太陽光発電用パワーコンディショナ

Enewell-SOL

取扱説明書

形式

CEPT-S1AA4P5
CEPT-S1AA5P8

お 客 様 用安全に正しくお使いいただくため，ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

本製品は日本国内用です。

本書は，いつでも内容を参照できるように，お手元に保管してください。

日本国外では使用できません。

本書は製品保証書を兼ねています。
（巻末にあります。
）
紛失しないよう大切に保管してください。

サービスを受けることもでき保証書に記載されている内容をご確認ください。

また，日本国外ではアフターません。

環 境 に や さ し い
太陽のエネルギーを活用して ,地球環境への負荷を軽減できます。

停 電 時も 安 心
停電のときも太陽が出ていれば，本体に付属のコンセントで電気機器を使うことができます。

4.50kW高い 変 換 効 率
発電した直流電力を効率よく交流に変換。
パワーコンディショナ Enewell-SOL は業界最高水準の効率で，高品質な電力を作り出します。

家 計に や さ し い
昼間太陽が出て発電しているときはその電力を使います。

余った電力は電力会社に売ることができます。

目次

安全に関するご注意
太陽光発電システム各部の名称と機能
パワーコンディショナ各部の名称と機能はじめにはじめに4〜567発電電力 , 積算電力量を確認する
表示部に表示される内容
通常の表示

使い方

通常時の使い方（連系運転）
復電時の操作
運転を止める8910
1112 〜 131415

使い方

停電時の使い方（自立運転）

表示部の見方

表示部の見方

お手入れ方法日常点検

お手入れと点検

お手入れと点検
16
17

故障かな

故障かな ? と思ったらと思ったら?

故障かな ? と思ったら

18 〜 19

保証とアフターサービス

保証とアフターサービス
仕様
保証とアフターサービス

20
22 〜 233安全に関するご注意
本パワーコンディショナをご使用になる前に，この「安全に関するご注意」を必ずお読みください。安全に関する重大な内容を記載しています。
この取扱説明書をお読みいただいた後は，いつでも内容を参照できるように，お手元に保管してください。
誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を，次の区分で説明しています。
誤った取扱いをしたときに，死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに，軽傷または物的損害 * に結びつくもの。

* : 物的損害とは，家屋や家財，または家畜やペットなどにかかわる拡大損害を意味します。

可燃性ガスや引火物を近くに置かない

停電用コンセントと商用電源を接続しない火災の原因となります。

感電・火災・故障の原因となります。

パワーコンディショナにぬれた手で触れたり，ぬれた布でふいたりしない

連系運転時には停電用コンセントに電気機器を接続しない感電の原因となります。

感電・故障の原因となります。

お客様ご自身で点検のための分解や，感電の原因となります。

途中で電源が切れると不具合が生じる
以下のような機器を，停電用コンセントに接続しない異臭や発煙が発生した場合は，直ちにパワーコンディショナの運転を停止し，お買い上げの販売店に連絡する・パソコン・医療機器
・灯油やガスを使用する
冷暖房機器
途中で電源が切れ，生命や財産に損害を与えるおそれがあります。

火気禁止

ぬれ手
禁止

改造をしない分解禁止

異常が発生したまま放置すると，感電や火災の原因となります。
運転の停止方法は「P.15 運転を止める」を参照
してください。

パワーコンディショナの通気孔から物（金属，紙，水など）を差し込んだり，中に入れたりしない
感電・火災・故障の原因となります。

指示を守る

パワーコンディショナの取付け／取り外し工事，修理，破棄は電気工事の専門業者に依頼する
感電・火災・故障の原因となります。

4

禁止

パワーコンディショナの上に乗ったり，ぶらさがったりしない
パワーコンディショナが変形・落下し，感電・けが・故障の原因となります。

禁止

火災・動作不良・故障・落下の原因となります。
禁止

・ 油煙を受けるところ（台所など）

安全に関するご注意

パワーコンディショナの上部に物を置かないパワーコンディショナの通気孔をふさがない

・ 浴室
・ 著しく湿度が高いところ（洗面所や脱衣所で直接蒸気のかかる場所など）
感電・漏電・焼損の原因となります。

はじめにパワーコンディショナを以下の場所に設置しない感電・漏電・焼損の原因となります。

パワーコンディショナに冷気や蒸気をあてない霜が付いて漏電や焼損の原因となります。

・ 可燃性ガスが漏れるおそれがあるところ火災の原因となります。

運転中や停止直後に，パワーコンディショナの通気孔付近に触れない・ 無線機などの高周波機器があるところ誤作動の原因となります。

・ テレビ，ラジオ，その他電波障害のおそれがある機器が近くにあるところ高温になっているため，やけどの原因となります。
接触禁止

電波障害を受けるおそれがあります。

その他の注意事項
本パワーコンディショナは，太陽光発電システム以外の用途では使用しないでください。

起動時に大きな電力が必要な機器（ポンプやモータなど）を停電用コンセントに接続しないでください。
負荷によっては使用できない機器があります。

風水害が起きてパワーコンディショナが水没するおそれがある場合は，あらかじめパワーコンディショナの運転を止めてください。

薬品（シンナー，ベンジン，アルコールなど）を含んだ布でふかないでパワーコンディショナの運転停止方法は，「P.15 運転を止める」を参照してください。
パワーコンディショナが水没した場合は，パワーコンディショナの運転を再開せず，停止させた状態のままでお買い上げの販売店に連絡してください。

変色の原因となります。

ください。

日常点検を実施してください。
日常点検の方法は「P.16 〜 17 お手入れ方法と日常点検」を参照してください。

・本書に掲載している図解は，細部を説明するために，カバーまたは安全のための遮へい物を取り外した状態で描かれている場合があります。この製品を運転するときは，必ず規定どおりのカバーや遮へい物を元通りに戻し，本書に従って運転してください。
・本書に掲載している図は代表事例であり，お届けした製品と異なる場合があります。
・本書は，製品の改良や仕様変更，及び説明書の使いやすさ向上のために適宜変更することがあります。
・損傷や紛失などにより本書を注文される場合は，お買い上げの販売店または本書の裏表紙に記載しているお問い合わせ先に，表紙の資料番号を連絡してください。

5

太陽光発電システム各部の名称と機能

太陽電池
太陽光エネルギーを直流電力に変換します。

電力メータ
買電・売電した電力を計量します。
電力メータ（買電用）: 電力会社から購入する電力量を計算します。
電力メータ（売電用）: 電力会社に売却する電力量を計算します。

屋内分電盤
家庭内で使用する電気機器に発電した電力を送ります。
パワーコンディショナと系統引込み線との間に，太陽光発電用ブレーカを設置しています。

接続箱
各太陽電池からの電線を内部で一つにまとめて，パワーコンディショナに接続します。

パワーコンディショナ
太陽電池で発電した直流電力を，家庭用の交流電力に変換します。

パワーコンディショナの各部の名称は P.7 へ

6パワーコンディショナ各部の名称と機能

はじめに停電用コンセント
製品取付板

停電時に家庭内の電気機器用のコンセントとして使用します。
出力 : AC 100 V で最大 15 A

上カバー

太陽光発電システム各部の名称と機能／パワーコンディショナ各部の名称と機能

通気孔

通気孔
表示部

運転 / 停止スイッチ

パワーコンディショナの運転状態や異常発生時の内容を表示します。

連系運転・自立運転 / 運転停止
を切り替えます。

OFFON

表示切替スイッチ
発電電力や積算電力量などを表示させたいときに，表示部の内容を切り替えます。

動作表示灯

電力表示識別灯

連系 : 連系運転中に点灯します。
自立 : 自立運転中に点灯します。

kW : 発電電力を表示中に点灯します。
kWh : 積算電力量を表示中に点灯します。

（注）「連系運転」と「自立運転」については，以下のページを参照してください。
連系運転「 P. 11

通常時の使い方（連系運転）」

自立運転「 P. 12

停電時の使い方（自立運転）」

7

発電電力，積算電力量を確認する
パワーコンディショナの表示部で以下の項目を確認できます。
発電電力

系統電圧［自立電圧 ]（夜間は表示されません）

積算電力量

電池電圧（夜間は表示されません）

表示切替スイッチを押す度に，以下のように表示が切り替わります。
夜間待機モード時も，表示切替スイッチを押すと項目が表示されます。

確認手順

点灯

連系運転時または自立運転時

1 発電電力表示
点灯

2 積算電力量表示

表示切替スイッチを押す

表示切替スイッチを押す

点灯

3 系統電圧［自立電圧 ] 表示

表示切替スイッチを押す

4 電池電圧表示

表示切替スイッチを押す

発電電力表示に戻る

8

表示部に表示される内容
パワーコンディショナの動作状況は，表示部及び運転 / 停止スイッチで確認できます。
表示部に異常が表示された場合は，「P.18 〜 19 故障かな ? と思ったら」を参照のうえ処置を行ってください。
動作表示灯

表示部

運転/停止スイッチ

状態

説明

消灯

OFF

モードでの停止中
自立運転

OFFが点滅します。

モードでの停止中（例 : AUd）

点滅

停止中は「連系」または「自立」の LED発電電力︐積算電力量を確認する／表示部に表示される内容

消灯

表示部の見方

連系運転

点滅

点灯

連系運転
点灯

ON

モードでの運転中（例 : 5.00 kW）

自立運転
点灯

ONが点灯します。

モードでの運転中（例 : 1.10 kW）

点灯

運転中は「連系」または「自立」の LED

点灯

消灯

点灯
消灯

OFF
または

または

（表示は一例です）
右端のドット点灯

点滅

ON

消灯

OFF
または消灯

全ドット点滅

ON

消灯

OFF
または

（例 : 停電中）
全ドット点灯

点滅

ON

消灯

OFF
または

（例 : 停電中）

点滅

ON

スタンバイ

スタンバイモード中は運転 / 停止スイッ

モード中

チが点滅または消灯します。

夜間待機

夜間待機モード中は 7 セグメント LED

モード中の右端の点 ( ドット ) のみが点灯します。

異常発生中（アラーム）

異常発生中（異常確定）

異常発生中は異常を示すコードを表示します。自動的に運転を再開しますので，しばらくお待ちください。
異常発生中は異常を示すコードを表示します。
「P.18 〜 19 故障かな？と思ったら」を参照のうえ，処置を行ってください。

スタンバイモードとは夜間待機モードとは発電量がゼロになったことを示します。

スタンバイモードに入って一定時間経過後に自動的に切り替わる，消費電力を抑えるモードを示します。

9通常の表示
1 日の中でのパワーコンディショナ表示部の変化を以下に示します。
点灯

通常運転中

点灯

点灯

日射量の十分な朝方，昼間発電量がだんだん減ってくる

点灯

点灯

点灯

点灯

点滅

右端のドット点灯

消灯

点灯

点滅

夕方になり日射量が減ってくると…

発電量はゼロになり，スタンバイモードになります。

スタンバイモードのまま一定時間が経過すると…

スタンバイモード点灯

夜間待機モード
消灯

夜間待機モードになり，朝まで発電を休止します。

朝日が昇り日射量が増えてくると…

スタンバイモード点灯

スタンバイモードになります。
更に日射量が増え，発電可能になると発電を開始します。

運転中
点灯

点灯

運転中は発電電力が表示されます

10発電開始 !
点灯

通常時の使い方（連系運転）
連系運転とは買電・売電を自動的に行う運転です。太陽電池で発電した電力を家庭内で使い切らなかった場合は余った電力を電力会社に売り，夜間や発電量の少ない雨天・曇天時は不足している電力を電力会社から買います。

1 パワーコンディショナ正面の運転 / 停止スイッチを ON にする
表示部の見方

OFF

ON

使い方

2 10 秒のカウントダウン後に連系運転を開始します

点灯

カウントダウン開始

運転中 点灯

通常の表示／通常時の使い方︵連系運転︶

点灯

点滅

点灯

運転を開始すると発電電力が表示されます（例 : 5.00 kW）

11

停電時の使い方（自立運転）
自立運転とは停電時に非常用の電力を使用するための機能です。パワーコンディショナの停電用コンセントから最大 1500 Wの電力を使用することができます。ただし，実際に出力できる電力量は太陽電池の発電状態に左右されます。
停電発生時には，パワーコンディショナの表示部に，右のような低電圧異常を示すコード(Uvr)が表示されます。
連系運転から自立運転に切り替えることで，停電時でも電力を使用できるようになります。
（注）停電のまま朝を迎えた場合は，AUd が表示されます。

点灯

全ドット点滅点滅

停電用コンセントと商用電源を接続しない
感電・火災・故障の原因となります。

禁止

途中で電源が切れると不具合が生じる以下のような機器を，停電用コンセントに接続しない・パソコン・医療機器
・灯油やガスを使用する冷暖房機器
途中で電源が切れ，生命や財産に損害を与えるおそれがあります。

自立運転を開始する前に，必ず屋内分電盤内の太陽光発電用ブレーカを OFF にする
これを怠ると，感電や故障のおそれがあります。

太陽電池の発電量よりも電気機器の消費電力が大きい場合，パワーコンディショナは指示を守る

自立運転による電力の供給（運転時）と電力供給の停止（停止時）を繰り返します。
接続した電気機器（ポンプやモータなど）によっては，自立運転の運転／停止の繰り返しにより故障するおそれがあります。十分な日射が得られるまで電気機器の使用を控えるか，接続している電気機器の数を減らしてください。

12

連系運転から自立運転に切り替える1 パワーコンディショナ正面の運転 / 停止スイッチを OFF にして連系運転を停止する
ON

OFF

2 屋内分電盤内の太陽光発電用ブレーカを OFF にする
ONONON

ONON

ON

ON

ONON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

使い方

3 運転 / 停止スイッチを再度 ON にする
4 10 秒のカウントダウン後に自立運転を開始します
カウントダウン開始

点滅

点灯

運転中

停電時の使い方︵自立運転︶

点灯

点灯

点灯

運転を開始すると発電電力が表示されます。

5 使用する電気機器のプラグをパワーコンディショナ側面の停電用コンセントに差し込む
停電用コンセント（注）・接続する電気機器は 1500 W 以下としてください。
・延長コードを接続する場合 , 許容電流が15 A 以上の電線を使用してください。

（注）・停電用コンセントから出力される周波数は，系統電源の周波数に合わせて 50 Hzまたは 60 Hz に自動的に設定されます。
・出力できる電流は日射量などによって異なります。

翌日も自立運転を行う
自立運転を行った日の翌日には，連系運転で待機します。
翌日に再び自立運転を行う場合は，以下の操作が必要です。
（注）パワーコンディショナの表示部には，AUd が表示されます。

1 パワーコンディショナ正面の運転 / 停止スイッチを OFF にする
2 運転 / 停止スイッチを再度 ON にする
3 10 秒のカウントダウン後に自立運転を開始します

13復電時の操作自立運転から連系運転に戻す
1 パワーコンディショナ正面の運転 / 停止スイッチを OFF にして自立運転を停止する
ON

OFF

2 パワーコンディショナ側面の停電用コンセントから電気機器のプラグを抜く
停電用コンセント3 屋内分電盤内の太陽光発電用ブレーカを ON にする
ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

4 運転 / 停止スイッチを再度 ON にする
5 カウントダウン後に連系運転を開始します
点灯

点灯

点滅

カウントダウン開始

点灯

運転中

点灯
運転を開始すると発電電力が表示されます（例 : 5.00 kW）（注）・状況によって，OFF にした時点でカウントダウンを開始する場合がありますが，カウントダウン中に ON にしても問題ありません。
・カウントダウン時間は，状況によって変わります。10 〜 300 秒の間で自動的に設定されます。

14

運転を止める
運転を止めたいときは，以下に示す手順 1 の操作のみ行ってください。
メンテナンスや修理を実施するときは，手順 3 の操作まで行ってください。
（注）通常使用時は運転を止める必要はありません。

1 パワーコンディショナ正面の運転 / 停止スイッチを OFF にする
ON

OFF

2 屋内分電盤内の太陽光発電用ブレーカを OFF にする
ON

ON

ON

ON

ON

使い方

ONON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF
復電時の操作／運転を止める（注）・運転 / 停止スイッチを OFF にすると運転は停止しますが，より安全にお使いいただくために，太陽光発電用ブレーカも OFF にしてください。
・屋内分電盤や太陽光発電用ブレーカの形状は製品によって異なります。また，太陽光発電用ブレーカは分電盤の外に設置される場合があります。設置場所を施工業者に確認してください。

3 接続箱内のすべての開閉器を OFF にする
通常この作業は，電気工事の専門業者が行います（注）接続箱の形状は製品によって異なります。

15

お手入れ方法
太陽光発電システムは永久に使用できるものではなく，耐用年数を経過すると特性の変化や動作不良を起こす可能性があります。システムをより長く安全にご使用いただくために，日頃からのお手入れ及び点検を推奨いたします。

指定された電気工事の専門業者以外は，分解・修理をしない
禁止

感電・火災・故障の原因となります。

パワーコンディショナの通気孔にある上カバーを取り外さないやけどや異物混入の原因となります。

禁止

パワーコンディショナを清掃するときにぬれた布を使用しない
また，シンナー，ガソリン，洗剤も使用しない
故障や変色・外観異常の原因となります。

運転中及び停止直後に，パワーコンディショナの通気孔付近に触れない
接触禁止

高温になっているため，やけどの原因となります。

パワーコンディショナを布で清掃するときは手袋を着用する
指示を守る

けがの原因となります。

お手入れの際は，必ず以下に示す手順を守って作業してください。

1 パワーコンディショナ正面の運転 / 停止スイッチを OFF にする
2 屋内分電盤内の太陽光発電用ブレーカ（交流側）を OFF にする
3 接続箱内のすべての開閉器を OFF にする
通常この作業は，電気工事の専門業者が行います。

4 表示部がすべて消灯していることを確認する
5 通気孔の温度が下がったことを確認する
運転 / 停止スイッチを OFF にした後，目安として 30 分以上お待ちください。

6 掃除機や乾いた布を使用して，パワーコンディショナ上面，下面の通気孔に16付いたごみやほこりを取り除く日常点検
日常点検の際は，以下の項目を確認してください。

チェック !

本体通気孔にごみやほこりが詰まっていないかごみやほこりが詰まっている場合は，本体内部の温度が上昇し，正常に動作しなくなるおそれがあります。
「P.16 お手入れ方法」の手順に従って清掃してください。

異常な音やにおいがしていないか本体から異常な音が出たり，異臭がしたりする場合は，チェック !

本体に異常が発生しているおそれがあります。
「P.18 〜 19 故障かな ? と思ったら」を参照して処置を行ってください。

チェック !
本体が傾いていたり，運転時にガタつきがないか製品取付板の取付ねじが緩んでいたり，取付け状態が悪い場合は，本体が落下するおそれがあります。
お手入れと点検お買い上げの販売店に連絡してください。

チェック !

表示部に異常を示す内容が表示されていないか

配線に傷がないか

お手入れ方法／日常点検

チェック !

ケーブルにひびや傷が入っている場合は，火災・感電・故障を引き起こす原因となります。
お買い上げの販売店に連絡してください。

表示部に異常が表示された場合は，「P.18 〜 19 故障かな ? と思ったら」を参照して処置を行ってください。

17故障かな ? と思ったらパワーコンディショナの動作がおかしい場合，または表示部の内容が通常運転時とは異なる場
合は，次の表の内容に従って処置を行ってください。
現象

処置方法

パワーコンディショナから煙以下の作業を実施すると同時に，お買い上げの販売店に連絡してください。

が出ている，または異臭がする

1．運転 / 停止スイッチを OFF にする。
2．屋内分電盤内の太陽光発電用ブレーカを OFF にする。
3．接続箱内のすべての開閉器を OFF にする。
通常この作業は，電気工事の専門業者が行います。

パワーコンディショナから装置の異常ではありません。

カチッという音がする

運転開始時及び停止時に，カチッというリレーの動作音がします。

パワーコンディショナから装置の異常ではありません。

キーンという音がする

発電中にキーンと高い音が聞こえる場合があります。

発電される電力の値が小さい，雨や曇りの日，または太陽電池が汚れていたり日陰になっているときには発または極端に小さい電量が少なくなります。太陽電池に十分な日射が得られると発電量が大きくなります。
以下のいずれかの理由で，パワーコンディショナの保護機能が動作し，出力が制限されている場合があります。お買い上げの販売店に連絡してください。
・パワーコンディショナ本体の周囲温度が高い・系統電圧（商用電源の電圧）が高い発電される電力が 0 kW である運転 / 停止スイッチが OFF になっています。
運転 / 停止スイッチを ON にしてください。
電力が遮断されています。
接続箱内のすべての開閉器及び契約ブレーカ（商用電源側）が ON になっているか確認してください。

自立運転時に，停電用コンセント太陽電池の発電量よりも電気機器の消費電力が大きい場合，パワーコンに接続した電気機器が停止する

ディショナは 1 分おきに運転／停止を繰り返します。
十分な日射が得られるまで電気機器の使用を控えるか，接続している電気機器の数を減らしてください。
電気機器の消費電力が 1500 W を超える場合，表示部に異常を示すコード（oL2）が表示され，自動的に自立運転を停止します。
以下の手順で運転を再開してください。

1. 接続している電気機器の数を減らす。
2. 異常リセットを実行する。
（異常リセットの手順については，次ページの「表示部に異常を示すコード（例 : Uvr）が表示され，下のほうにある 5 つの点がすべて点灯している」を参照してください。）

18

現象

処置方法

表示部が消灯している装置の異常ではありません。

右端のドット点灯

夜間待機モードのため，発電を休止しています。日射を得ると発電を再開し，発電量を表示します。

表示部に異常を示すコード（例 : Uvr）

軽微な異常を検出したため，一時的に運転を停止しています。

が表示され，下のほうにある 5 つの点自動的に運転を再開しますので，この状態のまましばらくお待ちください。

がすべて点滅している
全ドット点滅（例 : 停電中）

表示部に異常を示すコード（例 : Uvr）

異常を検出したため運転が停止されました。

が表示され，下のほうにある 5 つの点

以下の手順で，異常リセットを実行してから運転を再開してください。

がすべて点灯している

1. 運転 / 停止スイッチを OFF にする。
2. 表示切替スイッチを約 5 秒長押しする。

全ドット点灯異常リセットが実行されます。

3. 異常を示すコードが消えたのを確認してから，運転 / 停止スイッチを押す。
運転が再開されます。

（例 : 停電中）（注）上記の処置を実行しても運転が再開されない場合は，装置が故障している可能性があります。以下のとおり対応してください。

1. 表示されている異常コードをメモする。
2. 運転 / 停止スイッチを OFF にする。
3. お買い上げの販売店に連絡して，表示されていた異常コードを伝える。
故障かな

7 セグメント LED 表示 / 表示文字の対応表と思ったら

?

表示文字

LED 表示表示文字

LED 表示表示文字

LED 表示表示文字

LED 表示

9I

R

1A

J

S

2B

K

T

3C

L

U

4DM

5E

N

W

*

6F

OX

表示なし

7GP

Y

8H

Q

Zと思ったら* : 2 つの桁を使って表示します。

*

故障かな

0?

V

表示なし

19

仕様
製品形式

CEPT-S1AA4P5

CEPT-S1AA5P8

入力部

最大許容入力電圧

DC400 V

運転可能電圧範囲

DC60 V 〜 DC400 V（起動電圧 80 V）
DC250 V

定格入力電圧
入力許容電流28.5 A

38 A

入力回路数

1電気方式

単相 3 線式（出力相数 : 単相 2 線式）

AC202 V，50/60 Hz

定格出力電圧・周波数
出力部

定格出力電流定格出力電力22.5 A

29 A

4.5 kW

5.8 kW

連系

出力基本波力率0.95 以上

運転時

電力変換効率 *196%

出力電流ひずみ率

総合 5%，各次 3% 以下

1500 W*2（101 V 15 A）

自立運転時
主回路方式

インバータ方式

電圧型電流制御

スイッチング方式

正弦波 PWM 方式

絶縁方式

非絶縁冷却方式

自然空冷

30 dB 以下（正面 1 m での A レンジ値，15 kHz 以下）

騒音
並列運転機能有り

絶縁抵抗

1 M Ω以上（500 V メガー）

絶縁耐圧

主回路 : AC1500 V 1 分間

外形寸法

質量（本体のみ）
環境仕様

使用場所

幅 : 500 mm

幅 : 550 mm

高さ : 285 mm

高さ : 285 mm

奥行 : 135 mm

奥行 : 160 mm

15 kg

20.5 kg

屋内（ただし，直射日光が当たらない所）

使用周囲温度− 10 C 〜 +40 C*3

使用周囲湿度

25% 〜 90%RH 以下（ただし，結露無きこと）

標高2000 m 以下 *4

280 V で測定しています。
*1 :: 電力交換効率は入力電圧*2 : 実際に出力できる電力量は太陽電池の発電状態に左右されます。
30 C 以上に上昇した場合，パワーコンディショナ内部の保護機能により出力を制限する場合があります。
*3 : 周囲温度が*4 標高 1000 m を超える場所に設置する場合は，周囲温度が − 10 C 〜 +30 C の環境でご使用ください。

20

MEMO仕様

保証とアフターサービス

21

保証とアフターサービス
修理，定期点検などのご相談について
パワーコンディショナの修理や定期点検に関するご相談や不明点については，お買い上げの販売店にお問い合わせください。
お問い合わせの際には，あらかじめ以下の項目をご確認ください。
・形式
・お買い上げ年月日
・販売店
・故障状況（表示部の表示内容，製品状態など）転居されるときは電気工事の専門業者が取り外し・再設置を行います。お買い上げの販売店にご相談ください。工事費用についてもお買い上げの販売店にお問い合わせください。

22

保証書（販売店記入欄）
形式

製造番号

お客様名

様
お客様ご住所

保証期間〒

電話番号（）-

引渡し日から 1 年間

引渡し日

年月日

販売会社名，電話番号，住所

販売店様へ所定の項目を記入，または捺印してから，お客様に保証書を渡してください。
また，保証書のコピーを販売店様用の控えとして大切に保管し，お客様からの問い合わせへの対応の際に使用してください。

＜保証規定＞

保証とアフターサービス

故障発生に対して，製品の故障を修復させるための修理を行います。修理は，当社の判断によって故障品の修理，もしくは同等性能機種との取り換えとなります。ただし，次の場合は有償となります。
・ お客様における不適切な保管や取扱い，日常点検不備，不注意過失などの事由による故障の場合。
・お客様にて当社の了解なく当社製品に改造など手を加えたことに起因する故障の場合。
・当社製品の仕様範囲外で使用したことに起因する故障の場合。
・天災や火災など不可抗力による故障の場合。
・無償保証期間を過ぎた場合。
・その他，当社の責に帰さない事由による故障の場合。

保証とアフターサービス

上記サービスは国内における対応とし，国外における故障診断などはご容赦願います。
＜保証責務の除外＞
無償保証期間内外を問わず，当社製品の故障に起因するお客様側での機会損失に対する補償は当社の保証外とさせていただ
きます。引き取り修理をする場合の取り外し作業，発送，及び修理後の設置，配線などについては，お買い上げの販売店にお問い合わせください。
＜本製品の適用について＞
・本製品は，人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計，製造されたものではありません。
・本製品を，乗用移動体用，医療用の機器，あるいはシステムなど，特殊用途に適用しないでください。

23

Enewell-SOL 取扱説明書
製品に関するお問い合わせ先製造元
株式会社 安川電機

環境エネルギー機器事業統括部 推進部
TEL（0930）23-5079

福岡県行橋市西宮市 2 丁目 13 番 1 号 〒824-8511

資料番号 TOJP C750110 00BC

Published in Japan 2012年 8月 作成 12-5 1
無断転載・複製を禁止