Membrane Contactors

3M Liqui-Cel EXF-14x28、14x40 シリーズ
分離膜モジュール
TMTM

3MTM Liqui-CelTM EXF-14x28 and 14x40 Series
Membrane Contactor
エンドキャップ部の分解と組立説明書

フィルター製品事業部
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/liquicel-jp/
1目次

I. 安全のために… ……………………………………………………………………………………………………………3
II. 作業に必要なツール………………………………………………………………………………………………………4
III.エンドキャップの分解方法… ……………………………………………………………………………………………4
IV.エンドキャップの組立方法… ……………………………………………………………………………………………7IV-1 ハウジング側のバッキングリングの取り付け手順… ……………………………………………………………7IV-2 エンドキャップ側のバッキングリングの取り付け手順… ……………………………………………………… 10IV-3 最終組立………………………………………………………………………………………………………… 10

V. もう一方のエンドキャップの分解と組立… …………………………………………………………………………… 102

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

I. 安全のために

警告：破裂

3M ™ Liqui-Cel ™ 分離膜モジュールを安全に正しくお使いいただくための警告：破損や衝撃注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。この説明書は大切に保管をお願いいたします。

注意：持ち上げや運搬の際の危険注意：環境への影響【使用の範囲】

危険物質を含まない液体から溶存ガスを除去することや、液体へガスを注記

溶解させる目的で使用する分離膜モジュールです。この分離膜モジュー

分離膜モジュールは直接日光にあたる場所に保管しないでください。

ルを安全にお使いいただくために、使用方法についてよくお読みください。

●  

密封した袋や収縮包装のフィルムで包み、元の箱や不透明の箱に保管

分離膜モジュールは、別紙の操作ガイドライン、取り付け説明書をよくおしてください。

読みになり、その他製造時に必要な条件に従って設置し、ご使用ください。

49℃以下の温度、60% 以下の湿度条件下で保管をお願いします。

当社が推奨しないアプリケーションや危険な状態につながる方法での使●  

疎水性の膜の親水化や酸化を防ぐために、界面活性剤や溶剤、酸化剤用はしないでください。

●  （例えばオゾンや塩素）との接触を避けてください。

汚染を避けるために、カートリッジを扱う際は手袋の着用を推奨します。

警告

●  

分離膜モジュールの樹脂の接続部に機械油や金属継手を使用しないで●  破裂のリスクを低減するために● 3M 社およびスリーエム ジャパン株式会社から提供する交換部品以外の使用はしないでください。

ください。

この説明書の記載内容を守らない場合、保証の対象とはなりませんの●  で、あらかじめご了承ください。

怪我のおそれのある破損や衝撃のリスクを低減するために● 分離膜モジュールは適切に固定してください。傾斜、回転、落下等、怪我や他の装置に損傷につながる作用を加えないでください。
● カートリッジや部品交換の際には、液体や真空引き、スウィープガスの運転はおやめください。また、分離膜モジュールから液体を完全に抜いてからご使用ください。
● 分離膜モジュールへの衝突や振動を加えないよう注意してください。
持ち上げたり動かしたりする際のリスクを低減するために● 分離膜モジュールの重量について製品データシートや操作ガイドラインでご確認ください。重い分離膜モジュールを動かしたり持ち上げたりする際は、クレーン等の運搬システムを適切にお使いください。
● 動かす際には、あらかじめ中の液体を排出してください。液体が入った状態では分離膜モジュールを動かさないでください。

注意

環境汚染のリスクを低減するために分離膜モジュールやカートリッジの使用後は、法規制に従って廃棄して●  ください。

▼警告および注意表示
警告
注意注記

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります
この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり物品に損害を与えたりすることがあります。

この表示の注意事項を守らないと、物品に損害を与えたりすることがあります。

3

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

II. 作業に必要なツール

図 1（エンドキャップ形状 A）

注：次に示す以下の作業ツールの購入を推奨いたします。

エンドキャップ

このガイドはこれらのツールを使用することを前提にしております。

バッキングリング位置

プラスチック製くさび（必要な数：3~4 個）●  ゴムハンマー（キット番号 K174 の内容物）●  ハウジング

III. エンドキャップの分解方法
警告

バッキングリング位置

怪我のおそれのある破損や衝撃のリスクを低減するために● 分離膜モジュールは適切に固定してください。傾斜、回転、落下等、怪我や他の装置に損傷につながる作用を加えないでください。
● カートリッジや部品交換の際には、液体や真空引き、スウィープガスの運転はおやめください。また、分離膜モジュールから液体を完全に抜いてからご使用ください。
● 分離膜モジュールへの衝突や振動を加えないよう注意してください。

エンドキャップ

図 2（エンドキャップ形状 B）

持ち上げたり動かしたりする際のリスクを低減するために● 分離膜モジュールの重量について製品データシートや操作ガイドラ
インでご確認ください。重い分離膜モジュールを動かしたり持ち上げたりする際は、クレーン等の運搬システムを適切にお使いください。
● 動かす際には、あらかじめ中の液体を排出してください。液体が入った状態では分離膜モジュールを動かさないでください。

エンドキャップ

バッキングリング位置

安全上の注意：安全靴と安全保護眼鏡の着用をお願いいたします。
注：作業の前に以下、ハウジングのエンドキャップ部の形状をご確認ください。

ハウジング

エンドキャップ形状 A（図 1）●  

バッキングリングはハウジング側のみに取付けられています。
エンドキャップ形状 B（図 2）

バッキングリング位置●  

バッキングリングはハウジング側とエンドキャップ側に取付けられていまエンドキャップす。

4

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

ハウジングとエンドキャップ部を固定しているボルト12 本を緩めます。

図3●  （図 3）

金具（ナット12 個、ボルト12 本、ワッシャー 24 個、スプリングワッシャー●  

12 個、リフティングバー 2 個、固定バンド2 個）をすべて取り外します。
ボルトを取り外す際は、対角線上に取り外していきます（図 4、5）。

さらに取付けられていたバッキングリングも全て取り外します。バッキンボルト

グリングは 4 個のパーツに分解されます。この段階では、エンドキャップは所定の位置に留まった状態となります

ハウジング

エンドキャップ

図4

バッキングリング
リフティングバー
ワッシャー
ボルト

ハウジング側固定バンド

図5

ナットワッシャースプリングワッシャー

エンドキャップ側

バッキングリング（エンドキャップ形状 B のみ）

5

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

プラスチック製のくさびの平らな面がエンドキャップ側になるように、

図6

●  

ガスケットとエンドキャップの間に手で押し込みます。
（図 6）

ゴムハンマーを使い、くさびを軽く叩きます。

●  

注：ガスケットとハウジングの間にくさびを挿入すると、くさびが分離膜モジュールの内部にあるカートリッジにあたるなどして損傷につながる可

くさび

くさびの平らな面

ガスケット

能性があります。また、くさびやガスケットなどの損傷を避けるためにくさびを叩く際は軽く叩くよう注意が必要です。

最初のくさびから 90°離れた位置に 2 個目のくさびを配置するのに十分●  

な隙間ができるまでくさびを挿入したら、同様に2 個目のくさびをガスケットとエンドキャップの間に1 個目のくさびから 90°の位置に挿入しまハウジングす。続いて、3 個目のくさびを入れるのに十分な大きさの隙間ができるまで、2 個目のくさびをゆっくりと叩きます。
（図 7）

この作業を繰り返して、3 個目のくさびも挿入します。3 個のくさびを挿

図7

●  

入した時点で十分にエンドキャップを緩めることができた場合、4 個目のくさびは挿入しなくても問題ありません。

エンドキャップ� 個目のくさびすべてのくさびを所定の位置に挿入したら、それぞれのくさびを静かに●  

叩き、エンドキャップをハウジングから均等に取り出します。

��°離して配置くさびが末端まで挿入されると、エンドキャップに取り付けられている1●  番目の O -リングが、内部カートリッジのセンターチューブから外れます。

エンドキャップをゆっくりと均等に引っ張り、2 番目の O -リングを内部●  

カートリッジのセンターチューブから引き抜きます。エンドキャップが突� 個目のくさび然緩んで落下しないように、ゆっくりと動かしてください。

ハウジング

6

エンドキャップ

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

IV. エンドキャップの組立方法

図8

警告
破裂のリスクを低減するために● 3M 社およびスリーエム ジャパン株式会社から提供する交換部品以外の使用はしないでください。

バッキングリング

怪我のおそれのある破損や衝撃のリスクを低減するために● 分離膜モジュールは適切に固定してください。傾斜、回転、落下等、怪我や他の装置に損傷につながる作用を加えないでください。
● 分離膜モジュールへの衝突や振動を加えないよう注意してください。

図9

持ち上げたり動かしたりする際のリスクを低減するために● 分離膜モジュールの重量について製品データシートや操作ガイドラ
インでご確認ください。重い分離膜モジュールを動かしたり持ち上げたりする際は、クレーン等の運搬システムを適切にお使いください。

丸み

注：汚染を避けるために、カートリッジを扱う際は手袋の着用を推奨します。

IV-1. ハウジング側のバッキングリングの取り付け手順

図 10

注：作業の前に以下、ハウジングのエンドキャップ部の形状をご確認ください。

エンドキャップ形状 A、B どちらもこの作業が必要です。
●

4つに分割されたバッキングリングを準備します。
（図 8）

●

ジョイント部で、2つのバッキングリングパーツを繋ぎ合わせます。（図 10）

ジョイント部
バッキングリング

この時、縁に丸みがある方が上になるようにしてください。
（図 9）

同様に他の 2つのバッキングリングパーツもジョイント部で繋ぎ合わせ、● 2 組のハーフバッキングリングを準備します。

7F

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

ハウジングのフランジ部に元あったように、まずは 1 組のハーフバッキン

図 11●  グリングを設置します。この際に縁に丸みがある方をフランジにあたるように設置します。
（図 11）

次にもう1 組のハーフバッキングリング同様に縁に丸みがある方をフラ●  ンジにあたるように、ジョイント部に繋ぎ合わせて設置します。
（図 12）
バッキングリングのジョイント部の位置は、真上から約 45°の位置になる●  

丸みよう移動させてください。

このジョイント部の上に固定バンドとリフティングバーがくるように置き●  ます（図 13）。またボルト穴にワッシャーを取り付けながらボルトを通しフランジ

図 12てバッキングリングを固定します（図 14）。180°反対側にも同様に、リフティングバーと固定バンドを設置し、残りのボルト穴にワッシャーとボルトを取り付けます。

作業の注意点 : リフティングリング、固定バンド、およびジョイントの位置は、製品の強度を保つために非常に重要です。正しい位置から逸脱しなバッキングリングいようにすることが必要です。固定バンドを設置する際は、バッキングリングやハウジングのフランジ部と同じ向きのカーブであることを確認してください。

図 13

気体側の接続口が上

リフティングバーはジョイント部のこの位置に取り付けます。

図 14

ナット

ワッシャー

8

固定バンドはジョイント部のこの位置に取り付けます3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

ガスケットの盛り上がった部分を確認してください。
（図 15）

図 15●  

ガスケットの盛り上がった部分がハウジング側になるようボルトを孔部●  分に通し設置します。
（図 16）

O -リングを イオン交換水で濡らし、エンドキャップのセンターノズルの●  

溝に 2 個の O -リングを装着します。
（図 17）

エンドキャップの穴に、ハウジング側のフランジの孔から出ているボルトガスケットの盛り上がり部カートリッジのセンターチューブに押し込み、エンドキャップが入るとこ

図 16●  を合わせるようにして、エンドキャップのセンターノズルをハウンジングろまで入れます。

ガスケットの盛り上がり部

安全上の注意：エンドキャップを落とさないようご注意ください。損傷の原因となります。この作業において、ボルトを保持する必要がある場合は、ボルト2 人で作業をお願いいたします。

1つ目の O -リングがセンターチューブに入らない場合

ガスケット4 本ごとのボルトにナットを付けてください（計 4 か所）。

●  

ハウジング

インパクトレンチを使用して、40.7 Nm（30 ft-lbs ）に設定します。各●  

ボルト4 か所を対角線上に順番にゆっくりと締め付けます。O -リングがセンターノズルの溝からずれていないこと、また挟まれていないことを

図 17確認してください。

2つ目の O -リングがセンターチューブに届いたら、4 か所に装着したナッ●  トを取り外します。

エンドキャップのセンターノズル

O - リング � 本

センターチューブ

9

3M ™ Liqui-Cel ™ EXF-14x28、14x40 シリーズ分離膜モジュール エンドキャップ部の分解と組立説明書

IV-2. エンドキャップ側のバッキングリングの取り付け手順
注：作業の前に以下、ハウジングのエンドキャップ部の形状をご確認ください。

エンドキャップ形状 B の場合、この作業が必要です。
4つに分割されたバッキングリングを準備します。
（図 8）

●

この時、縁に丸みがある方が上になるようにしてください。
（図 9） ジョイント部で、2つのバッキングリングパーツを繋ぎ合わせます。
（図 10）● 同様に他の 2つのバッキングリングパーツもジョイント部で繋ぎ合わせ、●2 組のハーフバッキングリングを準備します。 エンドキャップのフランジ部に、まずは 1 組のハーフバッキングリングを●設置します。この際に縁に丸みがある方をフランジにあたるように設置します。 次にもう1 組のハーフバッキングリング同様に縁に丸みがある方をフラ●ンジにあたるように、ジョイント部に繋ぎ合わせて設置します。 バッキングリングのジョイント部の位置は、真上から約 45°の位置になる●

よう移動させてください。

IV-3. 最終組立
各ボルトに大きいワッシャー、スプリングワッシャー、ナットを追加し、

図 18●  手で締め付けます。
（図 18）

ワッシャー

締め付け中にボルトが回転しないように、ボルト側に別のレンチを使用●  

スプリングワッシャーして固定をします。インパクトレンチまたはトルクレンチを使用し、40.7Nm（30 ft-lbs ）に設定して、対角線上にナットを締めます。これにより、エンドキャップのセンターノズルがセンターチューブに均等に引き込まれます。

校正済みのトルクレンチを 61.0 Nm（45 ft-lbs）にセットします。一方の●  

レンチをボルトに、トルクレンチをナットに取り付けた状態で、トルクレンチがカチッと音を立て始めるまで回します。フランジ応力を均等にすナットるために、各ボルトは対角線上に順番にこの動作を繰り返します。

すべてのボルトのトルクを再確認をしてください。

●  V. もう一方のエンドキャップの分解と組立

分離膜モジュールのもう一方のエンドキャップもセクションⅡ、Ⅲを繰●  り返して、交換をします。

10

製品の選定と使用：3Mが管理できず、ユーザー独自の知見と管理下にある多くの要因が特定の用途における3M製品の使用と性能に影響を及ぼし得ます。
したがい、お客様は労働災害に関するアセスメントの実施及び適用されるすべての法規制（例：OSHA、ANSI等）に関する適合性のレビューを含む、お客様所定の用途への本製品の適合性の評価と決定について単独で責任があります。
3M製品及び適切な安全保護製品を正しく評価、選定しないこと、又は安全性に関して適用されるすべての法規制を遵守しないことにより、傷害、疾病、死亡及び/または財産の損傷が発生する可能性があります。

保証、救済の制限、免責：
本書記載とは異なる保証が、対象となる3M製品の包装または製品に関する文書（当該保証が適用される場合において）に特に記載されていない場合には、3Mからの出荷時点において当該3M製品が、適用される仕様に適合していることを保証します。
3Mは、商品性、特定目的適合性、商取引の過程、慣例または商慣習から発生する黙示の保証または条件を含むがこれに限られない、明示・黙示の保証または条件による責任を負いかねます。
万一、3M製品が本保証に違反している場合の救済は、当社の選択により、製品を交換させていただくか、もしくは当該製品のご購入代金を返還させていただくことに限らせていただきます。
責任の制限：
法令によって禁止される場合を除き、上記の制限された救済を除いては、3Mは、法律上または衡平法上の法理論に基づく主張であるかに関係なく、3M製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、結果的な損失または損害（逸失利益またはビジネ
ス上の機会損失を含みますがこれに限られるものではありません）について、保証責任、契約責任、過失または厳格責任を含むがこれに限られない責任を一切負いません。
技術情報：
本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。

本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
売主及び製造者の義務は、出荷当時に所定の仕様に適合しないことが証明された製品を取り替えることまたは代金を返還することに限定され、それ以外の責任は負いません。
本書に記載されていな
い事項、特定目的への適合性、若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。
3M、Liqui-Celは、3M社の商標です。

カスタマーコールセンター
フィルター製品事業部

http://www.3mcompany.jp/filter/

製品のお問い合わせはナビダイヤルでPlease Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
LC-1092-A(0521)

0570-011-211

9:00～17:00 ／月～金（土日祝年末年始は除く）