Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視 システム - WLPROQ

model: WLPROQ

Watchlog PRO
カスタム クラウド遠隔監視
プラグ＆プレイ
遠隔クラウド監視システム要求されるセンサーに合わせて構成
Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視システムを、油圧装置や設備機器に統合すると、接続されているすべてのセンサー データが、継続的に、4G (SIM カード)または Wi-Fi 経由で専用クラウドに送信されるか、貴社ウェブサーバーに送信されます。
センサーの測定値は、殆どのウェブブラウザからアクセスできるオンライン・クラウド・プラットフォームを使用して、ご使用のスマホでも表示および保存できます。警告オプションは、ブザーや積層灯、または両方を組み合わせて現場にて注意喚起でき、クラウド経由でEメール／SMSメッセージ送信することも可能。Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視システムは、AC100V/DC12-24V駆動で様々なセンサーに応じて、Modbus、CANbus、4-20mA、0-10V、RTD、熱電対Kタイプおよび周波数を含む全範囲のセンサー入力オプションが用意され、外部機器を制御するために、スイッチング出力（オプション）を追加することができます。
イン／アウトポートに油圧装置を直接配管し、AC100V/DC24V電源を供給するだけの簡単取付！

Watchlog Pro QUADが、センサーデータをクラウドへ送信し、警告音や信号灯がローカル環境で作動簡単にカスタマイズできるダッシ
ュボードやアラートイベントのメール／SMS通知の送信が可能です

https://www.watchlog-pro.jp

Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視 システム - WLPROQ

Watchlog PRO

カスタム クラウド監視 システム
WLPROQ仕様詳細

外部アンテナ付き
工業用樹脂製キャビネット

Watchlog Pro QUAD
クラウドゲートウェイ

産業環境向けのガラスファイバー入りポリエステル製キャビネットを採用し、センサー類を簡単に接続することが可能

Watchlog PRO QUADで、センサーデータを受信した後に、構内Wi-fIや屋外の4Gネットワーク経由でクラウドに送信されます。現場で要求される警告ブザーや積層信号灯もQUAD経由で作動します。

キャビネット底面に配置された入出力コネクター
キャビネット底部に配置された M12 コネク
ターを使用して、新規または既存センサーをクラウド遠隔監視システムに簡単に接続することが可能となりました。
必要に応じて、温度測定用の 熱電対Kタイプ接続も使用できます。
Modbus、CANbus接続が標準で含まれていますので、アナログ、デジタル、周波数、温度入力、液面センサー、その他センサー類、及びスイッチング出力が測定・制御要求に応じてカスタマイズできます。

https://www.watchlog-pro.jp

Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視 システム - WLPROQ

Watchlog PROカスタム クラウド監視 システム
WLPROQ技術データ
電源

外部供給 AC100V / DC24V

チャンネル信号オプション

アナログ入力4-20mA：4 もしくは 8
0-10V： 4 もしくは 8

温度測定入力測温抵抗体(RTD)：4 もしくは 8
熱電対Kタイプ： 4 もしくは 8

周波数入力

〜4

スイッチ制御出力〜4チャンネル接続方法

熱電対K タイプを使用する熱電対を除くすべての入力および出力チャンネルは、M12（メネジ）での接続となります。

内蔵付属センサー類

GPS, ピッチ・ロール・振動, 気温, 電圧
HYDROTECHNIK社製 その他各種センサー（ご相談ください）

遠隔監視

5秒間隔でデータを表示および記録するように設定でき、測定データはクラウド上に保存。
CSVファイルをダウンロード保存可能で、EメールもしくはSMSアラート送信が可能です。

警告ブザー

95db

ネットワーク

4G LTE CAT-M1 (QUAD-C2-G) / 4G LTE CAT-1 (QUAD-C2-H)
Micro-SIM用 SIMカードホルダー用 (内部ハンダ付けSIMは別売)
Wi-Fi (QUAD-C2-W)
接続エンドポイント: Watchlog ポータルand およびサードパーティのMQTT(S)、HTTP(S)、UDPサーバー

概略寸法

チャンネル数*

寸法8以下

250mm(W), 300mm(H), 140mm(D) [保護等級：IP66]
317.5mm(H) アンテナ含む
394mm(H) 警告ブザー含む
462mm(H) 積層信号灯含む
積層信号灯径: Φ50mm

8以上

300mm(W), 400mm(H), 200mm(D) [保護等級：IP66]
417.5mm(H) アンテナ含む
494mm(H) 警告ブザー含む
562mm(H) 積層信号灯含む
積層信号灯径: Φ50mm*チャンネル数には、標準で含まれる主電源、CANbus、Modbusは含まれません。

https://www.watchlog-pro.jp

Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視 システム - WLPROQ

Watchlog PRO

カスタム クラウド監視 システム
WLPROQ注文コード
下図より、必要なセンサーに合わせてコード番号を置き換えてください。

WLPROQ - XX - AI - TI - FI - SO - Z
XX に置き換え

入力電源

Z に置き換え

アラート警告オプション

AC

AC100V

X

無し

DC

DC24V

W

警告音

Y

積層信号灯（赤・緑）Z

警告音＋積層信号灯（赤・緑）

AI に置き換える

アナログ入力A0無し

I4

4-20mA (x4)SO に置き換えI84-20mA (x8)S0無し

U40-10V (x4)

S1

出力 x1

U80-10V (x8)

S2

出力 x2

S3

出力 x3

S4

出力 x4

TI に置き換え

温度測定入力スイッチ制御出力

T0無し

FI に置き換え

周波数入力

R4測温抵抗体RTD (x4)F0無し

R8測温抵抗体RTD (x8)

F1

出力 x1

T4

熱電対Kタイプ (x4)

F2

出力 x2

F3

T8

熱電対Kタイプ (x8)

出力 x3

F4

出力 x4

注文例については、次のページをご参照ください。

https://www.watchlog-pro.jp

Watchlog PRO カスタム クラウド遠隔監視 システム - WLPROQ

Watchlog PROWLPROQ注文コード構成例

注文コード例1: WLPROQ-AC-I4-T0-F0-S0-W
AC: AC100V
I4: 4-20mAアナログ入力 ｘ4
T0: 温度測定入力無し
F0: 周波数入力無し
S0: スイッチ制御出力無し
W: 警告音有り
ModbusとCANbusは、標準装備
8チャンネル以下：250x300x140mm

注文コード例2: WLPROQ- DC-I4-T0-F2-S2-X
DC: DC24V
I4: 4-20mAアナログ入力 ｘ4
T0: 温度測定入力無し
F2: 周波数入力 ｘ2
S2: スイッチ制御出力 ｘ2
X: アラートオプション無し
ModbusとCANbusは、標準装備
8チャンネル以下：250x300x140mm

注文コード例3: WLPROQ- DC-I4-U4-T0-F0-S2-W
DC: DC24V
I4: 4-20mAアナログ入力 ｘ4
U4: 0-10Vアナログ入力 ｘ4
T0: 温度測定入力無し
F0: 周波数入力無し
S2: スイッチ制御出力 ｘ2
W: 警告音有り
ModbusとCANbusは、標準装備
8チャンネル以上：300x400x200mm

https://www.watchlog-pro.jp