ターコンテス
読本
ほ んと く

そう。
使いこな
もっと、

JCT-3 コンテスター 活用ガイド
BD-AD-01

Copyright © 2013 JIMBO Electric Co., Ltd All Rights Reserved.
̶
www.jimbodenki.co.jp

「コンテスターを買ったけれど、もくじイマイチ使い方がしっくりこない」…そんなお悩みはありませんか。
この読本では、
JCT-3コンテスターをちょっとした工夫でもっと使いこなせるようなアイデアをいくつかご紹介します。

アースターミナルの検査方法の工夫

1

アースターミナル付き接地コンセントの接地点検について

2

医用接地ターミナルの接地点検をするときは3

狭い場所でコンセントの検査をするために4接地方式と接地点検の関係

5

参考 ; 接地方式の種類

6JCT-3コンテスターの地絡試験について

7

参考 ; 地絡試験電流の値と人体への影響について

8

参考 ; 接地抵抗の基準値と測定方法

9

負荷および地絡試験をしてもELCB が動作しないときは…

10

100V 用コンセントに 200V が誤配線された場合について11

IT 系統（非接地系統）の接地方式について12

迅速・確実・コンパクトなJCT-3コンテスターをよろしくお願いします

より一層、お役立てください。

コンテスターくん
ジンボさん…最後にひとつだけ。

この読本内でご紹介したアイデアは、あくまで JCT-3コンテスターをより良くご活用いただくための参考であり、JCT-3コンテスターは、強制事項ではありません。

ストラップの取り付けができます。

取扱説明書の「ご注意とお願い」や基本的な使用手順を逸脱した使い方は、JCT-3コンテスターの故障やお客様ご自身のケガ、ストラップを付けておけば、誤配線の判定漏れの恐れがありますのでお止め下さい。

コンテスターを落として壊したり、床などを傷つけてしまったりする

また、
この読本内でご紹介した他社製のパーツなどは、2012 年 12月末現在の情報に依るものです。

「うっかりミス」を防ぐことができます。

その他、ご不明な点がありましたら、当社営業担当までお問い合わせください。

44444444

愛着カスタマイズは→

あなたのお好きなストラップで、これからもどうぞよろしくお願いします

いかがでしょう？
両肩にストラップの→ 取付口がありますIT 系統（非接地系統）の接地方式についてJCT-3コンテスターをIT 系統の電路で使用するときは…

挙動を示します。

電路から接地に地絡電流が流せないので、JCT-3コンテスターは以下の様な安定した電位を持っておらず、その際において、また、電路が接地に対して接地判定の判断をすることができます。

JCT-3コンテスターは極性判定ができません。

地絡警報装置の動作状況で系統接地はとっていないことから、電路に地絡警報装置がある場合は、電源配線が接地極に直接繋がっておらず、ただし、IT系統は、接地判定もできません。
L1

X; 0〜100 [V]のある値をとる

L1

系統は非接地

100V

L2
安全絶縁
変圧器

地絡警報装置100 [V]

L2（100-X）[V]

安全絶縁
変圧器

保護接地

電気機器の筐体より

X [V]
負荷試験→黄色ランプ点灯確認
地絡試験→地絡警報装置の作動で正常（接地が正しく取られている）

地面ランプでは判定不可

12

アースターミナルの検査方法の工夫

1「接地点検用 電線差込口」を頻繁に使う方へ。

*JCT-3コンテスターの取扱説明書では、都度、交換する様お願いしています。

同じIV 電線を繰返して使用している*と、折れてしまうことがあります。
☞棒状圧着端子を使って、接地点検用の検査コードを準備しましょう。
検査コードがあれば…

2~3[mm]・コンテスターに繋いだままでも折れる心配がありません。
・可撓性が高く、ハンドリングが良いです。

φ1.590°折曲げ

12312[mm]

コードに熱収縮チューブを通し両端をストリップします
ストリップしたコード両端に圧着端子をかしめ、露出充電部を熱収縮チューブで保護します
コンテスターに差込む側の圧着端子をラジオペンチなどで L 字に曲げます
どうでしょう？

2個

裸圧着端子 棒形

500[mm] 程度を1 本

600[V] 電気機器用ビニル絶縁電線

必要な長さ・個数

使用部材

難燃性熱収縮チューブ聴診器
みたい…

参考部品
KIV 0.75[mm2]住友電工 スミチューブ φ325~30[mm] 程度を2 個

ニチフ銅線用 TC1.25-16S・圧着端子は適正工具を使用の上、正しく圧着を行って下さい。
・JCT-3コンテスターの接地点検用電線差込口は、φ1.6 専用（± 0.1）です。

アースターミナル付き接地コンセントの接地点検について「アースターミナル付き接地コンセントはアースターミナル部分も検査が必要？」と疑問の方へ。
☞アースターミナル付き接地コンセントは、製品内部でアースターミナル–接地極間が固定接続されているので、接地極の点検をすることでアースターミナル部分の接地点検は省略できます。
省略可

省略可

省略可

省略可

省略可

JEC-BN-55GE

JEC-BN-55GEF

JEC-BN-5GE

JEC-BN-ITGE

JEC-BN-LIGE（扉付コンセント）
よく見て判断しましょう
気をつけないといけませんね…

省略可

省略可

JW-B-9G9GE

JW-B-9GCE（防雨形屋外コンセント） （防雨形屋外コンセント）
これは省略不可☞ただし、右図の様に JEC-BN-E などのこれは省略不可「独立したアースターミナル」が存在する場合や、器具同士を送り配線で接続している場合は、4444それぞれの接地点検が必要です。
2100V 用コンセントに 200V が誤配線された場合について

11JCT-3コンテスターは、対地電圧 150V 以下の電路に対応しています。
200V が誤配線された場合、JCT-3コンテスターは以下の様な挙動を示します。
単相 3 線式 200V の場合

3 相 3 線式 200V の場合
100V
100V

200V

200V

200V

200V

負荷・地絡試験
操作無効

負荷・地絡試験
操作無効負荷試験でELCBはトリップします→誤配線だとわかります。

明るく点灯

単相 2 線式 200V の場合
100V
100V

200V

200V
負荷・地絡試験
操作無効

200V
負荷・地絡試験
操作無効

負荷・地絡試験でELCBはトリップしません→ELCB単体の（漏電）テストで正しく動作すれば、誤配線だとわかります。

負荷・地絡試験
操作無効負荷および地絡検査をしてもELCB が動作しないときは…

以下の項目を確認し、問題の切り分けとその対応をしましょう。
確認項目

0
1

電路に ELCB がありますか
試験電流切替スイッチを正しく設定していますか

2 高感度形の ELCBを使用していますか
345中性線（N）と接地線（E）の両方に、中性線（N）を誤配線していませんか
設置している ELCB が 、動作不良を起こしていませんか

問題への対応JCT-3コンテスターは、ELCB のある電路専用です。

そういえばELCB がない設備だったよ（住宅以外の電気設備では、ELCB がないことがあります。）

あっはっは設置した ELCB の動作感度電流値に合わせて、JCT-3コンテスターの側面にある試験電流切替スイッチを切り替えてください。
おもに主幹 ELCB は 30[mA]、専用回路の ELCB は 15[mA] 感度のものが一般的です。
JCT-3コンテスターが動作確認できる ELCB は、動作感度電流が 30[mA] または 15[mA] の ELCBです。
動作感度電流 30[mA] を超える ELCB は、JCT-3コンテスターを用いて動作確認をすることはできません。
誤配線により接地線（E）に地絡電流が流れないため、NN

ELCB は動作しません。

×E

×
E

一旦、他の分岐回路のコンセントでお試し下さい。

N誤配線

LL

誤配線

JEC-BN-5GJの例

対象の ELCB に通電して（漏電）テストボタンを押下し、ELCB がトリップしない場合は ELCB が故障している可能性があります。

ELCB がトリップするにもかかわらず、上記 0 〜 4 のどれにも該当しない場合は、上記 0 〜 4 のどれにも該当しないときJCT-3コンテスターに不具合が発生している可能性があります。
お手数おかけ致しますが、当社営業担当までご連絡をお願いします。
10医用接地ターミナルの接地点検をするときは3「医用接地ターミナルがある環境での接地点検** はどのようにしたらいいの」とお悩みの方へ。

**医用コンセントが IT 系統（非接地系統）の場合は、コンテスターで接地点検はできません。
（6 ページ、12 ページを参照）☞養生テープなどでコンテスターの接地ピンを一時的に押さえます。

1

配線接続図（赤色太線部分を点検します）

コンセント側の接地点検を行いますEC

EC

接地センター

接地センター
分岐配線

2H

独立配線

2H

2H

2H

JIS T 1022「病院電気設備の安全基準」によるテープ貼ってみました…なんかウイッグを被っているみたい

1 ページの検査コード→2

養生テープで接地ピンを押さえて、医用接地ターミナルの接地点検を行います（コンテスター本体の接地ピンと検査コードは、同時接続禁止です。
）☞もちろん点検が終わったら、養生テープをはがすのを忘れずに。

狭い場所でコンセントの検査をするために「狭い場所のコンセントを検査したいんだけど、ランプの状態が見えないよ！」とお困りの方へ。
☞手頃な部材で延長プローブを準備しましょう。
（本頁で紹介する延長プローブは電路検査用途のものであり、電気用品安全法上の延長コードセットには該当しないものです。）

12

電線両端をストリップします

ストリップした電線に差込プラグとソケットを結線します

どうでしょう？
う〜む…

使用部材

必要な長さ・個数

参考部品

ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）

500[mm] 程度を1 本

VCT 1.25sq-3C

接地形 2P 15A 125V 差込プラグ

1個

アメリカン電機 7112GN

接地形 2P 15A 125V コードコネクタボディ 1 個

アメリカン電機 7114GR

・差込プラグおよびソケットは、極性を間違えない様に正しく結線を行って下さい。
（間違えてしまうと、全部 NG 判定に…！）

参考 ; 接地抵抗の基準値と測定方法

9確認しましょう。接地抵抗の基準値と測定方法をお忘れなく。
電気設備技術基準により、接地抵抗の基準値は規定されています。
これに基づいて、内線規程では次の表の様に定められています。
接地工事の種類

接地抵抗基準値

接地線の太さA 種接地工事

10 Ω以下φ2.6[mm] 以上の軟銅線

B 種接地工事

C 種接地工事
D 種接地工事

4

変圧器の高圧側または特別高圧側電路の 1 線地絡電流のアンペア数から150を除した値に等しいΩ以下
変圧器の高圧側電路と低圧側電路との混触により低圧側の対地電圧が 150[V] を超えた場合に、2 秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を設けるときは 300を除した値に等しいΩ以下

φ4[mm] 以上の軟銅線

10 Ω以下低圧電路において動作時間 0.5 秒以下の高感度形・高速形 ELCBを施設するときは 500 Ω以下

100 Ω以下

φ1.6[mm] 以上の軟銅線

低圧電路において動作時間 0.5 秒以下の高感度形・高速形 ELCBを施設するときは 500 Ω以下

接地抵抗の測定方法は、2 極法（簡易測定法）、3 極法、電圧比法の 3 つがあります。
3 極法は精度が高い反面、補助電極の確保が困難な場合があるので、これを補完するものとして2 極法と電圧比法があります。
ところで…
JCT-3コンテスターでは、接地経路があれば数 [kΩ] でもランプは点灯します。接地抵抗値を測定するためには、別途測定器が必要です。

参考 ; JCT-3コンテスターの地絡試験電流の値と人体への影響について

JCT-3コンテスターの地絡試験電流で、感電のおそれはありません。
JCT-3コンテスターの地絡試験電流は、（右図内青点部、電流値 ; 30または 15[mA]、電流継続時間 ; 0.3[s]）IEC 479-1 3 章 5 項によれば、

IEC 479-1 人体および家畜への電流の影響 – 一般分野
3 章 15Hz から100Hz の範囲の正弦波交流の影響
5 項 時間 – 電流区域の説明

2

試験電流が接地点検用電線などを通じて、5（AC-2; 通常有害な生理学的影響はない）

10

右図の AC-2 区域に該当します。

万一、人体を通過した場合でも心室細動など人体への影響はなく、安全に使用することができます。

通電時間[s]AC-4.1AC-4.2AC-4.310.5
0.30.2

AC-1

AC-2

AC-3

AC-40.10.05

ちなみに…
JCT-3コンテスターのタッチ板に触れると、

0.02
00.0331520.10.5
10 0.2]
100[V]接続時は0.033[mA（右図内の青色太線部分）、
200[V]接続時は0.066[mA]の検知電流が人体に流れますが、

510203050 200 1000 5000
500 2000 10000
100

通電電流[mA]

5接地方式と接地点検の関係

8感知電流以下なので、電撃は受けません。

「他にもテスターはあるけれど、それぞれ何が違うの？」とお思いの方へ。
☞判定方式や想定する電路など、テスター毎に得失が異なります。
判定方式（N-E間 誤配線判定）

ELCB
トリップ式

対応する
電圧判定接地方式
レンジ判定

TT、TN
IT

想定する電路アースターミナルへの対応
本体のみで対応するコンセント テストリード線 リード線の直読値表示 TT

動作電源

可搬性

到達範囲

主幹 ELCB がある
2P+E、2P
制約 （接地ピンスライド式）
活線電路

現地にて調達任意（プラグ刃収納状態）
付属なし

2P+E

活線電路] 乾電池含む）、
100[mm] 単3形（LR6） 250 [g（
乾電池 2 本212×56×39

変換アダプタ変換アダプタと切替操作が必要

レンジ判定 （明示
主幹 ELCB があるなし） 活線電路

120 [g]、活線より受電（バッテリー不要） 160×45×32

あり

地絡警報装置がある
制約
活線電路
あり

ループ抵抗測定式（ELCB設定が無くても可）（2Pは変換アダプタを装着、本体スイッチ切換で対応）
制約
あり

分岐回路
判別機能付
ELCB
強制トリップ式（約 3,000 回（プラグ刃固定）測定可能）***
制約あり変換アダプタが必要

2P+E、2P交換が必要

ポッキンプラグの 150[mm] 活線より受電 本体 ;（バッテリー不要） 120[g]、ワニ口クリップを160×45×32
使用
分岐回路判別器 ;240[g]、121×174×72（ポッキンプラグ）

***
制約
あり

制約
あり

本体と判別器を組合せて使用☞ JCT-3コンテスター（表内、青枠部）は、*** 変換アダプタ
またはポッキンプラグのリード線が届く

主幹 ELCB のある活線状態の電路にお使いいただけます。 範囲（半径）参考 ; 接地方式の種類知っておくと、ちょっと得するまめ知識をどうぞ。
接地方式（中性線（N）と保護導体（PE）の関係）は、3 方式に大別されます。
系統

結線図

中性線（N）と保護導体（PE）の関係

主な特徴
・日本の接地系統（在来工事規定）が該当

中性線（N）と保護導体（PE）がTT 系統

それぞれ別の接地極を持つ（保護導体（PE）
での集中接地や、機器毎の個別接地がある）

・大地に雷電流が流れると、中性線（N）と保護導体（PE）に 電位差が発生（雷サージの電撃に弱い）・データセンターや病院電気設備、電源配線がIT 系統

直接、接地極に繋がっていない（系統接地はとらない）

・地絡故障時、第 1 故障では地絡電流がほとんど流れず、通電を継続できる中性線（N）と保護導体（PE）が・アメリカ、イギリス、ドイツ、北欧など
IT 産業が活発な先進国に採用例が多い

1 つの接地極を持つ

TN 系統

水族館の水槽内照明などに施設例がある

・ELCB に代わりOCB（過電流遮断器）により< 詳細分類 >TN-S; 中性線（N）と保護導体（PE）を分離
TN-C; 中性線（N）と保護導体（PE）を共用（PEN 導体）
TN-C-S; 中性線（N）と保護導体（PE）を部分的に共用地絡保護が可能・電路が雷サージの影響を受けにくい
6JCT-3コンテスターの地絡試験について

7

JCT-3コンテスターの「地絡試験」は、漏電遮断器（ELCB）の動作確認をします。
JCT-3コンテスターの「地絡試験」は、動作感度電流が 30または 15[mA] のN-E誤配線時にELCBが動作することをELCBを対象に負荷および地絡電流を事前にチェックするものです。

通電（0.3秒）
し、ELCBのトリップ動作をL

柱上トランス

ELCB
N 負荷試験電流確認して判定を行います。

JCT-3
コンテスターE

ELCB の動作感度電流については、

地絡試験電流主幹 ELCB は 30[mA] 感度、地面専用回路の ELCB は 15[mA] 感度の

負 荷
N

L

『負荷』ボタン（L−N間負荷）試験電流切替スイッチものが一般的です。

点灯で正常

地絡

『負荷』
ランプ
（黄色）

ちゃんとELCB が動作しましたよ『地絡』ボタン（L−E間地絡）E
ELCB動作
電源遮断で正常

『地絡』
ランプ
（赤色）
それはよかった44444☞漏電遮断器の動作特性を測定するためには、別途測定器が必要です。