11/15kV 接続・端末
接続

レジン圧入工法

レジン圧入により確実な防水処理ができる接続材料です。

端末テープ工法

K テープ（ストレスコントロールテープ）による電界緩和方式の屋内用端末です。

工法

屋内用

製品群

レジン圧入キット

テープ端末キット

型番

S11KC ／ S15KC シリーズ

用途

屋内、屋外（架空、ラック上）
地中（ピット、ハンドホール、マンホール）
直埋

T11KC シリーズ
T15KC シリーズ

適用
ケーブル
備考
掲載ページ

11・15kV ゴム・プラスチック電力ケーブル（コルゲートケーブルを含む）

CV3 心：22mm2 〜 325mm2
CVT ：22mm2 〜 600mm2
15KV CV3 心：22mm2 〜 325mm2
CVT ：22mm2 〜 600mm2
11KV

P.91 － 92

屋内
11・15kV ゴム・プラスチック電力ケーブル
11KV

CV3 心：22mm2 〜 325mm2
CVT ：22mm2 〜 600mm2
15KV CV3 心：22mm2 〜 325mm2
CVT ：22mm2 〜 600mm2P.93 － 94

90

レジン圧入工法

3MTM スコッチキャスト TM レジン圧入キットにより、優れた絶縁性能と防水性能を保持します。

3M レジン圧入キット
TMS11KC ／ S15KC シリーズ●

特長

テープ、レジンを組合せたテープキャスト工法を採用。
注意：圧入工法にはキット以外に圧入ガン（E-5）が専用工具として必要です。

S11KC
レジン圧入工法
接続

S15KC

性能

性能

商用周波耐電圧50kV、連続 1 時間（通電温度上昇後は、11.5kV10 分間）
で異常なし

商 用 周 波 耐 電
圧 部 分 放 電

13kV で 3pC 以下

商圧用部

11.5kV（電圧上昇時）
8.8kV（電圧下降時）で 10pC 以下

直流

耐電流

70kV、連続 15 分で異常なし

引張長期課

通電

雷インパルス耐電圧周分波放電電強さ

通 電 温 度 上 昇長期課

通電－ 140kV（負極性）、3 回で異常なし

雷インパルス耐電圧

105℃、3 時間、3 回で異常なし

導体断面積× 6.9 × 107 Pa 以上
16kV、90℃、30 回

キット構成材料（S11KC-R4- ○○の場合）
3M スコッチキャスト
レジン 4 又は 44 ※TMTM

3M P-1B 圧入口※
TM

3M

TMC サイズ
B サイズ

P-3 スペーサーテープ※

3M P-5 Ｊ圧入口※
TM

22

3860個

333個

6袋
袋

巻616スコッチⓇ 半導電性テープ 13（19 × 9m）

巻

3スコッチⓇ 遮蔽用銅テープ 24（25 × 4.5m）

巻

3

電設用透明テープ（40 × 12m）※

巻

4スコッチⓇ 自己融着性テープ 23 又はスコッチⓇ 自己融着性テープ 130C
スコッチⓇ ビニルテープ スーパー 88（38 × 13m）
エアー抜きチューブ ※3M A-2 前処理キット
TM

すずメッキ軟銅線（φ 1.6 × 10m）

すずメッキ軟銅線（φ 1 × 1m）

ヤニ入り糸半田（10g）

相色別テープ（19 × 200）

施工札

圧縮スリーブ接続子※は、単体での販売をしております。

91

巻
巻個

缶

巻

巻個枚枚個

高温
常温

± 110kV 各 10 回で異常なし± 110kV 各 10 回で異常なし

26kV、130 ± 5℃、30 回で異常なし（気温 25 ± 5℃）
水温 40 ± 5℃

熱 的 短 絡 強 度 適用導体サイズの試験電流。
試 験（ 導 体 ） Max 25kA0.17 秒× 1 回以上

気 密（ 外 水 圧 ） 9.8 × 10 Pa、1 時間で異常なし

単位53kV、連続 1 時間で異常なし

長 期 課 通 電（ 水 圧 ） 同上

4

材料内訳

商用周波耐電圧6ー
6637ー
774

ケーブル適用サイズ（mm2）（圧縮接続子仕様）
100

150

200250325400500

600

333333338ー8859ー
91011011ー

1112ー

129111112

67812

778914172024262222223361111113461111113561121661222113311676222211368622221136962222106222211331171611125151516ー

10104131315ー98313ー128411622321133061362232113338146223211311/15kV 接続11kV

CV3 心・CVT ケーブル

導体断面積（mm2）CV3 心ケーブル用キット型番

38

S11KC-P4-38

CVT ケーブル用キット型番

圧縮接続子仕様22

圧縮接続子仕様

S11KC-P4-22

S11KC-R4-22

S11KC-R4-38

60

S11KC-P4-60

S11KC-R4-60

150

S11KC-P4-150

S11KC-R4-150

100

S11KC-P4-100

200

S11KC-R4-100

S11KC-P4-200

250

S11KC-R4-200

S11KC-P4-250

325

S11KC-R4-250

S11KC-P4-325

400

S11KC-R4-325ー500

S11KC-R4-400ー600

S11KC-R4-500

ー

S11KC-R4-600※ケーブル導線が円形圧縮導体か円形撚線導体か、ご確認のうえご発注ください。

15kV

CV3 心・CVT ケーブル

導体断面積（mm2）CV3 心ケーブル用キット型番

38

S15KC-P4-38

CVT ケーブル用キット型番

圧縮接続子仕様

圧縮接続子仕様

S15KC-P4-22

S15KC-R4-22

S15KC-R4-38

60

S15KC-P4-60

S15KC-R4-60

150

S15KC-P4-150

S15KC-R4-150

100

S15KC-P4-100

200

S15KC-R4-100

S15KC-P4-200

250

S15KC-R4-250

S15KC-P4-325

400

S15KC-R4-325

ー500

S15KC-R4-400ー600

接続S15KC-R4-200

S15KC-P4-250

325

レジン圧入工法

22

S15KC-R4-500ー

S15KC-R4-600※ケーブル導線が円形圧縮導体か円形撚線導体か、ご確認のうえご発注ください。 直埋の場合は、堅牢なトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。

仕上り図（CVT ケーブルの場合）

11kV/15kV 直線接続
123456● 各部の名称

No.

7891011121312141516スコッチⓇ ビニルテープ スーパー 88

33M Ｐ-3 スペーサーテープ

24625

100

5 1025

名称

1電設用透明テープ
TM

3M スコッチキャスト レジン 4 又は 44
TMTM

5スコッチⓇ 遮蔽用銅テープ 24

7スコッチⓇ 半導電性テープ 1368

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23 又はスコッチⓇ 自己融着性テープ 130C
3M スコッチキャスト P-1B 圧入口
TM9圧縮接続子

11ケーブル絶縁体

101213141516TM

ケーブル導体ジャンパー線（錫メッキ軟銅線）
ケーブル半導電性テープ
ケーブル遮蔽銅テープケーブルシース

エアー抜きチューブ92

テープ工法

Kテープ（ストレスコントロールテープ）による電界緩和方式の屋内用端末です。

3M テープ端末キット
TM

T11KC シリーズ／ T15KC シリーズ

●

●

特長

信頼性の高いテープを絶縁最外層に使用。
—11KV：スコッチⓇ ビニルテープ スーパー 33 ＋
—15KV：スコッチⓇ シリコーン自己融着性テープ 70

Kテープ（ストレスコントロールテープ）によるストレス緩和方式採用。

性能

商用周波耐電圧50kV、1 時間で異常なし

商圧

用部

周分

波
放電
電

11.5kV（電圧上昇時）8.8kV（電圧下降時）で 10pC 以下引張り

強さ

雷インパルス耐電圧

通 電 温 度 上 昇
長気汚期損

課

密通閃

電性絡－ 140kV、3 回で異常なし

105℃、3 時間を 3 回で異常なし

導体断面積（mm2）× 69MPa 以上

16kV、導体温度 90℃を 30 回で異常なし4.9 × 104 Pa、1 時間0.01mg/cm2 で 11.5kV 以上

テープ工法

JCAA A402「11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用屋内終端接続部性能規格」に準拠。

端末

仕上り図（CVT ケーブルの場合）

CVT ケーブル

300以上

単位：mm300以上

1452671025 58※10 70 25

3600 以上
755以上

25 2025075

9102111213● 各部の名称

No.
1234567※遮水ケーブルをご使用の場合は当社までお問い合わせねがいます。

93

名称

スコッチⓇ 自己融着性テープ 23

スコッチⓇ ビニルテープ スーパー 33+
ケーブル絶縁体

スコッチⓇ シリコーン自己融着性テープ 70
ストレスコントロールテープ

スコッチⓇ 半導電性テープ 138

ケーブル半導電性テープ

10接地線（すずメッキ軟銅線）

9111213※ 15kV 端末の場合にスコッチⓇ シリコーン自己融着性テープ 70 を表層に巻き付けます。

端子

ケーブル遮蔽銅テープ
ケーブルシース

ケーブルブラケット
ゴムスペーサー11/15kV 端末11kV

CV3 心・CVT ケーブル 屋内用

導体断面積（mm2）2238

CV3 心ケーブル用キット型番

CVT ケーブル用キット型番

T11KC-P4（V）-I 22

T11KC-R4- I 22

圧縮端子仕様T11KC-P4（V）-I 38

圧縮端子仕様T11KC-R4- I 38

60

T11KC-P4（V）-I 60

T11KC-R4- I 60

150

T11KC-P4（V）-I 150

T11KC-R4- I 150

100
200
250
325
400
500
600

T11KC-P4（V）-I 100
T11KC-P4（V）-I 200
T11KC-P4（V）-I 250
T11KC-P4（V）-I 325ーーー※ケーブル導線が円形圧縮導体か円形撚線導体か、ご確認のうえご発注ください。

T11KC-R4- I 100
T11KC-R4- I 200
T11KC-R4- I 250
T11KC-R4- I 325
T11KC-R4- I 400
T11KC-R4- I 500
T11KC-R4- I 600※遮水層が含まれるケーブルに関しては事前に当社へ使用可否についてお問い合わせください。

15kV

CV3 心・CVT ケーブル 屋内用2238

CV3 心ケーブル用キット型番

CVT ケーブル用キット型番

T15KC-P4（V）-I 22

T15KC-R4- I 22

圧縮端子仕様T15KC-P4（V）-I 38

圧縮端子仕様T15KC-R4- I 38

60

T15KC-P4（V）-I 60

T15KC-R4- I 60

150

T15KC-P4（V）-I 150

T15KC-R4- I 150

100200250
325
400500600

T15KC-P4（V）-I 100
T15KC-P4（V）-I 200
T15KC-P4（V）-I 250
T15KC-P4（V）-I 325ーーー※ケーブル導線が円形圧縮導体か円形撚線導体か、ご確認のうえご発注ください。

テープ工法

導体断面積（mm2）

T15KC-R4- I 100

端末T15KC-R4- I 200
T15KC-R4- I 250
T15KC-R4- I 325
T15KC-R4- I 400
T15KC-R4- I 500
T15KC-R4- I 600※遮水層が含まれるケーブルに関しては事前に当社へ使用可否についてお問い合わせください。

94