平成２９年度 消防用設備等講演会

特定小規模施設用自動火災報知設備～製品の機能や施工面の特徴に関する紹介～201８年２月２３日
パナソニック株式会社
エコソリューションズ社
マーケティング本部 テクニカルセンター

浜田 修

目 次・市場背景・設置可能な防火対象物
・法令改正（改正内容とみなし従属について）
・対象施設と設置が必要な消防用設備
・特定小規模施設用 連動型ワイヤレス感知器の ご紹介
・特定小規模施設用 連動型ワイヤレス感知器の 特長
・移報接点付き仕様のご紹介
・かんたん登録／登録削除
・住宅用火災警報器との違い、使用上のご注意
・電波の種類（利用電波）と電波の伝わり方、電離層反射について
・商品仕様Ｑ＆Ａ
・試験結果報告書・点検票の ご紹介
・参考：小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査© Panasonic Corporation市場背景・設置可能な防火対象物
背3景＜Ｈ１９年 １月＞ 長崎グループホーム火災事故 （死者７名）＜Ｈ１９年 ６月＞ 認知症グループホーム等への自火報設備、火災通報設備など設置基準拡大＜Ｈ２０年 ６月＞ 神奈川県グループホーム火災事故（死者３名）

06年1月の長崎県内の高齢者グループホーム火災（死者７名）＜Ｈ２０年１２月＞ 小規模福祉施設に設置される消防用設備の概要公布

設置可能な防火対象物（平成２０年総務省令第１５６号）

特定小規模施設とは・・・①消防法施行令別表第１（以下、令別表第１）
延べ面積３００㎡未満のもの。（※１）（２）項ニに掲げる防火対象物で、②令別表第１ （６）項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積３００㎡未満のもの。（※１）③令別表第１ （１６）項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が３００㎡未満でかつ、同表（２）項ニまたは（６）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が３００㎡未満のもの。（※１）（※２）※１．特定１階段等防火対象物を除く。

※２．設置対象は（２）項ニの部分または（６）項のロ 部分のみ。
© Panasonic Corporation

法令改正について①4＜平成２７年３月２７日発行 事務連絡より＞【平成２７年４月１日施行】
改正事項① 小規模特定用途複合防火対象物について（規則第１３条関係）
改正事項② スプリンクラー設備を設置することを要しない部分等（規則第１３条関係）
改正事項③ 自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機を設けることを要しない部分（規則第２３条関係）
改正事項④ 自動火災報知設備に代えて用いることができる
特定小規模施設用自動火災報知設備について（特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令関係）改正事項⑤ 避難器具の設置個数の減免（規則第２６条関係）
改正事項⑥ 誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物及はその部分（規則第２８条の２関係）【平成２８年４月１日施行】
改正事項⑦ 特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備について（特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令関係）© Panasonic Corporation

法令改正について②5H27.03.27 事務連絡 （８２号関連）© Panasonic Corporation

対象施設と設置が必要な消防用設備© Panasonic Corporation6

特定小規模施設⽤ 連動型ワイヤレス感知器のご紹介

7

特定小規模施設⽤ ワイヤレス感知器 ご紹介

配線不要でらくらく導⼊︕● 受信機不要、配線⼯事不要。
取付⼯事もスピーディー。
● 親器1台で子器14台まで連動可能。

⾳声警報でしっかりお知らせ︕● 高齢者にも分かりやすい 『声』 でお知らせ。
● 火元と他の部屋でメッセージを変えてお知らせ
するので、火元の特定がスピーディー。
● 約3〜10秒程度で施設内に全域にお知らせ。

（周囲環境によっては、約20秒程度かかる場合があります。）● 親器は電波中継機能付。

こまめにセルフチェック︕● ⾃⼰診断機能により異常をお知らせ。

・親器〜子器間の電波到達
・煙/熱検知部の故障
・電池切れ（夜間は鳴りにくい遅延警報機能付）● ⽇常使⽤状態の汚れなどによる感度変化を⾃動補正し、検知性能を維持。

親器

品番 BGW22717K

希望小売価格14,500円<税別>

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器2種（試験機能付）（無線式・連動型警報機能付・電池式）（親器） 検定型式番号︓感第28〜9号

子器

煙品番 BGW22427K

希望小売価格13,000円<税別>

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器2種（試験機能付）（無線式・連動型警報機能付・電池式）（子器） 検定型式番号︓感第28〜10号

子器

熱品番 BGW22127K

希望小売価格12,500円<税別>

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器特種65℃（試験機能付）（無線式・連動型警報機能付・電池式）（子器） 検定型式番号︓感第28〜11号（光電式スポット型のみ）

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

煙＠Panasonic Corporation

8

連動型 ワイヤレス感知器の特長① 配線不要で らくらく導入■ワイヤレス方式だから配線不要。
受信機や地区音響装置が不要になり、取り付け工事もスピーディー。

有線方式

ワイヤレス方式
連動型 ワイヤレス感知器

一般的な自動火災報知設備
子器

感知器

子器

親器

電波到達
距離

電波到達
距離約100ｍ

約100ｍ
中継機能付

受信機

地区音響装置・最大連動数は15台（親器×１ 子器×１４台）
・親器は電波中継機能付。
© Panasonic Corporation

9連動型 ワイヤレス感知器の特長② 連動警報■火災検知すると『声』でお知らせ。 他の部屋にも連動してお知らせ。
（※火災発生元から子器まで電波が届かない場合、親器が電波を中継します。）
子器

煙ビュービュー
他の部屋で火事です

煙（中継機能付）
親器

子器

電波到達
距離

電波到達
距離

約100ｍ

約100ｍ

ビュービュー
火事です
火事です

熱ビュービュー
他の部屋で火事です

・発報元の感知器が鳴ってから、連動先の感知器が鳴るまで10秒程度かかります。
（周囲環境によっては、20秒程度かかることもあります。）© Panasonic Corporation

10連動型 ワイヤレス感知器の特長③ 連動警報停止■火災時、連動先で警報停止ボタンを押すと、火災発生元以外の警報が５分間停止。 火災発生元の特定が容易。
火災発生元

連動先

連動先
警報停止ボタン

ビュービュー
火事です
火事です
警報停止ボタンを押す・・・・・・・・

火災発生元以外の火災警報が停止・・・・・・・・

火災発生元の特定が容易© Panasonic Corporation

11

連動型 ワイヤレス感知器の特長④ 定期電波チェック■約１日に１回、親器～子器間で自動で電波チェック。
異常があれば『声』でお知らせ。
煙

電波異常発生！

ピピッ
電波が受信できません。

電波ノイズなど

子器

親器

煙子器

ピピッ
電波が届きません© Panasonic Corporation

熱12

連動型 ワイヤレス感知器の特長⑤ 定期点検 （通信試験・作動試験）■警報停止ボタンを約１秒間押す。
『ピッ、テスト中です。』と全ての感知器から１分間お知らせ。
警報停止ボタンピッ
テスト中です。

ピッ
テスト中です。

ピッ
テスト中です。

火災警報音を鳴らして確認することもできます。
● 警報停止ボタンを４秒以上押し続けると、『ピッ、テスト中です。』が１回鳴った後、火災警報音『ビュー、ビュー、火事です。火事です。』とお知らせ。
連動先では、『ビュー、ビュー、他の部屋で火事です。』とお知らせ。
© Panasonic Corporation

13

連動型 ワイヤレス感知器の特長⑥ 電池切れ警報時の動作■電池切れも『声』でお知らせ
１．子器が電池切れの場合
子器

親器

子器が完全に電池が切れると・・・電波異常警報。
子器

ピッ
電池切れです。

子器

親器

親器

ピッ
電池切れです。

子器

ピピッ
電波が届きません。

時間経過（約１週間後）２．親器が電池切れの場合
子器● 電池切れ警報は連動いたしません。

親器が完全に電池が切れると・・・電波異常警報。
子器

子器

時間経過
（約１週間後）親器

ピピッ
電波が受信できません。
© Panasonic Corporation

子器

ピピッ
電波が受信できません。

移報接点付き仕様のご紹介

14■ 連動型ワイヤレス感知器に 『移報接点付きタイプ』があります
火災通報装置への接続が可能●自動で消防機関や関係者に通報でき安心。
新

新

移報接点付
電話回線へ

新

連動停止スイッチ箱（DC12V仕様）

火災通報装置他システムへの接続も利用可能●電気錠システムやセキュリティ機器への移報に！
新移報接点付子器

煙

品番 BGW22428K
希望小売価格14,000円<税別>
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器2種
光る警報ブザー
電気錠制御盤
セキュリティ機器など（試験機能付）（無線式・連動型警報機能付・電池式・移報接点付）（子器） 検定型式番号：感第２２～１１号© Panasonic Corporation

15

住宅用防災警報器との違い
商品名

ワイヤレス感知器（検定品）

住宅用火災警報器（検定品）
一般型

姿図

電池寿命

薄型

電池寿命

6年

検定合格品
（感第）

10年

検定合格品
（住警第）

引き紐なし

あり

使用温度

－１０℃～＋５０℃

０℃～＋４０℃

設置可能な
建物

火災時、自力避難困難な方々が主として入所するグループホームなど

設置位置
点検者
点検義務

（平成２０年総務省令第１５６号で定義されている特定小規模施設）

戸建住宅・店舗併用住宅（住宅部分）
共同住宅（自火報が設置されていない住宅）

天井面

天井面、壁面（警報時などに、入居者が触ろうとして、転倒事故につながる恐れがあるため、壁面取付は推奨しない。）

甲種（又は乙種）第４類消防設備士
又は消防設備点検資格者

一般のお客様

点検義務あり点検義務なし

法令で定められた基準に伴い、６ヶ月に１度点検を実施する。

一般のお客様が、取扱い説明書に記載された点検方法を元に、点検を実施する。
（メーカー推奨：６ヶ月に１度）

取付資格不要（消防設備士による取付が望ましい）不要© Panasonic Corporation

16

電波の種類

ワイヤレス感知器は、この部分の周波数帯を使用
ＣＨ１：４２６．６６２５ＭＨｚ ＣＨ２：４２６．６８７５ＭＨｚ
ＣＨ３：４２６．７１２５ＭＨｚ ＣＨ４：４２６．７３７５ＭＨｚ※ＩＤ数：約１兆通り© Panasonic Corporation

電波の伝わり方と電離層反射
電波の伝わり方

電離層を突き抜けるため、電離層反射波を利用できない。
伝播距離は、ほぼ見通し範囲となり、直接波や大地反射波の範囲となる。

電波と電離層反射© Panasonic Corporation

17

商品仕様 Ｑ＆Ａ＜ご参考＞18① 商品Ｑ＆Ａ
Ｑ：親器を２台使用して１６台以上連動させることはできますか？
Ａ：できません。１システムに親器１台、子器１４台までです。
Ｑ：自動試験機能とは何ですか？
Ａ：感知器の異常を自動チェックしてお知らせする機能です。
煙や熱の感知機能が正常に作動しているかを自動的にチェックし、異常があればお知らせします。
Ｑ：電波が医療機器に与える影響はありますか？
Ａ：送信電波が医療用機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため感知器は医用電気機器から２０ｃｍ以上離して使用してください。
Ｑ：取付工事は誰でもできますか？
Ａ：現在は誰でも取付工事ができます（以前は甲種第４類消防設備士の資格が必要でしたが、現在は不要になりました。）
Ｑ：点検は必要ですか？また誰でもできますか？
Ａ：自火報設備と同様に年に２回、定期点検が義務付けられています。
（消防設備士または防火管理者による点検が望ましい。）
Ｑ：隣接している建物にも設置してある場合、混信しませんか？
Ａ：使用前に親器・子器間で固有のＩＤ登録するので、混信する可能性はほとんどありません。（ＩＤは約１兆通りあります。）© Panasonic Corporation

商品仕様 Ｑ＆Ａ＜ご参考＞② 商品Ｑ＆Ａ
Ｑ：住警器と比較して電池寿命が短いのは何故ですか？
Ａ：ワイヤレス感知器の点検基準では、全感知器の動作試験を行う必要はありませんが、全ての感知器（最大１５台）の動作試験を行うケースを想定しています。
Ｑ：防水型の感知器はありませんか？
Ａ：ありません。
防水型の感知器を設置したい場合は、一般の自動火災報知設備をご使用ください。

Ｑ：壁面取り付けは可能ですか？
Ａ：推奨してません。
（警報時などに、入居者が触ろうとして、転倒事故につながる恐れがあるため。）
但し、法律上は壁面取付も可能です。
Ｑ：カラオケボックスには設置可能ですか？
Ａ：建物の構造上、電波が届かない恐れがあるため、設置はおすすめしていません。

© Panasonic Corporation

19

試験結果報告書・点検票のダウンロード＜ご参考＞■ ホームページに試験結果報告書・点検票をご用意
http://denko.panasonic.biz/Ebox/bousai-net/© Panasonic Corporation20