◇TN52120 0

ＦＺＬシリーズ
施工・取扱説明書

避雷ユニット

はじめに

FZL016-A, FZL016-D, FZL116-E-40L-T, FZL116-K1-80L-T, FZL116-K1-120L-T,ACM-2PECA, FZLJ002-R-40LC, FZLJ002-R-80LC, FZLJ002-R-120LC● このたびは、弊社の避雷ユニットをご採用いただき、まことにありがとうございます。本機を正しく施工・取り扱いいただくために、この説明書をよくお読みください。
● この説明書は弊社の標準品について説明しています。特注品につきましては別途、外観図、仕様書などがありますので、十分ご理解の上、施工、運用を行ってください。
なお、この説明書は大切に保管してください。

要各部の名称・取付寸法

境条件※接続機器数

質量

ダイオードユニット

10 枚(最大)
約 270g

約 310g■ 避雷ユニット（電源ライン用）：単品 ※JIS C 5381－11：2014(クラスⅡ) 準拠合規

別名格

適用回路定格周波数
耐電圧 (充電部と SPD ケース間)
絶 縁 抵 抗 (充電部とSPDケース、接地、警報接点間)
直 流 放 電 開 始 電 圧 (100V/s)
電 圧 防 護 レ ベ ル Up
全 放 電 電 流 ITotal 8/20µs
環境条件

質※量

AC 電源用保安器（㈱昭電製）
ACM-2PECA
JIS C 5381-11 / IEC 61643-11
単相 2 線 100V 単相 2 線 200V
DC110VDC または 50/60Hz
AC2200V 1 分間
100MΩ以上 (DC500V メガー)
600～1500V
線間 1.2kV 接地間 1.5kV20kA
動作温度：－40℃～70℃
相対湿度：95%以下(結露不可)
約 120ｇFZL116-E FZLJ002-R FZL116-K1 FZLJ002-R FZL116-K1 FZLJ002-R-40L-T-40LC-80L- T-80LC-120L-T-120LC
保護端子数
4080120
構 ※1 ①111111成機②112233器個③010101数
使用温度範囲：－１０～６０℃
環境条件 ※2
使用湿度範囲：９５％以下（RH）（結露しないこと）
質量 約 8.0kg
約 8.0kg 約 11.0kg 約 11.0kg 約 11.5kg 約 11.5kg
FZL016-A
FZL016-D
ACM-2PECA※2：キャビネット組品での環境条件

66148160118130④

アレスタユニット〔FZL016-A〕① TB-1 ダイオードユニット接続端子(M3.5)② TB-3 アラーム端子、b 接点(M3)③ TB-2 アース端子(M5)④ アレスタユニット主銘板⑤ 取付穴 4-φ4.5⑥ 保護素子ケース⑦ プリント基板

61386④150⑤⑥ダイオードユニット〔FZL016-Ｄ〕① TB-1 入力端子 盤接続端子(M3.5)② TB-2 アレスタユニット接続端子(M4)③ ダイオード④ 取付穴 4-φ4.5⑤ ダイオードユニット主銘板⑥ プリント基板■ AC 電源用保安器〔ACM-2PECA〕②

保安器の取扱説明書をよく読み、施工してください。
・DIN レール(35mm 幅)に取り付けてください。
・L1,L2 およびアースは、保安器の指定の各端子に接続してください。
・L1,L2 の推奨電線は 0.75mm2～2mm2 です。
接地端子(M4 ねじ)は、幅 9.0mm 以下の圧着端子① ③(スリムタイプ)を使用してください。
・詳細は、保安器の取扱説明書をお読みください。
電源接続端子 ※1④ レール取付部① [Ａ]L1端子 [Ｂ]L2端子 ⑤ 主銘板[Ｃ]Ｅ端子状態表示灯(緑ＬＥＤ)② 接地端子(M4)⑥ 正常時…点灯③ 警報接点端子、a 接点 ※2停電、寿命時…消灯※1：2 段式 3 極差込端子 ※2：2 段式 2 極差込端子

[C]
[B]
[A]

⑤④⑥■ キャビネット組品 保安器〔FZL116-E -40L-T / FZLJ002-R-40LC〕
取付寸法詳細図〔正面図〕〔正面図〕

避雷ユニット

100×50長穴(外線引込穴)
φ31穴(AC線引き込み穴)

2-20×7長穴

500

360

〔正面図〕

取付寸法詳細図〔正面図〕
10

名

①②③⑤

FZL016-D

6〔FZL116-K1-80L-T / FZLJ002-R-80LC / FZL116-K1-120L-T / FZLJ002-R-120LC〕■ 避雷ユニット：キャビネット組品※1：6③※:：ユニット単品での環境条件

230

避雷ユニット

550型

Ｐ２138150

通信線 40 心※：ユニット単品での環境条件
種型
適6100×50長穴(外線引込穴)

180
φ31穴
(AC線引き込み穴)

アレスタユニット
ダイオードユニット
2-20×7長穴AC 電源用保安器
450

320

230

環Ｅ10型
名挿 入損 失 D C ～1 5 0 k H z ( 1 1 0 Ω)
最 大 連 続 使 用 電 圧 Ｕ ｃ
接 地 間
電 圧 防 護 レ ベ ル U p
線
間
接 地 間
イ ン パ ル ス カテゴリ C2線間
耐 久 性
カテゴリ D1 接 地 間
ヒ ュ ー ズ 定 格 動 作 温 度

アレスタユニット ダイオードユニット（㈱昭電製）（㈱昭電製）
FZL016-AFZL016-D
0.5dB 以下
DC60V
500V 以下
500V 以下
8/20μs 10kA
8/20μs 5kA
10/350μs 5kA
128℃
使用温度範囲：－20～60℃
使用湿度範囲：90%以下(結露不可)Ｅ

TB-210

別FZL016-A

86

種Ｐ２160■ 避雷ユニット（信号ケーブル・接地用）：単品 ※JIS C 5381－21：2014 準拠

Ｐ１TB-3

155

様ＴＢ－２

ＴＢ－１

TB-1

200

仕③①Ｐ１

アレスタユニット
ダイオードユニット
AC 電源用保安器①②内蔵，保護端子数 40①②内蔵，保護端子数 80①②内蔵，保護端子数 120①②③内蔵，保護端子数 40①②③内蔵，保護端子数 80①②③内蔵，保護端子数 120

⑥6

キャ
ビ
ネット組品

① FZL016-A② FZL016-D③ ACM-2PECA
FZL116-E-40L-T
FZL116-K1-80L-T
FZL116-K1-120L-T
FZLJ002-R-40LC
FZLJ002-R-80LC
FZLJ002-R-120LC②①⑦②ＡＬＭ

単品

各機器設置の際には、裏面の『取り扱い上の注意事項』をよくお読みください。
■ アレスタユニット〔FZL016-A〕／ ダイオードユニット〔FZL016-Ｄ〕
下記寸法のとおり、キャビネットにφ4.8(+0.2,-0)の取付穴を 4 ヶ所あけ、別手配の PCB サポート KGLS-6S(北川工業㈱製)4 個で取り付けてください。

ＡＬＭ

本機は、電源ラインおよび信号ケーブル、接地より侵入する雷サージ電圧・電流から、自火報設備（受信機等）を保護します。本機は、ダイオードユニット、アレスタユニッ
トおよび AC 電源用保安器によって構成されています。
■ 対応機種受信機（Ｐ型,Ｒ型）、中継器、端末、その他制御盤に対応可能です。
■ アラーム機能（FZL/FZLJ シリーズ）
本機に電流耐容量以上の雷サージ侵入の場合、アレスタユニット内の保護素子の劣化および破壊が発生し、アラーム端子から警報信号を確認できます。
■ ラインナップ区分型
名備考360概接地の施工

ケーブルの配線
ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ間 接続ｹｰﾌﾞﾙ

ＴＢ－２

Ｐ１

Ｐ２

ﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ

No,2～10へＴＢ－１① 機器側の信号線(a)（受信機などに接続する信号線）と端末側の信号線(b)（感知器などに接続する信号線）をともじめして、ダイオードユニットの入力端子(TB-1)に接続してください。ただし(a),(b)の盤内配線は、できるだ
け距離をとって配線してください。
② ダイオードユニットのアレスタユニット接続端子(TB-2)とアレスタユニットのダイオードユニット接続端子(TB-1)を接続してください。
③ ダイオードユニット No.2～10 の場合も、No.1の場合と同様に接続してください。
④ アレスタユニットのアース端子Ｅ(TB-2)と機器側のＥ（受信機のＥなど）および接地極を接続してください。
⑤ アレスタユニットのアラーム端子(TB-3)を端 末 側 信 号 線(b)接続してください。

FZL016-D

TB-1
TB-3

ＡＬＭ

Ｐ２Ｐ１ＡＬＭ

機器側信 号 線(a)FZL016-A

アラーム線

ＥＥ

TB-2

接地へ
機器 側Ｅ へ■ 配線材料接続箇所
端末 ↔ ダイオードユニット
AC 保安器, ダイオードユニット ↔ 受信機

2.0mm2 以上 ※1 → 7.5mm 4mm
I V，3.5mm2 以上 → 11.5mm 6mm
I V，5.5mm2 以上
9mm6mm2I V，5.5mm 以上
11.5mm 6mma※1 耐電圧 600V 以上のケーブルを使用してください。
b※2 現場での内部配線には圧着端子を使用してください。
圧着端子
圧着端子の寸法は記載の数値を目安としてください。
右図ｃは使用する配線材料より適正サイズを選んでください。
cシステム構成
凡記 号例
名 称D

FZL016-D

A

FZL016-A

AC

ACM-2PECA

S
P
B
E

AC100V,50/60Hz

感知器，発信機

PS

AC

B

地区ベル

ER

自動閉鎖装置※R-AT 感知器

Ｒ型受信機システム等での複数の建物からなるシステムに接続する場合
一系統

中継器 盤

避雷ユニット2B

定期点検

AC100V,50/60Hz

最短距離･直線随時実施（年間２回以上を推奨）●テスターにより、アラーム出力端子を確認。
→アレスタユニットのアラーム端子(TB-3)が導通していれば正常。
●ＡＣ電源用保安器の状態表示灯を確認。
→点灯(緑色)：正常、消灯：異常。

近傍に落雷の危険性がある場合は、本機に手をふれないでください。
感電のおそれがあります。

警告

警告

保守点検者以外は本機内部に手をふれないでください。感電・故障のおそれがあります。
機器が故障したときは、すみやかに保守点検契約先に連絡してください。
故障を放置すると正常に機能しません。

【本機の設置および使用条件に関する注意事項】【本機の使用条件に関する注意事項】
注意

キャビネットはその重量に十分耐えうるように、また転倒しないように強固に取り付けてください。

注意

キャビネットに直接穴をあける場合は、切りくずが回路部に入り込まないように十分注意してください。ショートや故障の原因になります。

受信機の保護注意A

避雷ユニット1

受信機

避雷ユニット3

B

E【取扱者の安全確保に関する注意事項】【本機の使用条件に関する注意事項】
警告

一系統の端末機器の保護

D

二系統
中継器 盤

AC

取り扱い上の注意事項

ER

二系統の端末機器の保護

A■ 保守点検の実施について

中継器

A

D

避雷ユニットの性能を維持するため、および劣化による回線障害を未然に防止するために、定期的な保守点検が必要です。
また、アラーム出力により異常信号が検出された場合、および AC 電源用保安器の動作確認ランプが消灯した際には、異常が発生しておりますので、保守点検契約先に連絡のうえ、各ユニットを交換してください。

受信機

D

受信機

保守点検について点検方法

避雷ユニットを使用したシステム構成例を示します。

避雷ユニット避雷ユニット

絶縁抵抗試験を行うときの取り扱い

圧着端子のサイズ(※2)
a[max.] b[min.]

ダイオードユニット ↔ アレスタユニット
アレスタユニットE 端子 ↔ 受信機 E 端子
AC 保安器 ↔ 接地極
アレスタユニット ↔ 接地極

Ｐ型受信機システムに接続する場合5m 以内推奨

絶縁抵抗測定時は E 端子より接地線を外してから測定を行ってください。
接続されている場合は正常な測定値になりません。

配線材料
既定のケーブルを使用
既定のケーブルを使用

受信機の保護避雷ユニットの接地と自火報設備(受信機等)の接地を共通に接続してください。
接地は、D 種接地(100Ω以下)もしくは C 種接地(10Ω以下)としてください。
C 種接地とする場合は、他の機器と接地極を共用せず、 端末本機専用の C 種接地極を設けて接続してください。
へ■ アレスタユニットの接地同一接地
アレスタユニットの接地線を母線として、受信機等のE 端子と接続してください。また、アース線は、最短距離・直線状に敷設し、らせん状にしないでください。
■ AC 電源用保安器の接地
接地母線
信号線と接地線および AC 電源線の敷設ルートはE別ルートとしてください。同一ルートとすると信号線にノイズが発生することがあります。

DE

D
警告ER

表示機

避雷ユニット4A

DA

ACE

E

A

注意

AC100V,
50/60Hz

アレスタユニットとダイオードユニットは、必ずセットで使用してください。どちらか１種類では保護システムを構成できません。
アレスタユニットとダイオードユニットは、以下に示す回線には使用できません。
・ DC60V(ピーク電圧)以上の回線。
・ 信号ラインの片側を接地するような回線。
・ 線路が低抵抗(100Ω)で接地される回線。
・ AC100V 等の電源ライン。
C 種接地とする場合は、他の機器と接地極を共用せず、本機専用の C 種接地極を設けて接続してください。アースからの回り込みが発生した場合、本機器および保護する機器の故障の原因となります。

表示機の保護E

中継器と端末機器が異なる建物に及ぶシステムに接続する場合端末機器の保護中継器盤(一次側,二次側)の保護避雷ユニット3

B

D

中継 器盤

受信機の保護

避雷ユニット2受信 機

D

D

D

避雷ユニット1

ERA
A

A

AC
記載の電話番号は2024 年6 月現在のものです。

E

E

E

AC100V,50/60Hz