水道技術研究センター様

開発途上国の事例から考える
無収水率の計算と削減対策
2017(平成29)年6月15日
ヨコ ヤマケン横山 健

横浜ウォーター株式会社

はじめに無収水率とは？
浄水場や井戸で製造した浄水をポンプ等で送り出した水道水のうち、水道料金収入に至らなかった水量の比率
各家庭
水道水供給

100
浄水場や井戸水道料金収入に至らなかった水量

70

100-70
この場合の無収水率＝――――×100＝30%
100
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved2

はじめに
世界の無収水率
我が国の無収水率：約10％ (5～20%)
途上国の無収水率：約30％ (15～60％)
途上国の無収水率が高い理由：◆水道メータが未設置のため使用水量が不明◆総配水量を把握できていない◆漏水を修理していない・できない◆違法接続(盗水)や故障メータが多い◆公共水栓(無料)が多い◆無収水削減対策への予算を確保できない◆間欠給水、停電断水からの復旧が拙い
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved3はじめに途上国の給水状況
妻：この10,000円で、リンゴを100個買ってきて夫：リンゴ100個を買いました

家に着いたらリンゴは70個しかありません
妻：で、いくら払ったの？

7,000円？

夫：10,000円払った
妻：えーっ？

なんで？

夫：んー、何処かなぁ？

残りは？
分かんねぇや

Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved4はじめに無収水率とは？
我が国の配水量分析表 (X市：H26年度)
総配水量 [a]+[b1]+[b2][a] 有収水量[1] 水道料金(料金徴収水量、共用栓)[2] 分水量、その他
有効 [b1] 無収水量
水[3] 水道メータ誤差水量量[4] 水道事業用水量[5] その他(違法接続？)
無 [b2] 無効水量
効[6] 漏水量
水[7] 減額調停水量量
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

100.0%[92.2%]
92.2%+0.0%[2.4%]
1.9%
0.5%
0.0%
[5.4%]
5.2%
0.2%
5はじめに無収水率とは？
国際水協会が定義する水収支表 (X市：H26年度)
総配水量 (a)+(b)(a) 有収水量 (Revenue Water)(1) 請求計量給水量 (水道料金、分水量)
認定(2) 請求非計量給水量 (他会計より)給 (b) 無収水量 (Non-Revenue Water : NRW)
水(3) 非請求計量給水量 (減額調停水量)量(4) 非請求非計量給水量 (水道事業用水量)
見掛け損失水量(5) 非認定給水量 (違法接続、不明水)損失(6) 計量誤差 (メータ誤差、誤検針)
水損失水量量(7) 実損失水量 (漏水量)Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

100.0%[92.2%]
92.2%+0.0%[7.8%]
0.2%
0.5%
0.0%
1.9%
5.2%
6

はじめに
無収水率内訳の計算・推定(a) (1/2)有収水量：検針水量の合計(料金計算の元)(b) (3)非請求計量給水量 (減額調停水量)
濁水等の水量：顧客との交渉にて算定
無収 (4)非請求非計量給水量 (水道事業水量)
水
管洗浄：工事担当による水量計算量(5)計量誤差 (メータ誤差、誤検針)
メータ誤差試験：統計的に算定する(6)非認定給水量 (違法接続、不明水)
算定しにくいが、発見履歴から推定する(7)実損失水量 (漏水量)算定できないため、100%から上記を引く
または、夜間最小流量測定から推定
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

7はじめにメータ誤差水量
この水道メータの精度は？
使用水量10m3

無収水率 =
PolyDrum

PolyDrum
200L

使用水量

m30 0 9 8 10L

水量表示
9.8m3

給水量10m3

水道メータ器差試験

901
82
73654
901
82
73 1L
654

9.8 – 10.0 = –2.0%
10.0
流入・排出流量を計測
水量表示
使用水量

水量表示

(フィリピン国カガヤンデオロ市)↑このような試験装置は途上国にはない←左図のような流量試験装置を作ってみよう

Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved8はじめにメータ誤差水量
水道メータ器差曲線
60140

メータ誤差試験方法

350-2%~2% 750

010100-5%~5%-1025流量(L/時)1000

15-20-30①試験流量を4-5点決める②家庭での上記流量の使用比率を調査する（左下に）器差許容範囲
Sample: 6pcs

我が国のメータの誤差試験③各流量で器差試験を行い、誤差を求める④使用比率②と誤差③を掛け、合計し、それをメータ誤差とする⑤メータの使用年数(X)と④(Y)でX-Y分布のグラフにする

メータ誤差(%)

メータ誤差(%)

1015

Sample: 50pcs

101055020-5100流量(L/時)

01000-10-15器差許容範囲-20-30-40

東南アジアでのメータ誤差試験
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

9はじめにメータ誤差水量
全メータ誤差率：-4.6％

使用比率② 試験誤差③ 誤差②×③-9.1%-0.164%560L 0.034

4.5%

0.153%

4140L 0.062

1.9%

0.118%

350L 0.210

0.7%

0.147%

750L 0.676

0.3%
使用4.6年

0.203%

全体

1.000

メータ誤差(%)

20

メータ誤差(%)

25L 0.018

0.457%

Sample: 50pcs-20-40-60-80

242

10-102

46

経過年数

-2

8

1012+5.3pts

-3

00

無収水率
改善
0.7%

36

経過年数

8

不良メータ
5/50=10%1012-4-5-4.6%

不良メータを発見、交換できれば、無収水率は改善する。

-100
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

10はじめに水道メータ誤差試験の流量
25L/h

60L/h

5cm

5cm

10cm
15cm

140L/h350L/h

750L/h

5cm

5cm

5cm

10cm

10cm

10cm

10cm

15cm

15cm

15cm

15cm

メータは小流量では計測しにくい
中流量ではやや多めに計測する
大流量ではほぼ誤差なく計測する
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

11はじめに違法接続の例と対策(1) 路上配管にメータなし(2) バイパス

メータは？
掘削跡

バイパス
配水支管

(3) 半月で反対に、また戻す
 
半月 
半月 

また戻す

(4) メータに細工する
ピンで固定？
ギアやカウンタを固定

対策：路上配管をなくす→埋設管へ不自然な掘削跡をチェックする
違法接続を自慢する者を洗い出す
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

12はじめに違法接続・不良メータへの対策
メータ検針員らの活躍なくしては、対応できない◆大家族の割に使用水量が少ない不良メータの疑い大いにあり、違法接続の疑いも◆水道メータの接続部や上部カバーに異常な傷や補修跡がある
違法接続の疑いあり◆水道料金を支払っていないことを自慢する者がいることを近所の人から聞いた
違法接続の疑いあり
違法接続・不良メータのリスト作成 → 掃討作戦開始
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

13はじめに漏水率の低減に向けて◆管路・施設台帳の整備→アセットでなく、プロパティ・マネジメントを◆老朽管・脆弱管・漏水多発管の管路更新→ルールを定めて、5～20年更新計画を作成→少予算でも、優先順位を決めて管路更新◆漏水を低減させる設計・施工→管防護、土被り、埋戻土(砕石や煉瓦屑を入れない)◆高額な漏水機器は近隣事業体共同で購入→輪番制で使用する→研修も共同で実施し、費用を抑える
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

14はじめに無収水から有収水へ◆不良メータの発見・交換◆違法接続者を新規契約者に◆漏水発見後の迅速な修理フローの構築◆配管口径の増径、土被り・管防護の検討◆給水管接続数の見直し◆適切な管接続・施工による漏水の予防◆昼間・深夜時の適切な給水圧の調整
Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved15

儲け話の連絡先

yokoyama-k@yokohamawater.co.jp
ヨコ ヤマケン横山 健
横浜ウォーター株式会社

Copyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved

＜参考＞スタッブ・アウト
切り株給水方式(Stub-Out)

フィリピン国カガヤンデオロ市
水道区(COWD)給水基準:
1箇所当り水道メータ20個まで82個の水道メータ
どれが、我が家の給水管？

この状態では、水を使いたくても水が出てこない<有収にならない>

1箇所16個までいつでも水を使うことができる<有収になる>

スパゲティ配管20mCopyright © 2017 Yokohama Water Co., Ltd. All Rights Reserved