■形名一覧表品名形状形名備取付けベース（出力専用）

FA-ATB8YTB

信号絶縁変換モジュール（出力専用）

FA-ATSAM1YV05
FA-ATSAM1YV15
FA-ATSAM1YV010
FA-ATSAM1YV1010
FA-ATSAM1YA020
FA-ATSAM1YA420
FA-ATSVM1YV05
FA-ATSVM1YV15
FA-ATSVM1YV010
FA-ATSVM1YV1010
FA-ATSVM1YA020
FA-ATSVM1YA420

スルーモジュール
（入出力兼用）FA-ATFTMXY

考

納期

出力形信号絶縁変換モジュールを実装し一括給電を行います。
出力形信号絶縁変換モジュール取付け可能台数 ：8台
出力端子：M3セルフアップ端子
入力：20P MILコネクタ×2（並列接続）
外部供給電源：DC24V
0〜5V
1〜5V
電圧出力
0〜10V
電流入力：4〜20mA−10〜10V
0〜20mA
電流出力
4〜20mA
0〜5V
1〜5V
電圧出力0〜10V
電圧入力：1〜5V−10〜10V
0〜20mA
電流出力4〜20mA◎○◎◎○○◎○○○○○◎

絶縁の必要のない信号をスルーします。
外部端子短絡有／無で250Ω受信抵抗ON／OFF切換え可◎アナログ信号絶縁変換ユニット
FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊（出力形信号絶縁変換モジュール）
FA-ATB8YTB（出力形8CH取付けベース）
FA-ATFTMXY（入出力兼用信号スルーモジュール）
FA-CBL＊＊AT＊＊＊＊＊ （専用接続ケーブル）

端子台／コネクタ変換アダプタ【FA-Q6TCA】
MELSEC-Qシリーズ
アナログ出力ユニット

モジュール
着脱フックによりワンタッチで取付け、取外しが可能です。

取付けベース
ＤＩＮレール取付け可能な超小形構造で、制御盤内の省スペース化が可能です。

FA-CBL05ATQ8YA
Q68DAV／DAVN、
Q68DAI／DAIN専用
コネクタ付接続ケーブル

Q68DAV／DAVN、
Q68DAI／DAIN専用
端子台付接続ケーブル

A1S68DAV／DAI専用
端子台付接続ケーブル

片側バラ線タイプ
接続ケーブル

0.5m

FA-CBL10ATQ8YA

1m

FA-CBL20ATQ8YA

2m

FA-CBL30ATQ8YA

3m

FA-CBL10ATQ8YT

1m

FA-CBL20ATQ8YT

2m

FA-CBL30ATQ8YT

3m

FA-CBL10ATS8YT

1m

FA-CBL20ATS8YT

2m

FA-CBL30ATS8YT

3m

FA-CBL10ATYF

1m

FA-CBL20ATYF

2m

FA-CBL30ATYF

3m●取付けベース（FA-ATB8YTB）とQ68DA＊ユニット間をコネクタ接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方にQ用端子台／コネクタ変換アダプタ（FA-Q6TCA）接続用コネクタが、もう一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。

入出力兼用信号スルーモジュール△

絶縁の必要のない信号をスルーします。

●取付けベース（FA-ATB8YTB）とQ68DA＊ユニット間を接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方にQシリーズの端子台が、もう一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。

●取付けベース（FA-ATB8YTB）とA1S68DA＊ユニット間を接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方にA1Sシリーズの端子台が、もう一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。

●取付けベース（FA-ATB8YTB）と各社シーケンサ等汎用のユニットを接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。
（もう一方は未処理）

東日本営業所
中日本営業所
西日本営業所
中国営業G
九 州 支 店○：仕込生産品

出力形
8CH取付けベース△
専用ケーブル
△△
△
△
△△
△

■概要

取付けベースに信号絶縁変換モジュールを取付けることにより、シーケンサ等のアナログ出力信号を各種アナログ信号に絶縁変換して出力する出力形アナログ信号絶縁変換ユニットです。
絶縁の必要のない信号をスルーする場合に使用する入出力兼用信号スルーモジュールも用意しました。

△△：受注生産品TEL.03-3288-1729 FAX.03-3288-1575
TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
TEL.06-6347-2985 FAX.06-6347-2983
TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせは
産業システム事業部（PC技術部） TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
本製品をご使用にあたっては、万一故障したときの安全を確保したうえでご使用ください。また、本製品故障による二次的な被害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
2007年4月作成

産C051・074（0704）MEE

出力形信号絶縁変換モジュール

△△

◎：即納品

MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（日本地所第一ビル）
ホームページURL http://www.mee.co.jp△■特長●6種類の出力レンジのモジュールを取揃えており、モジュールの組合せによりチャンネル毎に出力タイプが設定可能です｡●信号絶縁変換モジュールは3ポート絶縁（入力−出力−電源 相互間）となっていますので、アナログ出力信号のチャンネル間絶縁が可能です。
●取付けベースには8台のモジュールが取付けでき、多点出力処理に適しています。
●モニタ用出力コネクタを用意しており、シーケンサからの出力信号をDC1〜5Vでモニタ出力可能です。
●信号出力端子台にはセルフアップネジを採用しており、丸型圧着端子の取付けがネジを取外すことなく容易に接続可能です。
●シーケンサからの入力信号は電圧（1〜5V）タイプ、電流（4〜20mA）タイプを用意しており、配線はコネクタによる一括配線が可能です｡●盤外配線（適合圧着端子使用時最大2ｍｍ2）を直接配線する中継端子台として使用可能です｡●取付けベースはＤＩ
Ｎレール取付け可能な超小形構造（8チャンネル；H：65×W：160×D：80）
であり、制御盤内の省スペース化が可能です。
●スルーモジュールは、電圧信号と電流信号の入力を取付けベースの外部端子短絡有／無によって切換えることが可能です。
また、信号の切換えには有接点スイッチを使用していませんので、有接点スイッチの接触抵抗の影響を受けずに、精度良く信号を変換可能です。

様■ブロック図●信号絶縁変換モジュール（FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊）（1）出力形信号絶縁変換モジュール
名
FA-ATSAM1Y＊＊＊＊＊

1〜5V
1MΩ 以上
1 点（1チャンネル）V05 ： 0〜5V
A020：0〜20mA
V15 ： 1〜5V
A420：4〜20mA
V010 ： 0〜10V
V1010：ー10〜10V
2.5kΩ以上600Ω以下無し

A020：0〜20mA
A420：4〜20mA
600Ω以下V05 ： 0〜5V
V15 ： 1〜5V
V010 ： 0〜10V
V1010：ー10〜10V
2.5kΩ以上

レベルシフト変調回路回路9＋−NC 3ケー201918171615141312111098765CON2432120191817161514131211109876519CH1−

CH2＋

1817CH2−CH3＋

1615CH3−CH4＋1413CH4−CH5＋1211CH5−CH6＋109CH6−

CH7＋

87CH7−

10956789CH1121095678CH23121095678CH33121095678CH43121095678CH53121095678CH631210956567878CH731210PW

CH81323

CH1出力＋接地

端子台端子配置

CH2出力

CH3出力

2B

3A

CH4出力

CH5出力

CH6出力

8C

8B

7C
7B

8A

7A

6B

24GOUT

6C

15C

26A

＋24VOUT24GOUT

5A

CH8−

35B

54

4B

64C

CH8＋＋24VOUT

3C

FUSE

CH7出力

CH8出力

端子台−

DC24V
外部供給電源

24G

+24V
FG

1A
NC

1C
1B

2A

2C

3C
3B

4B
4A

5A
4C

5C
5B

6B
6A

7A
6C

7C
7B

8B
8A

8C

■外形寸法図Q68DA 専用端子台付接続ケーブル
FA-CBL □□ATQ8YTQ68DAV、Q68DAVNQ68DAI、Q68DAIN（端子台部を交換）

A1S68DA 専用端子台付接続ケーブル
FA-CBL □□ATS8YT
A1S68DAVA1S68DAI（端子台部を交換）

FA-ATB8YTB（コネクタ接続）
0.5／1／2／3ｍ

注5：□□はケーブル長を示す。
（05…0.5m 、10…1m 、20…2m 、30…3m）
注6：Q68DAVN、Q68DAINにFA-Q6TCAを使用する場合、FA-Q6TCAはVer.Bを使用してください。

（単位:mm）●信号絶縁変換モジュール（FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊） ●出力形取付けベース（FA-ATB8YTB）
スルーモジュール（FA-ATFTMXY）
片側バラ線タイプ接続ケーブル
FA-CBL □□ATYF

3915

2-φ4.514.5（53）
51（21）

FA-CBL □□ATQ8YA
Q68DAV、Q68DAVNQ68DAI、Q68DAIN（FA-Q6TCA を取付けコネクタ接続）
（注6）

202

各社シーケンサ等の端子台式ユニット

S1／2／3ｍZ

151
160

スパン調整トリマ

35.5

専用コネクタ付接続ケーブル

CH1＋4A

出力形取付けベース
FA-ATB8YTB
8台（注4）
2C2811準拠）
適合電線：0.5〜1.25mm（JIS但し0.3〜2mm2の電線も適合圧着端子を使用することにより接続可能
端子台ネジ：M3ネジ
端子ネジ締付トルク範囲：58.8〜88.2N･cm（6〜9kgf･cm）
端子ネジ引抜力（軸方向）：78.4N以上
MIL20Ｐコネクタ×2（コネクタ間は並列接続）
M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲：78〜118N･cm（8〜12kgf･cm）
適合DINレール：TH35-7.5Fe、TH35-7.5Aｌ（JIS-C2812に準拠）
DC24V±10%絶縁信号変換モジュール用
コネクタ

信号入力用コネクタ
CON1、CON2
コネクタピン配置図（TOP VIEW）

41.4
80（＊3）
ゼロ調整トリマ（＊3）＊3：スルーモジュールは未実装

8.5

ア ナ ログ 信 号 絶 縁
変 換 ユ ニ ッ トブル
長

15665

シ ー ケ ン サ ユ ニット

2（5）接 続 可 能機種

34.2

項 目8 NC

42B

1点（1チャンネル）電流：20mA以下、電圧：10V以下
FA-ATB8XTB 、FA-ATB8YTB（4）接続ケーブル
名

I+取付けベース（FA-ATB8XTBまたはFA-ATB8YTB）

2C

あり：250Ω±0.1%以下±0.0025%／℃以下

注4：空きスロットには必ずダミーモジュールを装着してください。

形

24G

CON1+24V

なし：スルー−−

力 コ ネ ク タ 部
ニ ッ ト 取 付 け ネ ジ
付
け D I N レ ー ル
部
供給電源

C

●出力形取付けベース（FA-ATB8YTB）

スルーモジュール
FA-ATFTMXY
1点（1チャンネル）部外部供給電源
DC24V

0.5
13 7

台

37 NC

出力形取付けベース（FA-ATB8YTB）

15子5 NC＊1：電流入力時のみ実装＊2：電流出力時のみ実装

42.139.1

入ユ取外端B COM

NC 4+24V

68（3）出力形取付けベース

力2250Ω

C NC

7

注3：取付けベースA、C端子の短絡有無で設定。
（A−C端子間開放：入力抵抗なし、短絡：入力抵抗あり）

出10V+6 NC

FG名形 名項 目
取 付 け モ ジ ュ ー ル 台 数

A

信号入力用コネクタ

項 目

出許取1＋

54 NC
電源回路

±0.015%／℃
15ms以下トランス絶縁
入力−出力−電源 相互間：10MΩ以上（DC500V絶縁抵抗計にて）入力−出力−電源 相互間：AC750V（50/60Hz）1分間
FA-ATB8YTB
DC24V±10%

9DC0〜5V、
DC1〜5V、
出力 DC0〜10V、DC-10〜10V、DC0〜20mA、B
DC4〜20mA−2±0.1%以下

入力点数
入 力 抵 抗（注3）力抵 抗 器 精 度
抵 抗 器 温 度 特 性力 出力点数
容 入 出 力 信 号
付 け 可 能 ベ ー ス

A

110（2）スルーモジュール

入端子台

＊2
電流出力
回路ゼロ／スパン
調 整復調
回路＊1250Ω

DC1〜5V、DC4〜20mA 入力

注1：立上がりパルス入力に対して出力が90%になるまでの時間。
注2：取付けベース（FA-ATB8YTB）より一括給電。

形

CON1CON2

G

1C

出力許容負荷抵抗
断 線 検 出 機 能精度 基
準精度（フルスケール （周囲温度25±5℃）に対する精度） 温度
特性応答速度（注1）
絶縁方式
絶縁
抵抗
耐電圧
取 付 け 可 能 ベ ー ス
外 部 供 給 電 源（注2）4〜20mA
250Ω

Z

CON1CON22A

出力信号
力 （ 形 名＊部 で 指 定 ）出FA-ATSVM1Y＊＊＊＊＊
1 点（1チャンネル）

3A

数
号
抗数

1A点
信抵点

1B

入

力力力
力

3B

項 目入
力 入
入
出

●スルーモジュール（FA-ATFTMXY）

出力形信号絶縁変換モジュール

24G

形NC

■仕様■ブロック図●信号絶縁変換モジュール（FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊）（1）出力形信号絶縁変換モジュール
名
FA-ATSAM1Y＊＊＊＊＊

1〜5V
1MΩ 以上
1 点（1チャンネル）V05 ： 0〜5V
A020：0〜20mA
V15 ： 1〜5V
A420：4〜20mA
V010 ： 0〜10V
V1010：ー10〜10V
2.5kΩ以上600Ω以下無し

A020：0〜20mA
A420：4〜20mA
600Ω以下V05 ： 0〜5V
V15 ： 1〜5V
V010 ： 0〜10V
V1010：ー10〜10V
2.5kΩ以上

レベルシフト
変調
回路
回路

9＋−

NC 3

ケー

201918171615141312111098765CON2

432120191817161514131211109876519

CH1−

CH2＋

18

17

CH2−

CH3＋

16

15

CH3−

CH4＋

1413

CH4−

CH5＋

1211

CH5−

CH6＋

109CH6−

CH7＋

87CH7−

10956789CH1121095678CH23121095678CH33121095678CH43121095678CH53121095678CH631210956567878CH731210PW

CH81323

CH1出力＋接地

端子台端子配置

CH2出力

CH3出力

2B

3A

CH4出力

CH5出力

CH6出力

8C

8B

7C
7B

8A

7A

6B

24GOUT

6C

15C

26A＋24VOUT

24GOUT

5A

CH8−

35B

544B

64C

CH8＋＋24VOUT

3C

FUSE

CH7出力

CH8出力

端子台−DC24V
外部供給電源24G+24V
FG

1A
NC

1C
1B

2A

2C

3C
3B

4B
4A5A
4C

5C
5B

6B
6A

7A
6C

7C
7B

8B
8A

8C

■外形寸法図Q68DA 専用端子台付接続ケーブル
FA-CBL □□ATQ8YTQ68DAV、Q68DAVNQ68DAI、Q68DAIN（端子台部を交換）

A1S68DA 専用端子台付接続ケーブル
FA-CBL □□ATS8YT
A1S68DAVA1S68DAI（端子台部を交換）

FA-ATB8YTB（コネクタ接続）
0.5／1／2／3ｍ

注5：□□はケーブル長を示す。
（05…0.5m 、10…1m 、20…2m 、30…3m）
注6：Q68DAVN、Q68DAINにFA-Q6TCAを使用する場合、FA-Q6TCAはVer.Bを使用してください。

（単位:mm）●信号絶縁変換モジュール（FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊） ●出力形取付けベース（FA-ATB8YTB）
スルーモジュール（FA-ATFTMXY）
片側バラ線タイプ接続ケーブル
FA-CBL □□ATYF

39
152-φ4.5
14.5（53）
51（21）

FA-CBL □□ATQ8YA
Q68DAV、Q68DAVNQ68DAI、Q68DAIN（FA-Q6TCA を取付けコネクタ接続）
（注6）

20

2

各社シーケンサ等の端子台式ユニット

S

1／2／3ｍZ

151
160

スパン調整トリマ

35.5

専用コネクタ付接続ケーブル

CH1＋

4A

出力形取付けベース
FA-ATB8YTB
8台（注4）
2C2811準拠）
適合電線：0.5〜1.25mm（JIS但し0.3〜2mm2の電線も適合圧着端子を使用することにより接続可能
端子台ネジ：M3ネジ
端子ネジ締付トルク範囲：58.8〜88.2N･cm（6〜9kgf･cm）
端子ネジ引抜力（軸方向）：78.4N以上
MIL20Ｐコネクタ×2（コネクタ間は並列接続）
M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲：78〜118N･cm（8〜12kgf･cm）
適合DINレール：TH35-7.5Fe、TH35-7.5Aｌ（JIS-C2812に準拠）
DC24V±10%絶縁信号変換モジュール用コネクタ

信号入力用コネクタ
CON1、CON2
コネクタピン配置図（TOP VIEW）

41.4
80（＊3）
ゼロ調整トリマ（＊3）＊3：スルーモジュールは未実装

8.5

ア ナ ログ 信 号 絶 縁
変 換 ユ ニ ッ トブル
長

15665

シ ー ケ ン サ ユ ニット

2（5）接 続 可 能機
種

3

4.2

項 目

8 NC

42B

1点（1チャンネル）電流：20mA以下、電圧：10V以下
FA-ATB8XTB 、FA-ATB8YTB（4）接続ケーブル
名I+

取付けベース（FA-ATB8XTBまたはFA-ATB8YTB）

2C

あり：250Ω±0.1%以下±0.0025%／℃以下

注4：空きスロットには必ずダミーモジュールを装着してください。

形

24GCON1+24Vなし：スルー−−

力 コ ネ ク タ 部
ニ ッ ト 取 付 け ネ ジ
付
け D I N レ ー ル部
供給電源

C

●出力形取付けベース（FA-ATB8YTB）

スルーモジュール
FA-ATFTMXY
1点（1チャンネル）

部

外部供給
電源
DC24V

0.5
13 7

台

37 NC

出力形取付けベース（FA-ATB8YTB）

15

子

5 NC

＊1：電流入力時のみ実装＊2：電流出力時のみ実装

42.1
39.1

入
ユ取外端B COM

NC 4+24V

68（3）出力形取付けベース

力2250Ω

C NC

7

注3：取付けベースA、C端子の短絡有無で設定。
（A−C端子間開放：入力抵抗なし、短絡：入力抵抗あり）

出10V+6 NCFG

名形 名
項 目取 付 け モ ジ ュ ー ル 台 数

A

信号入力用コネクタ

項 目出許取1＋54 NC
電源
回路±0.015%／℃
15ms以下トランス絶縁
入力−出力−電源 相互間：10MΩ以上（DC500V絶縁抵抗計にて）入力−出力−電源 相互間：AC750V（50/60Hz）1分間
FA-ATB8YTB
DC24V±10%9DC0〜5V、
DC1〜5V、
出力 DC0〜10V、DC-10〜10V、
DC0〜20mA、B
DC4〜20mA−2±0.1%以下

入力点数
入 力 抵 抗（注3）力抵 抗 器 精 度
抵 抗 器 温 度 特 性
力 出力点数
容 入 出 力 信 号
付 け 可 能 ベ ー ス

A

110（2）スルーモジュール

入端子台

＊2
電流出力回路ゼロ／スパン
調 整復調
回路

＊1250Ω

DC1〜5V、
DC4〜20mA 入力

注1：立上がりパルス入力に対して出力が90%になるまでの時間。
注2：取付けベース（FA-ATB8YTB）より一括給電。

形CON1CON2G1C

出力許容負荷抵抗
断 線 検 出 機 能精度 基
準精度（フルスケール （周囲温度25±5℃）に対する精度） 温度
特性応答速度（注1）
絶縁方式
絶縁
抵
抗耐電圧
取 付 け 可 能 ベ ー ス
外 部 供 給 電 源（注2）4〜20mA
250Ω

Z

CON1CON22A

出力信号力 （ 形 名＊部 で 指 定 ）出FA-ATSVM1Y＊＊＊＊＊
1 点（1チャンネル）

3A

数
号
抗数

1A点
信抵点

1B

入力力力力

3B

項 目入
力 入入
出

●スルーモジュール（FA-ATFTMXY）

出力形信号絶縁変換モジュール

24G形NC■仕■形名一覧表
品名形状形名備取付けベース（出力専用）

FA-ATB8YTB

信号絶縁変換モジュール（出力専用）

FA-ATSAM1YV05
FA-ATSAM1YV15
FA-ATSAM1YV010
FA-ATSAM1YV1010
FA-ATSAM1YA020
FA-ATSAM1YA420
FA-ATSVM1YV05
FA-ATSVM1YV15
FA-ATSVM1YV010
FA-ATSVM1YV1010
FA-ATSVM1YA020
FA-ATSVM1YA420

スルーモジュール
（入出力兼用）FA-ATFTMXY

考

納期

出力形信号絶縁変換モジュールを実装し一括給電を行います。
出力形信号絶縁変換モジュール取付け可能台数 ：8台
出力端子：M3セルフアップ端子
入力：20P MILコネクタ×2（並列接続）
外部供給電源：DC24V
0〜5V
1〜5V
電圧出力0〜10V
電流入力：4〜20mA−10〜10V
0〜20mA
電流出力4〜20mA
0〜5V
1〜5V電圧出力0〜10V
電圧入力：1〜5V−10〜10V
0〜20mA
電流出力4〜20mA

◎○◎◎
○○
◎
○○○○○
◎

絶縁の必要のない信号をスルーします。
外部端子短絡有／無で250Ω受信抵抗ON／OFF切換え可◎アナログ信号絶縁変換ユニット
FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊（出力形信号絶縁変換モジュール）
FA-ATB8YTB（出力形8CH取付けベース）
FA-ATFTMXY（入出力兼用信号スルーモジュール）
FA-CBL＊＊AT＊＊＊＊＊ （専用接続ケーブル）

MELSEC-Qシリーズ
アナログ出力ユニット

モジュール
着脱フックによりワンタッチで取付け、取外しが可能です。

取付けベース
ＤＩＮレール取付け可能な超小形構造で、制御盤内の省スペース化が可能です。

FA-CBL05ATQ8YA
Q68DAV／DAVN、
Q68DAI／DAIN専用
コネクタ付接続ケーブル

Q68DAV／DAVN、
Q68DAI／DAIN専用
端子台付接続ケーブル

A1S68DAV／DAI専用
端子台付接続ケーブル

片側バラ線タイプ接続ケーブル0.5m

FA-CBL10ATQ8YA

1m

FA-CBL20ATQ8YA

2m

FA-CBL30ATQ8YA

3m

FA-CBL10ATQ8YT

1m

FA-CBL20ATQ8YT

2m

FA-CBL30ATQ8YT

3m

FA-CBL10ATS8YT

1m

FA-CBL20ATS8YT

2m

FA-CBL30ATS8YT

3m

FA-CBL10ATYF

1m

FA-CBL20ATYF

2m

FA-CBL30ATYF

3m●取付けベース（FA-ATB8YTB）とQ68DA＊ユニット間をコネクタ接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方にQ用端子台／コネクタ変換アダプタ（FA-Q6TCA）接続用コネクタが、もう一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。

入出力兼用信号スルーモジュール△

絶縁の必要のない信号をスルーします。

●取付けベース（FA-ATB8YTB）とQ68DA＊ユニット間を接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方にQシリーズの端子台が、もう一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。

●取付けベース（FA-ATB8YTB）とA1S68DA＊ユニット間を接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方にA1Sシリーズの端子台が、もう一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。

●取付けベース（FA-ATB8YTB）と各社シーケンサ等汎用のユニットを接続するためのケーブルです。
●ケーブルの一方に取付けベース接続用コネクタが取付けられています。
（もう一方は未処理）

東日本営業所
中日本営業所
西日本営業所
中国営業G
九 州 支 店○：仕込生産品

出力形
8CH取付けベース△
専用ケーブル
△△△△
△△
△

■概要

取付けベースに信号絶縁変換モジュールを取付けることにより、シーケンサアナログ出力信号を各種アナログ出力信号に絶縁変換して出力する出力形アナログ信号絶縁変換ユニットです。
絶縁の必要のない信号をスルーする場合に使用する入出力兼用信号スルーモジュールも用意しました。

△△：受注生産品

TEL.03-3288-1729 FAX.03-3288-1575
TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
TEL.06-6347-2985 FAX.06-6347-2983
TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせは
産業システム事業部（PC技術部） TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062
本製品をご使用にあたっては、万一故障したときの安全を確保したうえでご使用ください。また、本製品故障による二次的な被害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
2007年4月作成

産C051・074（0704）MEE

出力形信号絶縁変換モジュール

△△

◎：即納品

MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（日本地所第一ビル）ホームページURL http://www.mee.co.jp△■特長●6種類の出力レンジのモジュールを取揃えており、モジュールの組合せによりチャンネル毎に出力タイプが設定可能です｡●信号絶縁変換モジュールは3ポート絶縁（入力−出力−電源 相互間）となっていますので、アナログ出力信号のチャンネル間絶縁が可能です。
●取付けベースには8台のモジュールが取付けでき、多点出力処理に適しています。
●モニタ用出力コネクタを用意しており、シーケンサからの出力信号をDC1〜5Vでモニタ出力可能です。
●信号出力端子台にはセルフアップネジを採用しており、丸型圧着端子の取付けがネジを取外すことなく容易に接続可能です。
●シーケンサからの入力信号は電圧（1〜5V）タイプ、電流（4〜20mA）タイプを用意しており、配線はコネクタによる一括配線が可能です｡●盤外配線（適合圧着端子使用時最大2ｍｍ2）を直接配線する中継端子台として使用可能です｡●取付けベースはＤＩ
Ｎレール取付け可能な超小形構造（8チャンネル；H：65×W：160×D：80）であり、制御盤内の省スペース化が可能です。
●スルーモジュールは、電圧信号と電流信号の入力を取付けベースの外部端子短絡有／無によって切り換えることが可能です。
また、電流信号と電圧信号の切換えに有接点スイッチを使用していませんので、有接点スイッチの接触抵抗の影響を受けずに、精度良く電流信号を変換可能です。