メインリモコン
太陽熱・排熱利用暖冷房換気給湯システム︵ＯＭＸ︶

取 扱 説 明 書形名OMX-4000X
OMX-4000XK

も

く

じ

ページ

ご使用の前に上手にご使用いただくために.......................................

2

安全上の注意...............................................................................

4

各部のなまえとはたらき
室内ユニット........................................................................

9

室外ユニット........................................................................

9

メインリモコン..................................................................

10

増設リモコン........................................................................

12

運転のしかた

運転前の準備系統について........................................................................

13

系統の設定内容を確認する......................................

14

現在時刻の設定..................................................................

15

空調運転の基本的な使い方

CMR-2650

空調運転...................................................................................

16

空調運転の運転モード切換え................................

17

換気運転（24時間換気）................................................

19

増設リモコンでの運転のしかた..........................

20

こんなこともできます

保証書別添
20887331（K）

21

おでかけキープ運転（ちょっと外出するとき）...

22

おでかけ停止運転（長期間留守にするとき）...

23

入/切タイマー運転..................................................

25

チャイルドロックの設定...........................................

28

非常運転...................................................................................

29

お手入れ・点検
お手入れ・点検の前に.................................................

30

お手入れのしかた.............................................................

31

大雪時の対応........................................................................

33

長期間使用しないときは...........................................

34

点検のおすすめ..................................................................

34

お手入れ・点検の後、ご使用前の確認.........

34

故障かな？と思ったら故障かな？

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、取扱説明書は据付工事説
明書・保証書と共に必ず保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
●保証書は販売店からお受け取りになる際に、必要事項が記入されていることを必ず確認してください。
●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店、または販売元にご連絡ください。
●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

上手に使ってね

このたびはＯＭＸをお買い求めいただきまして、
まことにありがとうございます。

温度リズム運転..................................................................

修理を依頼する前に.......................................................

35

故障・異常が発生したときは................................

37

運転中に誤動作したときは......................................

38

遠隔操作を切断するときは......................................

38

エラーコード一覧.............................................................

39

アフターサービス....................................................................

40

長期使用製品安全表示制度に基づく
本体表示について....................................................................

41

様................................................................................................

43

仕上手にご使用いただくために
ＯＭＸは一年を通じておまかせ運転、省エネで快適な環境をつくります。
※24時間の連続運転をおすすめします。

冬
外気温の低い真冬でも家の中を18℃～
20℃をキープするために、連続運転をおすすめします。
冷え込む早朝だって家族みんなが無理なく起きられます。もちろん夜中にト
イレをがまんすることもなくなります。
昼間はOM集熱で25℃位まで上がります。

夏
真夏の昼間でも家の中は27℃で快適です。
夏は冷房沸上してお湯がたまるのでたっぷりシャワーが使えます。
お出かけ時に「おでかけキープ」ボタンを押して出かければ、冷房を控えめにキープするからペットを家に残していても安心。

春秋
梅雨や秋雨などジメッとした時にも家の中はしっかり空調。
OM集熱や放射冷却を上手につかって室温をキープしながら換気もしているから省エネで窓を閉めていると、こも2

りがちな臭いも気になりません。

上手にご使用いただくために室内温度は適温に
温度調節のおすすめ範囲
冷房･除湿運転 26～28℃
暖房運転
18～21℃

ご使用の前に外気フィルター・内気フィルターは定期的にお手入れを熱の発生や侵入を少なく
冷房運転時はできるだけ熱源になるものを使用しないでください。

運転中は窓やカーテンを閉めて冷房運転時は直射日光が入らないようにしてください。

吸込グリル・吹出グリル
・床吹出口はいつもきれいにおすすめ！（基本的な使い方）

おまかせモード

室外ユニットの吸込口・吹出口
室内の吸込グリル・吹出グリル・
床吹出口をふさがない
ふさがれていると正常な運転ができず、故障や能力低下の原因になることがあります。

こんなこともできます！
16～18ページ

冷房や暖房の運転切換をせずに、年間を通して自動で冷暖房と換気をする便利な機能です。

温度リズム運転21ページ

1時間毎に室温を設定して運転するモードです。
ＯＭＸは、ご自宅に設置してあるエコナビゲートウェイ（専用通信機器）を経由してＯＭソーラーのサーバーに繋がっています。温度リズム運転を使用するには、エコナビＯＭへのユーザー登録が必要です。

おでかけキープ運転

22ページ

不在時（おでかけキープ運転動作時）に、設定室温を控えめにする機能です。例えば、冷房時には設定室温を3度上げて、冷房運転を控えます。

おでかけ停止運転

23・24ページ

不在が長期になる場合に、冷暖房機能を停止させ換気運転のみとし、帰宅時間に合わせて冷暖房機能の開始を設定できる
機能です。

3

安全上の注意●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●ここに示した事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。
いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
●絵表示について次のような意味があります。

止

濡れ手禁止

指示

禁

一般的な禁止必ず行うことアースを接続すること

分解禁止
ページ

は参考になるページです。

次のような場所に設置されていないことを確認してください
室外
室内
ユニット ユニット リモコン

認

内

容

○

●隣家などに近い場所（騒音苦情の原因）●塩害の起きやすい場所（腐食の原因）●温泉地などで硫化ガスにさらされる場所（腐食・故障の原因）●アンモニアにさらされる場所（腐食・故障の原因）●積雪により室外ユニットがふさがれてしまう場所（能力不足・故障の原因）●吹出口付近に障害物がある場所（能力低下・騒音苦情の原因）●水蒸気や油が飛び散ったり、油煙がたちこめたりする場所（プラスチックの変質
破損の原因）●強風があたる場所（能力不足の原因）●風通しが悪く、ほこりが多い場所（能力不足の原因）●可燃性ガスの漏れるおそれがある場所（火災の原因）●ドレン排水がつまりやすい場所（故障の原因）○○●ユニットの重量に耐えられない場所（けがの原因）●振動・騒音が増大する場所（騒音苦情の原因）●近くに高温になるものがある場所（能力不足・故障の原因）●工業用ミシンなど高周波ノイズを発生する機器がある場所（誤動作・故障の原因）●吹出口からの風が動植物にあたる場所（動植物への悪影響）●水平でない場所（家財などを濡らす原因）●サービスや修理などができるスペースがない場所○●ドレン排水が容易にできない場所（運転が停止する原因）

○

4

確

○

●無線機・蛍光灯・テレビ・ラジオが１ m以内、テレビのアンテナが3m以内の場
所（映像の乱れ・雑音の原因）○●操作しにくい場所  ●ストーブなどに近い場所●幼児の手が届く場所   ●表示が見えにくい場所●蒸気・水滴・水しぶきなどがかかる場所●ガステーブル・コンロなどの燃焼器具の上部●直射日光があたる場所●湿気の多い場所

安全上の注意●据付けはお買い求めの販売店または専門業者に依頼する
お客様ご自身で据付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れ・ガス漏れ・ユニットの落下の原因になります。
●電源は必ず専用の電源を使用する
専用以外の電源を使用すると、火災や発熱の原因になります。

ご使用の前に据付け時●分電盤に漏電遮断器を取付ける
分電盤に漏電遮断器の取付けが必要です。取付けられていないと感電する原因になります。
●指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない
機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。
●アース工事をする
アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アース工事が不完全な場合は感電する原因になります。

移設・修理時●移設・修理はお買い求めの販売店に依頼する
お客様ご自身で移設・修理をされ不備があると、火災・感電・けが・水漏れの原因になります。

使用時●長時間、風を肌にあてない（低温やけど・体調不良・健康障害の原因）●室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを切って運転を停止させない（火災・感電の原因）●室外ユニットに指や棒などを入れない（けがの原因）
ユニット内部でファンが高速回転しています。

切●自分で分解・改造をしない（火災・感電・けが・水漏れの原因）●冷えない、暖まらない場合はお買い求めの販売店に相談する
冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられますので、お買い求めの販売店にご連絡ください。冷媒の追加を伴う修理を行った場合は、漏れ箇所の修理をお買い求めの販売店に確認してください。
このシステムに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

5

安全上の注意使用時●異常時はリモコンのＯＭ入/切スイッチを押して「切」にし、換気入/切スイッチを約3秒間押して「切」にします。その後、室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にする（火災・感電の原因）
・室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーがたびたび落ちる。

・運転中にこげくさい臭いがする。
・異常な音や振動がする。
・室内ユニットから水が漏れる。
・架台や吊り下げなどの取付け部品が腐食していたり、取付けが緩んでいたりする。
・配管接続部から水が漏れる。
・その他の異常や故障がある。
このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を停止して室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にし、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
●電源は専用回路を使用する
専用以外の電源を使用すると火災・発熱・故障の原因になります。

据付け時●油煙の多い場所、油成分が浮遊している場所、可燃性ガス・腐食性ガス・金属製のほこりがある場所には設置しない
万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると火災・故障・腐食の原因になることがあります。
●動植物へ風があたる場所に設置しない（動植物への悪影響）●ドレン排水について
確実に排水されることを確認してください。不確実な場合は室内に漏水し、家財などを濡らす原因になることがあります。
●純正部品を使用する
当社純正部品を使用しないと事故の原因になることがあります。

使用時●家庭用以外の使用禁止（事故の原因）
この機器は一般家庭で使用するために製造されたものです。
●他の目的に使用しない（品質低下の原因）
食品・精密機器・美術品の保存や動植物の生育など特殊な用途には使用しないでください。
●据付台の確認（けがの原因）
傷んだ状態で放置すると室外ユニットの落下につながります。
●ライターやスプレーなどを置かない
室外ユニットの吹出口や室内の吹出グリルから1m以内に置かないでください。
火災や爆発の原因になることがあります。

6

安全上の注意●風があたる場所に燃焼器具を置かない（燃焼器具の不完全燃焼の原因）

ご使用の前に使用時●室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない（けがの原因）●金属部に触らない
室外ユニットの側面や裏面のアルミ部分に触らないでください。けがの原因になることが
あります。
●「冷房」
「除湿」中は、窓やドアを開けた状態で長時間運転しない
吹出グリルに露がつき水滴が落ちて、家財を濡らすことがあります。
●運転中に床面などにワックスを塗布しない
室内ユニット内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因になることがあります。
ワックスを塗布後は、充分に換気を行ってから運転してください。
●乳幼児にリモコンで遊ばせない
誤った操作による体調悪化や健康障害の原因になることがあります。
●濡れた手でリモコンを操作しない（感電・故障の原因）●ときどき換気する（酸欠事故の原因）
燃焼器具などをいっしょに使用する場合は、こまめに換気してください。

●吸込グリルと吹出グリル・床吹出口に注意（けが・故障の原因）
家具などでふさいだり、ものや水などを入れないでください。
また、長時間乗らないでください。
●落雷のおそれがあるときの処置（火災・感電・故障の原因）
雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがあります。
雷が発生したときはリモコンのＯＭ入/切スイッチを押して「切」にし、換気入/切スイッチ
を約3秒間押して「切」にします。その後、すみやかに室内ユニット・貯湯ユニット専用ブ
レーカーを「切」にしてください。
●室外ユニットの周囲に落ち葉がたまらないようにする
落ち葉があると、小動物が侵入して、内部の電気部品に触れ、発煙・発火・故障の原因になることがあります。

7

安全上の注意

使用時●室外ユニットの下や近くに他の電気製品を置かない（感電・故障の原因）
電気製品や濡れて困るものを下に置かないでください。室外ユニットから水滴が滴下することがあります。
●長期間使用しないときは…（火災の原因）
リモコンのＯＭ入/切スイッチを押して「切」にし、換気入/切スイッチを約3秒間押して「切」にします。その後、室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしてください。
●掃除をするときは…（感電・けがの原因）
内部でファンが高速回転していますので、リモコンのＯＭ入/切スイッチを約3秒間押して「切」にします。その後、室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしてください。

お願い
リモコンの注意●操作が終わったらふたを閉じる
けがや破損の原因になることがあります。
●分解したり乱暴に扱ったりしない●掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナーを使用しない
印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因になることがあります。
●テレビやラジオなどを近くに置かない
映像の乱れや雑音を防止するために、電波を使用している機器は室内ユニットや室外ユニットから離れた場所に設定してください。

8

各部のなまえとはたらき
室内ユニット（OMAH-4000X）
内気フィルター（筒型フィルター）

排気（排気ダクトへ）
屋根排気（屋根排気ダクトへ）取入（集熱ダクトへ）

ご使用の前に給気（給気ダクトへ）熱交換器ユニット
室内ファンユニット
排気ファンユニット

外気フィルターＣ
Ｂ

形名記載位置

Ａ
冷暖房

ドレン管

暖房
（立ち下がりダクトへ）

冷媒
冷暖房

室外ユニット（OMHP-4000X/OMHP-4000XK※1）
吸込口
左側面と後面にあります。

形名記載位置

アース端子
吹出口
冷房時は温風、暖房時は冷風が出ます。

基板ケースカバー

配管カバー

排水口
底面にあります。
暖房時や貯湯時は水が出ます。

※1. 凍結予防ヒーター付き

9

各部のなまえとはたらき

メインリモコン（CMR-2650）
ＯＭ入/切 スイッチ

運転するときに押します。
ＯＭ入/切スイッチを｢入｣にしないと系統運転スイッチの操作および増設リモコンの運転入/切ができません。

系統運転スイッチ

換気入/切 スイッチ

系統ごとの運転を入/切するときに押します。

1種換気(給排気運転)をします。

系統運転ランプ
緑点灯：通常運転時
橙点灯：おでかけキープ運転時

換気ランプ
青点灯：給排気運転時
19 ページ

運転切換スイッチ

全系統の運転モードをおまかせ・暖房・冷房・除湿・送風に切換えます。

17 ページ【遠隔操作入切設定（初期設定）】

ＯＭ入/切スイッチを｢切｣にし、換気入/切スイッチを約3秒間押し｢切｣にします。その後で約5秒間押すと遠隔操作
入切設定になります。
38 ページシステム運転ランプ
緑点灯：システム
運転時
緑点滅：エラー時
フィルタ/タイマーランプ
橙点灯：タイマー
セット時
橙点滅：フィルター
清掃時

風量スイッチ

18 ページ
風量を設定します。

表示部

系統表示切換

運転状態を表示します｡ 11 ページ

スイッチ

14 ページ
表示する系統の画面(表示部)を切換えます。

温度リズム

スイッチ

21 ページ

室温の設定温度を時間ごとに異なる温度に切換えます。

温度/設定 スイッチ
18 ページ

外気フィルタスイッチ

外気フィルタランプ
橙点滅：外気フィルター清掃時

31 ページ

外気フィルタタイマーのリセットをします。

内気フィルタスイッチ

内気フィルタランプ
橙点滅：内気フィルター清掃時

31 ページ

内気フィルタタイマーのリセットをします。

「設定温度」の変更や「おでかけ停止」「入/切タイマー」「時刻」を設定する
ときに押します。

時刻合せスイッチ

15 ページ

時刻を設定するときに押します。

確定スイッチ

約3秒間押すとチャイル
ドロックの設定や解除をします。
28 ページ

設定内容を確定するときに押します。

おでかけ停止 スイッチ

入/切タイマー スイッチ

おでかけ停止ランプ
緑点灯：おでかけ停止運転時

23・24 ページ
空調運転が停止し換気運転のみとなります。

おでかけキープスイッチ

22 ページ

運転している系統が一斉におでかけキープ運
転になります。

10

入/切タイマーランプ
緑点灯：入/切タイマーセット時

25～27 ページ

運転している系統が一斉に入/切タイマー運転になります。

各部のなまえとはたらき

HEMS表示38 ページ

温度リズム表示 21 ページ

チャイルドロック表示

系統表示 14 ページ

28 ページ

ご使用の前に表示部

空調運転モード表示 17 ページ
非常運転
29 ページ

風量表示 18 ページ

運転表示

設定温度 18 ページ

風の吹出す
方向を表示
します。

現在時刻表示 15 ページ
表示は説明のためのもので、実際とは異なります。

おでかけキープ 22 ページ
警報表示 37 ページ
おでかけ停止 23･24 ページ
運転表示
入/切タイマー表示 25～27 ページ●運転表示
集熱部から吸込みます
集熱部へ排出します
室内から
吸込みます
外気から
吸込みます
室内へ直接
吹出します

外気へ
排出します
冷房沸き上げします
通常沸き上げします

床下を通じて室内へ吹出します

お知らせ●何も操作しない状態が約5分間続くと表示部のバックライトが消灯します。
●設定時以外はふたを閉じてください。開いたままにするとけがや破損の原因になることがあります。
●時刻合わせスイッチの上にある凹部に触らないでください。故障の原因になることがあります。
●メインリモコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

11

各部のなまえとはたらき

増設リモコン（別売部品・CMR-2813S）

タイマーランプ
橙点灯：入/切タイマー
セット時
タイマーのセットはメインリモコンで行います。増設リモコンではできません。

表示部

空調運転モードランプ
左から暖房ランプ(緑点灯：暖房運転中)
冷房ランプ(緑点灯：冷房運転中)
除湿ランプ(緑点灯：除湿運転中)
左から
送風ランプ
(緑点灯：送風運転中)
おまかせランプ(緑点灯：おまかせ運転中)

設定スイッチ
風量を設定するときに押します。

系統運転入/切スイッチ
運転ランプ
緑点灯：通常運転時
橙点灯：おでかけキープ運転時設定された系統の運転を入/切できます。

表示は説明のためのもので、実際とは異なります。

お知らせ●増設リモコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

12

メインリモコンのＯＭ入/切スイッチを｢入｣にしないと増設リモコンの運転入/切はできません。

運転前の準備系統について例
室内ユニット系統C(子供部屋 )

系統A
メイン
リモコン

(LDK)

運転のしかた

増設
リモコン

系統B
(床下 )

系統
●分岐した吹出し先のことをいい、系統A・B・Cと3つあります。床下は系統Bとなります。
●床下以外の系統ごとに増設リモコンが設置できます。
●メインリモコンからはすべての系統（床下を含む）、増設リモコンからは設置された系統の風量の設
定変更と運転・停止ができます。

お知らせ●系統ごとに違う運転モードに設定することはできません。 17ページ

13

運転前の準備

系統の設定内容を確認する
リモコン1台ですべての系統の運転・停止やタイマーの設定・変更ができます。

1を押して設定を確認したい系統を選択する
1

押すごとに以下の順に切換わります。
（系統が複数ある場合）

B → C → A
ふたを閉じて再び開けると、B から始まります。
例 系統Bの表示内容の説明
ＯＭ入/切スイッチ：切
換気入/切スイッチ：切ＯＭ入/切スイッチ：入
換気入/切スイッチ：入系統Bの系統運転スイッチ：切システム運転ランプ：消灯

システム運転ランプ：点灯
系統Bの系統運転ランプ：消灯

すべての系統が運転停止中

系統Bは運転停止中
系統運転ランプが点灯しているほかの系統で暖房運転中

稼働後に切にした場合は保護動作で動くときがあります。

ＯＭ入/切スイッチ：入
換気入/切スイッチ：入系統Bの系統運転スイッチ：入ＯＭ入/切スイッチ：入
換気入/切スイッチ：入系統Bの系統運転スイッチ：入システム運転ランプ：点灯
系統Bの系統運転ランプ：緑点灯

システム運転ランプ：点灯
系統Bの系統運転ランプ：橙点灯

ＯＭ入/切スイッチ
システム運転ランプ

空調運転をする
換気運転をする
系統Bは暖房運転中（通常運転）

14

系統Bは暖房運転中（おでかけキープ運転）

系統運転ランプが点灯しているほかの系統でも暖房運転中

系統運転スイッチ
系統運転ランプ



換気入/切
スイッチ

16～18ページ

 19ページ

タイマーをセットする
  25～27ページ

運転前の準備

現在時刻の設定

13

2運転のしかた15：00に合わせる場合

1

を押す

2

を押して時刻を合わせる「現在時刻」が点滅します。
お買い求め時は13：00になっています。

1回押すと1分、押し続けると10分単位で早送りになります。
時計は24時間表示です。

3を押す

確定スイッチを押すことで確認音が「ピピッ」と鳴り、現在時刻の設定を確定できます。

お知らせ●現在時刻を設定した後は、停止中でも現在時刻を表示します。
●設定の途中でふたを閉じた場合や何も操作しない状態が約30秒間続いた場合は、設定内容は確定されず元の表示に戻ります。
●停電したときや、室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしたときは現在時刻が合っていることを確認してください。
●HEMS使用時は現在時刻の変更ができません。

15

空調運転の基本的な使い方
空調運転

増設リモコンでの運転のしかたは20ページ

運転開始
ＯＭ入/切スイッチが「切」になっている（システム運転
ランプが消灯）ときはを押してください。

システム
運転ランプ

1

系統運転ランプが点灯した系統は、前回ＯＭ入/切スイッチ
を「切」にしたときの設定で運転を開始します。

1 運転させたい系統

を押す

系統運転ランプが点灯し、運転を開始します。

お知らせ●「おまかせ」の場合は、系統運転スイッチを押す必要ありません。
系統運転スイッチを押すと拒否音が「ピピピピピッ」と鳴り、受付けができないことをお知らせします。

運転停止
全系統を一斉に停止する

1

1

を押す

システム運転ランプと系統運転ランプが消灯し運転を停止します。
系統を個別に停止する

1 停止したいを押す「おまかせ」以外は、系統運転ランプが消灯し、運転を停止し
ます。

お知らせ
●すべての系統を個別に停止したときファンは停止しますが、ＯＭ入/切スイッ
チは「入」のままです。
（システム運転ランプが点灯）●「おまかせ」の場合は、系統スイッチを押したときに拒否音が「ピピピピピッ」と鳴り、系統を停止することができないことをお知らせします。

161

空調運転の基本的な使い方

空調運転の運転モード切換え●ＯＭ入/切スイッチが「入」のときに変更できます。
（システム運転ランプが点灯）●すべての系統で同じ設定になります。

運転モード切換え（おまかせ・暖房・冷房・除湿・送風）運転

1を押す

押すごとに以下の順に切換わります。

1
運転のしかたおまかせ → 暖房 → 冷房
↓
除湿
↓
送風

お知らせ
●室温や外気温などで空気の流れ方が変わります。空気の流れは、運転表示をご覧ください。 11ページ●お部屋の大きさ・室内外の状況によっては、設定温度にならないことがあります。
「おまかせ」の場合●暖房や冷房の運転切換操作をせずに、年間を通じて自動で冷暖房と換気をします。
●暖房時は、系統B（床下）のみファンが動きます。
●冷房時は、系統A・Cのみファンが動きます。
「暖房」「冷房」の場合●結露防止のため、系統B（床下）の冷房運転はできません。
●冷房運転中は、系統スイッチB（床下）を押すと拒否音が「ピピピピピッ」と鳴り、冷房運転ができないことをお知らせします。
●湿度が高いときに窓やドアを開けたまま長時間冷房運転すると、吹出グリルが結露することがあります。
●暖房運転中、室外ユニットに霜がついた場合は自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は室外ユニットの送風は停止します。
●送風運転では、空調用としての室外ユニットは動きません。
●暖房運転中は沸き上げ運転は行えません。沸き上げが必要な場合は、台所・浴室リモコンの沸き増しボタンを押してください。
操作方法は「台所・浴室リモコン（インターホン付き）取扱説明書」の30ページをご覧ください。
「除湿」の場合●除湿運転は4時間で終了し、「冷房」に切換ります。
●外気温が21℃以下の場合には除湿運転を行わず停止した状態となります。
●外気温が33℃以上の場合には除湿運転を行わず冷房運転を行うことがあります。また、室温がリモコンの設定温度や外気温より高い場合に冷房運転を行うことがあります。

17

空調運転の基本的な使い方

風量変更「おまかせ」以外は、リモコンに表示中の系統が運転しているときに変更できます。 10ページ

1

を押す

1

押すごとに以下の順に切換わります。
自動→弱→中→強お知らせ●系統毎に風量の設定を変更できます。
●変更したい系統の系統運転スイッチが「切」の場合は、「入」にしてください。
●「おまかせ」の場合は、変更できません。
●「送風」の場合は、「自動」は選べません。
風量設定は「中」から始まります。
●「暖房」
「冷房」
「除湿」の場合は、運転モードを切換えると、それぞれで設定した風量から始まります。

設定温度変更設定室温を変更します。 10ページ

1を押す

16～30℃の範囲ですべての系統の温度が変更になります（1℃ごと）。
1回押すと1℃、押し続けると早送りになります。

お知らせ「おまかせ」の場合●暖房運転時の暖房設定温度は、19℃～21℃の範囲となります。
●冷房運転時の冷房設定温度は、26℃～28℃の範囲となります。
「暖房」
「冷房」
「除湿」の場合●メインリモコンに表示中の系統が運転しているときに変更できます。

18

1

空調運転の基本的な使い方

換気運転（24時間換気）
運転開始

1

を押す

増設リモコンでは運転操作できません

1

換気ランプが点灯します。 10ページ

運転停止
を約3秒間押す

換気ランプが消灯します。 10ページ

運転のしかた1

1

お知らせ●ＯＭ入/切スイッチを「切」から「入」にすると、換気ランプが点灯します。
●お手入れのときや非常時を除き、換気入/切スイッチを「切」にしないでください。
●換気運転のみのときは、床下（B系統）に換気空気を流していますので、暖房運転を停止してもしばらくは、温風が出る場合があります。

19

空調運転の基本的な使い方

増設リモコンでの運転のしかた

増設リモコンのスイッチ説明は●増設リモコンで系統運転入/切・風量を変更するには、メインリモコンのＯＭ入/切スイッチを「入」にしておいてください。
●増設リモコンで設定・変更した内容は、メインリモコンに反映されます。
●空調運転は増設リモコンの運転モードランプの点灯（下図 A ）で確認してください。

12ページ

運転開始

1

を押す

増設リモコンの系統入/切スイッチを「入」にすると、運転ランプ・設定されている運転モードラ
ンプ・設定風量（イラストは自動で「A」）が点灯し
ます。

1

運転停止

1

A

運転ランプ・運転モードランプ・設定風量を押す 表示が消灯します。

風量変更

1

･

を押して風量を調節する

押すごとに以下の順に切換わります。
A（自動） 1（弱） 2（中） 3（強）

お知らせ●「おまかせ」の場合は、風量設定の変更ができません。

20

1

こんなこともできます
温度リズム運転●ＯＭＸは、ご自宅に設置してあるエコナビゲートウェイ（専用通信機器）を経由して、ＯＭソーラーのサーバーに繋げて使用します。
●温度リズムとは、エコナビＯＭリモコンで、1時間毎にお好みの温度設定に変更できるモードです。
●エコナビＯＭリモコンを操作するためには、ユーザー登録が必要です。
登録方法は「ＯＭライフスタートガイド」をご確認ください。

1

セット（空調運転中に行います）

1を押す「温度リズム」が点灯します。
※「温度リズム」が点灯していても、手順2以降の操作をしないと、設定は完了しません。

2 パソコンやスマホでエコナビＯＭリモコンにアクセスする
上手に使ってね

エコナビＯＭリモコンとはパソコンやスマホを使って遠隔操作をするものです。

3 エコナビＯＭリモコンで室温パターンを設定する

ＯＭＸ用の「エコナビＯＭリモコン取扱説明書」を見ながら設定します。
エコナビＯＭリモコンで設定したお好みの室温パターンが、
エコナビゲートウェイ（専用通信機器）と繋がります。

お好みの室温パターン

℃ 35
30

夏の外気温

快適温度帯

20

室温

10
0

冬の外気温

0

6

12

18

24

H

お知らせ
●「おまかせ」「除湿」「送風」の場合は、温度リズム運転は使えません。
●運転モードが「おまかせ」「除湿」「送風」の場合は、拒否音が「ピピピピピッ」と鳴り、セットができないことをお知らせします。
●時間毎に設定した温度がメインリモコンに表示されます。

解除

1

を押す

「温度リズム」が消灯します。
温度リズム運転前の設定で運転します。

21

こんなこともできます

おでかけキープ運転（ちょっと外出するとき） 増設リモコンではできません●空調運転中のすべての系統をおでかけキープ運転にします。

セット（空調運転中に行います）

1を押す

系統運転ランプが緑から橙にかわり、「おでかけ」
・「キープ」が点灯します。

1

解除

1

を押す

系統運転ランプが橙から緑にかわり、「おでかけ」
・「キープ」
が消灯します。
おでかけキープ運転前の設定で運転します。

お知らせ●おでかけキープ運転中にＯＭ入/切スイッチで運転を停止したとき、次回、ＯＭ入/切スイッチを押すとおでかけキープ運転
を開始します。
●不在時（おでかけキープ運転動作時）に、設定温度をひかえめにする機能です。
運転
おでかけ運転時の設定
右の表のように通常運転の温度や湿度をひかえめな設定にします。
モード（お買い求め時の設定）
暖房22

通常運転の設定温度−5℃

冷房

通常運転の設定温度＋3℃

除湿

通常運転の設定湿度＋10％

こんなこともできます

おでかけ停止運転（長期間留守にするとき）●「おでかけ停止運転」をセットすると、設定した日数は空調運転を停止して換気運転のみとなり、設定した日数が終了すると自動的におでかけ停止運転セット前の設定（おまかせ・暖房・冷房・除湿運転のいずれか）を開始します。

セット（空調運転中に行います）

1を押す「おでかけ」
・「停止」
・「停止日数」および、おでか
け停止ランプが点灯します。

解除

1

1

を押す
上手に使ってね「おでかけ」
・「停止」
・「停止日数」および、おでか
け停止ランプが消灯します。
おでかけ停止運転セット前の設定で運転します。

運転モード・風量・温度の変更 17・18ページ
停止日数を変更する
24ページ23こんなこともできます

おでかけ停止運転の設定内容変更●停止したい日数を1日から99日まで変更することができます。
（風量・温度の設定はできません。）

2
1

1

を約3秒間押す

2

を押す

3

おでかけ停止運転の停止日数を設定します。
「おでかけ」「停止」「日数」が点滅、「停止日数」と「日」が点灯します。

停止日数は、1回押すと1日、押し続けると早送りになります。

3

を2度押す

確定スイッチを押すことで、選択した停止日数を確定できます。
もう一度確定スイッチを押すことで、通常画面に戻ります。

お知らせ●設定変更中に何も操作しない状態が約30秒間続くと確認音が「ピピッ」と鳴り、変更内容は確定されず元の表示に戻ります。
また、ふたを閉じても元の状態に戻ります。この場合も変更内容は確定されません。
●操作3のときに確定スイッチを1度押した状態で温度/設定スイッチを押すと、停止日数の数字が変更できます。日数を確定させる場合は、2度確定を押してください。

24

こんなこともできます

入/切タイマー運転●空調運転中に入/切タイマースイッチを押すことで、あらかじめ設定された1日の中で2通りの時間
帯で空調運転を行うことができます。おめざめ前やご帰宅時、おやすみになるときに合わせてご利用ください。
●お買い求め時の設定時刻 「入1」 5:00 ―「切1」 8:00
「入2」18:00 ―「切2」22:00※5時から8時および、18時から22時の時間帯で空調運転を行います。

入/切タイマー運転の時刻設定●1日の中で、2通りの入り時刻・切り時刻を設定します。
●入/切タイマーをセットしていないことを確認してください。
●2通りの設定が必要ない場合は、同じ時刻で設定してください。
数値を入力しないとタイマー機能は作動しません。

25
14 36

を約3秒間押す

2

を押して時刻を設定する「入」「1」と設定時刻が点滅します。
1通り目の入り時刻を設定します。

上手に使ってね

1

1分単位の設定で、00：00～23：59まで設定できます。
1回押すと1分、押し続けると10分単位で早送りになります。

3

を押す

「入」
「1」と設定した時刻が点滅から点灯に変わります。

25

こんなこともできます

4

を押す

5

を押して時刻を設定する「切」「1」と設定時刻が点滅し、1通り目の切り時刻を設定します。

1分単位の設定で、00：00〜23：59まで設定できます。
1回押すと1分、押し続けると10分単位で早送りになります。

6

を押す

「切」
「1」および設定した時刻が点滅から点灯に変わります。

「2」、
「切」
「2」を設定する
7 「入」2通り目の入り時刻・切り時刻を設定します。
もう1度、手順2～6までのステップに従って操作します。

8を押す

もう一度確定スイッチを押すか、入/切タイマースイッチを押すと、入/切タイマー運転の時刻設
定前の画面に戻ります。

お知らせ●ＯＭ入/切スイッチの「入」「切」に関係なく設定できます。
●入/切タイマー運転中は設定できません。
●1日の時間の中で、入り時刻1、切り時刻1、入り時刻2、切り時刻2の順に設定してください。順に設定しないと、2通りの時間帯になりません。
●設定変更中に何も操作しない状態が約30秒間続くと確認音が「ピピッ」と鳴り、変更内容は確定されず元の表示に戻ります。
また、ふたを閉じても元の状態に戻ります。この場合も変更内容は確定されません。
●現在時刻の設定をしていなくても設定できます。

26

こんなこともできます

入/切タイマー運転のセット（空調運転中に行います）

1を押す「タイマー」
・「入」・「切」および、タイマーランプ、入/切
タイマーランプが点灯します。

1

入/切タイマー運転の解除

1を押す「タイマー」
・「入」・「切」および、タイマーランプ、入/切タイ
マーランプが消灯します。

お知らせ●系統ごとの入/切タイマー運転はできません。
●停止している系統の入/切タイマー運転はできません。
●切時間帯は系統ランプが消灯します。
●停電した場合は、入/切タイマー運転は解除される場合があります。
●現在時刻を設定していない場合は、入/切タイマースイッチを押すと拒否音が「ピピピピピッ」と鳴り、セットできないことをお知らせします。現在時刻を設定してください。 15ページ

上手に使ってね127

こんなこともできますチャイルドロックの設定●チャイルドロックを設定することによって、お子様のいたず
らによる操作を防止します。

1

チャイルドロックの設定

1を約3秒間押す「ピピッ」とブザーが鳴って、が表示されます。

チャイルドロックの解除

1を約3秒間押す「ピピッ」とブザーが鳴って、が消灯します。

お知らせ●停止中にチャイルドロックを設定すると、すべての操作ができなくなります。
チャイルドロックを解除してから操作してください。
●運転中にチャイルドロックを設定すると、ＯＭ入/切スイッチで運転を停止できます。
操作ができない場合にはブザーが鳴ります。
●停電するとチャイルドロックは解除されます。

28

こんなこともできます

非常運転●停電出力200V用の蓄電池が備えつけられている場合は、災害などでの停電時に集熱取入運転を行い、室温の低下を軽減し
ます。

13

2

非常運転のセット

1を押して電源を切る
を約3秒間押して換気を切る

3を約3秒間押す「非常運転」を表示し、非常運転を開始します。

上手に使ってね2

非常運転の解除

1を押す「非常運転」が消灯します。

お知らせ●系統B（床下）のみの運転です。
●室温が高くなりすぎないように停止する場合があります。
●室外ユニットは動きません。
●停電時における蓄電池とＯＭＸの電気の接続については、お買い求めの販売店にご確認ください。

29

お手入れ・点検
お手入れ・点検の前に●内部でファンが高速回転していますので、停止するためにはＯＭ入/切スイッチを押して「切」にし、換気入/切スイッチを約3秒間押して「切」にします。
その後、室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしてください。

1 ＯＭ入/切スイッチを押して「切」にし、換気入/切スイッチ
を約3秒間押して「切」にする

2 室内ユニット・貯湯ユニット
専用ブレーカーを「切」にする

3 次のものは使用しない●ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・殺虫剤など
塗装のはがれ、傷の原因となります。

ガ
ソ
リ
ン

30

ベ
ン
ジ
ン

シ
ン
ナ
ー

み
が
き
粉

殺
虫
剤

専用ブレーカー(室内ユニット･貯湯ユニット)●40℃以上のお湯
変色・変形の原因となります。

お手入れ・点検

お手入れのしかた●機器に直接水をかけて掃除をしないでください。感電する原因になることがあります。
●室外ユニットのアルミフィンに触らないでください。けがの原因になることがあります。
●吸込グリルや吹出グリルにものや水などを入れないでください。故障・能力低下の原因になることがあります。
●お手入れや点検は、必ず室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしてから行ってください。
●お手入れのときは、不安定な台の上に乗らないでください。落下や転倒をしてけがの原因になることがあります。
●異常があるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

室内ユニット●外気フィルター
外気フィルターケースの扉のレバーを引いて開きます。
水洗い後は、充分水気を取ってから、取付けてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤をお使いください。
●内気フィルター（筒形フィルター）
水洗い後は、充分水気を取ってから、取付けてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤をお使いください。

1 2

上手に使ってね

フィルタ/タイマーランプ・外気フィルタランプ・内気フィルタランプが点滅したら 10ページ 、室内ユニットに設置されている外気フィル
ター・内気フィルター（筒形フィルター）を掃除（水洗い）してください。
掃除後に外気フィルタスイッチ 1 、または内気フィルタスイッチ 2
が「ピピッ」と鳴るまで、約3秒間押してください。
各ランプが消灯します。

外気フィルターレバー
内気フィルター(小)内気フィルター(大)ＣＢ
Ａ●吸込グリル・吹出グリル・床吹出口
吸込グリル・吹出グリル・床吹出口などを掃除してください。
吸込グリル・吹出グリル・床吹出口を取付けないで運転するとほこりなどが内部に入り、汚れや故障の原因になります。必ず取付けてください。

31

お手入れ・点検
室外ユニット 33 ページ
室外ユニット周辺のゴミや落ち葉を掃除してください。
吸込口がつまると能力低下の原因になることがあります。
また落ち葉などがあると、小動物が侵入して発火・発煙・故障の原因になることがあります。

リモコン
水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶきしてください。
ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナ
ーなどは使用しないでください。印刷や塗装のはがれ、傷の原因になることがあります。

室外ユニットの除雪
積雪時には室外ユニットが雪で埋まることがないように除雪を行ってください。

お知らせ●外気フィルタランプが点滅する前にフィルターのお手入れや交換を行った場合も、必ず外気フィルタスイッチの確認音が「ピピッ」と鳴るまで押してください。
確認音が鳴るまで押さないと、お手入れ後すぐに外気フィルタランプが点滅することがあります。
●内気フィルターも同様です。

32

お手入れ・点検

大雪時の対応●大雪時は室外ユニットのファン（羽根）が雪などで動かなくなり、リモコンに「C3」を表示して、運転を停止することがあります。また、ファンが雪や氷にあたると異音が発生することがあります。この場合は以下の処置を行ってください。

1 「お手入れ・点検の前に」 に従い電源を切る
2 室外ユニットの周囲を除雪する
30 ページ

室外ユニットに付着した雪や氷をスコップなどの除雪用具で無理に取らないでください。けがや機器（アルミフィンなど）破損の原因になります。

図のスペースが確保できるように除雪してください。 後方
15cm以上下方スペースは高置用架台に設置している場合です。
高置用架台に設置していない場合は、室外ユニットの下の雪や氷を取り除いてください。

室外ユニット前方60cm以上高置用架台

左側方
15cm以上下方50cm以上3 室外ユニットと内部のファン周囲の雪や氷を融かす
1.室外ユニットの底板中央部のドレン排水の穴
が雪や氷でふさがれていないことを確認してください。
ふさがれている場合はお湯を少しずつかけて、ドレン排水の穴からお湯が流れることを確認
してください。

背面

左側面

2.室外ユニットの背面や左側面に付着した雪や氷はお湯を少しずつかけて融かしてください。
3.室外ユニット内部に堆積した雪や氷は、吹出背面
口からバケツなどで、お湯を少しずつかけて
融かしてください。
付着した雪や氷
4.再度、ドレン排水の穴からお湯が流れることを確認してください。

上手に使ってね

高温のお湯は使用しないでください。やけどの原因になります。

ドレン排水の穴(底板)

ファン表面や内部に堆積した雪や氷
吹出口

5.室外ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカー
を「入」にしてください。

4を押す
リモコンのＯＭ入/切スイッチを押して、ファンがスムーズに回ることを確認してください。正常に回る場合は､そのまま使用してください。直らない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

33

お手入れ・点検

長期間使用しないときは

1 室内ユニット・貯湯ユニット
専用ブレーカーを「切」にする

2 手入れをする

吸込グリル・吹出グリル・床吹出口・リモコン・フィルターなどを掃除してください。
吸込グリル・吹出グリル・床吹出口・フィルターを取りはずした場合は、元通りに取付けてください。 31ページ

点検のおすすめ
お願い●長年ご使用になりますと、全熱交換器の内部が汚れ、能力低下の原因になることがあります。
10年ごとに全熱交換器の交換をおすすめします。詳しくはお買い求めの販売店にご連絡ください。

お手入れ・点検の後、ご使用前の確認

1 室外ユニットの吸込口・吹出口、室内の吸込グリル・吹出グリル・
床吹出口をふさがない

ふさがれていると正常な運転ができず、故障・能力低下の原因になることがあります。

2 室内ユニット・貯湯ユニット
専用ブレーカーを「入」にする

3 運転を開始する

34

故障かな？と思ったら修理を依頼する前に●次のような場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度確認してください。
下記の処置を行っても直らない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

確認してください

運転しない●運転を停止してすぐに再運転したり、運転モードを変更したりしていませんか。
（ユニットを保護するため、すぐに運転を開始しません。数分間お待ちください。）●リモコンの設定温度は適切ですか。
●室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーが「入」になっていますか。
●停電ではありませんか。

タイマー時刻になっても運転しない●現在時刻は合っていますか。
●次の場合はタイマーが解除されますので、再度タイマーをセットしてください。
・室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にしたとき
・室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーが作動したとき
・停電したとき

運
転
が
止
ま
る

途中で運転が止まる●入/切タイマーをセットしていませんか。 25～27 ページ●電源電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。
数分後に自動的に運転を再開します。
●外気温が低いときに「暖房」をすると霜取り運転のため、「暖房」が停止し、風も止まります。霜取り運転（約5～12分間）が終わると自動的に「暖房」を再開します。

運
転
し
続
け
る

運転を停止しても止まらない

●「冷房」
・「除湿」を行った後に停止した場合は、機器保護のため送風を数十分行ってから停止します。

風が出ない●「暖房」では冷風防止のため、機器が充分暖まるまで風が出ないようになっています。
●外気温が低いときに「暖房」をすると霜取り運転のため、「暖房」が停止し、風も止まります。霜取り運転（約5～12分間）が終わると自動的に「暖房」を再開します。

風が出ない・
出ている●運転モードは適切ですか。
冷やしたいとき：冷房
湿気をとりたいとき：除湿
暖めたいとき
：暖房●風量設定は適切ですか。
弱い風量設定になっていませんか。風量設定を強くしてください。
●設定温度は適切ですか。
冷やしたいとき：設定温度を下げる
暖めたいとき ：設定温度を上げる

風が出ている●室内の吸込グリル・外気フィルター・内気フィルター・吹出グリルにほこりやゴミがつまっていませんか。掃除してください。 31 ページ●室外ユニットの吸込口や吹出口、室内の吸込グリルや吹出グリルをふさいでいませんか。
●外気温が低いと暖房能力が低下しますので、ほかの暖房器具を併用してください。
●外気温が高いと冷房能力が低下することがあります。
●窓やドアが開いていませんか。
●台所やトイレなどの換気扇が回っていませんか。

運
転
し
な
い

冷
え
な
い
・
暖
ま
ら
な
い

故障かな？

こんなときは35

故障かな？と思ったらこんなときはエアコンの運転音が大きい

確認してください●設定温度と室温の差が大きい場合は、早く設定温度に近づけるため、強めの運転になることがあります。

「シュルシュル」「グッググ」●室内ユニット内部で冷媒が流れている音です。
音 という音がす 運転中・運転停止中に●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
る 「カチッ」という音

風
に
つ
い
て

水
・
霧
が
出
る

「シュッ」という音●冷媒の流れが切換わるときの音です。

「ピシッ」という音●温度変化で外装などがわずかに伸び縮みするときの音です。

嫌な臭いがする●室内ユニットに吸着したお部屋の臭いが出てくることがあります。

外気フィルター・内気フィルターのお手入れを行うと改善することがあります。お手入れを行っても改善しない場合は、室内ユニット内部の清掃をお買い求めの販売店にご相談ください。

風量が切換わらない●「暖房」時は冷風防止のため、機器が充分暖まらないと風量が切換わらないことがあります。

運転停止中に風が出る●機器保護のため、運転をすることがあります。

室外ユニットから水や湯気が出る●「暖房」中に室外ユニットから湯気が出るのは、霜取り運転によるものです。

吹出しグリルから霧が出る●「冷房」中に吹出グリルから霧が出ているように見えるのは、お部屋の空
気が冷風で冷やされるためです。

リモコンの操作ができない●チャイルドロックをセットしていませんか。 28ページ

リモコンに何も表示しない
ＯＭ入/切スイッチが「入」にならない●室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーが「切」になっていませんか。
室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「入」にしてください。

ＯＭ入/切スイッチを一度「切」にしてから再度すぐに「入」にしても運転しない●機器を保護するため、数分間は運転しません。

入/切タイマーの設定がリ できないモ
コン 「入/切タイマー」が解除された

36●現在時刻を設定していますか。停電したときや室内ユニット・貯湯ユニ
ット専用ブレーカーを「切」にしたときは、現在時刻が合っていることを確認してください。 15ページ●数分間停電した場合は、「入/切タイマー」が解除されます。

表示画面が消灯している●何も操作しない状態が約5分間続くとバックライトが消灯します。

表示画面の色が変化する●正面以外から見ると表示色が変化して見えることがあります。また表示内容などにより明るさにムラが生じることがあります。

表示画面の切換わりが遅い●気温が下がると表示の切換わりが遅くなることがあります。

系統運転スイッチを押しても運転入/切できない表示
されない系統がある●「おまかせ運転」の場合は系統スイッチで運転の入/切はできません。また「冷房運転」の場合は、系統B（床下）のスイッチは操作できません。
16・17ページ

故障かな？と思ったらこんなときは
運転停止中に室外ユニットのファンが回る
その他

運転中に誤作動する
動かなくなった
リモコン操作を受け付けない

確認してください●運転を停止した直後は製品保護のため、室外ユニットのファンが回ることがあります。
●雷や自動車無線などの影響が考えられます。この場合、室内ユニット・
貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にして約3分以上経過したら、再度室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「入」にして、運転を再開
してください。

故障・異常が発生したときは●不完全な修理は危険です。
絶対にお客様ご自身で修理しないでください。
火災・感電・けが・水漏れの原因になります。

●故障・異常が発生したときはリモコンのシステム運転ランプとエラーコードが点滅し、「警報」が点灯して故障・異常をお知らせします。 39ページ

故障かな？
37

故障かな？と思ったら運転中に誤動作したときは●万一運転中に雷、自動車無線などで誤動作したり、動かなくなったり、リモコン操作を受け付けなくなったりしたときは室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にし、約1分間待って
再度「入」にした後に、リモコンのＯＭ入/切スイッチを押してください。

遠隔操作を切断するときは

2

1

3

●遠隔操作をしたくない場合には、メインリモコンの初期設定の操作を行い、「HEMS」を無効にしてください。

46
5

1
2
3

を約5秒間押す

4を押す

5の「＋」を押すを押して「切」にするを約3秒間押して「切」にする

設定温度が点滅した後、「1」と「on」が点灯します。

「1」が点灯し、「on」が点滅します。

「1」が点灯し、「oFF」が点滅します。

6を押す「1」と「oFF」が、点灯します。

7 ふたを閉じる

ふたを閉じることで、「HEMS」が消灯し、遠隔操作の切断が完了します。

お知らせ
38 ●再度遠隔操作をする場合は、「oFF」を「on」にしてください。

故障かな？と思ったらエラーコード一覧●エラーコードをリモコンの時刻表示部に表示します。
●エラーコードが表示されたときは以下の処置を行ってください。
エラーコード   740   760

750
E8

A1
A2

A4

説

明

リモコン通信異常

確

認・処

置

室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「切」にして1分間以上待ってから、再度室内ユニット・貯湯ユニット専用ブレーカーを「入」にしてください。

吐出管温度過昇保護
過電流保護

A5

圧縮機回転異常F1

高負荷ハイリミット作動

A3

CT断線

C3

AEファン異常U8

HEMSアダプタ通信異常（ネットワーク側）

U9

HEMSアダプタ通信異常（基板側）

吸込グリル・エアフィルター・吹出グリルの掃除をしてください。 31ページ
吸込グリルや吹出グリルがふさがれていないことを確認してください。
その後リセットしてください。
雪で室外ユニットファンが動かないときは、「大雪時の対応」を行ってください。 33 ページ
それ以外は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ネットワーク環境（HUB、ルーターの電源、LANケーブルの差込み）を確認してください。それでも直らない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
お買い求めの販売店にご連絡ください。

リセット（警報解除）方法…メインリモコンのＯＭ入/切スイッチを押して「切」にし、再度ＯＭ入/切スイッチを押して「入」にしてください。換気のみの運転でエラーコードが表示されている場合は、換気入/切スイッチを約3秒間押して「切」にしてから、再度換気入/切スイッチを押して「入」にします。
リセットしても直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
リセットできない警報もあります。

表にないエラーコードを表示したとき●以下の処置を行ってください。
何もしないのにエラーコードが消えた（自動復帰した）

エラーコードを確認する

メインリモコンによるリセットをする

通常通り使用できます

消えない
消えた
室内ユニット専用のブレーカーを
「切」
にした後、
1分以上経過後に
「入」
にする

消えない

再度同じ
エラーコードを表示した
1.室内ユニット・貯湯ユニット専用   ブレーカーを「切」にする
2.お買い求めの販売店に連絡する

故障かな？

消えた

39

アフターサービス
修理を依頼するとき●修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」。 35～37ページ を見て、もう一度確認してください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

1.  システムの形名……室外ユニットの外装に記載されています。

9ページ



OMX-4000X（K）

2.  お買い上げ年月日
3.  故障の状況…………できるだけ詳しく
4.  ご住所、お名前、電話番号
5.  訪問ご希望日

保証・修理について
このシステムには「保証書」がついています●正常な使用状態において故障した場合には、保証書の規定に従って修理いたします。
お買い求めの販売店にご連絡ください。
●保証期間経過後の修理についてはお買い求めの販売店にご相談ください。
修理により性能が維持できる場合はご希望により有料修理いたします。
●修理代金は、①技術料＋②部品代＋③出張料などで構成されています。
①診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。
②修理に使用した部品代です。
③製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

補修用性能部品について
補修用性能部品の保有期間は、この製品の製造打ち切り後10年です●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居または機器を移設するとき●増改築、引越しなどで機器を取はずしたり再設置する場合は、専門の技術が必要になりま
すので、お買い求めの販売店にご相談ください。この場合、取はずし・設置は保証期間内でも費用はかかります。

40

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
本体への表示内容●経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた内容を室内ユニットの形名製番シールに表示しています。 9ページ【製造年】
年【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いい
ただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは●運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
●設計上の標準使用期間は無料保証期間とは異なります。
また、一般的な故障を保証するものでもありません。

故障かな？
41

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について■標準使用条件

JIS C 9921−2  換気扇の設計上の標準使用期間の標準使用条件による。

環境条件

負荷条件
想定時間

電源電圧
電源周波数
温度
湿度
設置条件
1年間の使用時間

製品の定格電圧による50/60Hz
20℃
65％ RH
据付例による設置
定格負荷（換気量）
換気時間  8760時間/年

JIS C 9603  参照
製品の据付工事説明書による製品の取扱説明書による

JIS C 9921−3  ルームエアコンディショナーの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による。

環境条件

負荷条件

電源電圧
周波数
冷房室内温度
冷房室内湿度
冷房室外温度
冷房室外湿度
暖房室内温度
暖房室内湿度
暖房室外温度
暖房室外湿度
設置条件
住宅
部屋の広さ
1年間の使用日数

想定時間

1日の使用時間
1年間の使用時間

製品の定格電圧による50/60Hz
27℃（乾球温度）
47％（湿球温度19℃）
35℃（乾球温度）
40％（湿球温度24℃）
20℃（乾球温度）
59％（湿球温度15℃）
7℃（乾球温度）87％（湿球温度6℃）
製品の据付工事説明書による標準設置
木造平屋、南向き和室、居間
製品能力に見合った広さの部屋（畳数）東京モデル
冷房：6月2日から9月21日までの112日間
暖房：10月28日から4月14日までの169日間
冷房：9時間/日
暖房：7時間/日
冷房：1,008時間/年
暖房：1,183時間/年※設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標
準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

42

仕

様

システム形名OMX-4000XK※1

OMX-4000X

室内ユニットOMAH-4000X

室外ユニットOMHP-4000XK ※ 1

OMHP-4000X
種類
電源

冷房・暖房兼用セパレート形
単相 200V

50/60Hz

定格冷房能力（kW）

4.0

定格冷房消費電力（kW）

1.115

定格暖房標準能力（kW）

4.0

定格暖房標準消費電力（kW）

0.905

全熱交換器定格換気風量（m3/h）

200（機外静圧 30Pa のとき）

温度交換効率（200m /h 時）（％）

夏期

80

冬期

90

全熱交換効率（200m3/h 時）（％）

夏期

75

冬期

85

3

有効換気量率（200m3/h 時）（％）

90 以上

（Pa）
フィルター初期圧力損失（200m3/h 時）

4.3

最大電流（A）

14

電源容量（A）
室内ユニット総質量（kg）

室外ユニット
室内ユニット
室外ユニット2090

外形寸法（高さ×幅×奥行）
（mm）

貯湯配管

冷媒配管

65
589 × 1809 × 830
882 × 850 × 330

往き側（mm）

R1/2（15A）

戻り側（mm）

R1/2（15A）

接続方式

ネジ方式

液側（mm）

Ø6.35（1/4″）

ガス側（mm）
接続方式

Ø12.7（1/2″）
フレアジョイント方式

充てん冷媒量（g）
冷媒制御

1,720（R32）
電動膨張弁（DC 駆動）

空調・排気送風ファン

DC モーター駆動シロッコファン

室内～室外接続電線

3 心（VVF ケーブル Ø2.0mm）

貯湯ユニットOMT-3700AX
設置区分

消費電力

屋外（防雨）／屋内兼用型

タンク容積（L）

370

貯湯タンク材質

特殊ステンレス鋼板

熱交循環ポンプ（W）

4（DC ポンプ）

ふろ循環ポンプ（W）

45（DC ポンプ）

沸き上げポンプ（W）

3（DC ポンプ）

給湯温度

46

給湯側

約 32℃／ 35℃／ 37 ～ 50℃ (1℃刻み ) ／ 55℃／ 60℃

浴そう側

約 35 ～ 48℃ (1℃刻み ) ／ 60℃

沸き上げ温度
最高使用圧力（kPa）
外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm）

夏期，中間期約 60℃

2,130 × 560 × 630

質量（満水時）（kg）

59（429）

安全装置

漏電遮断器

電流ヒューズ※1. 凍結予防ヒーター付き

冬期

190（1.9kgf ／ cm2）

ヒューズ

250V

約 65℃

故障かな？

凍結予防ヒーター（W）

5A

43

おぼえがきお買い上げ日年月

日

販 売 店 名
電話番号
●記入しておくと修理などの依頼のときに便利です。

愛情点検

長年ご使用のＯＭＸの点検を！
こんな症状はありませんか ?
●室内ユニット・貯湯ユニット専用ブ
レーカーがたびたび落ちる。
●運転中にこげくさい臭いがする。
●異常な音や振動がする。
●室内ユニットから水が漏れる。
●架台や吊り下げなどの取付け部品が腐食していたり、取付けが緩んでいたりする。
●配管接続部から水が漏れる。
●その他の異常や故障がある。

販売

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を停止してブレーカを切り、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
補修用性能部品の保有期間は、この製品の製造打ち切り後10年です。

ОМソーラー株式会社〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛町4601
TEL（053）488-1705

お客さまとＯＭソーラーを繋ぐ窓口「OMclass」
へのご登録はこちら

http://omclass.net

0969-200301-1
発行日 2020.3.1