耐震性・非常時

例：
３７０Ｌパワフル高圧フルオート（４４5ｋｇ×２倍）
・クラスＡ：１.５倍、クラスＢ：１倍

建築設備機器の耐震クラス
耐震クラスS

耐震クラスA

耐震クラスB

塔屋上層階、屋上及び塔屋

2.0

1.5

1.0

上層階

中間階

1.5

1.0

0.6

地階及び1階

1.0
（1.5）

0.6
（1.0）

0.4
（0.6）

防災機器レベル！※5

一般機器

本体の揺れ低減
高耐食溶融めっき鋼板採用で耐食性を高めました。
さらに一 体 構 造の為 、揺れが脚部の一部分に集中しにくくなります。

ＢPoint

2

※1※2

震度 相当

3

耐震クラスＳとは、「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標
準震度」
において設計用水平震度KH＝2.0（満水質量の2倍の荷重）に耐えること。

※3：試験条件：満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形が生じることのない最大荷重を測定。
ＨＥ-ＫＵ３７ＦＱとＨＥ-ＫＵ３７ＧＱとの比較。 ※4：300Lは3本脚となります。

※熱いお湯にご注意ください。

トイレ、洗面など生活用水の確保●ふろ自動・追いだき、タンクの沸き上げ等はできません。

交通の寸断、マヒNEW

貯湯ユニット

370Lの場合

ポリタンク 約18 個分

4 ガスが止まっても通常通りお湯が使えます。

停電時のバックアップ機能があります。
時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。停電復帰時は、『 決定』
スイッチを押すと操作可能ですが念のため、時刻が正確であることを確認してください。

＊湯温調節が出来ない為、高温のお湯や水が出る場合があります。必ず湯温を確かめてからお使いください。水温の低い冬場などは、湯温が低くなる場合があります。
また、タンクのお湯が無くなると水が出ます。集合住宅等ポンプで給水をしている場合は、お湯がでません。

さらに※20Lのポリタンクを使用した場合

Point

シャワーや蛇口からお湯＊が使えます。
時刻や沸き上げモードなども記憶されています。
30分以上の停電発生時のリモコン表示

取り出せる非常用水の量

震災後の生活【震災後困ったこと】（複数回答）
02040

60

100（％）

82.5
81.4

電話がつながらない
飲料水、食料、粉ミルクの確保

80

エコキュートは電気でお湯を沸かすので、いつもと同じようにお湯が使えます。

71.5
57.8

1995.1.17 阪神・淡路大震災-西宮の記録- 市民意識調査
結果の概要より

災害時における取扱に関するご注意
詳しくはWEBでご確認ください。
https://sumai.panasonic.jp/hp/
5qa/5̲15f.html（JP、J、N、C、NS、FP、F、Lシリーズ）
アプリで対策！ エマージェンシー沸き上げ で、非常時の安心を強化します。

Q&A

試験条件：満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が水平震度KH＝2.0（満水質量の2倍の荷重）に耐えることを確認。

内径φ１５の市販ゴムホースで取り出しまさかに備えて「非常用取水栓」を標準装備。

転倒防止対策

震度とは、ある地点における地震の揺れの大きさを階級制で表す指標。2013年3月現在、震度0から7まで（5と6にはそれぞれ強弱がある）の10段階設定されています。
1996年4月以降、震度は全国に配置された計測震度計という自動計測機器により測定され、発表されています。
震度計で観測された揺れは加速度のデジタル波形として上下動・南北動・東西動の3成分が観測されます。

ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。

停電時にも出湯可能

揺れを、複数の脚で4本脚
耐震設計技術 分散して受けられる！

対象：2013年6月以降発売の角型モデル370L、300L ※4、薄型モデル370L貯湯ユニットにおいて（460L貯湯ユニットは耐震クラスA）

写真はJPシリーズ（パワフル高圧フルオート）
貯湯ユニットの脚部化粧カバーをはずした状態です。

施工について「１本」に荷重が集中大きな
ダイヤル式（φ30）

特長

お客様への確認

揺れ方向によっては操作性向上

特長

ホースをつないで栓を開くと取水できます。

非常用取水栓

非常用取水栓「非常用水」
はエコキュート購入動機にもなります。

特長

取り出し手順を記載しています。

屋内設置用は給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。

Point

揺れ方向

貯湯タンクは丈夫な高耐食ステンレス缶体を採用

特長

売り方のご提案

揺れ方向※5：建築設備耐震設計・施工指針2005年度版（一般財団法人日本建築センター）
災害応急対策活動に必要な施設等において、施設目的に応じた活動を行うために必要な設備機器に相当。

460Ｌ

非常時にはタンク内の水を生活用水として使えます。

本体の揺れ低減

1.3倍

370Ｌ

断水時には非常用水として活用

貯湯ユニット脚部の4本化で基礎にしっかり固定し、満水のタンクを支える強度をアップ。揺れを複数の脚で分散して受けられることで、高い耐震性を実現しました。

約

460Ｌ

●シャワーや蛇口からの出湯はできません。 ●手順は取扱説明書をご覧ください。

震度7相当に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性向上！

※3

設備機器に作用する地震力の計算は設計用水平震度（KH）に機器の重量（W）を掛けあわせた「設計用水平地震力（ＦH=KH×W）」が機器の重心に作用するものとして考えます。設計用水平震度（KH）
は上表の設計用標準震度（Ks）
から要求する耐震クラスを選定し、地域係数などを考慮して求めます。

※下部の非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内のお湯や水が使えます。
飲用はおさけください。
（注意）
非常用取水栓を使用する際、熱湯・水になる場合があるので注意してご使用ください。に耐える!

耐震強度

地階

（12年度モデルより栓の色をグレーに変更し、視認性を向上）※1※2※1：2013年6月以降発売の角型モデル370L・460L貯湯ユニットにおいて。
※2：試験条件：JMA神戸波１２０％にて加振（当社調べ）。
設置状況等によって異なります。

370Ｌ

1階

その他の機能4本脚 耐震設計技術

7

パナソニック 4本脚
エコキュート
3本脚
（角形）

中間階

耐震性・非常時さらに設備仕様（ ）内の値は地階及び1階（地表）に設置する水槽の場合に適用する。
上層階の定義 ● 2〜6階建ての建築物では、最上階を上層階とする。
● 7〜9階建ての建築物では、上層の2層を上層階とする。
● 10〜12階建ての建築物では、上層の3層を上層階とする。
● 13階建て以上の建築物では、上層の4層を上層階とする。
中間階の定義 ● 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階を中間階とする。

リモコンタンク側に取り付けて機能保全

Ａ

35

設備機器の耐震クラスは、建築設備耐震設計・施工指針 2005年度版（一般財団法人
日本建築センター）に左表の通り、適用階及び建築物あるいは設備機器などの地震時あるいは地震後の用途を考慮して耐震クラスを適用するよう定められています。

適用階の区分

清潔機能
省エネ機能

揺れを脚部全体で受ける
高強度・ワイド一体構造脚採用。

タンク

外装耐震クラスS対応

特長

快適入浴

外装

揺れが大きくなると外装AとタンクBの揺れが異なることへの配慮

3本脚

機器本体の取付部及び取付部品は、給湯機を施工説明書で指示している固定方法にて固定し、満水等の荷重に達するまで重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形がないこと。

■表−局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度（Ks）

配管や機能部品（水まわり）の固定・取付をタンク側に集約。

1

タンク満水時の本体重量の「２倍の力」で引っ張っても、破損や著しい変形がないこと。

●BL優良住宅部品認定基準（BLE EH：2009安全性の確保 取付部の強度）

耐震クラスについて従来からの取り組み

Point●耐震クラスS

倒れない
傾かない

イメージ図

タンク

パナソニック エコキュートは、2G（貯湯タンク満水重量×2倍）に耐える耐震強度を確保！（4本脚370Lタイプにおいて）

約900kgの力で引っ張ってもエコキュートについて耐震性を高めたエコキュートだから、いざという時の生活もしっかりサポート。

本体取付部の設計の考え方について

ラインアップ

4本脚
耐震設計
技術

詳しくは ▶P.14

印刷物と実物では色が異なります。

36売電における課題
売電価格の値下がり■1kWhあたりの売電価格の推移

これからは10年後の、2019年11月に余剰電力は【固定価格】
での、買取期間が使う時代終了する市場が初出現=『卒FIT』

太陽光件数
（万件）
90（円）

50

4060

卒FIT市場
初年度の2019年
56万件（推定）192428 2930
2025

009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年）※管轄の電力会社によって売電価格が異なります。
出典：経済産業省 資源エネルギー庁「なっとく！再生可能エネルギー」のデータをもとに作成〜00

卒FITの対象
05

10

15

1921

沸き上げの全量

沸き上げの全量（イメージ）（イメージ）

特長

動画が見られます！

〈沸き上げイメージ（時間軸）〉

ソーラーチャージの説明がご覧いただけます。

夜間の沸き上げ量を減らして昼間昼間に太陽光発電で沸き上げ沸き上げます

夜間

沸き上げ沸き上げ

夜間時間帯

夜間時間帯

特長

昼間時間帯

出典：卒FIT件数は、一般社団法人 太陽光発電協会『太陽光発電の現状と展望』より固定価格買取期間が終了した方に太陽光発電でつくった余剰電力をかしこく活用できます。
太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。
夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げます。

NEW

エマージェンシー沸き上げ ※5

特長

もしもの時の安心をとことん追求。あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。解除されると自動でストップします。
※6

ソーラーチャージの活用方法 ※1
もっと手軽に！

おひさまソーラーチャージは、「スマホでおふろ」が天気予報をチェックしてかしこく沸き上げます。
さらに手軽に設定できるようになりました。

特長

耐震性・非常時

業界初

NEW おひさまソーラーチャージ（JP、J、N、C、NS、FP、F、Lシリーズにおいて）リモコン

太陽光発電の余剰電力

ソーラーチャージ（JP、J、N、C、NS、FP、F、Lシリーズ）

あらかじめ選択した気象警報が発令されると特長
洪水警報

その他の機能エコキュート＋
スマートフォン

夜間

夜間（年）夜間に減らした分を翌日の太陽光で沸き上げ

清潔機能
省エネ機能

19年度

10

翌日

夜間の沸き上げ量を減らして〈沸き上げイメージ（時間軸）〉
沸き上げ量／時

4030

沸き上げを夜間と昼間にかしこく分散！
（翌日の余剰電力がある場合）

56万件

50

35

主に夜間電力で沸き上げ

快適入浴

70

ソーラーチャージなら

通常は

夜間

80

45

20

10年間

エコキュートについて

2009年11月
太陽光の余剰電力買取制度
スタート

ラインアップ

ソーラーチャージのしくみ

2019年からの太陽光発電余剰電力 固定価格買取期間終了（卒FIT）にも対応

雷注意報
竜巻注意情報にご注意下さい

翌日の天気予報をアプリが確認

昼間に太陽光発電で沸き上げ

株式会社ウェザーニューズ

減らした分を翌日の昼間に沸き上げ

パナソニック
サーバー※余剰電力はモニタリングしておりません。

AIソーラーチャージ
AiSEG2が、翌日の天気予報と余剰電力をチェック。

台所リモコン
メニュー
画面から翌日が晴れの場合、リモコンから設定していただくと夜間と昼間に分散して沸き上げを行います。

翌日が晴れ、かつ余剰電力があると判断すれば、自動で夜間と昼間に分散して沸き上げを行います。

大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

警報

大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

注意報

雷

自動で全量沸き増し※5：●気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金で沸かすことがあります。●エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。●選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。※6：家庭用ヒートポンプ給湯機において。一般地モデル2020年10月10日発売、寒冷地モデル2021年4月20日発売予定（当社調べ） ※7：警報を選択すると特別警報発令時も沸き上げます。
（洪水は警報のみ）

NEW

エラー通知

万一、エコキュートに異常が発生した場合は、エラー発生のメッセージをスマートフォンへ通知。エラーコードが確認できるので、お客様で対処できたり、そのままスムーズに修理依頼の連絡ができます。

転倒防止対策

エコキュート＋AiSEG2 ※3 ※4

夜間時間帯の開始前にご自身で、翌日の天気予報をチェック。

特別警報

施工についてエコキュート単独 ※2※気象庁のデータをもとに作成。
イメージ図です。

〈対象の警報・注意報 ※7 〉

お客様への確認

夜間の沸き上げ量を減らして・・・

売り方のご提案

晴れならて、
蓄 熱 でき備えにもの時のもしもね！
役 立 つのしっかり

13

Q&A

※1：外気温が低い場合、機器保護のために凍結予防運転（沸き上げ）を行うことがあります。
その際は、ソーラーチャージの沸き上げ時間が短くなるか、実施しない場合があります。注1）
前日の夜間時間帯がはじまるまでに変更をお願いします。 ※2：注1）
天気予報、発電量等をご確認のうえ設定してください。
（「連続設定」は、特にご注意ください）
注2）
急な天候変化等で、途中でソーラーチャージを取り消すと、湯切れする場合があります。湯切れしないように、早めに沸き増ししてください。注3）
太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定すると、電気料金が増えます。注4）「 1回設定」の場合、停電が発生すると設定は取り消されます。
注5）「ダブルピークカット機能」や「昼停止」の設定中にソーラーチャージを設定すると、ソーラーチャージが優先され、自動で沸き上げます。
（タンクのお湯を確保するため）ソーラーチャージ設定時間以外は、「ダブルピークカット機能」や「昼停止」が働きます。※3：AiSEG2はHOME IoTの中核機器です。※4：翌日の天気予報が「晴れ」の時間帯で発電量を予測し、使用電力量と沸き上げに必要な電力量が発電量でまかなえると判断した場合に実施されます。注1）実際の天気や電力の使用状況が前日の18時時点の予測より異なった場合、買電が発生する可能性があります。注2）
対応機種は、AiSEG2対応のパナソニック製エコキュート（ソーラーチャージ搭載）(無線接続のみ）です。
●ソーラーチャージは、太陽光発電の買取価格と夜間時間帯の電気料金単価をご確認の上ご利用ください。●天候や発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。
※ソーラーチャージはソーラーチャージ搭載機種のみが対象です。※太陽光発電のメーカーは問いません。

印刷物と実物では色が異なります。

14