使用方法

自在フックを使用した一例です。

❹避難時は❷つり下げ金具の設置

室内側に向き横桟に足をかけ、手すりまたは、窓枠をしっかり持ってください。

突子等を持って、はしごを外に出し、つり下げ金具を窓枠に掛け、突子が壁面に添うように取付けてください。

❶はしごを取り出す❸収納バンドを外す

つり下げ金具のチェーンがねじれないよう、また、突子が手前になるようにして取り出してください。

収納バンドのピンを横へ抜き、バンド止め金具を引き抜くと、はしごが展張します。
真下に人がいないか確認してください。

設置場所について横桟をにぎり、身体をはしごに密着させるようにして降りてください。

0.6m以上！ 注意

0.5㎡以上1m以上0.8m以上又は0.45m以上

0.2m以上0.2m以上0.2m以上0.65m以上！ 定期点検0.2m以上0.1m以上ORIRO避難はしご

・この「はしご」は設置基準にしたがって2階・3階でご使用ください。
・ 訓練・避難時以外は使用しないでください。
・ 荷物などを持って避難はしごを降りないでください。
・ 滑りやすい「履物」で避難はしごを降りないでください。
・ 握力の弱い人、特に老人や幼児等は避難はしごを使用しないでください。
・ 製品の分解・改造はしないでください。

※降下空間と架空電線との間隔は1.2m以上、避難はしごの上端と架空電線との間隔は2m以上。

（４）避難空地・・・幅員1m以上の避難通路に接続
降下空間の水平投影面積以上の面積

ORIRO❺はしごを降りる場合

0.6m以上（１）操作面積0.5㎡以上、一辺の長さはそれぞれ0.6m以上であり、当該器具の操作に支障のないこと。
（２）開口部取付部の開口部を壁面の部分に設ける場合。
高さ 0.8m以上 幅 0.5m以上
又は高さ 1m以上 幅 0.45m以上
0.5m以上取付部の開口部を床面の部分に設ける場合。
直径0.5m以上の円が内接できるものであること。
（３）降下空間
横桟の端からそれぞれの外方向に0.2m以上、及び器具の前面から奥行0.65m以上の角柱形の範囲。

備えあれば安心・安全ライフ

避難はしごは6ヶ月に１回の外観・機能点検、及び1年に１回の総合点検が義務付けられております。専門の有資格者の点検を受けてください。

0.2m以上0.1m以上0.65m以上

お問い合せは・・・・・
本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6

東京支店

国家検定合格品
千葉営業所●本製品は予告なく変更することがあります

273-0033

千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F
TEL. 047-311-4470
FAX. 047-311-4474

2023.10

改訂版

折りたたみ式自 在 フ ッ ク 型式番号 は第19〜7号
ナスカンフック 型式番号 は第19〜8号

ワイヤーロープ式

自 在 フ ッ ク 型式番号 は第27〜2号(1~5号)・は第27〜1号(6号)
ナスカンフック 型式番号 は第27〜3号(1~6号)

緊急時に素早く避難できる災害は予期せず不意にやってきます。
そんな時こそ落ち着いて行動して下さい。
悲劇は未然に防ぎましょう。

ORIRO 避難はしご●自在フック●自在フック型式番号：は第27〜2号（1〜5号）
は第27〜1号（6号）（275）

10 15P＝ 150

型式番号：は第19〜7号（268）
9 15P＝ 135200

標準：190mm
60〜280mm
窓枠の幅に合わせる）

（218）

（450）

（

調整ボルトを外し、窓枠の幅に合わせ金具の幅を調整し、再度調整ボルトを締めておいてください。
窓枠の強度を充分に確認しておいてください。

調整ボルトを外し、窓枠の幅に合わせ金具の幅を調整し、再度調整ボルトを締めておいてください。
窓枠の強度を充分に確認しておいてください。

（ワイヤ部 390）

36.5
190

36.5（560）33

標準幅（195）
調整可能幅（60〜280）（135）

折りたたみ式

ワイヤーロープ式（80）

最上段 路面

横桟最上部〈収納バンドを外す〉
収納バンドの端を外側に向けて引くと止め金具が解除されます。
手を離すとはしごが展張します。

●ナスカンフック 型式番号：は第27〜3号（1〜6号）●ナスカンフック 型式番号：は第19〜８号
φ48.6（MAX）

設置する手すり等の外径寸法は 50φ以内で使用してください。
手すりの外径及び強度も充分に確認しておいてください。

（660）

（236）

（129）

25（110）

（80）

（386）

設置する手すり等の外径寸法は48.6φ以内で使用してください。
手すりの外径及び強度も充分に確認しておいてください。

仕様：ワイヤーロープ式

横桟最上部

仕様：折りたたみ式
型式番号●自在フックは第19〜7号●ナスカンフック
は第19〜8号

型式番号

品名

有効長（mm）

設置可能範囲の高さ※

重量（Kg）

４型

3630

4530まで

8.1

５型

4620

5520まで9.7６型

5610

6510まで

11.3

７型

6600

7500まで12.8４型

3630

4740まで

7.7

4620

5730まで

9.3

5610

6720まで6600

7710まで10.8５型
６型
７型

※

12.4

格納箱寸法
横 幅 奥 行 高さ（mm）●自在フックは第27〜2号

折りたたみ用格納箱（S）
458 270 447 （ポリプロピレン）
442 222 403 （ステンレス）
折りたたみ用格納箱（M）
588 270 447 （ポリプロピレン）
572 222 403 （ステンレス）

は第27〜1号

折りたたみ用格納箱（S）
458 270 447 （ポリプロピレン）
442 222 403 （ステンレス）
折りたたみ用格納箱（M）●ナスカンフック
は第27〜3号

588 270 447 （ポリプロピレン）
572 222 403 （ステンレス）

設置可能範囲の高さとは・・・はしご取付位置から降着面までの高さ（最下段横桟が降着面から500mm以内に収まる高さ）

折りたたみ用格納箱※樹脂製格納箱は室内専用になります。

●自在フックの調整・確認【樹脂】【ステンレス】【はしご取付金具】※

有効長（mm）

設置可能範囲の高さ※

重量（Kg）

1号

3773

4783まで

6.6

2号

4802

5812まで

7.9

3号

5831

6841まで

9.1

4号

6517

7527まで

10.0

5号

7546

8556まで

11.3

6号

8575

9585まで

13.0

1号

3773

4768まで

5.92号

4802

5797まで

7.2

3号

5831

6826まで

8.4

4号

6517

7512まで

9.3

5号

7546

8541まで

10.6

6号

8575

9570まで11.8

格納箱寸法
横 幅 奥 行 高さ（mm）
ワイヤーロープ用格納箱（S）

486 391 407 （ポリプロピレン）
470 375 372 (ステンレス)

ワイヤーロープ用格納箱（M）

486 451 467 （ポリプロピレン）
470 435 432 (ステンレス)

ワイヤーロープ用格納箱（S）

486 391 407 （ポリプロピレン）
470 375 372 (ステンレス)

ワイヤーロープ用格納箱（M）

486 451 467 （ポリプロピレン）
470 435 432 (ステンレス)

設置可能範囲の高さとは・・・はしご取付位置から降着面までの高さ（最下段横桟が降着面から500mm以内に収まる高さ）

ワイヤーロープ用格納箱※樹脂製格納箱は室内専用になります。

●ナスカンフックの使用例

品名

【樹脂】

【ステンレス】【はしご取付金具】〈保管場所〉

設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。『避難はしご』表示板は、避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。また、雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。

〈設置場所〉
自在フックの調整ボルトを外して、窓枠の幅に合わせてボルトを締め調整しておいてください。
設置する際は窓枠の強度を充分に確認してください。

突子面を手前に置き、フックを手すりに掛けます。

取手、突子等を持ち1回転して、はしごを外に出します。

外径が太い場合は上記のように使用してください。

地面または真下階面まで壁面がまっすぐな場所を選んでください。出窓など壁面から突き出た物のある場所は避けてください。
設置場所を決める場合、窓枠や手すり等の強度を確認し、上階の設置場所が真上に来ない位置に設置してください。
はしごの操作に必要な面積、避難に必要な空間を必ず確保できる場所に設置してください。

🔶

避難器具の設置基準上、下地補強（建築施工）が必要になる場合があります。