"*■仕様一覧表地球温暖化係数︵GWP︶

類管径（㎜）液側 ガス側封 入 量

心冷媒種※1区分kg通年エネルギー消費効率

A期間合計

W

︵APF︶A

消費電力量（kWh）
配管パイプ

暖房時期間合計
冷房時期間合計

A接続電線W外kW量dB質%内W）

ブレーカー容量A（

電源プラグ形状運転消費電力電流

外気温
2℃時の暖房運転音音響パワーレベル 暖房 消費能力 電力

圧縮機出力性最 大 電 流特

外

kW

）房
気内dB（

暖電

力率

W%

性

運転
消費電力
電流A

運転音
音響パワーレベル

暖 房 能 力

特外

種房
気

内

kW頁機

冷電力率

冷 房 能 力相-V載源目

始 動 電 流電

掲項kgCS-UX255D2単2.5 2.45 445 90 57 55 2.8 2.35 470 98 59 56 7.6 3,350 2.45 19.3 750 d 20 14.5 40 3 φ6.35 φ9.52 203 525 728 Ⅱ 6.5 R32 0.96 67513 -200（110〜1,000）（105〜3,790）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜4.0）（0.3〜10.5）CS-UX285D2単2.8 2.70 510 93 59 58 3.6 3.40 675 98 65 59 9.0 3,700 3.40 20.0 750 d 20 14.5 48 3 φ6.35 φ9.52 224 544 768 Ⅱ 6.9 R32 1.44 67513 -200（110〜1,100）（105〜4,000）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜4.5）（0.3〜11.9）CS-UX405D2単4.0 4.30 800 93 65 60 5.0 4.80 950 98 68 61 9.3 3,800 4.80 20.0 1,100 d 20 14.5 48 3 φ6.35 φ9.52 305 776 1,081 Ⅳ 7.0 R32 1.44 67513 -200（120〜1,800）（110〜4,000）φ2.0 （2分） （3分）
（0.5〜5.8）（0.4〜12.0）CS-UX565D2単5.6 7.95 1,480 93 66 64 6.7 7.65 1,500 98 68 65 9.3 3,800 7.95 20.0 1,500 d 20 14.5 48 3 φ6.35 φ9.52 486 1,195 1,681 Ⅳ 6.3 R32 1.44 67513 -200（120〜2,020）（110〜4,000）φ2.0 （2分） （3分）（0.5〜6.2）（0.4〜12.0）CS-UX635D2単6.3 8.95 1,780 99 66 65 7.1 8.20 1,630 99 69 67 9.3 3,800 8.95 20.0 1,800 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 570 1,416 1,986 Ⅳ 6.0 R32 1.44 67513 -200（120〜2,550）（110〜4,000）φ2.0 （2分） （4分）
（0.5〜6.8）（0.4〜12.0）CS-UX715D2単7.1 11.7 2,320 99 67 66 8.5 11.2 2,230 99 70 67 9.5 3,850 11.7 20.0 2,000 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 693 1,623 2,316 Ⅳ 5.8 R32 1.44 67513 -200（120〜2,760）（110〜4,000）φ2.0 （2分） （4分）
（0.5〜7.4）（0.4〜12.1）単8.0 14.3 2,850 99 68 67 9.5 13.1 2,600 99 70 70 9.5 3,850 14.3 20.0 2,200 d 20 15 48 3 φ6.35 φ12.7 833 1,918 2,751 Ⅲ 5.5 R32 1.44 67513 -200（120〜3,090）（110〜4,000）φ2.0 （2分） （4分）
（0.5〜8.2）（0.4〜12.1）（CU-UX255D2）（CU-UX285D2）（CU-UX405D2）（CU-UX565D2）（CU-UX635D2）（CU-UX715D2）

CS-UX805D2（CU-UX805D2）

CS-TX225D単2.2 4.70 425 90 58 54 2.5 5.20 470 90 62 55 5.0 1,900 5.20 20.0 600 b 20 11 33.5 3 φ6.35 φ9.52 186 454 640 Ⅱ 6.5 R32 0.99 67514 -100
（110〜770）（105〜1,950）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜3.0）（0.3〜6.3）

CS-TX255D単2.5 5.55 500 90 59 55 2.8 5.35 525 98 63 56 5.2 1,920 5.55 20.0 750 b 20 11 35 3 φ6.35 φ9.52 226 525 751 Ⅱ 6.3 R32 1.10 67514 -100
（110〜830）（105〜1,980）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜3.2）（0.3〜6.5）単2.8 3.10 580 93 59 58 3.6 3.55 705 98 63 59 6.4 2,760 3.55 16.4 750 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ9.52 250 578 828 Ⅱ 6.4 R32 1.18 67514 -200
（110〜830）（105〜3,120）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜3.2）（0.3〜8.8）（CU-TX225D）
壁掛け型（CU-TX255D）

CS-TX285D2（CU-TX285D2）

CS-TX405D2単4.0 5.40 1,010 93 60 61 5.0 5.95 1,170 98 68 63 8.0 3,800 5.95 20.0 1,100 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ9.52 397 1,004 1,401 Ⅳ 5.4 R32 1.20 67514 -200（120〜1,600）（110〜3,990）φ2.0 （2分） （3分）
（0.5〜4.3）（0.4〜10.3）CS-TX565D2単5.6 9.65 1,800 93 65 64 6.7 9.85 1,940 98 68 65 8.0 3,800 9.85 20.0 1,500 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ9.52 636 1,441 2,077 Ⅳ 5.1 R32 1.17 67514 -200（160〜2,390）（150〜4,000）φ2.0 （2分） （3分）
（0.5〜5.7）（0.4〜10.3）CS-TX635D2単6.3 11.1 2,200 99 68 68 7.1 11.7 2,320 99 71 69 8.0 3,800 11.7 20.0 1,800 d 20 11.5 40 3 φ6.35 φ12.7 690 1,693 2,383 Ⅳ 5.0 R32 1.20 67514 -200（160〜2,500）（150〜4,000）φ2.0 （2分） （4分）
（0.5〜6.4）（0.4〜10.3）

CS-K225D単2.2 4.70 425 90 62 58 2.8 6.00 540 90 62 58 4.9 1,850 6.00 20.0 600 b 20 9.0 28.5 3 φ6.35 φ9.52 208 486 694 Ⅱ 6.0 R32 0.74 67515 -100（105〜1,950）（110〜800）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜3.0）（0.3〜6.3）

CS-K255D単2.5 5.55 500 90 63 60 3.2 6.50 640 98 63 58 5.0 1,920 6.50 20.0 750 b 20 9.0 28.5 3 φ6.35 φ9.52 240 562 802 Ⅱ 5.9 R32 0.74 67515 -100
（110〜870）（105〜1,990）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜3.2）（0.3〜6.3）

CS-K285D単2.8 6.40 580 90 63 60 4.0 9.05 890 98 65 58 5.1 1,950 9.05 20.0 750 b 20 9.0 28.5 3 φ6.35 φ9.52 257 626 883 Ⅱ 6.0 R32 0.74 67515 -100
（110〜870）（105〜1,990）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜3.2）（0.3〜6.4）

CS-K285D2単2.8 3.10 580 93 63 60 4.0 4.50 890 98 63 58 6.0 2,450 4.50 14.0 750 d 20 9.0 38.5 3 φ6.35 φ9.52 265 618 883 Ⅱ 6.0 R32 1.06 67515 -200（110〜2,770）（120〜850）φ2.0 （2分） （3分）
（0.5〜3.2）（0.4〜8.3）

CS-K405D2単4.0 6.55 1,220 93 64 61 6.0 8.15 1,600 98 67 63 7.3 3,250 8.15 20.0 1,100 d 20 9.0 38.5 3 φ6.35 φ9.52 480 1,004 1,484 Ⅳ 5.1 R32 1.06 67515 -200（120〜1,810）（110〜3,680）φ2.0 （2分） （3分）
（0.4〜10.1）（0.5〜4.3）

CS-K565D2単5.6 12.2 2,280 93 65 66 6.7 9.85 1,940 98 68 65 7.9 3,800 12.2 20.0 1,500 d 20 9.0 38.5 3 φ6.35 φ9.52 648 1,470 2,118 Ⅳ 5.0 R32 1.06 67515 -200（120〜2,390）（110〜4,000）φ2.0 （2分） （3分）
（0.5〜5.7）（0.4〜10.2）（CU-TX405D2）（CU-TX565D2）（CU-TX635D2）（CU-K225D）（CU-K255D）（CU-K285D）（CU-K285D2）（CU-K405D2）
天井ビルトイン（CU-K565D2）

CS-UB284DC2 17 単（CU-UB284DC2）

CS-UB404DC2（CU-UB404DC2）

CS-UB564DC2（CU-UB564DC2）
床置き型CS-284DUY2（CU-284DUY2）

CS-404DUY2（CU-404DUY2）

CS-564DUY2（CU-564DUY2）6502.8-200（0.7〜3.5） 3.45 （160〜960） 93 54単4.0 6.75 1,260 93 5517 -200（160〜1,450）（0.7〜4.5）単5.6 13.6 2,530 93 6017 -200（0.7〜5.7）（160〜2,550）単2.8 3.30 620 93 5418 -200（160〜1,000）（0.7〜3.7）単4.0 5.65 1,060 93 6118 -200（160〜1,500）（0.7〜4.6）単5.6 11.7 2,190 93 6318 -200（160〜2,410）（0.7〜5.8）4.0 5.00 985 98 58 59 5.6 2,300 5.00 20.0 750 室外 20 11 43 3 φ6.35 φ9.52 278 685 963 Ⅴ 5.5 R32 1.20 67558 （0.7〜7.7）直結（150〜2,600）φ1.6 （2分） （3分）5.6 8.95 1,760 98 59 63 6.2 2,800 8.95 20.0 1,100 室外 20 11 43 3 φ6.35 φ9.52 423 1,061 1,484 Ⅵ 5.1 R32 1.20 67561 （0.7〜8.6）直結（150〜3,170）φ1.6 （2分） （3分）6.7 13.0 2,550 98 61 67 6.8 3,700 13.6 20.0 1,500 室外 20 11 43 3 φ6.35 φ9.52 686 1,668 2,354 Ⅶ 4.5 R32 1.20 67566 （0.7〜8.9）直結（150〜3,960）φ1.6 （2分） （3分）980室外3 φ6.35 φ9.524.058 （0.7〜7.7） 5.00（150〜2,600）98 57 58 5.6 2,300 5.00 20.0 750 直結 20 13.5 43 φ1.6（2分） （3分） 265 648 913 Ⅴ 5.8 R32 1.20 6755.6 8.15 1,600 98 60 63 6.2 2,800 8.15 20.0 1,100 室外 20 13.5 43 3 φ6.35 φ9.52 410 1,018 1,428 Ⅵ 5.3 R32 1.20 67561 （0.7〜8.6）直結（150〜3,170）φ1.6 （2分） （3分）6.7 10.6 2,080 98 62 67 7.0 3,700 11.7 20.0 1,500 室外 20 13.5 43 3 φ6.35 φ9.52 648 1,559 2,207 Ⅶ 4.8 R32 1.20 67566 （0.7〜9.1）直結（150〜3,960）φ1.6 （2分） （3分）4.83い

143.96ろ（CU-TX405D2）（CU-TX565D2）

143.11ろいCS-TX635D2

142.86い

3.54

133.06CS-UX805D2

13

2.81い（CU-UX805D2）

14CS-TX405D2（CU-TX285D2）

い13CS-UX715D2（CU-UX715D2）

CS-TX285D2CS-TX565D2CS-UX635D2（CU-UX635D2）い（CU-TX635D2）

い5.00いCS-K285D

154.83いCS-K285D2

154.83いCS-K405D2153.28はCS-K565D215

2.46は（CU-K225D）（CU-K255D）（CU-K285D）（CU-K285D2）（CU-K405D2）（CU-K565D2）分（CU-UX565D2）

い5.00種区い頁

い3.785.18

15

目載5.0013

15掲13CS-UX565D2（CU-UX405D2）

5.1814（CU-TX255D）

定格冷房エネルギー消費効率︵ 冷房 COP︶壁掛け型CS-UX405D214

CS-TX255D（CU-TX225D）

CS-K255D機

CS-TX225D

壁掛け型いCS-K225D項分

い5.49（CU-UX285D2）

頁

5.62

13

壁掛け型13CS-UX285D2種

区載機CS-UX255D2（CU-UX255D2）

目分

頁種

掲

載

機項

定格冷房
エネルギー消費効率︵ 冷房 COP︶

目

区

掲項

定格冷房
エネルギー消費効率︵ 冷房 COP︶■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分35以上
（推奨50以上）30以上（推奨50以上）

29520以上（推奨50以上） 799100以上110以上

フラップ稼動範囲尺度：f右側スペース300以上200以上

吹出側スペース

299 50以上799

アンカーボルトピッチ570×330

尺度：f45吹出口径（φ551）

31921122-幅13 U穴105 682-φ13穴
570

302105200以上 319 50以上

570849

吹出側スペース699ガス側三方弁φ9.52
フレアーナット付

26 69 62（174）357.6822

サービスポート

12.5

335（360）849右側スペース300以上

アンカーボルトピッチ570×335尺度：f100以上液側二方弁φ6.35
フレアーナット付148209221
249

45342.5ファン径（φ475）
φ40ドレン穴

12.5アース

16945090
据付板

245

66（正面図）179長穴25×11（公団用）長穴１１×２０（公団用）

80液側配管ガス側配管

24（背面図）50本体外形（400）（77）左配管用穴（φ70）（60）（580）ドレンホース長右配管用穴（φ70）
80ドレンホース（接続口φ16.2）798（787.3＊1）＊1：壁設置面の寸法

183（液側）左配管時配管カット位置90

243（ガス側）

排気ホース接続口2０以上（推奨50以上）3０以上（推奨50以上）

50以上

機外長1200

フラップ稼動範囲12

55

101以上

73

295

295

798

239尺度

630（58）68アース69 62

105

299液側二方弁φ6.35
フレアーナット付ガス側三方弁φ9.52
フレアーナット付295707992-φ13穴

312（124）2231

12.5

330（355）サービスポート12.5100以上200以上 299 50以上

230

1251862-巾13 U穴

19942

φ40ドレン穴2998吹出口径（φ483）

吹出側スペース33

ファン径（φ427）
402799右側スペース300以上

アンカーボルトピッチ570×330尺度：f30以上
（推奨50以上）

50以上

780

28520以上（推奨50以上）3339

サービスポート12.5ファン径（φ427）

402

29931

8液側二方弁φ6.35
フレアーナット付ガス側三方弁φ9.52フレアーナット付（58）68アース69 62

1055707992-φ13穴

29（124）22

312

630

199

12.5

230

125186320（345）33吹出口径（φ483）

2-巾13 U穴42

φ40ドレン穴299

吹出側スペース

27412.5200以上 289 50以上（0.5）

105（51）68

570780100以上ガス側三方弁φ9.52
フレアーナット付

330（355）サービスポート12.5右側スペース300以上780

アンカーボルトピッチ570×320100以上

吹出側スペース（105）20.5液側二方弁φ6.35
フレアーナット付

29 69 62291

551

21611017618955

2-巾13 U穴31.5200以上 299 50以上吹出口径（φ487）

φ40ドレン穴289（0.5）

ファン径（φ415）395以上

フラップ稼動範囲尺度：f右側スペース300以上799

アンカーボルトピッチ570×330尺度：fガス3/8''（フレアナット付）205液側1/4''（フレアナット付）750ドレン出口48.5幅木逃げ穴719.5
本体固定用ネジ位置ドレンホース（VP20接続）配管貫通穴

4002656030

320

80.5

230

80.5

16.5
48.5
6876
103

16210070630
本体固定用ネジ位置25以上25以上尺度：f配管貫通穴100以上吹出側スペース200以上 299 50以上

40

121.5138
192配管貫通穴幅木逃げ穴70以上

16.5110121.5

590600740（半埋込部）799

アンカーボルトピッチ570×330右側スペース300以上尺度：f

吹出側スペース200以上 299 50以上100以上799

アンカーボルトピッチ570×330右側スペース300以上尺度：f