新製品ニュースNo.33

アナログ信号変換器 FA-ATシリーズ
電流2出力対応ベースユニット・変換アダプタ
FA-ATKB8XTB （アダプタ装着用ベースユニット）
FA-ATKAA8XM（変換アダプタ）

新 発 売

電流2出力対応により、変換信号の盤外引出しができます！
調節計

記録計

第二出力電流で、盤外機器との接続が可能！

FA-ATKAA8XM（変換アダプタ）
FA-ATKB8XTB（アダプタ装着用ベースユニット）■概要

各種接続機器から取り込んだアナログ信号をベースユニットに装着した各種信号変換モジュールで絶縁・変換し、シーケンサ8CHアナログユニットQ68ADIに入力する信号変換器です。
測温抵抗体入力で2機種、K熱電対入力で3機種の信号変換モジュールを新たにラインアップしました。
（バラ線ケーブルを使用することにより、CC-Linkアナログ入力ユニットAJ65SBT-64AD他に接続可能です。）■特長●信号変換モジュールによりチャンネル間絶縁されているため、電流の回り込みを防止するとともにノイズ耐量も向上します。
●電流２出力対応により、シーケンサアナログユニットへの接続と同時に、指示計や記録計、調節計などの機器と接続が可能です。
また、電流出力対応により盤外の離れた機器との接続も可能です。
●端子台、コネクタ配線済みの専用接続ケーブルでシーケンサアナログユニットと簡単に接続ができます。
●変換アダプタが容易に交換できるため、万一のトラブルの際にも再配線を行わず、簡単に交換することができます。

■性能仕様■外形寸法図FA-ATKB8XTB（アダプタ装着用ベースユニット）
仕スロット数（単位：ｍｍ）

様2-Ø4.5×5.1長穴

8端子ネジ

0.3〜2mm（2圧着端子使用時）
、

締付トルク

58.8〜88.2N・cm（6〜9kgf・cm）
M4×0.7mm×20mm以上

ネジ取付け

締付けトルク範囲：78〜118N・cm（8〜12kgf・cm）

ユニット取付け適合DINレール：TH35-7.5Fe、ＤＩＮレール

TH35-7.5Aℓ（JIS C 2812に準拠）

外部供給電源DC24V±10%消費電流（DC24V）
絶縁耐圧・抵抗35.6

適合電線、

1912006mA以下（変換アダプタ、モジュールの消費電流は除く）
入力各CH、出力各CH、電源相互間：AC750V

質量1分間、10MΩ以上

FA-ATKAA8XM（変換アダプタ）
項 目

仕点数

41.4（16）

約370g

80110
126

27.2

（IN1、OUT2）

158190端子台

M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ

27.2

項 目

様8点（8チャンネル）±0.1%以下（周囲温度25℃±5℃）

基準精度（フルスケールに対する） 温度特性

±0.015%／℃以下
20ピン MILコネクタ

インターフェース

第一出力（OUT1）

出力信号

4〜20mA

許容負荷抵抗250〜350Ω

2015

精度90（注）専用モジュールの出力値による（１〜5V）

入力信号（M3セルフアップネジ）
インターフェース アダプタ装着用ベースユニットOUT2による
4〜20mA
出力信号

第二出力（OUT2）

600Ω以下許容負荷抵抗応答速度10ms以下消費電流（DC24V）

310mA以下（アダプタ装着用ベースユニット経由）

絶縁方式

入力・第一出力一括、第二出力各CH間：
トランス絶縁
入力・第一出力一括、第二出力各CH、絶縁耐圧・抵抗

電源相互間：AC750V

質量

1分間、10MΩ以上約200ｇ（注）スルーモジュール
（FA-ATFTMXY）の電流信号入力は使用できません。

■形名一覧表品

名形状

アダプタ装着用ベースユニット

形名

備

FA-ATKB8XTB

電流接続
（2出力）
対応
変換アダプタ

考

信号変換モジュール（K熱電対）

27,000円〇68,000円〇

ベースユニットと変換アダプタはセットでご使用ください。

FA-ATKAA8XM

信号変換モジュール（測温抵抗体）標準価格（税抜） 納期

FA-ATSVM1XRPT0010

入力信号：Pt100 0〜+100℃

18,000円〇

FA-ATSVM1XRPT0020

入力信号：Pt10018,000円〇

FA-ATSVM1XTK0040

入力信号：K熱電対

0〜+400℃

19,000円〇FA-ATSVM1XTK0060

入力信号：K熱電対0〜+600℃19,000円〇FA-ATSVM1XTK0080

入力信号：K熱電対0〜+800℃

19,000円〇0〜+200℃※測温抵抗体入力2機種、K熱電対入力3機種の信号変換モジュールを新たにラインアップしました。
その他のモジュールラインアップについては製品カタログを参照ください。

○：仕込生産品※UL/cUL認定の取得時期は2014年12月を予定しています。
MELSECは三菱電機株式会社の登録商標です。

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
ホームページURL http://www.mee.co.jp

東日本営業支社
中日本営業支社
西日本営業支社
中 四 国 支 店
九州営業支社

TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせは名古屋事業所（FA技術部）

TEL.052-723-8058

FAX.052-723-8062

安全にお使いいただくためにご採用に際してのご注意
このカタログは、アナログ信号変換器FA-ATシリーズ 電流2出力対応ベースユニット・変換アダプタの代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合せによる制約事項については記載されておりません。またご使用にあたりましては、必ず製品のユーザーズマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

本製品のご使用にあたっては、万一故障したときの安全を確保したうえでご使用ください。
また、本製品故障による二次的な被害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
また、ＦＡグッズ総合カタログに記載の安全上のご注意をよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。
名C105・143（1403）MEEお断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

2014年3月作成