ＰＣＢ使用安定器の判別方法【メーカー確認済み】

改訂△3：令和2年2月17日

環境省 九州地方環境事務所 福岡事務所

１．まず、ＰＣＢが使用されていない家庭用照明器具かを確認してください。
注）家庭用、施設用はＪＩＳでの分類であり、設置場所ではない。
・ＰＣＢ安定器が使用されていない蛍光灯器具の確認方法①照明器具本体に貼られている「器具ラベル」有無を確認する②「器具ラベル」の記載内容を確認する

・PCB不使用照明器具の見分け方（家庭用照明器具）

：

：

：

：

＜ページ＞
１

１

２

３

・PCB不使用安定器の見分け方（蛍光灯安定器を外観から判断）：

４

２．次に、メーカー共通の判別方法でＰＣＢの使用有無を確認してください。

：

５～6１）Panasonic、National、松下電工、パナソニック電工、松下電器産業：

7～8３）東京芝浦電気、東芝電材、東芝ライテック

：

10△3：

〇 PCB不使用メーカー名（安定器銘板）

３．更に判別不可の場合は、以下のメーカー別の判別方法で確認してください。
＊メーカー名は「器具ラベル」や「銘板」に記載されている社名です。

△3：２）（旧）三洋電機：

9４）日立製作所、日立照明、日立ライティング、日立アプライアンス：

５）三菱電機照明、三菱電機：

13７）星和電機：16日立グローバルライフソリューションズ

６）岩崎電気８）大光電機、DAIKO＊上記メーカー以外の場合は、直接当該メーカーにご確認ください。

：：

11～1214～1517

1

2

34

メーカー
【蛍光灯器具】

共通

5＜器具ラベル＞※安定器交換によるリニューアルの際に天井裏などに古い安定器が残っている場合は、下記情報ではＰＣＢ使用有無を判別できないので注意！！

①

製造年月

昭和31年（1956）12月以前、又は②使用ランプ「Ｈｆ」表示③

始動方式「電子式」、「半導体式」、「インバーター式」のいずれか表記④

力率、起動方式表示

⑤

周波数

⑥

その他表示

コンパクト蛍光灯 電球形蛍光灯

低力率 ｏｒ ８５％未満
50/60Ｈｚ（両地域併記）「ＰＳＥ」マーク表示

力率（％）＝、「ＳYESnon

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100

PCB不使用表示⑧

製造年月

昭和31年（1956）12月以前、又は⑨力率表示

低力率 ｏｒ ８５％未満

PCB

インバータ式安定器「PSE」表示

周波数表示

Hfランプの表示

PCB不使用表示（例）

昭和47年（1972）9月以降

力率（％）＝
ＰＳ
Ｅ

保護機能マーク表示TA（ 〒 番号）

力率の表示

ＪＥＴ」マーク「ＰＳＥ」マーク表示（三角逓番号）

起動方式表示「S-JET」表示「PCBは使用していません」、「NO PCB」、「NON PCB」のいずれか表示

電気用品型式認可番号

器具ラベル表示（例）

製造年の表示＜安定器銘板＞

⑦

その他表示

メーカー

共用は高周波点灯

ＰＳＥ【蛍光灯・高輝度放電灯安定器】⑩

昭和47年（1972）9月以降〒

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100

YES

PCB不使用表示

non
TB

PCB

その他表示（例）TC
非復帰型保護機能表示

61-○○○○○○○○が”4742”かそれより大きい番号

電気用品型式認可番号表示

メーカー【外付けコンデンサ】

共通

6（力率改善用コンデンサ）※松下製以外の照明器具に松下製のコンデンサが組み込まれている場合※安定器と接続しているコンデンサが対象

メーカー社章・ロゴマーク

松下製の全てのコンデンサについて

⑪

型式・仕様

「コンデンサ銘板部写真（メーカー名・型式・仕様）を撮影してメーカーへ送付照会する」
パナソニック

この記載部が見える写真を撮影

PCB使用電気機器について（HP）

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/pcb.html#
松下製ロゴマーク【ＰＣＢ不使用メーカー名⇨

コンデンサ形式等を撮影しメーカーへ確認
問合せ先⇒ p-con@gg.jp.panasonic.com※コンデンサ定格記載部分の写真を添付必須（安定器銘板）】〇 東芝電材、東芝ライテック〇

藤井電機工業〇 日本電気シルバニア、日本電気ホームエレクトロニクス、NECライティング、ホタルクス〇

梅電社〇 日立照明、日立ライティング、日立アプライアンス、日立照明と日立製作所の併記〇 四変テック、ダイヘン電設機器、四国変圧器〇 ダイア蛍光、ニッポ電機、ニッポ、DＮライティング〇 ウエストン

担当：宇波様〇 パナソニック電工、パナソニック

〇
〇〇〇

遠藤照明

コイズミ照明プリンス電機

オーデリック、オーヤマ照明※ 照明器具の中にコンデンサが外付け（別置き）されている場合は、照明器具メーカーにＰＣＢ使用・不使用の確認が必要であるPanasonic、【蛍光灯器具】①②

社

National、

名

松下電工、パナソニック電工、松下電器産業、＜器具ラベル＞

パナソニック（株）
パナソニック電工（株）※避難口誘導灯・通路誘導灯は電池内蔵・電源別置き型共に対象外。（階段通路誘導灯は調査を要する）

③

製造年月

昭和31年（1956）12月以前、又は使用ランプ「Ｈｆ」表示⑤

始動方式

力率、起動方式表示「電子式」、「半導体式」、「インバーター式」のいずれか表記

④⑥

その他表示

【蛍光灯安定器】⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑫”⑬

社

名

安定器ケース色PCB不使用表示
製造年月

低力率ｏｒ

昭和47年（1972）9月以降
コンパクト蛍光灯

８５％未満「ＰＳ」マーク表示

力率（％）＝、「ＰＳＥ」マーク表示

YES

電球形蛍光灯

⑮⑯⑰nonPCB

昭和31年（1956）12月以前、又は昭和47年（1972）9月以降

力率表示

低力率

その他表示

「グリーンバラスト」、「ＰＳ」マーク

起動方式「ＧＬ」、「ＧＭ」、「ＥＬ」、「ＧＰＬ」

力率（％）＝

YES

Ｎ

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100

YES

安定器本体の色が白または緑

38mm

PCB不使用表示「PCB有無の検索・自動証明書発行サービス」で検索する
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/※灯具と別置されている安定器が対象
YES

昭和31年（1956）12月以前、又は
・水銀灯用

安定器種類

「低始動電流型」

nonYES（100w～1000w）

・マルチハロゲン灯用（100w～1000w）

・ハイゴールド用（180w～940w）
水銀灯250ｗ～1000ｗ用で品名のｗ数表示
YESの後ろが 「２Ｈ」 と表示
例：250ｗの場合

PCB

YES

250 2 H A/Ｂ

Ｗ数 電圧

NO

安定器の品名・品番からパナソニックＨＰの「PCB有無の検索・自動証明書発行サービス」で検索する
外付けコンデンサは裏面に記載

ランプ例

安定器の品名・品番からパナソニックＨＰの⇒製造年月が水銀灯用安定器である

Hf ランプ25.5mm

PCB
松下電工（パナソニック製）【蛍光灯安定器】⑦、⑨、⑩、⑪、⑫と同様に判断

低始動電流型である

nonのいずれか表示

上記⑦～⑫” に該当しない場合

昭和47年（1972）9月以降

力率の表示

ＰＣＢ不使用安定器ケース色「PCBは使用していません」の表示、又はNマーク（黒字・丸囲み）⇒

８５％未満「PSE」表示インバータ式安定器

Hfランプの表示

ＰＳ 、『Nashop』ラベル貼り器具
Ｅ

パナソニック（株）
パナソニック電工（株）
白 色
緑 色

器具ラベル表示例

製造年の表示消費電力/（入力電圧×入力電流）×100【高輝度放電灯安定器】＜安定器銘板＞（水銀灯、マルチハロゲン灯など）⑭

メーカー＜安定器銘板＞

ｏｒ

7＜旧三洋電機＞裏面※安定器交換によるリニューアルの際に天井裏などに古い安定器が残っている場合は、下記情報ではＰＣＢ使用有無を判別できないので注意！！

⇒

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/pcb/

PCB不使用表示

【外付けコンデンサ】 （力率改善用コンデンサ）

8※安定器と接続しているコンデンサが対象

メーカー社章・ロゴマーク

松下製の全てのコンデンサについて

⑰

型式・仕様

「コンデンサ銘板部写真（メーカー名・型式・仕様）を撮影してメーカーへ送付照会する」
パナソニック

この記載部が見える写真を撮影

PCB使用電気機器について（HP）

https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/eco/pcb.html#
松下製ロゴマーク⇨

コンデンサ形式等を撮影しメーカーへ確認
問合せ先⇒

p-con@gg.jp.panasonic.com※コンデンサ定格記載部分の写真を添付必須担当：宇波様9旧三洋電機【蛍光灯器具】
Ｄ①

起動方式・W数

ラピッドスタート式
40W 1灯用

40W 2灯用

Ｄ②

商品機種名【蛍光灯安定器】

フリッカレス式KF 4112R 10H
KR 4111R 10H
KR 4112R 10H
KV 4112R 10H
KV 4112R 20H
KR 4211F 10H
KR 4212RS 10H
KR 4212RS 20H
KW 4211F 10H
KW 4211F 20H
KW 4211RF 10H
KW 4211RF 20H
KW 4212RS 10H
KW 4212RS 20H
KV 4212RS 10H
KV 4212RS 20H
KXO-A4249RS-1H
KI 4212RS 10H＜安定器銘板＞

SDS

数字６桁の場合Ｄ③

製造番号４０W

１灯用、４０W

ラピッド式

逆富士形

ラピッド式

反射笠付

ラピッド式

反射笠付

フリッカレス式
ラピッド反射笠付シーケンス式

Ｈ形

フリッカレス式
ラピッド

Ｈ形

昭和60年以降の生産

数字とアルファベット４文字⇨

昭和４７年９月以降の生産

先頭２文字が数字の場合⇨⇩

シーケンス式YES

昭和５４年以降の生産の可能性あり

シーケンス式
ラピッド

埋込形

⇨使用

シーケンス式
ラピッド

逆富士形

⇨PCB

（下③安定器製造番号で判断）

ラピッド

Ｈ形

表示あり
表示あり

YES

フリッカレス式

数字５桁の場合

数字とアルファベット５文字

２灯用

笠なし形

昭和６０年以降の生産

先頭２文字がアルファベットの場合

YES

YES

PCB

使用

non

PCB

照明器具のPCB使用安定器に関するお問い合わせ先
パナソニック(株) お客様相談センター

TEL；0120878

709

東京芝浦電気、【蛍光灯器具】
①社

②

東芝電材、

名

10

東芝ライテック※避難口誘導灯・通路誘導灯は電池内蔵・電源別置き型共に対象外。（階段通路誘導灯は調査を要する）＜器具ラベル＞

東芝電材（株）東芝ライテック（株）

③

製造年月

昭和48年（1973年）以降

使用ランプ「Ｈｆ」マーク表示

始動方式「電子式」、「半導体式」、「インバーター式」のいずれか表記

⑤力率表示

⑥

器具形名、表示④低力率ｏｒ※ランプ管径８５％未満

器具形名に「GL」,「RL」

数字表記部分が５桁である【蛍光灯安定器】・【高輝度放電灯安定器】⑦社⑧名

PCB不使用表示⑨力率表示

25.5ｍｍ東芝電材（株）東芝ライテック（株）

力率（％）＝（消費電力/入力電圧×入力電流）×100
例；FTｰ88001

GL16「ＰＳＥ」マーク表示

ｏｒ

８５％未満

※は東芝電材製のみ

力率（％）＝

３A・・・

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100※５Ａ・・・

ロット番号※６Ａ・・・※７Ａ・・・※８Ａ・・・

２Ｓｰ・・・・

８００１Ｓ・・・

２Ｗｰ・・・・

７９０１Ｓ・・・

８１０１Ｓ・・・
８２０１Ｓ・・・⑬PCB不使用表示⑭

型式表示

コンデンサ表面に「NO PCB」、「NON PCB」又は＊はロット番号２桁目がアルファ
ベット２文字のいずれか☆はコンデンサにPCB不使用表示★はロット番号２桁目が

⑮

ロット番号

★★はロット番号３桁目が下記（※）の”月”を表す

38mm

ＦＭＴｰ･･･
ＦＰＣｰ･･･
ＦＰＭｰ･･･
ＭＦｰ･･･
ＭＰｰ･･･

Ｆ

記述

ＭＦＣｰ･･･
ＭＦＤｰ･･･
ＭＦＴｰ･･･
ＭＦＮｰ･･･
ＭＰＷｰ･･･

ＮＭＰｰ･･･
ＰＭＣｰ･･･
ＰＭＤｰ･･･
ＰＭＴｰ･･･
ＰＭＷｰ･･･

★２□０１

★４□０１

★９□０１

★★８６□０１＊７(I/W)０１★１□０１＊７(L/Y)０１★３□０１＊７(K/X)０１＊７(M/Z)０１
☆８□０１

☆９□０１

★０□０１

PCB不使用表示

non PCBYES

安定器の形名から東芝ライテックＨＰの「PCB含有有無の検索（証明書Web発行サービス）」で検索する
https://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb_search/pcb_search.htm※安定器と接続しているコンデンサが対象

プラスチック製

ＦＭｰ･･･
ＦＭＡｰ･･･
ＦＭＣｰ･･･
ＦＭＰｰ･･･
ＦＭＲｰ･･･

ランプ例

製造年の表示YES⇒【外付けコンデンサ】 （力率改善用コンデンサ）
ケース材質

Hf ランプ25.5mm

２Ｙｰ・・・・

上記⑦～⑩のいずれにも該当しない場合

⑫

メーカー

２Ｔｰ・・・・

Ａ/1月、D/2月、E/3月、H/4月、K/5月、M/6月、N/7月、P/8月、S/9月、T/10月、W/11月、Y/12月

⑪

力率の表示

ＰＳＥＦ 記述

左から2桁目が下記の月を表す ￬ ４Ａ・・・⑩

Hfランプの表示「PSE」表示＜安定器銘板＞

安定器裏面に「NO PCB」、「NON PCB」又は低力率

non PCB（器具銘板、安定器銘板双方で判断のこと）

インバータ式安定器

器具ラベル表示

YES

★０□０１

★１□０１

★２□０１

YES

★３□０１

non PCB★５□０１★★８７□０１・・・

1972年～1974年 ⇒ A･N/1月、B･O/2月、C･P/3月、D･Ｒ/4月、E･S/5月、F･T/6月、G･U/7月
H･V/8月、I･W/9月、K･X/10月、L･Y/11月、M･Z/12月（※）1975年から現在⑯⇒

1月/1、2月/2・・・9月/9、10月/X、11月/Ý、12月/Z

YES

上記⑫～⑮のいずれにも該当しない場合【参考】

ＰＣＢ入りコンデンサ

種類表示

ＤＦ ＣＯＮD

東芝ライテックへ問合せ

固定電話から ⇒ 0120ｰ66ｰ1048 （通話無料）
携帯電話から ⇒ 046ｰ862ｰ2772ＦＳｰ･･･

型式表示

ＦＣＤｰ･･･

ＦＤＣｰ･･･

により（通話無料）

ＰＣＢ

有・ 無11

日立製作所、日立照明、、日立ライティング、日立アプライアンス、日立グローバルライフソリューションズ【蛍光灯器具】①

会社名②

製造ロット番号③④⑤

力率＜器具銘板＞

日立照明(株)、日立照明(株)と日立製作所の併記、日立ライティング(株)日立アプライアンス(株)、日立グローバルライフソリューションズ(株)（代わりに右下隅に英数字４桁の製造ロット番号が記載されている）
低力率形安定器＆内蔵安定器【蛍光灯安定器】⑥

会社名⑦

起動方式・他⑧

製造年⇒

低力率（８５％未満）「日立製作所」でかつ1957 ～ 1972年

でかつ力率（％）＝

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100～

1972（昭和47年）8月

内蔵安定器がF、LF、LH、LHC、LS、LSC、PVC、RF、RH、RHC、RHD、＜安定器銘板＞「電子安定器」、「Ｈｆ（高周波点灯専形）蛍光灯安定器」※（誘導灯電源装置、非常灯電源装置）

４０W・１灯用
安定器形式

４０W・２灯用～1972（昭和47年）8月

YES

安定器形式

□21 RH □□□22 RS □□□41 RH □□□AE41 RH □□□41 RHC □□□41 RHD □□□41 V □□
□41 RV □□□42 RS □□□42 RSC □□□AE42 RSC □□□42 RSD □□□42 F □□
□42 RF □□□AE42 RF □□□42 PVC □□Ｗ数・灯数

６０W・１灯用６０W・２灯用８０W・１灯用８０W・２灯用１１０W・１灯用１１０W・２灯用

YES⑩

コンデンサ形式表示

YES

先頭英字

「FMF、NOFPM、FM、MPW」

PCB★内蔵安定器を表す形式□61 LH □□□61 RHD □□□62 LSC □□□62 LF □□□62 RSD □□□81 LH □□□81 LHC □□□82 LSC □□□82 LF □□□111 LHC □□□111 LH □□□112 LF □□□112 LSC □□□112 LS □□★内蔵安定器を表す形式

ＮＭ4217Ｃ RSC

力率PCB 使用

会社名

non

PCB

PCB 使用YES

器具形状を表す形式

製造年

安定器形式

NO
FMP、照明器具銘板

YES

日立アプライアンス(株)、日立グローバルライフソリューションズ(株)1957（昭和32年）

non

NO

RS、RSC、RSD、RV、V

日立照明(株)、日立照明(株)と日立製作所の併記、日立ライティング(株)Ｗ数・灯数
２０W・１灯用
２０W・２灯用⑨

形式が、G、ＧＺ、Ｒ

1957（昭和32年）

器具製造年
会社名＆器具製造年

YES

銘板に製造年が記載されていない器具

non

PCB

製造年
会社名

【高輝度放電灯安定器】
⑪

会社名

⑫

製造年

＜安定器銘板＞

日立照明(株)、日立照明(株)と日立製作所の併記、日立ライティング(株)１９５７（昭和32年）

２００W・１灯用

２５０W・１灯用

３００W・１灯用
３００W・２灯用※３MHT□□

Ｗ数・灯数

04 MHQ □□1 MHP □□
1 MHR □□
2 MHQ □□
2 MHR □□
2 MHT □□
2 MC □□
2.5 MHQ □□2.5 MHR □□2.5 MHT □□2.5 MC □□3 MH □□
3 MHP □□
3 MHQ □□
3 MHR □□
3 MC □□
3 MF □□

は「nonPCB」⑭

YES

PCB 使用

照明器具内部に安定器とは別にコンデンサ使用している
器具形状を表す形式★内蔵安定器を表す形式

ＮＭ4217Ｃ

RSC（右記★内蔵安定器形式）

製造年

製造年

YES
先頭文字

⑮PCB

※安定器と接続しているコンデンサが対象★内蔵安定器を表す形式

器具銘板の安定器形式

non

安定器形式

4 MH □□
4 MHP □□
4 MHQ □□
4 MHR □□
４００W・１灯用
4 MHT □□
4 MC □□
4 SCA □□
4 SHA □□
４００W・２灯用 4 MF □□7 MH □□
7 MHP □□
７００W・１灯用
7 MHT □□
7 MC □□
７００W・２灯用 7 MF □□10 MH □□
10 MHP □□１０００W・１灯用
10 MHT □□10 MC □□

【外付けコンデンサ】 （力率改善用コンデンサ）「Ｈ」の場合NO

１９７２（昭和47年）/８月

安定器形式

１００W・１灯用安定器形式

～

YES

Ｗ数・灯数
４０W・１灯用⑬YES

日立アプライアンス(株)、日立グローバルライフソリューションズ(株)12FCD

例：FCD････

2431 、MCD

DF 3488
表示

コンデンサ形式

････

DF

器具

････

YES
NOPCB 使用
non

PCB

（外付けコンデンサー）

安定器

コンデンサ（アルミ製缶ケース）

によりＰＣＢ有・ 無三菱電機照明、

13三菱電機【蛍光灯器具】
①

器具種類

②

力率表示

＜器具銘板＞（住宅用シーリングライト、ペンダントライト等）
低力率

ｏｒ

８５％未満

【蛍光灯安定器】・【高輝度放電灯安定器】③

PCB不使用表示

④

力率表示

⑤YES

円形蛍光灯の器具

安定器表面に力率（％）＝＜安定器銘板＞「ＰＣＢは使用していません」「非ＰＣＢ」の表示がある

低力率

ｏｒ

力率（％）＝

製造年

ｏｒ

YES

８５％未満

1957年（昭和32年）（例）6桁：940915 ⇒～1972年（昭和47年）8月 の期間外

1994年9月15日、5桁：89C10 ⇒判定」に該当※ＨＰ掲載一覧表参照

NO⑦「PCB不使用放電灯安定器の判定」に該当

PCB

1989年3月10日【注】製造年は特殊な表示もあり、不明の場合はメーカー窓口に確認「PCB使用放電灯安定器のnon

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100

NO⑥non PCB

消費電力/（入力電圧×入力電流）×100※ＨＰ掲載一覧表参照※４桁（横に ”検” マーク）はロット番号→

要メーカー照会

YES

PCB

使用YES

nonPCBNO【三菱電機照明(株)問合わせ窓口】

品質保証部サービス課

受付時間：土日祝除く 9:00～12:00、13:00～17:00
TEL（直通）:0467
E【外付けコンデンサ】⑧⑨（力率改善用コンデンサ）「PCB不使用放電灯安定器の判定」に該当※ＨＰ掲載一覧表の安定器の内、外観でコンデンサ確認できないもの⑩の判定」に該当※ＨＰ掲載一覧表の安定器の内、外観でコンデンサ確認ができ、⑪ の判定」、「PCB使用放電灯安定器の判定」で判断

YES

YES

かつ、コンデンサに「ＭＰ」以外の表示がある、又は不明※ＨＰ掲載の「PCB不使用放電灯安定器」又は「PCB使用放電灯安定器」のいずれの一覧表にも対象の安定器がない場合

412795※安定器と接続しているコンデンサが対象

non

かつ、コンデンサに「ＭＰ」表示がある

NO「PCB不使用放電灯安定器

2773、FAX：0467※ＨＰ掲載一覧表の安定器の内、外観でコンデンサ確認ができ、

NO「PCB不使用放電灯安定器

41

Mail：MLF_SV＠Mitsubishi Lighting.co.jp【三菱電機照明(株)問合わせ窓口】
品質保証部サービス課
受付時間：土日祝除く

YES

PCB

TEL（直通）:0467
E41

9:00～12:00、13:00～17:00
2773、FAX：0467

412795有 ・無Mail：MLF_SV＠Mitsubishi Lighting.co.jp

により

ＰＣＢ

14

岩崎電気

【蛍光灯安定器】
基本①

商品の種別・製造＜安定器銘板＞

蛍光灯器具の製造開始が昭和４９年からで、PCB使用したものはない※（例外で、昭和４９年以前に特注品として製造したことがある）

不明

1974年（昭和４９年）以前の製造で、かつ「特注品の安定器」

YES②

安定器製造年

照明器具内配線の表示④

PCB不使用表示⑤起動方式【高輝度放電灯安定器】
⑥

力率表示

⑦起動方式

⑧

安定器の形式YES「NO PCB」表示

又は、「電子式」、又は「グロースタータ式」（形式にＧＬ・ＧＨを含む）及び、ＰＦから始まる形式＜安定器銘板＞

低力率形※H○ CC、H○

TC等は高力率

力率（％）＝消費電力/（入力電圧×入力電流）×100、（85％未満は低力率）

製造年月

YES

「電子式」、「電子式、Ｅ種」、「電子安定器」、「電子安定器（Ｅ種）」の可能性あり

non

PCB

nonPCB「PCB含有の有無の検索（証明書Web発行サービス）」で検索する※安定器の形式から岩崎電気ＨＰで検索⇒不明⑨TEL（直通）:048 554 1124

PCB 使用YES

器具内電線の表示が、「１９７２」以前である「低力率形」

ＣＳセンター

YES

安定器が1972年（昭和４７年）８月以前の製造である

不明③

特注品か否かは、【岩崎電気(株)問合わせ窓口】

https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/cert/

YES

1972年（昭和４７年）４月以降★形式の例（○はWを表す、形式の１Ａ・２Ｂなどの”１”は100Ｖ、”２”は200Ｖ用”Ａ”は50HZ、”Ｂ”は60HZ用を表す、省略されている場合もある）
H○ T

⑩

形式

H○ Ｃ

【例：Ｈ３

※Ｗ数の後に続く記号が、”Ｔ”・”Ｃ”のみの場合は低力率
H○ TＡ(Ｂ)

H○ ＣＡ(Ｂ)Ｔ など】

H○ T1Ａ(Ｂ)※”Ｔ”・”Ｃ”の後に電圧や周波数記号が続く場合は低力率【例：H3 TA50、H4CA50、H7C2B51 など】（低圧ナトリウム灯は除く）

H○ Ｃ2Ａ(Ｂ)※形式末尾記号が、41、51、352 などの数字が２桁以上で、最後尾が ”０”、”34” 以外の数字は、1990年代以降の形式のためPCB非含有【例：Ｈ2CC2A41、H4TC1B51、H4CC2A352、H0.4TC1B351 など】

YES

nonPCB

●製造年（年号）＋数字３桁
４０年 ０ ８ ５

[含有・非含有両方の可能性あり]

YES

曜日（０～６：日曜日～土曜日）

週（例は８週目を示す）●数字４桁の例⑪

安定器製造番号

年数（例は昭和４０年を示す）[含有・非含有両方の可能性あり]

１２３４YES

曜日（０～６：日曜日～土曜日）

PCB 使用の可能性あり（※裏面の非含有条件へ）
non

週（例は２３週目を示す）

西暦の末尾（例は1971年 [含有可能性あり]、もしくは1981年 [非含有]を示し、区別できず）

or

PCB

※「２１４６」～「８５３６」ならＰＣＢなし●アルファベットをはさんだ５桁の例 [ＰＣＢ不使用]
９２Ａ０６YES日（例は６日を示す）

non

月（例は１月を示す）⑫

安定器口出線の表示

西暦の末尾（例は1992年を示す）

PCB

YES

安定器口出線の表示が、「１９７３」以降である

により

ＰＣＢ

有

前頁の高輝度放電灯安定器で「PCB使用の可能性あり」形式が【非含有】となる条件
銘板記載の製造番号※
５桁表示

４桁表示

例；９２Ａ０６

２１４６～８５３６（昭和）48年以降の製造年表示
製造番号

⑬

OR

口出線の色組合せ
OR

口出線の製造年表示※ 〒 番号（XXXXXX）、器番と異なる

YES

口出線の色組合せ※

左記の条件の黒白青赤、黒白赤青、赤黒白青、に適合

黒白青青、黒黒白青、黒白青、いずれか１つ黒白青赤青、黒白青白青※黄色は考慮しない

non

口出線の製造年表示

１９７３以降の西暦表示①断面が八角形状⑭

かつ②フィルム銘板に「岩崎電気」の記載あり

安定器形状＆銘板材質（社名表示）※銘板は樹脂フィルム状のもので、「金属」、「紙」の銘板は対象外

YES

PCB

・ 無15

16星和電機【蛍光灯安定器】＜安定器銘板＞①

製造年

1957年（昭和32年） ～②形「ＳＷ」で始まる③

名non PCBマーク

1972年（昭和47年）8月

期間外

YES

nonPCB

PCB

使用

Ｎ

安定器銘板に右記の「丸Ｎマーク」の表示がある

NO機

安定器構造

種

２０W・１灯

ラピッドスタート

ラピッドスタート※ 240V

２０W・２灯蛍光灯（フリッカレス型は別途問合せ）

４０W・１灯・一般用

記

ラピッドスタートー

全電圧・全機種

・耐食、耐酸（プラ製）

６０W

ー全電圧・全機種

６５W・１灯

ー全電圧・全機種

１１０Ｗ

ー

全電圧・全機種

４０Wｰ１灯用で安定器形名

・一般用で特定の形名

RC401H,RD401H」で始まる
４０Wｰ１灯用で安定器形名

グロースタート

が、「GA401H,GB401H【高輝度放電灯安定器】

⑧

製造年
形名

non PCBマーク

YES【左記にない機種の問合わせ窓口】星和電機株式会社
TEL（直通）:0774

559318、YES

品質保証部

Ｍail；PCB＠seiwa.co.jp

PCB

使用

YES

nonPCB

YES

PCB

使用

全電圧・全機種（高力率）

GC401H,GD401H」で始まる

YES

全電圧・全機種

ラピッドスタート

が、「RA401H,RB401H

蛍光灯⑦「PCBの使用器種表」で確認

４０W・２灯④ ・防爆形・密閉形⑥以上の特殊電圧品

・防水、防じん、耐食、耐酸用（金属製）⑤

事＜安定器銘板＞
1957年（昭和32年） ～1972年（昭和47年）8月

期間外

一般形安定器で「ＨＳＨ」で始まり水銀灯安定器
低圧ナトリウム灯安定器

かつ、入力電圧２３０Ⅴ以下の高力率安定器
安定器形名の末尾に「安定器銘板に右記の「丸Ｎマーク」の表示があるES」が付くもの

ＮNO機⑨⑩構造・容量種

水銀灯安定器一般形
防爆形・密閉形

100、200、250、300、400、700ｗ
100、200、250、300、400、700ｗ

NO⑪⑫⑬

水銀灯安定器
低圧ナトリウム灯安定器

記事

・定電力形の全機種（全電圧・周波数）・高力率形の240V以上の特殊電圧・定電力形の全機種（全電圧・周波数）・高力率形の100V（110V）

・高力率形の240V以上の特殊電圧

不明「PCBの使用器種表」で確認
一般形
防爆形・密閉形

35、55、90、135、180ｗ
90w

全電圧・全機種
全電圧・全機種【左記にない機種の問合わせ窓口】星和電機株式会社
TEL（直通）:0774

559318、YES

により品質保証部

Ｍail；PCB＠seiwa.co.jp

PCB

ＰＣＢ

使用有・ 無大光電機株式会社、【蛍光灯器具】
①➁
③

使用ランプ

環形蛍光灯

PCB不使用表示
製造年月⑥※直管蛍光灯器具のみが対象

昭和31年（1956）12月以前、又は 昭和47年（1972）9月以降【蛍光灯安定器】⑤＜器具ラベル＞

製造年月

力率、起動方式表示④17DAIKO

力率表示

低力率

ｏｒ

８５％未満

＜安定器銘板＞

YES

力率（％）＝ 消費電力/（入力電圧×入力電流）×100※別置コンデンサが無い場合が対象「PCBは使用していません」の表示、又は「SH」マーク（黒字・丸囲み）⇒
昭和31年（1956）12月以前、又は 昭和47年（1972）9月以降
低力率

ｏｒ

８５％未満

SHYES

力率（％）＝ 消費電力/（入力電圧×入力電流）×100

PCB

製造年月

non→

(月)

47年1月

→(ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X（末尾Rは別用途）

・3桁表示：【例】702の可能性あり

昭和37年若しくは47年製（下二桁は別用途）■安定器銘板に「大光電機株式会社」の記載がある場合
大光電機（株）ＨＰの「お客様サポート」PCB使用安定器一覧で検索する⇒

上記④～⑥ に該当しない場合

・4桁表示：【例】47ＭＲ

PCB

PCB使用
YES

⑦

non

https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/faq/pcb/■安定器銘板に「大光電機株式会社」以外の記載がある場合

一般社団法人 日本照明工業会ＨＰのＰＣＢ使用照明器具に関する情報の 「メーカー問い合わせ先一覧」 で検索する⇒【高輝度放電灯安定器】＜安定器銘板＞⑧※高輝度放電灯器具は対象外

YES

高輝度放電灯安定器の場合【外付けコンデンサ】 （力率改善用コンデンサ）⑨⑩形

式

電気機器用コンデンサ「MP」若しくは「SH」
等の表示がある。

上記⑨に該当しない場合【表示例】
MP式（固）
MP式（乾）
乾式MP

MP CAP（固）MP CAP（液）MP CAPAMP CONMP CONDENSER
SHＹES

YES

http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

non

PCB

※安定器と接続しているコンデンサが対象

non

PCB

コンデンサにPCB使用の可能性あり

照明器具のPCB使用安定器に関するお問い合わせ先
大光電機㈱ナビダイヤルTEL；0570-003-937