13〜20 ― （2.9〜8.5） 15.9（890〜3,370）9〜11 13〜16 13〜16 ― （3.3〜10.5）

4.0+4.0 2.66 2.66 2.66 ― 7.98 15.8 2,900 3.13 3.13 3.13 ― 9.39 13.2 2,430（890〜3,190）11〜14 11〜14 11〜14 ― （3.2〜10.5）（1,150〜2,960）+4.0 12〜18 12〜18 12〜18 ― （2.9〜8.3）
4.0+4.0 2.45 2.45 3.10 ― 8.00
2,440
2,920 2.90 2.90 3.60 ― 9.40
+5.0 11〜17 11〜17 14〜21 ― （2.9〜8.4） 15.9（890〜3,280）11〜13 11〜13 13〜16 ― （3.3〜10.5）13.3（1,180〜2,960）

4.0+5.0 2.20 2.90 2.90 ― 8.00
2,440
2,920 2.70 3.35 3.35 ― 9.40
+5.0 10〜15 13〜20 13〜20 ― （2.9〜8.4） 15.9（890〜3,280）10〜12 12〜15 12〜15 ― （3.3〜10.5）13.3（1,180〜2,960）

2.2+2.5 1.30 1.50 2.30 2.90 8.00
2,690 1.60 1.80 2.70 3.30 9.40
2,260
+4.0+5.0 6〜9 7〜10 10〜16 13〜20（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜7 7〜8 10〜12 12〜15（2.7〜10.5）12.3（1,010〜2,960）
2.2+2.8 1.70 2.10 2.10 2.10 8.00
2,690 1.90 2.50 2.50 2.50 9.40
2,260
+2.8+2.8 8〜12 10〜14 10〜14 10〜14（3.1〜9.0） 14.6（970〜3,820） 7〜9 9〜11 9〜11 9〜11（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
2.2+2.8 1.55 1.95 1.95 2.55 8.00
2,690 1.85 2.30 2.30 2.95 9.40
2,240
+2.8+3.6 7〜11 9〜13 9〜13 12〜18（3.0〜9.1） 14.6（930〜3,910） 7〜8 8〜10 8〜10 11〜13（2.7〜10.5）12.2（1,010〜2,960）
2.2+2.8 1.50 1.90 1.90 2.70 8.00
2,690 1.70 2.25 2.25 3.20 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）+2.8+4.0 7〜10 9〜13 9〜13 12〜19（3.0〜9.1） 14.6（930〜3,910） 6〜8 8〜10 8〜10 12〜15（2.7〜10.5）
2.2+2.8 1.40 1.75 1.75 3.10 8.00
2,690 1.65 2.05 2.05 3.65 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）+2.8+5.0 6〜10 8〜12 8〜12 14〜21（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜8 7〜9 7〜9 13〜17（2.7〜10.5）

���仕様一覧表運
転 能力クラス
台 （kW）
数冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

房暖

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

冷
冷房能力（kW）
適用面積（㎡）

房暖

運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

暖房能力（kW）
適用面積（㎡）

房
運転 消費電力
電流
合計 （A） （W）

2.2+2.8 1.45 1.85 2.35 2.35 8.00 14.6 2,690 1.70 2.20 2.75 2.75 9.40 12.1 2,220（890〜3,910） 6〜8 8〜10 10〜13 10〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+3.6 7〜10 8〜13 11〜16 11〜16（2.9〜9.1）

2.5+2.5 1.50 1.50 2.25 2.75 8.00 14.6 2,690 1.80 1.80 2.80 3.00 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 7〜8 7〜8 10〜13 11〜14（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+4.0+5.0 7〜10 7〜10 10〜16 13〜19（3.0〜9.2）

2.2+2.8 1.40 1.75 2.30 2.55 8.00 14.6 2,690 1.60 2.10 2.70 3.00 9.40 12.1 2,230（890〜4,000） 6〜7 8〜10 10〜12 11〜14（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+4.0 6〜10 8〜12 10〜16 12〜18（2.9〜9.2）

2.5+2.8 1.85 2.05 2.05 2.05 8.00
2,690 2.20 2.40 2.40 2.40 9.40
2,260
+2.8+2.8 8〜13 9〜14 9〜14 9〜14 （3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820）8〜10 9〜11 9〜11 9〜11（2.7〜10.5）12.3（1,010〜2,960）

2.2+2.8 1.30 1.65 2.10 2.95 8.00
2,690 1.50 1.95 2.50 3.45 9.40 12.1 2,220（1,010〜2,960）+3.6+5.0 6〜9 8〜11 10〜14 13〜20（2.8〜9.2） 14.6（850〜4,000） 5〜7 7〜9 9〜11 13〜16（2.7〜10.5）

2.5+2.8 1.70 1.90 1.90 2.50 8.00
2,690 2.00 2.25 2.25 2.90 9.40 12.2 2,240+2.8+3.6 8〜12 9〜13 9〜13 11〜17（3.0〜9.1） 14.6（930〜3,910） 7〜9 8〜10 8〜10 11〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）

2.2+2.8 1.40 1.70 2.45 2.45 8.00
2,690 1.60 2.00 2.90 2.90 9.40 12.1 2,230（1,010〜2,960）+4.0+4.0 6〜10 8〜12 11〜17 11〜17（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 6〜7 7〜9 11〜13 11〜13（2.7〜10.5）

2.5+2.8 1.65 1.85 1.85 2.65 8.00
2,690 1.95 2.20 2.20 3.05 9.40 12.2 2,240+2.8+4.0 8〜11 8〜13 8〜13 12〜18（3.0〜9.1） 14.6（930〜3,910） 7〜9 8〜10 8〜10 11〜14（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）

2.2+2.8 1.30 1.60 2.30 2.80 8.00
2,690 1.50 1.90 2.70 3.30 9.40 12.0 2,210（1,010〜2,960）+4.0+5.0 6〜9 7〜11 10〜16 13〜19（2.9〜9.2） 14.6（890〜4,000） 5〜7 7〜9 10〜12 12〜15（2.7〜10.5）

2.5+2.8 1.55 1.70 1.70 3.05 8.00
2,690 1.80 2.00 2.00 3.60 9.40 12.2 2,240
14.6（930〜4,000）（1,010〜2,960）+2.8+5.0 7〜11 8〜12 8〜12 14〜21（3.0〜9.2）
7〜8 7〜9 7〜9 13〜16（2.7〜10.5）

2.2+3.6 1.40 2.20 2.20 2.20 8.00
2,690 1.60 2.60 2.60 2.60 9.40 12.0 2,210（1,010〜2,960）+3.6+3.6 6〜10 10〜15 10〜15 10〜15（2.8〜9.2） 14.6（850〜4,000） 6〜7 9〜12 9〜12 9〜12 （2.7〜10.5）

2.5+2.8 1.60 1.80 2.30 2.30 8.00 14.6 2,690 1.90 2.10 2.70 2.70 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 7〜9 8〜10 10〜12 10〜12（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+3.6 7〜11 8〜12 10〜16 10〜16（3.0〜9.2）

2.2+3.6 1.30 2.15 2.15 2.40 8.00
2,690 1.50 2.55 2.55 2.80 9.40 12.0 2,210（1,010〜2,960）+3.6+4.0 6〜9 10〜15 10〜15 11〜17（2.8〜9.2） 14.6（850〜4,000） 5〜7 9〜12 9〜12 10〜13（2.7〜10.5）

2.5+2.8 1.55 1.75 2.25 2.45 8.00
2,690 1.80 2.05 2.65 2.90 9.40
2,230
+3.6+4.0 7〜11 8〜12 10〜16 11〜17（3.0〜9.2） 14.6（930〜4,000） 7〜8 7〜9 10〜12 11〜13（2.7〜10.5）12.1（1,010〜2,960）

2.2+3.6 1.30 2.10 2.30 2.30 8.00
2,690 1.50 2.50 2.70 2.70 9.40 12.0 2,210（1,010〜2,960）+4.0+4.0 6〜9 10〜14 10〜16 10〜16（2.8〜9.2） 14.6（850〜4,000） 5〜7 9〜11 10〜12 10〜12（2.7〜10.5）

2.5+2.8 1.50 1.70 2.10 2.70 8.00
2,690 1.70 1.95 2.50 3.25 9.40 12.1 2,230（1,010〜2,960）+3.6+5.0 7〜10 8〜12 10〜14 12〜19（3.0〜9.2） 14.6（930〜4,000） 6〜8 7〜9 9〜11 12〜15（2.7〜10.5）

2.5+2.5 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00
2,690 2.35 2.35 2.35 2.35 9.40 12.3 2,260（980〜2,960）+2.5+2.5 9〜14 9〜14 9〜14 9〜14 （3.1〜8.9） 14.6（970〜3,730）9〜11 9〜11 9〜11 9〜11（2.6〜10.5）

2.5+2.8 1.50 1.70 2.40 2.40 8.00 14.6 2,690 1.75 1.95 2.85 2.85 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 6〜8 7〜9 10〜13 10〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+4.0+4.0 7〜10 8〜12 11〜17 11〜17（3.0〜9.2）

2.5+2.5 1.95 1.95 1.95 2.15 8.00
2,690 2.30 2.30 2.30 2.50 9.40
2,260
4 +2.5+2.8 9〜13 9〜13 9〜13 10〜15（3.0〜9.0） 14.6（930〜3,820）8〜10 8〜10 8〜10 9〜11（2.6〜10.5）12.3（980〜2,960）
台 2.5+2.5 1.80 1.80 1.80 2.60 8.00 14.6 2,690 2.10 2.10 2.10 3.10 9.40 12.2 2,240（930〜3,820）8〜10 8〜10 8〜10 11〜14（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）
運 +2.5+3.6 8〜12 8〜12 8〜12 12〜18（3.0〜9.0）
転 2.5+2.5 1.75 1.75 1.75 2.75 8.00 14.6 2,690 2.05 2.05 2.05 3.25 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）

2.5+3.6 1.55 2.15 2.15 2.15 8.00
2,690 1.75 2.55 2.55 2.55 9.40
2,210
4 +3.6+3.6 7〜11 10〜15 10〜15 10〜15（3.0〜9.2） 14.6（930〜4,000） 6〜8 9〜12 9〜12 9〜12（2.7〜10.5）12.0（1,010〜2,960）
台 2.5+3.6 1.50 2.15 2.15 2.20 8.00
2,690 1.70 2.50 2.50 2.70 9.40 12.0 2,210
14.6（930〜4,000）（1,010〜2,960）
6〜8 9〜11 9〜11 10〜12（2.7〜10.5）
運 +3.6+4.0 7〜10 10〜15 10〜15 10〜15（3.0〜9.2）
転 2.5+3.6 1.50 2.10 2.20 2.20 8.00 14.6 2,690 1.65 2.45 2.65 2.65 9.40 12.0 2,210

2.5+2.5 1.60 1.60 1.60 3.20 8.00
2,690 1.90 1.90 1.90 3.70 9.40 12.2 2,240（1,010〜2,960）+2.5+5.0 7〜11 7〜11 7〜11 15〜22（3.0〜9.2） 14.6（930〜4,000） 7〜9 7〜9 7〜9 13〜17（2.7〜10.5）

2.8+2.8 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 14.6 2,690 2.35 2.35 2.35 2.35 9.40 12.3 2,260（930〜3,820）9〜11 9〜11 9〜11 9〜11 （2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+2.8+2.8 9〜14 9〜14 9〜14 9〜14 （3.0〜9.0）

2.5+2.5 1.90 1.90 2.10 2.10 8.00 14.6 2,690 2.20 2.20 2.50 2.50 9.40 12.3 2,260（930〜3,820）8〜10 8〜10 9〜11 9〜11 （2.6〜10.5）（980〜2,960）+2.8+2.8 9〜13 9〜13 10〜14 10〜14（3.0〜9.0）

2.8+2.8 1.85 1.85 1.85 2.45 8.00 14.6 2,690 2.20 2.20 2.20 2.80 9.40 12.2 2,240（930〜3,910）8〜10 8〜10 8〜10 10〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+2.8+3.6 8〜13 8〜13 8〜13 11〜17（3.0〜9.1）

2.5+2.5 1.75 1.75 1.95 2.55 8.00 14.6 2,690 2.05 2.05 2.30 3.00 9.40 12.2 2,240（930〜3,910） 7〜9 7〜9 8〜10 11〜14（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+2.8+3.6 8〜12 8〜12 9〜13 12〜18（3.0〜9.1）

2.8+2.8 1.80 1.80 1.80 2.60 8.00 14.6 2,690 2.10 2.10 2.10 3.10 9.40 12.2 2,240（930〜4,000）8〜10 8〜10 8〜10 11〜14（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+2.8+4.0 8〜12 8〜12 8〜12 12〜18（3.0〜9.2）

2.5+2.5 1.70 1.70 1.90 2.70 8.00
2,690 2.00 2.00 2.20 3.20 9.40 12.2 2,240+2.8+4.0 8〜12 8〜12 9〜13 12〜19（3.0〜9.1） 14.6（930〜3,910） 7〜9 7〜9 8〜10 12〜15（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）

2.8+2.8 1.65 1.65 1.65 3.05 8.00 14.6 2,690 1.95 1.95 1.95 3.55 9.40 12.2 2,240（930〜4,000） 7〜9 7〜9 7〜9 13〜16（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+2.8+5.0 8〜11 8〜11 8〜11 14〜21（3.0〜9.2）

2.5+2.5 1.55 1.55 1.75 3.15 8.00 14.6 2,690 1.85 1.85 2.05 3.65 9.40 12.2 2,240（930〜4,000） 7〜8 7〜8 7〜9 13〜17（2.7〜10.5）+2.8+5.0 7〜11 7〜11 8〜12 14〜22（3.0〜9.2）（1,010〜2,960）

2.8+2.8 1.75 1.75 2.25 2.25 8.00 14.6 2,690 2.05 2.05 2.65 2.65 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 7〜9 7〜9 10〜12 10〜12（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+3.6 8〜12 8〜12 10〜16 10〜16（3.0〜9.2）

2.5+2.5 1.65 1.65 2.35 2.35 8.00 14.6 2,690 1.95 1.95 2.75 2.75 9.40 12.1 2,230（930〜3,910） 7〜9 7〜9 10〜13 10〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+3.6 8〜11 8〜11 11〜16 11〜16（3.0〜9.1）

2.8+2.8 1.70 1.70 2.20 2.40 8.00 14.6 2,690 2.00 2.00 2.55 2.85 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 7〜9 7〜9 9〜12 10〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+4.0 8〜12 8〜12 10〜15 11〜17（3.0〜9.2）

2.5+2.5 1.60 1.60 2.30 2.50 8.00
2,690 1.85 1.85 2.70 3.00 9.40 12.1 2,230（1,010〜2,960）+3.6+4.0 7〜11 7〜11 10〜16 11〜17（3.0〜9.2） 14.6（930〜4,000） 7〜8 7〜8 10〜12 11〜14（2.7〜10.5）

2.8+2.8 1.65 1.65 2.35 2.35 8.00 14.6 2,690 1.95 1.95 2.75 2.75 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 7〜9 7〜9 10〜13 10〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+4.0+4.0 8〜11 8〜11 11〜16 11〜16（3.0〜9.2）

2.5+2.5 1.45 1.45 2.10 3.00 8.00 14.6 2,690 1.75 1.75 2.50 3.40 9.40 12.1 2,220（930〜4,000） 6〜8 6〜8 9〜11 12〜15（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+5.0 7〜10 7〜10 10〜14 14〜21（3.0〜9.2）

2.8+3.6 1.70 2.10 2.10 2.10 8.00 14.6 2,690 1.90 2.50 2.50 2.50 9.40 12.0 2,210（970〜4,000） 7〜9 9〜11 9〜11 9〜11 （2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+3.6 8〜12 10〜14 10〜14 10〜14（3.1〜9.2）

2.5+2.5 1.55 1.55 2.45 2.45 8.00 14.6 2,690 1.80 1.80 2.90 2.90 9.40 12.1 2,230（930〜4,000） 7〜8 7〜8 11〜13 11〜13（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+4.0+4.0 7〜11 7〜11 11〜17 11〜17（3.0〜9.2）

2.8+3.6 1.60 2.10 2.10 2.20 8.00 14.6 2,690 1.85 2.45 2.45 2.65 9.40 12.0 2,210（970〜4,000） 7〜8 9〜11 9〜11 10〜12（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）+3.6+4.0 7〜11 10〜14 10〜14 10〜15（3.1〜9.2）（+2.5+4.0 8〜12 8〜12 8〜12 13〜19（3.0〜9.1）（930〜3,910） 7〜9

7〜9 7〜9 12〜15（2.7〜10.5）●本仕様、
および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

���運
転 能力クラス
台 （kW）
数+4.0+4.0 7〜10 10〜14 10〜15 10〜15（3.0〜9.2）（930〜4,000） 6〜8

9〜11 10〜12 10〜12（2.7〜10.5）（1,010〜2,960）

アクセサリー／別売品
フィルター部品 適用一覧

空気清浄フィルター
クリーンフィルター

エアコン機種名 室内機品番

一般地

LX
HX
EX
GX

□□�DLX（�）□□�DHX（�）□□�DJ（�）壁掛けF□□�DEL（�）UX
TX

UX□□�D�N

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年—

寒冷地

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

CZ-SAF��（�枚入）

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

CZ-SAF��（�枚入）□□�DU�

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

B□□�DC�

一般地

天井ビルトイン�方向※最大�枚まで

天井ビルトイン�方向※最大�枚まで

壁ビルトイン※最大�枚まで—

B□□�CC�

BW

—

BA
Y

寒冷地

ハウジング

床置き

※最大�枚まで

UY

床置き□□�DUY�

壁掛け

MJ□□�D�

CZ-SW�AK（�枚入）★
希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

—

—

—

—

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

—

—

—

—
—

フリーマルチ—M□□�DY�

フィルター部品〈空気清浄フィルター〉�年交換不要

CZ-SAF��（交換用：�枚）
希望小売価格 �,��� 円）〈わさび防カビパック〉（カビストッパー）—

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

交換めやす:約��年——

CZ-SAF��（�枚入）

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

CZ-SW�AK（�枚入）★

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

交換めやす:約�年—

CZ-SW�AK（�枚入）—

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

交換めやす:約�年

CZ-SAD��A（�枚入）CZ-SW�AK（�枚入）★

交換めやす:約��年

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

—

—

—

—

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年———

MB□□�DK�

床置き

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約��年——

CZ-SAD��A（�枚入）

交換めやす:約��年※最大�枚までMB□□�DA�—CZ-SAF��（�枚入）

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）※最大�枚まで

フリービルトイン

交換めやす:約��年

CZ-SAF��（�枚入）
希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

MB□□�DW�

壁ビルトイン

交換めやす:約��年

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

MB□□�DC� ※最大�枚まで

天井ビルトイン�方向—

CZ-SW�AK（�枚入）★

CZ-SAD��A（�枚入）
希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約��年

CZ-SAF��（�枚入）MB���DC� ※最大�枚まで

天井ビルトイン�方向—

CZ-SAD��A（�枚入）

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

UB□□�CC�

天井ビルトイン�方向—

CZ-SAF��（�枚入）CZ-SAF��（�枚入）UB□□�DC�UB—

CZ-SW�AK（�枚入）
希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

CZ-SAF��（�枚入）—□□�CY�

——希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年—

B□□�CA�

—

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約��年

B□□�CK�

フリービルトイン—

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

B□□�CW�

BK

交換のめやす：約�年

CZ-SW�AK（�枚入）—CZ-SW�AK（�枚入）K□□�D（�）BC（—

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
交換めやす:約�年

TX□□�D（�）三相電源

カビストッパー〈わさび防カビパック〉

脱臭フィルター□□�DN（�）K（税抜�,���円） SAF��Aも適用可能
H�� × W���CZ-SAF��（�枚入）□□�DFL（�）EL

除菌フィルター—□□�DEX（�）□□�DGX（�）J

交換フィルター いつも快適空間へ。定期的な交換をおすすめします。

CZ-SAF��（�枚入）★カビストッパーは除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。

〈クリーンフィルター〉�年交換不要〈除菌フィルター〉１０年交換不要〈脱臭フィルター〉��年交換不要（税抜�,���円）
H�� × W���

（税抜�,���円）
H�� × W���

（税抜�,���円）
H�� × W���CZ-SAF��（交換用：�枚）
希望小売価格 �,��� 円
交換のめやす：約�年

CZ-SW�AK（交換用：�枚）

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円）
H�� × W���

交換のめやす：約�年

CZ-SAF��（交換用：�枚）
希望小売価格 �,���円
交換のめやす：約��年

CZ-SAD��A（交換用：�枚）
希望小売価格 �,���円
交換のめやす：約��年

このページに掲載の交換用部材（各種フィルター）は販売店でお買い
求 め い た だ け ます。パ ナソニックグル ープ の ショッピン グサ イト「パナソニックストアプラス」でもお買い求めいただけます。

https://ec-plus.panasonic.jp

フィルター部品に関してのお問い合わせは、
パナソニック（株）エレクトリックワークス社〈電話����-���-���（商品ご相談窓口）〉へ。

www�.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/aircon_acc/���アクセサリー／別売品「換気・除加湿ユニット」搭載エアコン対応アクセサリー「フィルターお掃除ロボット」（自動排出方式）搭載エアコン対応アクセサリー
詳しくはP.��をご覧ください。

詳しくはP.��をご覧ください。

≪室内専用≫配管化粧カバー「スッキリダクトＲシリーズ」S（ホワイト）色のみ

ツイストジョイント

コーナーカバーロング
Pタイプ
化粧プレートPタイプ

インターナルエルボ
ダクト本体
壁面取出しカバーPタイプ

DAR���S（長さ２ｍ）
希望小売価格S�,���円（税抜�,���円）「フィルターお掃除ロボット」（自動排出方式）搭載エアコン対応

断熱ドレーン
排気ホース
ホース
接続電線
被覆銅管
被覆銅管
（�分）
（�分）

給気ホース
接続電線
被覆銅管
（�分）

H��×W��mm

フリー
ジョイント

「換気・除加湿ユニット」搭載
エアコン対応断熱ドレーン
ホース

被覆銅管
（�分）

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）（�シート�枚入）�,���円（税抜�,���円）

�,���円（税抜�,���円）

希望小売価格

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）＜フラットエルボ＞

DAS��� ■希望小売価格�,���円（税抜�,���円） W A＜��型＞

DAS��� ■希望小売価格�,���円（税抜�,���円） W A＜���型＞DAS��� ■希望小売価格�,���円（税抜�,���円） W A

H

H

H

B NS

B NS

B

＜フラットエルボ＞

＜��型＞

＜��型＞

＜��型＞

DAS����■�,���円（税抜�,���円）
DAS����■DAS����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円)

A

W

H

B

S

�,���円（税抜���円）＜���型＞DAS����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円)

B

A

S

DAS���■希望小売価格�,���円（税抜�,���円）＜���型＞

A

S

H

B

A

S

希望小売価格

B

A

S

＜��型＞

DAS����■希望小売価格H�,���円（税抜�,���円）

隠せる
化粧プレートの大きさφ１�０、厚さ ��mm〈６０型〉

希望小売価格＜ツイストジョイント＞＜エクスターナルエルボ＞＜インターナルエルボ＞

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格＜��型＞

�,���円（税抜�,���円）W＜���型＞DAS����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円)

W

A

H

B

S

�,���円（税抜�,���円）＜���型＞DAS����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円)W＜フリージョイントL＞（長さ�m）＜ジョイントサドル＞＜ストレートジョイントN＞（フリージョイント兼用タイプ） ＜エンドN＞（広口タイプ）

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格＜��型＞

DAS�����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

A

W

H

B

S

＜径異ジョイント＞＜��型＞

DAS����■希望小売価格W�,���円（税抜�,���円）A※ジャバラ勘合部にジョイントサドルが必要です。

希望小売価格

希望小売価格＜���-��型＞

A

H

B

���円（税抜���円）

DAS�����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

W

A

H

B

S

W

A

H

B

＜���型＞DAS����■希望小売価格〈��型〉 W

〈���型〉 W

�,���円（税抜�,���円）

DAS����■希望小売価格���円（税抜���円）

W

A

H

B

S

A

H

B

S

DAS����■希望小売価格W�,���円（税抜�,���円）

DAS����■希望小売価格W

BS

機種があります。

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

A

H

B

S

＜��型＞

DAS����■希望小売価格�,���円（税抜�,���円）フィルター部品に関してのお問い合わせは、
パナソニック（株）エレクトリックワークス社〈電話����-���-���（商品ご相談窓口）〉へ。

���H

端末部には「ストレートジョイントN」をご使用ください。

W●このカタログに掲載のアクセサリーは一部です。詳細は「エアコンアクセサリー総合カタログ」をご覧ください。
●このページの掲載商品（CF品番およびAD品番以外）は、パナソニック（株）エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部取り扱い商品です。詳しくは、下記へお問い合わせください。

www�.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/aircon_acc/A���円（税抜���円） LXシリーズは適用外です。
DAS����■�,���円（税抜�,���円）
＜��型＞

＜��型＞

＜��型＞

希望小売価格B

S＜接続カバーセット＞ ※一部、適用外の

DAS����■H

B

���円（税抜���円）

＜��型＞

A

H

希望小売価格＜�Dフレキジョイント＞

DAS����■�,���円（税抜�,���円）

＜��型＞

A

DAS����■���円（税抜���円）＜��型＞

�,���円（税抜�,���円）

W

希望小売価格＜ティー＞＜排じん&換気機能付きエアコン用＞

�,���円（税抜�,���円）
�,���円（税抜�,���円）

S

DAS�����■希望小売価格

希望小売価格B

DAS����■＜径異分岐ジョイント＞＜��・��・���-���型＞

DAS������■

H

＜��型＞

H

＜��型＞

DAS����■���円（税抜���円）＜���-��型＞

DAS������■＜��型＞

DAS����■�,���円（税抜�,���円）

�,���円（税抜�,���円）
＜��型＞

＜��型＞

DAS����■DAS�����■S

希望小売価格＜フリージョイント＞（長さ�m）
＜��型＞

A

DAS����■希望小売価格

S

B

＜��型＞

DAS����■B

W

�,���円（税抜�,���円）

＜��型＞
H

H

〈８０型〉

DAS����■�,���円（税抜�,���円）

A

H

＜��型＞

DAS����■�,���円（税抜�,���円）

A

W

隠せる化粧プレートの大きさ〈６０型〉φ１��、厚さ１�mm〈８０型〉φ１３�、厚さ１�mm

希望小売価格SDAS����■W�,���円（税抜�,���円）

DAS����■A

�,���円（税抜�,���円）

DAS���P■＜��型＞

B

希望小売価格

＜��型＞

H

W

＜��型＞

�,���円（税抜�,���円）
W

隠せる化粧プレートの大きさ φ１�０、厚さ ��mm

＜壁面取出しカバーPタイプラージ ＞

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）S

B

DAS���P■

DAS���■B

W＜壁面取出しカバーPタイプ＞

�,���円（税抜�,���円）

H�,���円（税抜�,���円）

隠せる化粧プレートの大きさ〈６０型〉φ１３８、厚さ��mm〈８０型〉φ１３８、厚さ１５mm

DAS����■A

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）

H

＜��型＞

W

DAS����■

＜��型＞

＜��型＞

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）W�,���円（税抜�,���円）

DAS����■希望小売価格＜��型＞

希望小売価格

希望小売価格���円（税抜���円）S＜壁面取出しカバーＰタイプラージ ＞

�,���円（税抜�,���円）＜��型＞DAS���� ■DAS��� ■希望小売価格

希望小売価格���円（税抜���円）

希望小売価格＜��型＞

DAS����■希望小売価格＜ストレートジョイント＞＜��型＞DAS���� ■＜壁面取出しカバー＞＜��フラットエルボ＞＜��型＞＜���型＞

�,���円（税抜�,���円）※＜スッキリダクト本体＞のみ
ホワイト品番は「NS」
です。

DAR���S＜壁面取出しカバーＰタイプ＞

希望小売価格マンセル記号色
W：アイボリー �Y�.�/�
A：ブラウン�.�YR�.�/�.�
H：グレー
�Y�.�/�.�
B：ブラック�.��GY�.��/�.��
NS・S：ホワイト ��Y�/�.�

DAR����S「フィルターお掃除ロボット」（自動排出方式）搭載エアコン対応

DAS����■「スッキリダクト」の色表示について�,���円（税抜�,���円） S

希望小売価格

＜��型＞

＜��型＞

�,���円（税抜�,���円） S�,���円（税抜�,���円） S�,���円（税抜�,���円）
NS

DAR����S

希望小売価格＜インターナルエルボ＞

希望小売価格B＜ツイストジョイント＞

DAR����S

DAS����■H

隠せる化粧プレートの大きさSφ���、厚さ��mm

希望小売価格�,���円（税抜�,���円） S

mm

希望小売価格�,���円（税抜�,���円）＜��フラットエルボ＞

DAR����S

希望小売価格＜壁面取出しカバー＞

A

DAR����S

隠せる化粧プレートの大きさSφ���、厚さ��mm

＜��型＞

W

＜コーナーカバーロングＰタイプ＞ ������
mm

DAR����S

隠せる化粧プレートの大きさSφ���、厚さ��mm≪室外・室内兼用≫配管化粧カバー「スッキリダクト」＜本体＞（長さ�m）

隠せる化粧プレートの大きさSφ���、厚さ��mm＜コーナーカバーミドルＰタイプ＞

���mm

�,���円（税抜�,���円） S（長さ１ｍ）

�,���円（税抜���円）

希望小売価格隠せる化粧プレートの大きさSφ���、厚さ��mm

希望小売価格

希望小売価格�,���円（税抜�,���円） S

S＜コーナーカバーＰタイプ＞

DAR����S

DAR����S

希望小売価格DAR����S

DAR����S

DAR����S

�,���円（税抜�,���円）

希望小売価格隠せる化粧プレートの大きさ Sφ���、厚さ��mm＜化粧プレートＰタイプ＞

DAR����S＜エクスターナルエルボ＞＜フリージョイント＞＜室内機端末仕上材＞＜壁面取出しカバーPタイプラージ＞

DAR���S

エクスターナルエルボ

ダクト本体

＜本体＞

＜壁面取出しカバーＰタイプ＞

室内機端末仕上材
フラットエルボ■本体・付属品の
設置例

A

H

B

S

室外機アクセサリー 適用一覧表

一般地
壁 掛け

LX
HX
EX
GX
J
F
EL
N
UX
TX
K

□□�DLX（�）□□�DHX（�）□□�DEX（�）�.� kW□□�DFL（�）�.� kW□□�DJ（�）□□�DEL（�）�.�～�.� kW

�.� kW�.�～�.� kW
�.�～�.� kW

寒冷地
一般地
寒冷地
ハウジング

）

＜中背高置台＞＜高脚置台＞

W（横幅）
D（奥行）

CZ-UB�-C

希望小売価格（�個）�,��� 円（税抜���円）

CZ-UB�-C

希望小売価格（�個）�,��� 円（税抜�,���円）

DAG����W

希望小売価格（�個）�,��� 円（税抜�,���円）

DAG����W

希望小売価格（�個） �,��� 円（税抜�,���円）

H���

CZ-UD���-C（一般地）

H���

CZ-UD��-C（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UDB�Z（一般地/塩害地）
希望小売価格＜二段置台＞

�,��� 円（税抜�,���円）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����W（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UDB�Z（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UD��-C（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UDB�Z（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UD��-C（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����Z（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

H���

DAG����W（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UNB�Z（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）H���

CZ-UNA-C（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UN��-C（一般地）
H����

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����Z（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����W（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-USBZK（一般地/塩害地）＜屋根置台＞

横置き

縦置き

希望小売価格�,��� 円（税抜�,���円）

CZ-USAK-C（一般地）
希望小売価格�,��� 円（税抜�,���円）

DAG����W（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-ULBZ（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-US��-C（一般地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

CZ-UKBZ（一般地/塩害地）＜壁掛金具＞

希望小売価格�,��� 円（税抜�,���円）

壁かけ

CZ-UKAK-C（一般地）

壁面用

CZ-UK�-C（一般地）

（

H���
～���
内���
～���

�.� kW�.�～�.�kW /�.�・�.�kW

H（高さ）

H���

�.�・�.� kW

B□□�CG�/B□□�CG�

□M□□�D�H����.� kW�.�～�.� kW

�.�～�.�・�.�＊kW

希望小売価格�,��� 円（税抜�,���円）

DAG����W（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）
希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����Z（一般地/塩害地）

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）） 希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）
DAG����W（一般地）

DAG����KZ（一般地/塩害地）

H���
希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）（内���） DAG����KW（一般地）
希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����Z（一般地/塩害地）

H���
希望小売価格 �,��� 円（税抜�,���円）（内���） DAG����W（一般地）
希望小売価格 �,��� 円（税抜�,���円）

縦方向吹出
横方向吹出

�.�・�.� kW

�.�～�.� kW
�.�・�.� kW

�.�～�.� kW＊����年モデルのみ
�.�～�.� kW

�.�～�.� kW□□�DUY�L����.� kW

B□□�DC�/B□□�CG�

UB□□�DC�/UB□□�CC�

L���

＜平地置台＞

�.�～�.� kW

�.�～�.� kW

�.�（���V）～�.�kW

�.�・�.� kW

�.�～�.�（���V）kW �.�（���V）～�.� kW□□�CY�

L���

＊価格は�個の価格です。
室外機�台につき�個必要です。

�.� kW�.�～�.� kW

K□□�D（�）B□□�CW�〈 〉内寸法は取付ピッチ＜樹脂置台＞

�.� kW�.�～�.� kW□□�DU�

室外機外形寸法（単位：mm）＜吹出グリル＞

�.� kW�.�～�.� kW

TX□□�D（�）フリーマルチ＜日よけ屋根＞

�.�～�.� kW

UX□□�D�

BC
BW
BK・BA
Y
UB
UY

＜吊金具＞

�.� kW□□�DN（�）三相電源（□□�DGX（�）�.�～�.�（���V）kW�.�～�.� kW

�.�～�.� kW

�.� kW�.� kW������〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���〉���
���〈���〉���〈���.�〉���
���〈���〉���〈���.�〉

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
ー

ー

●
ー

ー

●
ー

●
●
●

ー

●
●

ー

ー

●

●

ー

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

●

●

ー

●
●
●

● ＊�
● ＊�
●
●

● ＊�
● ＊�
● ＊�
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● ＊�
● ＊�

●
●
●

●＊�

●＊�
●
●

●＊�
●＊�
●＊�
●
●
●
●

●

●

●

● ＊�

● ＊�

● ＊�＊�

●

● ＊�
●
●

● ＊�
● ＊�
● ＊�
●
●

ー
ー

●

● ＊�＊�
● ＊�
● ＊�

● ＊�＊�
● ＊�＊�
● ＊�＊�
● ＊�
● ＊�
ー
ー

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ー
ー

●
●
●
●
●
●
●

ー
ー
ー
ー

●
● ＊�
● ＊�
●
●

● ＊�
● ＊�
ー
ー
ー
ー

●
●
●

● ＊�

● ＊�
●
●

● ＊�
● ＊�
● ＊�
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ー
ー

●
●
● ＊�
● ＊�

ー
ー
ー
ー
ー

●

● ＊�

● ＊�

ー

●

● ＊�
● ＊�

● ＊�
ー
ー

●

● ＊�

●

ー

●
●
●
●
●
●
●
●

ー

● ＊�
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

●

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

●

●

●

●

●

ー

●
●
●

ー
ー

●
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー

DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製） DAG����（樹脂製）

希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円）

DAG����

DAG����

DAG����

DAG����

DAG����

DAG����

DAG����

DAG����

AD-FG�MF�

希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格〈風向ガイド〉
DAG����（縦横兼用） 希望小売価格
��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） 希望小売価格
DAG����K
DAG����K
DAG����K
DAG����
DAG����
DAG����
DAG����
DAG����
��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円）
吹出方向を上、左、右の希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
希望小売価格
３方向に変えられます。
��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,���円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円） ��,��� 円（税抜��,���円）＊�：上段のみ設置可能です。またぎ設置および下段設置はできません。＊�：下段設置の際には、室外機をコンプレッサー側から斜めに挿入してください。＊�：設置可能ですが、修理の際は室外機を取り外してください。＊�：防雪部材や吹出しグリル等を設置する場合は転倒防止金具（DAG����希望小売価格�,���円（税抜�,���円））を併用してください。＊�：下段設置の室外機を修理の際は、室外機を取り外してください。＊�：耐荷重を超えるため、防雪フード等の併用はできません。
● 室外機用の据付金具について、品番末尾「C・W」はアイボリー色塗装仕上げ、「Z」はめっき塗装なし（シルバー色）です。 ● AD品番はパナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。

���アクセサリー／別売品

耐塩害仕様室外機 受注生産品

サビや潮風に強いから、安定した品質・性能を長期間キープ。
◎耐塩害仕様 処 理で、潮風によるサビ・腐食から室外 機を保護
◎内装部品（ファンモーター台・防音板）への追 加耐塩害塗装・底板への耐塩害両面塗装を実 施

内装部品● 高耐食の鋼板を採用、さらにファンモーター台・
防音板へは耐塩害塗装処理を追加。

外装部品● 外箱天板・前板・側板部分と底板に高耐食の鋼板を採用。さらに底板へは耐塩害塗装処理を両面に実施。

ネジ・ボルト● 高耐食のネジ・ボルトを採用。

電装部品● プリント基板をしっかり

コーティング。絶縁劣化
による故障を防止。

JR A �� ��準拠 ※�

クラス

�.�

�.�
�.�

�.�
�.�
�.�
�.�
�.�

XCS-���DHE-W/S
XCS-���DHE-W/S
XCS-���DHE-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DHE-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DHE-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DH�E-W/S
XCS-���DH�E-W/S

室内機
品番CS-���DHE-W
CS-���DHE-W
CS-���DHE-W
CS-���DH�E-W
CS-���DHE-W
CS-���DH�E-W
CS-���DHE-W
CS-���DH�E-W
CS-���DH�E-W
CS-���DH�E-W
CS-���DH�E-W
CS-���DH�E-W
CS-���DH�E-W

室外機
品番
CU-���DHE
CU-���DHE
CU-���DHE
CU-���DH�E
CU-���DHE
CU-���DH�E
CU-���DHE
CU-���DH�E
CU-���DH�E
CU-���DH�E
CU-���DH�E
CU-���DH�E
CU-���DH�E＜室内機・室外機セット＞
本体希望小売価格（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）,
円（税抜���,���円）（工事費別）
��� ���
（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）,（工事費別）
��� ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）

表記以外の機種については販売店にお問い合わせください

また耐重塩害仕様室外機は、納期におよそ３か月かかります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
● 表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

塩害地での設置仕様（参考）
耐塩害

仕様

潮風

海

建物

海から
約���m～
�km以内
室外機

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様

�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�

耐重塩害 仕様

潮風

海

セット品番

XCS-���DEE-W/S
XCS-���DEE-W/S
XCS-���DEE-W/S
XCS-���DEE-W/S
XCS-���DE�E-W/S
XCS-���DE�E-W/S
XCS-���DE�E-W/S
XCS-���DE�E-W/S
XCS-���DGE-W/S
XCS-���DGE-W/S
XCS-���DGE-W/S
XCS-���DGE-W/S
XCS-���DG�E-W/S
XCS-���DG�E-W/S
XCS-���DG�E-W/S
XCS-���DJE-W/S
XCS-���DJE-W/S
XCS-���DJE-W/S
XCS-���DJE-W/S
XCS-���DJ�E-W/S
XCS-���DJ�E-W/S
XCS-���DFE-W/S
XCS-���DFE-W/S
XCS-���DFE-W/S
XCS-���DFE-W/S
XCS-���DF�E-W/S
XCS-���DF�E-W/S

海から
約���m
以内
室外機

● 室外機に雨があまりかからない場所

約���mを超え、�km以内● 室外機が建物の陰になる場所● 室外機が建物の表（海岸側）になるところ● 室外機の設置場所から海までの距離が室内機
品番CS-���DEE-W
CS-���DEE-W
CS-���DEE-W
CS-���DEE-W
CS-���DE�E-W
CS-���DE�E-W
CS-���DE�E-W
CS-���DE�E-W
CS-���DGE-W
CS-���DGE-W
CS-���DGE-W
CS-���DGE-W
CS-���DG�E-W
CS-���DG�E-W
CS-���DG�E-W
CS-���DJE-W
CS-���DJE-W
CS-���DJE-W
CS-���DJE-W
CS-���DJ�E-W
CS-���DJ�E-W
CS-���DFE-W
CS-���DFE-W
CS-���DFE-W
CS-���DFE-W
CS-���DF�E-W
CS-���DF�E-W

建物● 潮風が直接当たるところ● 室外機の設置場所から海までの距離が約���m以内● 室外機設置場所のトタン屋根、

ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所

室外機
品番CU-���DEE
CU-���DEE
CU-���DEE
CU-���DEE
CU-���DE�E
CU-���DE�E
CU-���DE�E
CU-���DE�E
CU-���DGE
CU-���DGE
CU-���DGE
CU-���DGE
CU-���DG�E
CU-���DG�E
CU-���DG�E
CU-���DJE
CU-���DJE
CU-���DJE
CU-���DJE
CU-���DJ�E
CU-���DJ�E
CU-���DFE
CU-���DFE
CU-���DFE
CU-���DFE
CU-���DF�E
CU-���DF�E＜室内機・室外機セット＞
本体希望小売価格（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）,
円（税抜���,���円）（工事費別）
��� ���
（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）,（工事費別）
��� ��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）,（工事費別）
��� ��� 円（税抜���,���円）,
円（税抜���,���円）（工事費別）
��� ���
（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）（工事費別）
���,��� 円（税抜���,���円）

オープン価格※
オープン価格※
オープン価格※
オープン価格※
オープン価格※
オープン価格※【お願い】

潮風の影響を受ける場所に設置する仕様● 室外機が雨に洗われる場所● 潮風の当たらないところ

���F シリーズ表記以外の機種については、受注生産対応（耐塩害仕様）ができない機種があります。
詳しくは販売店にお問い合わせください。

J シリーズ

耐塩害仕様室外機は受注後の生産となるため、通常、納期におよそ�か月かかります。注文状況、生産状況によっては、さらに日数がかかる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

クラス

（kW）

GX シリーズ

HX シリーズ

�.�
�.�

セット品番

※�：JRA����【空調機器の耐塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品」の金属素
地上に主として防食および装飾の目的で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定

EX シリーズ（kW）

コーティング（一般地向け仕様の室外機にも採用）

耐塩害仕様室外機には 塩害地用 の据付金具をお使いください。詳しくはP. ���

耐塩害仕様は素材や表面処理の内容を強化していますが、腐食に対しては必ずしも万全ではありません。このため、次のような据え付
け計画と保守を行うことにより、効果を高めていく必要があります。
�）海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。 �）室外部材に付着した塩分等が雨水により充分洗浄されるような場所に設置してください。
�）据え付け状態を定期的に点検してください。 �）海岸地域での据え付け品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いしてください。ただし、水洗い時にエアコンの電気部品に水がかからないように注意して行ってください。 �）水はけの良いところに設置してください。

（写真、イラストはすべてイメージです）

リモコンホルダー

リモコンホルダー〈樹脂製〉

リモコンホルダー〈樹脂製〉

リモコンホルダー〈樹脂製〉

リモコンホルダー〈鋼板製〉

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

上記価格は�個の価格です。
�箱/��個入り（ご注文は��個単位です。）

上記価格は�個の価格です。
�箱/��個入り（ご注文は��個単位です。）

Jシリーズ用Jシリーズ用CF-RH�

住宅設備用Ｆシリーズ専用

AD-CZRCHA-�

��� 円（税抜���円）
適用リモコン

適用リモコン

パナソニック（株）空質空調社取り扱い商品です。

パナソニック（株）エレクトリックワークス社
電材&くらしエネルギー事業部取り扱い商品です。
詳しくは 電話０��０-���-���（商品ご相談窓口）
パナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは 電話０６-６９��-���� へお問い合わせください。 へお問い合わせください。

リモコン＊マンションやアパート等の集合件名用のため、 取り付け例
単品でのご注文はできません。

リモコン＊マンションやアパート等の集合件名用のため、 取り付け例
単品でのご注文はできません。

かんたんリモコン

液晶画面、文字、ボタンが大きめ。

室外機背面に後付けできる
背面金網で、熱交換器をガード。

● H���×W���×D���サイズのコンパクト室外機（����～����年度発売）は、
サービスパーツ（品番：CWD������）をお求めください。

一般地
壁掛け

J

CF-UA�

CF-UA�

＊一部、操作できない機能があります。

（税抜�,���円）
H���×W���（税抜�,���円）
H���×W���（税抜�,���円）
H���×W���（税抜�,���円）
H���×W���（税抜�,���円）
H���×W�������年以降の生産機種

H６１９
×
W７９９
×
D���

適用機種

寒冷地

UX

�,��� 円�.�～�.�kW

�.�kW

�.�kW

�.�～�.�kW

�.�kW

�.�～�.�kW
�.�・�.�kW

�.�～�.�kW

�.�kW

�.�～�.�kW

�.�（���V）～�.�kW

�.�～�.�（���V）kWBC

�.�～�.�kW

�.�～�.�・�.�＊kW

一般地
寒冷地
ハウジング

BW
Y

�.�・�.�kW
�.�・�.�kWBA

�.�～�.�kW

UB

希望小売価格�,��� 円

�.�kW

K

三相電源

希望小売価格�.�～�.�kW
�.�・�.�kW

�.�～�.�kW

TX

希望小売価格�.�～�.�（���V）kW

F

N

BK

�,��� 円�.�（���V）～�.�kW

EL

CF-RR� 希望小売価格 �,��� 円（税抜�,���円）

CF-UA�

希望小売価格�.�～�.�kW

GX

エアコン用かんたんリモコン

CF-UA�

�,��� 円EX

パナソニック・ナショナル専用

CF-UA�
希望小売価格HX※����年モデル以降は、左の樹脂製
リモコンホルダーをご利用ください。

����年以降モデル
住宅設備用Fシリーズ

室外機背面金網LX�,���

円（税抜�,���円） リモコン
取り付け例
汎用ホルダーのため、リモコンとの 間にすき間が生じます。

適用リモコン

Nシリーズ・Kシリーズ
����～����年モデルJシリーズ

リモコン
取り付け例

DAB���� ★在庫限定

��� 円（税抜���円）

��� 円（税抜���円）

����年以降モデル
Jシリーズ

汎用ホルダー

AD-CZRCH-��,��� 円

適用室外機
外形寸法

�.�～�.�kW（ ）�.�～�.�kW

����～
����年
モデル用

＊����年以降
モデル用は
品番：CF-UA�をご使用ください（一部機種を除く）

panasonic.jp/aircon/rc/

RACローカルアダプター

集中制御機器で一括操作可能。

業務用・家庭用空調機の混在システム対応● 集中制御機器で、エアコンも一括操作。
エコナビのコントロールも可能。
● カードキーなど外部機器からの発停にも対応。
● スイッチプレートと同じ高さでスッキリ設置。

設置場所を選ばず自由に取り付けできます。

運転/停止

運転モード

＊����年モデルのみ

設定温度

�.�～�.�kW/�.�・�.�kW

風速
風向CZ-CAPR� H���×W��×D��mm
希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円） ＊接続機種に制限があります。

�.�～�.�kW

UY

適用機種

パナソニック（株）空質空調社 取り扱い商品です。

�.�～�.�kW

有線式集中コントロールシステム

一般のご家庭などのエアコンを、最大��室まで�か所でON／OFF制御できます。
一般のご家庭などのエアコンを、最大��台までコントロールできます。

キッチン

ダイニング

■有線式集中コントロールシステム構成
コントロールユニット＊自動運転のみ。温度調節等はコントロールできません。

運転状態がひと目でわかる！
お出かけ時やおやすみ前には便利に
いっせいOFF

コントロールユニット（��室用）

CF-TM�

希望小売価格 ��,��� 円（税抜��,���円）

リビング

子供部屋

お部屋ごとの運転も
�か所で操作！

室中のエアコンの状態をランプで確認＊���m以下

通信ケーブル（現地調達）φ�.��～�.�mm �心 タツタ電線（TP-���）または相当品
���V

アダプタ

最大��台までOK

エアコン（Panasonic、National製） 室内機

室内機

室内機

＊通信線の長さは�系統最大���mまで可能です。＊本カタログに掲載の、当社製HA JEM-A対応エアコンに使用可能です。

■JEM-Aアダプタ（別売）

VL-JY� オープン価格※

パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社取り扱い商品です。
詳しくは 電話 ����-���-���（商品ご相談窓口）へお問い合わせください。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

JEM-Aケーブル
長さ�.�m、φ�.�

＊室内機�台につき�個必要です。

���

機能説明
清潔

■ ナノイーＸ

送風ファンへのホコリの付着やカビを防止。

ナノイーＸは、ナノイーに比 べ、効果の元である
O Hラジカルをより多く含 む微 粒 子イオン。ナノ
イーＸを放出することで、お部屋の空気中のさま
ざまな有害物質を抑制。
�秒間に発生する「OHラジカル」の量

��兆個（ナノイーの���倍）

�.�兆個（ナノイーの��倍）
ナノイー

�.�兆個（ナノイーの��倍）�,���億個■ 換気（給気換気/排気換気）

冷暖房しながら外気を取り込む「給気」換気に加えて、室内の空気を屋外に排出する「排気」換気が可能に。リモコン操作で給気/排気を切り換えられ、さらに「AI快適おまかせ」運転時は、給気/排気を自動で選択して運転。

■ においケア

ニオイが気になる時、ナノイーＸ放出と、室温や状況に適した運転で、気になる空間臭にアタック。

● ねらって脱臭

さらに、「 ねらって脱臭」を設定すると、センサーが
検 知・学 習した「 人 がよく居 る 場 所 」例 え ばソ
ファーやクッションをねらってナノイーＸを送風。
付着したニオイまで、すばやく脱臭可能。詳しくは
P. �をご覧ください。

■ ナノイーＸ内部クリーン運転

運転後は自動スタートし、ナノイーＸをすみずみまで充満させ、自動で清潔をキープ。詳しくはP. �をご覧ください。

■ 内部クリーン運転

冷房・除湿の各モード運転終了後、熱交換器を加熱して乾 燥 、エアコン内 部 のカビの 成 長 を抑 制 。
※天井ビルトインエアコン〈�方向タイプ〉は熱交換器の乾燥のみ。加熱動作はなし。
（マルチエアコンの天井ビルトイン〈�方向タイプ〉は加熱も動作。）■ においカット機能

冷房、除湿または冷房除湿運転開始時、熱交換器を結露させた水分でニオイ成分を洗浄。

■ カビみはり

エアコンが温度・湿度をチェック。カビが成長しやすい条件が一定時間（��時間）続くと、自動で内部※ さらにLX・HX・UXシリーズ
クリーン運転を開始。
なら、あらかじめリモコン設定をしておけば、カビ
みはり動作前に、お部屋も除湿。
※人が居続けた場合は累計��時間以上でスタート。
（GX・TX
シリーズ除く）■ホコリレスコーティング〈熱交換器〉● ホコリレスコーティング

熱交換器（アルミフィン）の、表面（フィン切断面）
を独自技術でコーティング。カビの原因となるホコリの付着を防止。

● 親水コーティング

熱交換器（アルミフィン）をコーティング。冷房・除湿の際に発生する水で、汚れが洗い流されやすくすることで、汚れの付着を防止。

���■ 防汚・防カビコーティング〈送風ファン〉■ エアフィルター

しっかり実感できるように。

■「快湿」温度シフト（快湿制御）

快適さを左右する、室温と湿度のバランスを考慮。
湿度が高い時は、自動で冷房を強めてサラッと快適に冷房。

●抗ウイルスエアフィルター■ エネチャージ快湿制御（快湿制御）●抗 菌エアフィルター■ エコインバーター制御■フィルターお掃除ロボット■ しっとり冷房

網目が細かく、高い集じん機能でエアコン内部へのホコリの侵入を防ぐミクロメッシュフィルターに、Ag +（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコーティン
グ。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制し、特定ウイルスの数を減少。詳しくはP. ��をご覧ください。

エアフィルターにAg +（銀イオン）をコーティング。
捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制。ほかに、
掃除間隔が約�.�か月に�度でOKと、清潔が長続きする「ロングライフフィルター」等もご用意。
運転後は自動で スタートし、フィルターの目詰まりによるムダな電力消費を約�� ％（暖房時）カット。
詳しくはP. ��をご覧ください。
累積��時間以上運転後に自動で掃除します。
フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。

●自動排出／ダストボックス切換方式

運転後にフィルターを自動でお掃除、ホコリは屋外へ自動で排出。
（ダストボックスへも切り換え可能）さらに、ブラシクリーナーも搭載、いつもキレイなブラシでお掃除することが可能。

●ダストボックス方式

運転後にフィルターを自動でお掃除、ホコリはダ
ストボックスへ回収。LXシリーズにはブラシクリー
ナーも搭載。

■ おでかけクリーン

ナノイーＸ送風、フィルターの自動掃除、ナノイー
Ｘ内部クリーン運転をワンセットで実行。外出中のご利用がおすすめで、お部屋の空気もエアコンも、
お留守の間にキレイに。

※����年モデルのJシリーズ、Kシリーズ、三相電源タイプには、フィルターの自動掃除は搭載していません。

■ 空気清浄フィルター

�.�㎛の粒子を��％以上逃さずキャッチ。空気の汚れからお部屋を守る。

■ クリーンフィルター

汚れのキャッチ面積を増大、しっかり汚れを補足。

冷房■ すぐでる冷房

汗だくの帰宅時などに、ひんやりとした冷風をすぐにたっぷりとお届け。

■ スピード立ち上げ（快速制御）

LX・HX・UXシリーズなら、パワフルなコンプレッ
サーが、猛暑でも冷房をすばやく立ち上げ。詳しくはP. ��をご覧ください。

■ 冷房「快速」温度シフト（快速制御）
冷房立ち上げ時は、設定温度より強めにシフトして冷房。設定温度に達しても涼しさを感じにくい
暑さの厳しい時は、より大きくシフトさせ、涼しさをお部屋が冷えたら、チャージしておいた排熱を使う弱い冷房・除湿に切り換え。お部屋の温度・湿度を維持する快適な冷房安定運転で、省エネを実現。詳しくはP. ��をご覧ください。

室外機（コンプレッサー）の低速運転を可能にする
ことで、より効率的な冷房運転を実現する新制御を開発。エネチャージ「快湿」制御の省エネ効果に加え、さらなる省エネが可能に。詳しくはP. ��をご覧ください。
お好みに合わせて、通常の「冷房」と、「しっとり冷房」を選択可能。湿度を高めにコントロールすることで、冷房による乾燥や冷えを抑えながら、省エネ
も実 現 。
（省エネ効 果 は L X・H X・U X シリーズのみ。）詳しくはP. ��をご覧ください。

■ 天井シャワー気流

風にあたりたくない時は、気流を持ち上げ天井からふりそそぐ涼風で冷房。

■ �/f ゆらぎ気流

信州・蓼科高原に吹く風を再現した風。涼しい風に吹かれたい時に。

■ スイング冷房

フラップを上下にスイング。ムラを抑えながらお部
屋のすみまで冷房。

暖房■ 加湿（給水レス加湿）室外機の｢換気・除加湿」ユニット（給気ユニット）
が、外気と一緒に外気に含まれる水分も取り込ん
で室内機へ送り、お部屋を加湿。給水の手間が必要ないため、暖房時も、暖房をしない時も、エアコン�台で、すばやく乾燥対策が可能。お好みに合わせて運転モードも選択可能。
※加湿条件は室内温度��℃以上、湿度��％以下、屋外温度－��℃～��℃。
※加湿運転をすると、室外機の｢換気・除加湿」ユニットが作動するため、その分、電力を消費します。詳しくはP. ��をご覧ください。加湿運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

■ エネチャージ
ノンストップ暖房

暖房時は、室温が低下しがちだった霜取り運転中、蓄えた熱エネルギーを活用。蓄熱で霜を溶かすことで、暖房を止めずに暖かさをキープするから、お部屋は快適な暖かさが続く。

■ すぐでる暖房●おはようチャージ

朝、よく暖房オンする時間帯をエオリアAIが学習し、�つまで記憶。最長��分前から予熱運転を開始
し、高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、すぐに温風がスタート。
※午前�時～��時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費。リモ
コン設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

●AIチャージ

朝の時間帯に加え、昼も夜も、��時間・曜日ごとに、よく暖房オンする時間帯をエオリアAIが学習。
�日最大�回、各回最長�時間前から予熱運転を開始し、高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、すぐに温風がスタート。

※予熱運転により約���Wの電力を消費（�日最大�回、各回最長�時間）。リモコン設定が必要。使用環境によりすぐに温風が出な
い場合があります。

■ 暖房「快速」温度シフト（快速制御）
暖房立ち上げ時、自動で設定より高い温度まで強力に暖房。

■ サーキュレーションモード

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを抑え、快適で省エネな暖房に。詳しくはP. ��
をご覧ください。

■ 足元暖房冷えやすい足元へしっかりと温風をお届け。

■ ロングワイド気流● ワイド気流エアコンの横方向にも風が届くから、お部屋のす
みずみまで快適に。

● ロングワイド気流

ロング設定で前方向へ最大��ｍ先まで、しかも最大
���°ワイドにエアコンの真横にも風が届くから、お部屋のすみずみまで快適に（暖房時）。

■ ハイブリッドエネチャージ

エアコン運転時に室外機から放出される熱エネ
ルギーを蓄熱槽に蓄えるエネチャージ システムの蓄熱に加え、冷媒加熱ヒーターを搭載。寒さの厳しい条件下での霜取り中も、蓄熱・加熱のハイブ
リッドのチカラで、暖かさをキープ。
（熱エネルギーの有効活用は暖房時のみ）■ 暖気チャージ

お部屋が寒くなる霜取り運転時、あらかじめ自動で暖かさをチャージすることで、室温低下を緩和。

■ キープ暖房

ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約��℃にキープ。

■ 凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーターを室外機内部（底面）に配線。
溶けた水は底面の穴から、すばやく排出。

冷房・暖房 共通

■ 上下左右自動スイング気流

ルーバーが自動で上下左右に（Fシリーズは上下のみ）スイングして作る、心地よい広がる風。

■ もっとモード「冷房」「 暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを押すと、より強力な冷風・温風が吹き出し（冷房：約��分間、暖房：約��分間）、自動で元の運転に。
※AI快適おまかせ設定時（LX・HX・UXシリーズ）、自動時（TXシリーズ）は選択不可。

■ 室温みはり

温度・湿度（J・N・Kシリーズ、三相電源タイプは温度のみ）が条件よりも高く、もしくは低くなりすぎると、自動で冷暖房をスタート。

※リモコン設定が必要。室温・湿度（J・N・Kシリーズ、三相電源タ
イプは温度のみ）は、エアコン（室内機）天面付近で検知。

■ 集中モード

勉強や宿題、在宅ワークなどの時は、室温が低めの、集中しやすい温度環境をキープ。

除湿

�つの除湿モード「快適除湿」「 冷房除湿」「 衣類乾燥」から選べるタイプや、「 冷房除湿」を標準的な除湿と、やや弱めの除湿に切り換えられる�モード
タイプ等をご用意。
※室温がリモコンの設定温度より高い場合は、設定温度付近まで冷房で運転。

■ 快適除湿エアコンが、室温と湿度の両方をチェックし、快適にコントロール。冷房除湿モードよりも冷えにくい
快適除湿を実現。新制御の採用で、しっかり湿気を除去しながらサラッとした快適さが向上。LX・HX
シリーズ、����年モデルのEXシリーズ、UXシリー
ズなら、��・��・��％の�％刻みで、お好み湿度が設定可能。
※設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境によって室温が下がることがあります。
（再熱除湿方式ではありません。）● パーシャル制御

冷媒の流し方をきめ細かく制御し、熱交換器に除湿する部分と、しない部分を作る技術。

●ドライ給気制御

室外機に搭載の｢換気・除加湿」ユニット（給気ユニット）が外気を取り込み、含まれている湿気を除去。乾いた空気を送ることで、お部屋の湿度を下げる、独自の技術。

■ 冷房除湿除湿しながら、やさしくお部屋を冷房。

※快適除湿より吹き出し温度はやや下がります。

■ 衣類乾燥

洗濯物などの乾燥に適した運転で除湿。
（衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整不可。
部屋に人がいない時におすすめ。）

AI・センサー

■新・AI快適おまかせ（おまかせ温度制御）／
AI快適おまかせワンボタンで、季節や温度に合った運転モードと、
����年モデルのLX・HXシリーズなら新たに設定
温度も自動で選択し「エオリア アプリ」での運転状
況の確認も可能に。さらにエオリアAIが、センサー
情報、履歴などを学習、運転を最適化し、快適・節電性を向上。

■ ひと・ものセンサー

人の在・不在を検知 。エオリアAIが、人が居なくなったら運転をセーブし（不在節電運転）、一定時間戻らない時には自動で停止（オートオフ機能）。
人が戻って来たら、機種によっては、自動で運転再開も可能に（オートオン機能）。
さらにLX・HXシリーズなら、「ひと」と「もの」、人の活動量の「大」「小」、さらに「暑い」「寒い」という感
覚（温冷感）の構成要素までを見分けることが可能。エオリアAIが、人が居るエリアに冷暖房を絞ったり、独自のアルゴリズムで分析し、人の活動量の大小や温冷感に応じて冷暖房の強さを調整して、節電効果と一人ひとりの快適性を向上。

■ 日射センサー

日射の変化を検知、エオリアAIが冷暖房の強さを調整。

■ おへや学習機能

お部屋ごとの負荷条件、「 冷えやすいか」「暖まりやすいか」をエオリアAIが解析、条件にあわせ運転をセーブ。さらに「エオリア アプリ」との連携時
は運転ごとに分析結果を学習、節電効果を向上。

タイマー

運転の開始時間と停止時間を設定可能。

※タイマー「入」でジャスト快適機能が稼働。
（取り消すことはできません）■ Wタイマー

運転の〈入〉
・〈切〉時刻を�日�回、��分単位で予
約 可 能 。� 度 設 定す れ ば 、毎 日 � 回 同じ時 刻 に〈入〉・〈切〉運転が可能。

■ 同時入切タイマー

運転の〈入〉
・〈切〉時刻を��分単位で同時に予約可能。�度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉
運転が可能。

■フィルターお掃除タイマー

フィルターお掃除ロボットの運転開始時刻を、��
時間お好みの時刻に設定可能。

■ おやすみ切タイマー ※機種により異なります。
● おやすみ運転�.�、�、�、�、�、�、�時間後の〈切〉設定が可能。�、
�、�時間後〈切〉を設定した場合は、セットから�時間経過後、設定温度に対して約�℃、上（冷房時）または下（暖房時）に自動的に切り換わり、冷やし
すぎ・暖めすぎを防止。

基本メカニズム■ ハイパーウェーブロータリー

モーターを効率化、熱ロスを低減した高性能コン
プレッサーが、パワフル冷暖房と省エネの両立を実現。

■ スクロール

高出力時に高効率な「スクロール方式」の、低出力時の効率も高めたコンプレッサー。一部の機種に採用し、広いレンジで優れた省エネ性を発揮。

その他の機能■ HA JEM-A（JEMA標準 HA端子-A）

日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。
本カタログに掲載の全シリーズが対応。

■ 音声発話機能

リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知らせ。エアコンの動作が確認できるから便利。

■ パワーセーブモード

電力需要ピーク時などに、簡単なリモコン操作で最大ピーク電力をカット。LX・HX・UXシリーズなら、昼間（��～��時）のみの設定が可能。
※設定温度になるまでに時間がかかることがあります。

���

機能一覧
壁掛けエアコン

LX
HX

EX

GX
J
F

高効率モデルEL

���DLX���DLX���DLX���DLX���DLX����DLX����DLX����DLX����DLX����DHX
���DHX
���DHX
���DHX����DHX
���DHX����DHX
���DHX����DHX����DHX����DHX����DHX����DEX
���DEX

���DEX
���DEX

フィルター部品については、P.���の「フィルター部品適用一覧」をご覧ください。
掲 載ページ

品番（CS-）

シリーズ

各機能の詳しい説明については、P.���・���をご覧ください。
ナノイー
ナノイーX

��

換気

��

●
ねらって脱臭

ー

●

��

●

ー

���DJ

��

●
※�

ー

���DFL

��

ー

ー

ー

���DGX���DGX���DGX���DGX���DGX� ���DGX� ���DGX�
���DJ
���DJ

���DJ

���DJ����DJ�

���DFL���DFL���DFL���DFL����DFL�

���DEL���DEL���DEL���DEL���DEL� ���DEL����DEL� ���DEL����DN�
���DN�

ー

��

●

ー

��

○
※�

ー

寒冷地エアコン

N

���DN
���DN
���DN

UX

UX���D� UX���D�
UX���D� UX���D�
UX���D� UX���D�
UX���D�

��

●

ー

TX

TX���D TX���D�
TX���D TX���D�
TX���D� TX���D�

��

●

ー

K

K���D
K���D
K���D

��

三相
電源

���DU�
���DU�

K���D�
K���D�
K���D�

��

ー

●
※�

ー

（
（
（
（

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

）
）
）
）

●
（冷房時）

（
（
（
（
（
（

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

●
冷房時
・
暖房時

送風ファン
コーティング熱交換器
コーティング

）
）
）
）
）
）

（

●

エア
フィルター

カビ
みはり

（

●

●
冷房時
・
暖房時

��

���DEX� ���DEX�
���DEX� ���DEX�

内部
クリーン

●
ねらって脱臭���DLX����DHX�においケア
ナノイーX送風
おでかけクリーン

快適

清潔
フィルター

お掃除
ロボット

フィルター

）

●
●
●
内部
抗ウイルス ダストボックス・＋
お部屋 （抗ウイルス・Ag ）

）

●
●
●
内部
自動排出
抗ウイルス
・
＋
お部屋 （抗ウイルス・Ag ） ダストボックス
へ切換可能

（

）

●
空気清浄

●
空気清浄

●

●
（内部）

●
●
自動排出
抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag＋） ダストボックス
へ切換可能

●
空気清浄

●

●
（内部）

●
●
抗ウイルス ダストボックス（抗ウイルス・Ag＋）

（

）

ー

○
親水

ー

●
抗菌
（Ag＋）
※�

ー

ー

○
親水

ー

●
※�

ー

●

●
（内部）

ー

ー

（

●

●

ー

●

●
内部
・
お部屋

○
親水

●

ー

制御

天井気流
・
�/fゆらぎ●エネチャージ快湿・
エコインバーター・
スピード立ち上げ・
快速温度シフト・
快湿温度シフト●●エネチャージ快湿・
エコインバーター・
スピード立ち上げ・
快速温度シフト・
快湿温度シフト

●

●

快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

●

●

すぐでる冷房 しっとり冷房

●

●

冷房

ー

●

●
空気清浄

ー

●

ー

快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

○
空気清浄

ー

●

ー

快速
温度シフト

●

○
空気清浄

ー

●

ー

快速
温度シフト

●

●

取り付け可能（別売）

取り付け可能
（別売）

●
空気清浄

ー

●

●

快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

○
空気清浄

ー

●

ー

快速
温度シフト

●

●
●
抗ウイルス 自動排出（抗ウイルス・Ag＋） ダストボックス
へ切換可能

●
空気清浄

ー

●

●

スピード立ち上げ・
快速温度シフト・
快湿温度シフト●●●
抗ウイルス 自動排出（抗ウイルス・Ag＋） ダストボックス
へ切換可能

●
空気清浄

ー

●

●

快速
温度シフト
・
快湿
温度シフト

●

○
空気清浄

ー

●

ー

快速
温度シフト

●

●
クリーン

ー

●

ー

快速
温度シフト

●

●
●
自動排出
抗ウイルス
（抗ウイルス・Ag＋） ダストボックス
へ切換可能

（

●
抗菌
（Ag＋）
※�

）

●
（内部）

加湿

冷房・暖房

）

ー

（

取り付け可能
（別売）

）

（

）

ー

●
抗菌
（Ag＋）
※�

ー

ー

●
抗菌
（Ag＋）
※�

ー

取り付け可能（別売）※�：「おでかけクリーン」のフィルターの自動掃除は非搭載。 ※�：においケア、ナノイーX送風のみ。 ※�：カビストッパー（別売）取り付け可能。 ※�：人の在・不在のみ検知します。
（オートオフのみ） ※�：当社測定基準による。

��� �.�kWクラス、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定のすべてのシリーズが対応しています。
HA
JEM-A （工事性についてはP.��をご参照ください。
）
暖房

すぐでる暖房 足元暖房●
（AIチャージ）●（AIチャージ）

（

●
おはよう
チャージ

）

（

）

（

）

●
おはよう
チャージ

●
おはよう
チャージ

ー

（

●
おはよう
チャージ

●

●

●

ー

ー

ー

）

ー

（

）

気流他

●
ロング
ワイド
・
上下左右自動
スイング

●
ロング
ワイド
・
上下左右自動
スイング

ー

○
ワイド
サーキュ
・
レーション 上下左右自動
スイング

ー

○
ワイド
サーキュ
・
レーション 上下左右自動
スイング

ー

ー

ー

ー

ー

ー

●

●
おはよう
チャージ

●
エネ
チャージ

サーキュ
レーション

ー

●
（AIチャージ）

）

●
エネ
チャージ

サーキュ
レーション

ー

●

（

制御
・
気流

ー

○
上下左右自動
スイング

○
上下自動
スイング
（上下のみ）○
ワイド・
上下左右自動スイング○
上下左右自動
スイング

もっと
モード

●

●

ー

ー

快適
除湿

冷房
除湿

選べる除湿
●

●
パーシャル制御
ドライ給気制御（選べるしつど）

選べる除湿
●

●
パーシャル制御（選べるしつど）

選べる除湿
●

●
パーシャル制御（選べるしつど）

●

選べる除湿
●

衣類
乾燥

●

●

●

●

AI
自動運転

●
●
新・AI 快適 オートオン
おまかせ

○
AIモード

○
AIモード

タイマー

フィルター
不在節電
おへや
・
お掃除
センサー
学習機能
オートオフ
タイマー

●
●
新・AI 快適 オートオン
おまかせ●�モード除湿除湿／除湿 弱

ー

●

ー

ー

●
在/不在
・
居場所
・
温冷感
・
日射

●

●
在/不在
・
居場所
・
温冷感
・
日射

●

※�
●
在/不在
・
日射

●
日射

ー

●

●

ー

●

●

●

●

ー

タイマー

W
タイマー

W
タイマー

同時
入切

同時
入切

同時
入切

便利
室温 パワーセーブ
モード
みはり

●

●

●

●
（常時・昼間）●（常時・昼間）

基本
メカニズム

スクロール

その他
リモコン
仕様等

室外機
仕様

音声発話機能・
バックライト

��℃対応
※�
・
耐塩害

バックライト

��℃対応
※�
・
耐塩害

スクロール

バックライト

●
（常時）

コンパクト
・
��℃対応
※�

IoT

エオリア
アプリ
・
HEMS連携

●
無線LAN
内蔵

●
無線LAN
内蔵

●
無線LAN
内蔵

軽量コンパクト・��℃対応※�

●

●
（常時）

ー

コンパクト
・
��℃対応※�

��℃対応
※�

●
無線LAN
内蔵

軽量コンパクト・��℃対応※�

●

●
（常時）

ー

コンパクト
・
��℃対応※�

��℃対応
※�

●
無線LAN
内蔵

軽量コンパクト・��℃対応※�

ーーー●
パーシャル制御●○
快速
温度シフト ワイド
・●・
暖気チャージ サーキュ 上下左右自動
レーション スイング
・
キープ暖房

●

●

ー

ー

●
暖気チャージ
・
キープ暖房

ー

○
上下左右自動
スイング

ー

ー

ー

ー

○
上下左右自動
スイング

ー

選べる除湿
●

●

○
AIモード

●
�モード除湿除湿／除湿 弱

ー

●
快速
ロング
温度シフト ワイド・・
サーキュ 上下左右自動
レーション
スイング

●
ハイブリッドエネチャージ・
キープ暖房

AI・センサー

除湿

霜取り
対策等

●

●
（AIチャージ）

●
おはよう
チャージ

冷房・暖房

選べる除湿
●
●
（選べるしつど）

選べる除湿
●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱●
�モード除湿除湿／除湿 弱設置スペースを確保してください。 ※�：冷房能力を保証するものではありません。

ー

ー

ー

入/切

ー

●
（常時）

ハイパーウェーブ

ロータリー

ー

ー

●

●

同時
入切

●

●
（常時）

ロータリー

ー

ー

ー

ー

入/切

●

●
（常時）

ロータリー

●

●

W
タイマー

※�
●
在/不在
・
日射

バックライトハイパーウェーブ

ー

同時
入切

●

●
（常時）

ー

同時
入切

●

●
（常時）

ロータリー

ー

同時
入切

●

●
（常時）

ロータリー

●

●

○
AIモード

ー

●
日射

●

●

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

コンパクト
・
��℃対応※�
・耐塩害

��℃対応※�
・
耐塩害●
アクセサリー（別売）が必要

●
無線LAN
内蔵

●
無線LAN
内蔵

��℃対応
※�
・
音声発話機能耐塩害●
・（ブルーフィン）バックライト
無線LAN
・
凍結防止
内蔵
ヒーター

●
（常時・昼間）

●
AI 快適
おまかせ

コンパクト
・
��℃対応※�

��℃対応※�

ハイパーウェーブ

●●ー

バックライト

��℃対応
※�
・
凍結防止
ヒーター

●
無線LAN
内蔵

ハイパーウェーブ

ー

��℃対応
※�
・
凍結防止
ヒーター

●
無線LAN
内蔵

ハイパーウェーブ

ー

��℃対応
※�

ー

���

機能一覧
ハウジングエアコン

各機能の詳しい説明については、P���・���をご覧ください。
フィルター部品については、P.���の「フィルター部品適用一覧」をご覧ください。

タイプ

天井ビルトイン〈�方向タイプ〉

ビルト
イン
エアコン

在庫限定

BC

BW
BK

床置き

冷房

におい
カット

丸洗い
パネル

ー

●

●

（モード設定時 ）○取り付け可能
（別売）
※�

●

●

ー

○
取り付け可能
（別売）
※�

●

ー

ー

すぐでる
冷房

●
��兆

●

●
（冷房時・暖房時）

●

◯
親水

◯
ロングライフーー

B���CC�B���CC�B���CC�B���CC�B���CC�B���CC�B���CC�

��

ー

ー

●

●

ー

◯
ロングライフ

●
※�

●
※�

��

ー

ー

●
（乾燥のみ）●ー◯ロングライフ

●
※�

●
※�

��

ー

ー

●

●

ー

◯
ロングライフ

●
※�

●
※�

○
取り付け可能
（別売）
※�

●

ー

ー

◯
ロングライフ

ー

ー

ー

●

ー

ー

○
パワフル

B���CK�
B���CK�
B���CK�BA

B���CA�B���CA�

��

ー

ー

●

●

ー

Y

���CY����CY����CY�

��

●
�.�兆

●

●

●

ー

●
抗菌
（Ag＋）

●
クリーン
フィルター

ー

ー

●

ー

壁掛けタイプ

MJ���D�
MJ���D�
MJ���D�

MJ���D�
MJ���D�
MJ���D�

��

●
�.�兆

●

●
タイマー

●

●
ホコリレス・親水●
抗菌（Ag ＋）

●
クリーン
フィルター

ー

○
取り付け可能
（別売）

●

●

ー

天井ビルトインタイプ〈�方向〉

MB���DC� MB���DC�
MB���DC� MB���DC�
MB���DC� MB���DC�

��

ー

ー

●
タイマー

●

ー

◯
ロングライフ

●
※�

●
※�

○
取り付け可能
（別売）
※�

●

●

ー

天井ビルトインタイプ〈�方向〉

MB���DW�
MB���DW�

��

ー

ー

●
タイマー

●

ー

◯
ロングライフ

●
※�

●
※�

○
取り付け可能
（別売）
※�

●

ー

ー

壁ビルトインタイプ

MB���DK�
MB���DK�
MB���DK�
MB���DK�

ーー（ 設定のみ ）

●
タイマー

●

ー

◯
ロングライフ

●
※�

●
※�

○
取り付け可能
（別売）
※�

●

ー

ー

フリービルトイン
タイプ

MB���DA�MB���DA���ーー（ 設定のみ ）

●
タイマー

●

ー

◯
ロングライフ

ー

ー

ー

●

ー

ー

床置きタイプ

M���DY�M���DY�M���DY�

��

●

●
タイマー

●

ー

●
抗菌
（Ag ＋）

●
クリーン
フィルター

ー

ー

●

ー

ー

��

��
��
��

～

��

（ 設定のみ ）（ 設定のみ ）（ 設定のみ ）（ 設定のみ ）

～

UY

��

～

床置き

B���CK�
B���CK�

～

UB

在庫限定

寒冷地エアコン

天井
ビルトイン
エアコン

エアコン

内部
エア
除菌
脱臭
カビ
送風ファン
熱交換器
クリーン
コーティング コーティング フィルター フィルター フィルター ストッパー
（冷房時）

��

～

エアコン

ナノイー X
送風

B���DC�B���DC�B���DC�

～

フリー
マルチ

ナノイー X

清潔

壁ビルトインフリービルトイン

エアコン

ナノイー

B���DC�B���DC�B���DC�B���DC�B���CW�
B���CW�

天井ビルトイン〈�方向タイプ〉

掲載ページ

品番（CS -）●
�.�兆

UB���DC�UB���DC�UB���DC�

��

●
��兆

●

●
（冷房時・暖房時）

●

◯
親水

◯
ロングライフ

ー

ー

ー

●

●

UB���CC�UB���CC�UB���CC�

��

ー

ー

●

ー

◯
親水

◯
ロングライフ

●
※�

●
※�

○
取り付け可能
（別売）
※�

●

●

���DUY����DUY����DUY�

��

●
��兆

●

●
（冷房時・暖房時）

●

◯
親水

●
抗菌
（Ag＋）

●
空気清浄
フィルター

ー

ー

●

ー

��

○
パワフル

（モード設定時 ）○パワフル（モード設定時 ）○パワフル（モード設定時 ）○パワフル（モード設定時 ）※�：フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。 ※�：交換めやすは約��年ですが、半年に�回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。 ※�：除菌フィルターまたは脱臭フィルター

定期点検のおすすめ

設置環境やご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ、ほこりやスライム（軟泥状の物質）などにより除湿水の排水が悪くなり、水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に、定期点検をおすすめします。詳細については、販売店にご相談ください。

���

シーズン前のエアコン点検、お早めにまず約��分間運転し、吹き出し口と吸込み口の温度差が冷房時�℃以上、暖房時��℃以上あれば正常です。
異常があれば、お早めに販売店にご相談ください。

除菌
フィルター

冷房・暖房

暖房

スイング
冷房

快適暖房

●

ー

脱臭
フィルター

除菌フィルター・脱臭フィルターは※�
すべて「��年交換不要（交換めやす）
フィルター」
です。

除湿

タイマー

気流他

もっと
モード

パワフル
モード

除湿

ジャスト
快適機能

入切
タイマー

おやすみ
切
タイマー

○
上下自動
スイング
（上下のみ）ー●●�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

便利

すべてのシリーズが対応しています。
HA
JEM-A （工事性についてはP.��をご参照ください。
）

省スペース

基本メカニズム

制御
コンプレッサー
パワー
リモコン
コンパクト
�.�℃刻み セーブモード
ハイパーウェーブ ハイパーウェーブ
設計
ロータリー インバーター
●

●
（常時）

●
室内機

●

●

IoT

その他
室外機
仕様

エオリア
アプリ

HEMS
連携

��℃対応※�
・
耐塩害●●
無線LAN内蔵

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●

ー

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

ー

●

●

ー

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●

ー

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●

ー

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

●
足元暖房

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

ー

●

●

ー

ー

●
アクセサリー（別売）が必要●
天井シャワーー○上下左右自動スイングー●●�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●
※�

背面金網
付き

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●
※�

背面金網
付き

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

ー

●

●
※�

背面金網
付き

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●
※�

背面金網
付き

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●
※�

背面金網
付き

ー

●
アクセサリー（別売）が必要

●

ー

ー

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
（常時）

ー

●

●
※�

背面金網
付き

ー

●
アクセサリー（別売）が必要●●�モード除湿除湿／除湿 弱※�●●��℃対応※�
・
耐塩害（ブルーフィン）・凍結防止
ヒーター搭載●●○ハイブリッド上下自動
エネチャージスイング・（上下のみ）
キープ暖房

●

●

●
ハイブリッドエネチャージ
・
キープ暖房

ー

●

●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

●
ハイブリッド○エネチャージ
上下自動
・
スイング
キープ暖房
・
足元暖房 （上下のみ）●●●
�モード除湿除湿／除湿 弱
※�

●

同時入切

●

●

ー

同時入切

●

●
（常時）

●
室内機

●

●

●
（常時）

●
室内機

●

●

耐塩害
・
凍結防止
ヒーター搭載ー●
アクセサリー（別売）が必要

●

●
（常時）

ー

●

●

��℃対応※�
・
耐塩害（ブルーフィン）・凍結防止
ヒーター搭載●●●の代わりに取り付けることができます。 ※�：外気温�℃以上から使用可能。 ※�：CU-�M���D�、CU-�M���D�に接続する場合はインバーター。 ※�：冷房能力を保証するものではありません。

連携

別売品 無線アダプター

CF-TA9 オープン価格※

HEMS連携「無線アクセス」用アクセサリー●
無線LAN内蔵

無線LAN内蔵エアコンが無線LAN内蔵機種の場合は必要ありません。
別売品 無線ゲートウェイ

エアコン1台につき1個必要です。
〈取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。〉（メディアコンバーター）

CF-TC7B オープン価格※●無線LAN内蔵機種は、「無線アクセス」用アクセサリー（別売）は連携できません。●アダプターは取り付け工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼ください。

エアコンを最多8台まで登録できます。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

���カタログの上手なみかた・ポイント
カタログにはエアコンに関する様々な情報が掲載されています。

豊富なラインアップから住まいにあうものを選んでいただくために、カタログをぜひご活用ください。

●主要スペック表のみかた
冷暖房時おもに適用畳数を表示

本体希望小売価格

たとえば、�～�畳（��～��㎡）というように、
このカタログに記載の冷暖房適用畳数のめやすに幅があるのは、お住まいの地域やお部屋の構造、向きなど条件によって、冷暖房効果が異なるためです。畳数のめやすはJIS C����による平均的な住宅の場合です。お部屋にあったエアコンをお選びいただくためには、条件を考慮した冷暖房負荷計算が必要ですので、販売店にご相談ください。

���kWh能力（kW） 消費電力（W）（

�.�

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標基準が定められています。
この目標基準に対する達成率を表示しています。

省エネ基準 通年エネルギー
達成率 消費効率（APF）

���%

�.�

（区分Ⅰ）
能力（kW） 消費電力（W）

畳数のめやす� ～� j�.�

■通年エネルギー消費効率
（APF）

���

� ～�j

�.�

通年エネルギー消費効率
（APF）
は、エア
コンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

���（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

暖房低温能力（外気温�℃時）�.� kW

これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

エアコンを暖房機としてお使いの場合はチェック！

���（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

� ～�j

u

■省エネ基準達成率（��～��㎡） （�.�～�.�） （���～���）

鉄筋マンション南向き
中間階（洋室）の場合

�.�

���,���

円（税抜 ���,���円）（工事費別）（工事費別）
室内：���,��� 円（税抜 ���,���円）（工事費別）
室外：���,��� 円（税抜 ���,���円）

期間消費
電力量

冷房 暖房

冷房 暖房

� ～� j価格

希望小売価格を表示（表示のないオープン価格もあります）（室外）CU-���DHX 単相 ���V 室内電源 b
セット品番 XCS-���DHX-W/S（-C/S）

冷・暖房のめやす

畳数のめやす室内機／室外機を表示

CS-���DHX -Ｗ/-Ｃ

畳数のめやすはJIS C����による平均的な住宅（「木造、南向き、洋室」）の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。

木造平屋南向き（和室）の場合

品番

� 畳用 い���（�～��㎡） （�.�～�.�）（���～�,���）

エアコンの 省エネ基準 についてはＰ. 96をご覧ください。

暖 房 のめやすを参照のうえ、
この数値にもご注目ください。

冷・暖房能力と消費電力を表示■期間消費電力量）内は、インバーター可変範囲

期間消費電力量は、一定条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わることがあります。

仕様一覧表

※2
心

管径（㎜）
液側 ガス側kg

地球温暖化
係数︵GWP︶

kg

類

A

封入量

※1

冷媒
種

W

期間合計

A

消費電力量
（kWh）

通年エネルギー
消費効率︵APF︶

A

配管パイプ

暖房時
期間合計
冷房時
期間合計

W

外

kW

接続電線

dB

内

%

量

W

質

A

ブレーカー容量kW

電源プラグ形状

dB

（

）

圧縮機出力

%

運転
消費電力
電流

外気温
運転音 2℃時の暖房
音響パワー
レベル 暖房 消費
能力 電力
外

W

房

内

A

（

暖

電 気 特 性

力率

CS-284DLX（CU-284DLX）

暖房能力

CS-254DLX（CU-254DLX）

運転
消費電力
電流

）

外

（CU-224DLX）

頁

CS-224DLX

運転音
音響パワー
レベル
内

冷房能力

kW

房
力率

源
相-V

載

機 種

冷

電 気 特 性最 大 電 流電

掲

項 目

始 動 電 流●仕様表のみかた■壁掛けエアコン仕様一覧表

単2.2 4.70 425 90 55 54 2.5 4.85 440 90 56 54 4.6 1,820 4.85 20.0 600 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 168 426 594 7.0 R32 0.91 675
21 -100（110〜920）（105〜1,930）
φ2.0（2分）（3分）（0.4〜3.6）（0.3〜6.0）
単2.5 5.55 500 90 55 55 2.8 5.25 515 98 57 56 4.7 1,845 5.55 20.0 750 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 190 486 676 7.0 R32 0.91 675
21 -100（110〜1,030）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜3.7）（0.3〜6.2）
単
2.8 5.50 515 93 57 57 3.6 7.00 690 98 61 58 5.6 1,920 7.00 20.0 750 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 203 543 746 7.1 R32 0.91 675
21 -100（110〜1,150）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.5）（0.3〜7.1）

単CS-364DLX
3.6 8.85 825 93 57 58 4.2 9.30 915 98 61 59 5.6 1,920 9.30 20.0 1,100 b 20 14 48 3 φ6.35 φ9.52 296 736 1,032 6.6 R32 0.91 675
21 -100（110〜1,250） 室温��℃、（105〜1,980）（2分）（3分）
φ2.0冷媒配管の太さ
コンセントの形 または（CU-364DLX）（0.4〜4.8）（0.3〜7.1）
室温�
�℃、外気温��℃
外気温�℃の電源を室内機へ投入
直径
単3 φ�.��
φ6.35 φ9.52
CS-404DLX2 21
4.0 4.45 830 93時の能力
5.0 4.80 950 98 68 61室内直結
の時の能力
d
65
60
3,830
4.80
20.0
1,100
20
14.5
53
297 769 1,066 7.1 R32 1.15 675
9.0
分
室外直結
電源を室外機へ投入（120〜1,800）（110〜4,000）（2分）（3分）-200（0.5〜5.8）
φ2.0�分
（CU-404DLX2）（0.4〜11.5）（ ）内はインバーターの可変範囲（ ）内はインバーターの可変範囲

CS-564DLX2

単
5.6 8.45 1,580 93 66 64 6.7 7.65 1,500 98 68 65 9.0 3,830 8.45 20.0 1,500 d 20 14.5 53 3 φ6.35 φ9.52 473 1,182 1,655 6.4 R32 1.15 675
21 -200
接続電線の種類と数（120〜2,020）（110〜4,000）
φ2.0�（2分）（CU-564DLX2）（0.5〜6.2）（0.4〜11.5）
年間で （3分）
定格運転時（��Hz）の電源線直径�.�mm
φ�.�とφ�.�
期間消費電力量
APF
3 必要な
φ6.35 φ12.7
CS-634DLX2 21 単 6.3 9.45 1,880 99 66 65 7.1 8.20 1,630 99 69 67 9.0 3,830 9.45信号線直径�.�mm
消費電力
20.0 1,800 d 20 15 57 φ2.0
579 1,343 1,922 6.2
R32 1.44 675
÷ ある一定条件のもとに＝ 通年エネルギー（120〜2,550） 外気温 （0.4〜11.5）（110〜4,000）（2分）（4分）-200（0.5〜6.8）（CU-634DLX2）
冷暖房能力
ランニングコスト等の基礎数値
�心�
運転した時の試算値
消費効率
2,230
3 の総和
φ6.35 φ12.7
CS-714DLX2 21 単 7.1 11.8 2,340 99
8.5（ ）内はインバーターの可変範囲
電源線、信号線共用直径�.�mm
φ�.�
� ℃の時の能力
d 20 15 57 φ2.0（120〜2,760） 67 66 （0.4〜11.5）11.2（110〜4,000）99 70 67 9.0 3,830 11.8 20.0 2,000（2分）（4分） 662 1,654 2,316 5.8 R32 1.44 675-200（0.5〜7.4）（CU-714DLX2）

CS-804DLX2（CU-804DLX2）

CS-904DLX2

2024年モデル（CU-904DLX2）

単
8.0 14.3 2,850 99 68 67 9.5 13.1 2,600 99 70 70 9.0 3,830 14.3 20.0 2,200 d 20 15 57 3 φ6.35 φ12.7 819 1,932 2,751 5.5 R32 1.44 675
21 -200（120〜3,090）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜8.2）（0.4〜11.5）
単9.0 15.1 3,000 99 70 74 10.6 15.9 3,150 99 71 73 9.4 3,900 15.9 20.0 2,400 d 20 15.5 59 3 φ6.35 φ12.7 1,022 2,316 3,338 5.1 R32 1.55 675
21 -200（145〜3,150）（135〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.6〜9.1）（0.5〜11.8）-100（0.4〜3.6）（CU-224DHX）●品番のみかた単
CS-254DHX
2.5

CS-224DHX

23 単

500
2.8 5.25 515 98 57 56 4.7 1,845 5.55 20.0 750 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 190 486 676 7.0 R32 0.87 675
23 -100（0.4〜3.7） 5.55（110〜1,030）90 55 55 （0.3〜6.2）（105〜1,980）
φ2.0 （2分）（3分）
型式
ハウジングエアコン
2.8 5.50 515 93 57 57 3.6 7.00 690 98 61 58 5.6 1,920 7.00 20.0 750 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52
表示なし：壁掛け型（110〜1,150）（105〜1,980）-100（0.4〜4.5）
φ2.0 （2分）（3分） 203 543 746 7.1 R32 0.87 675（0.3〜7.1）

壁かけエアコン
CS-284DHX
23 単（CU-254DHX）（CU-284DHX）

2.2 4.70 425 90 55 54 2.5 4.85 440 90 56 54 4.6 1,820 4.85 20.0 600 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52 168 426 594 7.0 R32 0.87 675（110〜920）（105〜1,930）
φ2.0 （2分）（3分）（0.3〜6.0）
C：天井ビルトイン�方向タイプ

A：フリービルトイン
C S - 23 �単 �3.6� D
H X825 -93 57 58 4.2 9.30 915
C S 98- 61UB� � �CC� Y：床置き型
8.85
59 5.6 1,920 9.30 20.0 1,100 b 20 14 36.5 3 φ6.35 φ9.52
296 736 1,032 6.6 R32 0.87 675

CS-284DHX2（CU-284DHX2）

CS-364DHX（CU-364DHX）

CS-364DHX2（CU-364DHX2）

W：天井ビルトイン�方向タイプ
単2.8 2.65 495 93 57 57 3.6 3.35 660 98 59 58 6.9 2,920 3.35 16.8 750 d 20 14 39.5 3 φ6.35 φ9.52
23 -200
203 543 746 7.1 R32 0.96 675
K：壁ビルトイン（110〜1,100）（105〜3,300）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.5）（0.3〜9.5）-100（0.4〜4.8）（110〜1,250）（0.3〜7.1）（105〜1,980）

φ2.0 （2分）（3分）

G：天井ビルトインエアコン（��BCシリーズ）、単
壁ビルトインエアコン（��BKシリーズ）
3.6 4.15 780 93 63 60 4.2 4.40 870 98 62 59 7.1 3,080 4.40 17.7 1,100 d 20 14 39.5 3 φ6.35 φ9.52
23 -200
300 732 1,032
6.6 R32 0.96、675（110〜1,170）（105〜3,480）
φ2.0 （2分）（3分）（0.4〜4.8）（0.3〜9.8）
フリービルトインエアコン（��BAシリーズ）の共用室外機

エアコンの種類
CS-404DHX
23 単

4.0変遷番号 960

色表示 5.0

1,160
エアコンの種類特殊記号b

59 （0.3〜7.1） 11.8（105〜1,980）98 64 61 5.6 1,920 11.8 20.0 1,100
20 14 36.5 φ2.0 （2分）（3分）
333 849 1,182 6.4 R32 0.87 675
電源区分
B：ビルトインエアコン-100（0.4〜5.4） 10.3（110〜1,460）93 W64
CS：
セパレートタイプの室内機（CU-404DHX）
CS：セパレートタイプの室内機：ホワイト系
表示なし：単相���V（壁掛け・床置きを除く）
CU：セパレートタイプの室外機
CU：セパレートタイプの室外機
830
950
C：ベージュ系
3 φ6.35 φ9.52
CS-404DHX2 23 単 4.0電源区分
5.0�
：単相���Vd4.45（120〜1,800）
60 （0.4〜11.5）4.80（110〜4,000）98 68 61 9.0 3,830 4.80 20.0 1,100
20 14.5 43
297 769 1,066 7.1 R32 1.15 675
表示なし：単相���V 93 H65-200（0.5〜5.8）（CU-404DHX2）：ダークグレー系
�：三相���V
冷房能力表示 φ2.0 （2分）（3分）
シリーズ名
商品名記号
単相���V1,580
1,500
3 φ6.35 φ9.52（例：�.�kW→��）
CS-564DHX2 23 単 5.6��：
6.7
表示なし
：
シングルエアコン
d
8.45
93
66
64
7.65
98
68
65
3,830
8.45
20.0
1,500
20
14.5
43
9.0
色表示
：三相���V
冷房能力表示（120〜2,020）（110〜4,000）-200（0.5〜6.2）
φ2.0 （2分）（3分） 473 1,182 1,655 6.4 R32 1.15 675（CU-564DHX2）（0.4〜11.5）
M：マルチエアコン
W：ホワイト系 T：ブラウン系
変遷番号（例：�.�kW→��）
3 φ6.35 φ12.7
CS-634DHX2 23 単 6.3 9.45 1,880 99 66 65 7.1 8.20 1,630
U：凍結防止ヒーター搭載エアコン
C：ベージュ系 M：木目調
d 20 15 48 φ2.0（120〜2,550）（110〜4,000）99 69 67 9.0 3,830 9.45 20.0 1,800（2分）（4分） 579 1,343 1,922 6.2 R32 1.44 675-200（0.5〜6.8）（CU-634DHX2）（0.4〜11.5）

���CS-714DHX2（CU-714DHX2）

CS-804DHX2（CU-804DHX2）

CS-904DHX2

3 φ6.35 φ9.52

単7.1 11.8 2,340 99 67 66 8.5 11.2 2,230 99 70 67 9.0 3,830 11.8 20.0 2,000 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 662 1,654 2,316 5.8 R32 1.44 675
23 -200（120〜2,760）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜7.4）（0.4〜11.5）
単8.0 14.3 2,850 99 68 67 9.5 13.1 2,600 99 70 70 9.0 3,830 14.3 20.0 2,200 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 819 1,932 2,751 5.5 R32 1.44 675
23 -200（120〜3,090）（110〜4,000）
φ2.0 （2分）（4分）（0.5〜8.2）（0.4〜11.5）
3,000
3,150
23 単 9.0 15.1
99 70 74 10.6 15.9
99 71 73 9.4 3,900 15.9 20.0 2,400 d 20 15.5 50 3 φ6.35 φ12.7 1,022 2,316 3,338 5.1 R32 1.55 675

VAソリューションカタログ

VAソリューションカタログは、皆様のビジネスをサポートするサイトです。
ぜひお役立てください。
品番を入力して検索取り出したい情報をクリック

仕様や図面（外形寸法図、電気配
線図）、施工説明書や取扱説明書
がダウンロードできます。
● 最新の機種については、サイトへの登録が準備中の場合があります。

詳しくはVAソリューションカタログ

www�.panasonic.biz/scvb/a�A/top.G��

Rac Navi

こだわりの住まいには、
こだわりのエアコンをご提案いたします。

❶ お好みの要望に合わせた最適なエアコンをご提案します。

❷ 診断結果をプリントアウトできます。
※iPadからのプリントアウトは、専用プリンターが必要です。

ビジネスのお客様

パソコンで!
タブレットで!
提案書の作成がカンタン!

詳しくは

お部屋
タイプを
入力

Rac Navi

sumai.panasonic.jp/air/airconnavi/start.html

省エネのための上手な使い方のポイント

フィルターのお掃除はこまめに

室内温度は適温にタイマーを有効に

窓にカーテン・ブラインドを

室外機のまわりをふさがずに風向調節を上手にフィルターの目づまりは、冷・暖房効果を弱めます。
�週間に�度はぜひお掃除を。
（フィルターお掃除ロボット搭載機種は除く）

特に夏の場合は直射日光を防ぐと、省エネ効果が約�％あります。

こだわり
ポイントを
入力

お部屋
情報を
入力

冷房時は�℃高め、暖房時は�℃低めでそれぞれ約��％の省エネ。

室外機の吹き出し口に物を置いてふさぐと、冷・暖房効果を弱めます。

必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。
（LX、HX、UXシリーズはWタイマーつき）

フラップは冷房は水平、暖房は下向きにするのが効果的です。

エオリアは、熱中症にかかる方を減らし、

���

■
買 求 際
●
掲載
国内家庭用 。海外 使用
電 断器 設置
場合。●海浜地区 潮風 直接
場所 温泉地帯
多 場所
設置 避。●電子瞬時点灯方式 蛍光灯（
・式。●引越 別室 移設 場合 、販売店 相談
。

。 、船舶
使用
。●
専用 電気回路工事 必要 。 漏
周囲環境 特殊 場所
使用 際 、販売店
相談。 調理場 機械工場 、油煙） 近
設置 場合 、
信号 受
販売店
相談

■
使用上
注意 ●室内機 霧 出。
、吹 出 冷空気 、
部屋 空気 冷
霧状 見
、故障
。●室内機
発生
。
、建物
、化粧品、汗、
等 付着
、機械 異
常
。●暖房時 、霜取
溶 水 、室外機 滴下、機械 異常。●強風 吹換気扇 回、屋外 空気室内 逆流 、同時
内 水 吸 上音場合
。特 気密性 高
部屋 発生
。
買 上
販売店 対応部材
買 求。● 使用状態、
数
使用、内部 汚 性能 低下。普段
手入
別 点検整備・。 買 上
販売店（
修理 相談窓口） 相談。
■ ISO 9001 認証
ISO
9001

、品質保証 関ISO（国際標準化機構）9001 認証 受
工場 製造
。

■

式暖房 特性●外気 含
熱 集 、 部屋 運
暖房式暖房 。●暖房能力値（kW） 日本産業規格C9612 定
外気温7℃・室
温20℃ 条件 運転 場合 示。
最大・最小能力
上記条件 準拠。●外気温 下暖房能力 低下。従 外気温低暖房能力 不足 場合 、他 暖房器具 併用使。●温風循環方式、暖房運転 始部屋 暖
時間
。 希望 時間
部屋 快適
活用。●外気温 低 湿度 高
、室外機 熱交換器 霜、暖房能力 低下
。 霜 取
自動霜取装置 働 、自動的 暖房運転 停止、
暖房運転 戻
時間
。

■
性能検定証
一般社団法人 日本冷凍空調工業会
検定制度 登録
製品、性能表示 適正表 検定証 貼付
。

■
保証期間
知
冷媒回路 圧縮機、
冷媒回路
冷却器、凝縮器、本体
その他
配管
示
。

保証期間 5年

保証期間 1年

安全に関するご注意 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。●エア
コンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエアコンに係る諸工事（取り外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）
しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》
保証とアフターサービスに関するご注意●据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●一般家庭用以外、例えば業務用（工場や飲食店など、油が飛散するような環境下等）に使用された場合、保証の対象外となります。

エアコンクリーニングのご注意 ●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。

誤った方法でクリーニングを行うと、洗浄剤の影響で、熱交換器などの金属部分に腐食が発生したり、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。
●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

経年劣化に係る安全上のご注意 ●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象製品です。●製品本体には「製造年」「設計上の標準使用期
間」「 経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。
愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を!

エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

こんな症状は ●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。
●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食ありませんか したり、取り付けがゆるんでいる。●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

情報セキュリティ

ご使用 事故防止のため、電源プラグを抜いて（電源プラ
グのない機種は、エアコン専用ブレーカーを「切」
中止 にして）、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニックエアコンご相談窓口

月‒土曜日
受付9時 ‒18時（祝日・正月三が日を除く）

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。
当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.com/jp/privacy-policy

当社製品のお買物・取り扱い方法・
その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

0120 -878 -692

上記番号がご利用いただけない場合
FAX

06-6907-1187
0120-878-236

アプリの初期設定に関する
お問い合わせ月‒土曜日（祝日・正月三が日を除く）
受付9時 ‒18時
お問い合わせはこちらへ。

0120 -878- 832

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、
お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場
合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証書に関するお願い●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、
また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックエアコンご相談窓口に
おたずねください。
パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部〒１４１-００３１ 東京都品川区西五反田３-５-２０

発行年月日 2024年7月1日●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

CS-JJSB2407