SMARTSENSORS™
プラグアンドプレイセンサーでデータセンターを監視
高度な機能をもつLegrand®SmartSensorsは、導入がSMARTSENSORのメリット容易で、ホットスポットの特定やエアフローの管理といった環境監視が可能です。SmartSensorsには、温度、湿度、エアフロー、差圧、漏水、粉塵、粒子、接点閉鎖、近接/動作検出、振動といった様々なモデルがあります。

•

温度、湿度、エアフロー、差圧、漏水、粉塵、近接/動作、振動などを正確に計測•問題が発生する前に、環境内に潜在する脅威に関するアラートをリアルタイムで受信することで、アップタイムの向上と重要なリスクの未然防止を実現•

データセンターの設定温度を適度に上げる判断ができ、冷却コストの節約促進•

ラックに流入・流出するエアフローと気圧を監視し、ホットスポットと気流および周囲空気の浸透を防止•

データーセンター、支所・支店、無人消灯
施設内におけるサービスへ影響を与えるインシデントの発生を24時間366日監視•

拡張可能なセンサー技術により、プラグアンドプレイで簡単に導入可能•

DCIMやその他の監視ツールとシームレスに統合

環境計測ガイドラインに準拠
SmartSensorsは、IT機器に影響を与える重要な環境条件を正確にレポートし、ASHRAEガイドラインの遵守を支援する有益なツールです。SmartSensorsは、重要な環境データの収集を容易にし、収集したデータをLegrandブランドのRaritanおよびServer Technology製電源管理機
器（インテリジェントPDU、コンパクトPDU、スマートラックコントローラー、インラインメーター、ラックトランスファースイッチなど）に搭載されたXerus™テクノロジープラットフォーム経由で一元管理することで、より効率的な管理を実現します。

一般的なデータセンター用センサー
温度
DX2-T1は、ラックの前部または後部に設置して、流入する冷気や排出される熱気を監視し、コンテインメント（冷気/熱気の囲い込み）を最適化します。¹

温度・湿度
DX2-T3H1は、3つのセンサーが含まれたパッケージ製品（1ｘ「温度/湿度」共用センサー、2ｘ「温度」センサー）です。これを使えば、ASHARE2ガイドラインに沿った箇所（クーラー入口下部、中央、および上部）に、簡単に取り付け可能です。

近接/動作
DX2-PIRは、キャビネット周辺の動きを検出します。
Webカメラと併用されることが多いセンサーです。

振動
DX2-VBRは、衝撃や振動を幅広い周波数で検知します。

エアフロー
DX2-AF1は、フリーアクセスの床下や穿孔タイルの真上など、エアフローの循環にかかわる箇所のエアフローを測定します。

粉塵/粒子
DX2-PSは、室内のほこり/粒子の濃度レベルを監視します。

漏水
DX2-WSF漏水センサーは、水の存在を検知します。DX2-WSCロープセンサー
は水の存在を検知するだけでなく、漏水している場所をマーキングします。

接点閉鎖
DX2-CC2は、接続されたサードパーティのドア位置、ドアロック検知器やスイッチの開閉およびオン/オフ状態を検知します。

温度と空気差圧
DX2-T1DP1は、フリーアクセスの上下、またはホットアイルとコールドアイルの空気差圧を測定し、熱リークを防止します。

1 温度・湿度センサーの追加オプションもあります。｜ 2 ASHRAEは、各ITラックの下部付近、中央部、上部付近、およびキャビネット背面の少なくとも一カ所で、IT機器に流入する温度を測定することを推奨しています。

プラグアンドプレイ互換性
SmartSensorsは、インテリジェントなXerus対応電源管理機器に対応しています。それらのコントローラーにあるRJ45センサーポートにプラグアンドプレイで簡単に導入できるように設計されています：•Raritan® PX4３ & PX3 ラックPDU•Server Technology® PRO4X４ & PRO3X ラックPDU•

Raritan SRC スマートラックコントローラー•

Raritan PX3 インラインメーター•

Raritan PX3TS ラックトランスファースイッチ•

Raritan PXO コンパクトPDU
322024日本発売予定

4

Xerus対応電源管理機器のコントローラー上のRJ45センサーポート(コントローラーの設計は、ブランド、モデル、バージョンによって異なります）

要問合せ

RARITAN.COM/JP | SERVERTECH.COM

革新的な機能
SmartSensorsは、大規模データセンター、ラボ、施設、ネットワーク設備、コロケーション、POP（Point of Presence）、エッジ、通信サイトなどの遠隔地のニーズに対応します。

LEDインジケーター
しきい値を超えるとLEDライトで視覚的に確認が可能なため、重要なリスクを防ぎ、現場での応答時間を短縮します。

デュアルRJ45コネクター
デュアルRJ45コネクターは、ラックの配線を変更することなく、センサーパッケージをディジーチェーン接続して運用を容易にし、時間の節約とシングルバス/ストリングテクノロジーメンテナンスコストの削減に寄与します。

様々な種類のSmartSensorsを単一のバス/ストリング構造でカスケード接続することで、包括的な測定と監視を実現します。標準のCat5/6 UTPケーブルを使って、最大32個のセンサー機能、最大12個のセンサーパッケージ*をカスケード接続することで、データセンターの列全体を計測できます。
SmartSensorパッケージは最大30mのケーブル長をサポートしていますが、DX2-PD2C5は最大4mです。
（＊1つのSmartSensorパッケージには複数の機能があります。DX2-T1H1には温度と湿度の2つの機能、DX2-T1DP1は、温度機能と差圧機能など)

精度と信頼性に優れた測定
SmartSensorsは、ライフスパンを延ばし、信頼性を向上させ、効率的に稼働させるために、最新の最先端計測器部品を使用して設計されています。

DCIMモニタリングソフトウェアによる管理
SmartSensorsが収集した環境データは、DCIMやその他のモニタリングソフトウェアに送って一括管理ができます。
これにより、CRAHやCRACの周囲温度を適切に上げたり、ファンの回転数を調整したりすることができ、省エネ効果を高め、冷却システムを最大限に活用することができます。SmartSensorパッケージは、DX2-PD2C5を除き（最大4m）、最大30mのケーブル長をサポートしています。

RARITAN.COM/JP | SERVERTECH.COM3

製品型番

センサー種類説明

DX2-T1

温度

温度センサー x1

DX2-T1H1

温度・湿度

温度/湿度コンボセンサー

DX2-T2H2

温度・湿度

温度/湿度センサー x2のセンサーパッケージ

DX2-T3H1

温度・湿度

DX2-AF1³

エアフロー管理

測定範囲

温度/湿度センサー x1と温度センサー x2のパッケージ

測定精度0°
C ～ 20°
C± 2°
C20°
C ～ 70°C± 1°
C0°C ～ 20°C± 2°
C¹20°
C ～ 70°C± 1°
C¹0% RH ～ 100% RH± 5% /RH²0 ～ 4 m/s

5% FS（3つのハウジングに4つの機能）
エアフローセンサー x1（流量センサー付属）

0°
C ～ 20°C
DX2-T1DP1気圧および温度気圧および温度センサー

± 1°
C20°
C ～ 70°
C+/- 1.5% FS (20°Cで50% RH)-250 ～ 250 Pa
DX2-PS

粉塵/粒子粉塵/粒子センサー+粒子状物質検知付属

DX2-CC2

コンタクトクロージャ―

DX2-D2ドライ接点

DX2-D2C6

ドライ接点/接点

サードパーティセンサー
（煙や音など）の接続と管理のためのコンタクトクロージャーセンサー x2
サードパーティ製デバイスへ無電圧接点（ドライ接点）入力を行うアクチュエーター

DC12V出力対応

DX2-PD2³

ドライ接点± 25 μg/m3 at 0-100 μg/m30-1000 μg/m3

有線ドライ接点 x2、コンタクトクロージャー x5、1個のホール効果スイッチを検出・制御するアクチュエーター
DC12V出力対応ドライ接点センサー x2± 25% at 100-1000 μg/m3

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

DC12V出力対応

DC12V出力対応ドライ接点センサー x2、各々にノーマルオープン（NO）、ドライ接点/接点

ノーマルクローズ（NC）を設定可能な接点センサー x5

DX2-WSF-35-KIT³

漏水フロアウォーター漏水センサー x1、3.5mフロア漏水センサー

N/R

N/R

DX2-WSF-70-KIT³

漏水フロアウォーター漏水センサー x1、7mフロア漏水センサー

N/R

N/R

DX2-WSF-100-KIT³

漏水フロアウォーター漏水センサー x1、10mフロア漏水センサー

N/R

N/R

DX2-WSC-35-KIT³

漏水ロープウォーター漏水センサー x1、3.5mロープ漏水センサー

0 ～ 3.5m± 1m (27°C, 50% RH)

DX2-WSC-70-KIT³

漏水ロープウォーター漏水センサー x1、7mロープ漏水センサー

0 ～ 7.0m± 1m (27°C, 50% RH)

DX2-WSC-100-KIT³

漏水ロープウォーター漏水センサー x1、10mロープ漏水センサー

0 ～ 10.0m± 1m (27°C, 50% RH)

DX2-VBR⁴

振動振動センサー x1

0 ～ 13.85g± 0.1gDX2-PIR

近接/人感、タンパー

赤外線人感ディテクター x1、
近接センサー x1、タンパースイッチ x1

0 ～ 5m

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

DX2-PD2C5

DX2-ENVHUB4

センサーハブDX2-REMHUB4

リモートハブ

環境センサー用 4ポートHUB。
DX2センサーのみ利用可能（他のセンサーは非対応）
ラリタンスマートラックコントローラーSRC-0800/SRC-0803専用環境センサー用 4ポートHUB。RJ45センサーポートの長さを拡張。DX2-DH2C2
コントローラーおよび最大8個のSmartLock™ハンドルもサポート。

¹湿度が 20%–60% RHのとき²温度が 25°
Cのとき³Xerus 4.0.20ファームウェア以降でサポート

⁴Xerus 4.１.0ファームウェア以降でサポート

FS（フルスケール）、g（力）、N/R（非定格）、Pa（パスカル）、RH（相対湿度）、PM（粒子状物質）、μg（マイクログラム）

DX2-T3H1

DX2-AF1

DX2-PS

DX2-D2C6

DX2-WSC-100 Kit

DX2-WSF-35 Kit

DX2-PIR

DX2-ENVHUB4

詳細については、www.raritan.com/jp/SmartSensor をご覧ください。

sales.japan@raritan.com©2024 Legrand. All rights reserved. ルグランのデータ、パワー＆コントロール部門は、Approved Networks、Ortronics、Raritan、Server Technology、Starlineといった業界をリードするブランドによって、データセンター、ビルディングネットワーク、設備インフラ向けの革新的なソリューションを生み出しています。当部門は、より生産的で持続可能な未来のために、ワールドクラスの製品を設計、製造、販売しています。ルグランの技術の卓越した信頼性は、数十年にわたる実証済みの性能と研究開発への献身的な取り組みから生み出されています。V1379

4RARITAN.COM/JP | SERVERTECH.COM