0823-151201-1

for mobile.

Operation Manual - 初版
OM Solar

Lite

OM Solar,Inc.

目次
1. 操作画面一覧

・・・・・ 3・・・・・

2. 各種画面TOP・・・・・ 4
・・・・・
・・・・・ 5・・・・・・・・・・ 6

運転設定
温度設定

・・・・・
・・・・・ 7・・・・・・・・・・ 8・・・・・・・・・・ 9タイマー設定切タイマー設定
ファン設定
3. エコナビOMへの接続
4. エラー表示・・・・・・・・・・ 10・・・・・・・・・・ 11・・・・・

エコナビOMへの接続
エコナビGWの裏にある「製造番号」とお客様の情報を、「エコナビOM」サイトにある「エコナビOM初期登録画面」から入力します。 →詳しくはP.10をご確認ください

登録画面
エコナビOM http://econaviom.net「操作と連携」→「エコナビOMリモコン初期登録」

使用上の注意ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分理解されてから正しくご使用ください。
読み終わったら本書はいつでもご覧いただけるところに大切に保管してください。

禁止

感電おこなってはいけない内行ってはいけない内容を容を告げるマークです。
告げるマークです。

感電の恐れのある内容を告げるマークです。

分解禁止
分解してはいけない内容を告げるマークです。

注意
機器に損傷をあたえる恐れのあることを告げるマークです。

お客様自身では、分解、修理、改造は濡れた手でリモコンの操作をしないでくしないでください。ショート、感電、ださい。感電、故障の恐れがあります。
誤作動の恐れがあります。

小さなお子様には、一人で触らせないよ
小さなお子様には、一人で触らせないよ
うに注意してください。誤作動による事
うに注意してください。誤作動による事
故や故障の原因となる恐れがあります。
故や故障の原因となる恐れがあります。

洗剤やシンナーでリモコンを清掃しないでください。塗装面の劣化や感電、故障等の恐れがあります。清掃は、乾いた布等で拭きとる程度としてください。
水をかけたり、物や体をぶつけないで塗装や装飾をしないでください。故障、火災の原因になる恐れがあります。

ください。故障、火災の原因になる恐
お客様自身では、分解、修理、改造はしないでください。ショート、感電、誤作れがあります。
動の恐れがあります。

水をかけたり、物や体をぶつけないでください。故障、火災の原因になる恐れがとがったものや硬いもので操作しないあります。
でください。穴が開いて故障の原因になります。
とがったものや硬いもので操作しないで塗装や装飾をしないでください。故障、火災の原因になる恐れがあります。
油煙や湯気をあてないようにしてください。故障の原因になる恐れがあります。

冬季に季節モードを「夏」にしないでください。凍結によりお湯採りコイルが破油煙や湯気をあてないようにしてくださ損する恐れがあります。
い。故障の原因になる恐れがあります。

ください。穴が開いて故障の原因になります。

2

OM Solar,Inc.

操作画面一覧

TOPグラフ

運転設定

現在の状態を当日の温度変化をアニメーションで。

OMの運転モードグラフで表示。

を切り替え。

最高（最低）温度室内循環や排気、の記録も残るので、夏の夜間取入もこ今日どれだけ温度の画面で。

が上がったか（下新機能の「強制停がったか）も確認止」もこちらから。

できます。

温度設定

タイマー設定切タイマー設定

ファン設定

循環運転と排気運転の切タイマー
時間設定画面。
設定温度を変更それぞれの運転したい場合はこモードをどれだちらから。

けの時間動かすかを設定します。

オプション設置している機器の運転モードを設定する画面。
OMエアフォール（OM空気清補助暖房や循環浄）の運転モー運転はこちら。

ドで「強制」を連続運転か、タイマーによる自動運転を設定できます。

選択すると、OM集熱運転停止時も室内循環運転をして、家全体の空気を清浄します。

OM Solar,Inc.

3

TOP

① OM 空気流れ
アニメーションで OM の空気流れを表示します。
(動きのパターンは下記参照)② 補助暖房用ボイラー
OM と連動した暖房が運転しているときに色がつきます。(運転していないときは、 配管がグレーになります。)①③ DOMA くーる
アニメーションで DOMA くーるの運転を表示します。

②③ノート②③は、設備が設置されている場合に限り表示します。
設置されていない場合は表示されません。

OMソーラーの運転パターン

4OM Solar,Inc.

運転設定
この画面では、運転状況の設定を変更できます。

① 運転切替
運転には、季節モード(冬/中間/夏)を自動で判断する「自動運転」と手動で切り替える「手動運転」 の 2 種類があります。

② 室内循環(風量設定:切/弱/中/強)

室内の空気を一定時間循環します。
用途例• ストーブなどで高いところにたまった暖気を循環させる• 少数の冷暖房機器の空気を家全体に回す
ノート「集熱取り込み」「室内排気（日中の排熱）」の運転をしていないときに利用できます。

①③室内排気(風量設定:切/弱/中/強)

室内の空気を一定時間排気します。
用途例
室内にこもった熱気を排気させる•ノート「集熱取り込み」「室内排気（日中の排熱）」「室内循環」をしていないときに利用できます。

②④③(風量設定:切/弱/中/強)

夏の夜、室温よりも外気温の方が涼しくなったときに、 外気を取り込みます。

⑤④外気取入OM強制停止緊急の場合など、OMソーラーの動きを強制的に停止します。
（全閉停止状態）⑤ノート
白抜き文字が選択された状態です。
• 天候によっては、自動モードの季節判断が適当でない場合があります。
••

自動運転のまま“冬”“ 中間”“夏”ボタンを押すと、その日に限り選択した季節モードで動きます。
翌日はまた自動判別が行われます。

OM Solar,Inc.

5

温度設定
この画面で、運転温度の詳細な設定ができます。

① 設定室温
OM ソーラーの運転が切り替わるときの基準となる 室温です。
季節モードごとに 10 ~ 35°Cの範囲で設定できます。( 温度目盛 1°C)②

設定棟温OM ソーラーの運転が始まるときの基準となる棟温 です。
季節モードごとに 10 ~ 45°Cの範囲で設定できます。(温度目盛 1°C)③

目標棟温OM ソーラーの運転風量の基準となる棟温です。目標棟温に向け風量①が変化します。季節モードごとに 10 ~ 70°Cの範囲で設定できます。
(温度目盛 2°C) 目標棟温を上げると風量は緩やかになります。

④

デフォルト値に戻す
このページの設定をリセットします。

②

設定室温「冬」「中間」「夏」ともに 23°C
設定棟温「冬」30°C /「中間」35°C /「夏」40°C③

目標棟温「冬」50°C /「中間」54°C /「夏」64°C

23℃の場合④「屋根排気」「集熱取込」

全閉停止・換気停止「屋根排気」「外気取り入れ」
・外気温「室温-1℃以下」

屋根排気運転がスタートしたら１時間室内排気を行います。その後、再度棟温判定します。

ノート•6

各温度の設定後、“登録”にて設定が完了いたします。

OM Solar,Inc.

タイマー設定
この画面では、暖房または循環運転、補助暖房における設定温度及びタイマーにおける稼働時間の設定を行います。

① 連続運転「暖房」は、OM ソーラーのファンを動かして、 補助暖房を行います。
画面下部で設定した温度よりも室温が低い時に暖房ボイラーが稼働します。
「循環」は、OM ソーラーのファンを動かして、 室内の空気を循環させます。
操作手順
1. 「暖房」または「循環」を押し、運転させたいモード名称を表示させます。
2. 風量設定を選択すれば設定完了です。
ノート
運転を停止したいときは OFF を選択します。
• 室内循環運転が有効になっているときには、そちらの風量が優先されます。
•①②

タイマー1・2
暖房または循環運転の 24 時間タイマー設定を行います(風量設定:切/弱/中/強)。
操作手順
1. 「暖房」または「循環」を押し、運転させたいモード名称を表示させます。
2. 風量設定を選択すれば設定完了です。

②

ノート
タイマーを解除したいときは OFF を選択します。
• タイマーで設定した時間内に室内循環運転 または 連続暖房/連続循環が有効になっているときには、そちらの風量が優先されます。
•③③暖房設定
補助暖房における設定温度を設定します。この温度 よりも室温が低い時に補助暖房を行います。 設定範囲は、15°C~ 30°Cです。

④④タイマー1・2
暖房及び循環運転の 24 時間タイマー運転を行う時間を、2 通り設定できます。

ノート•

タイマー設定時間は、00:00 ~ 23:59 です。

•設定範囲外の時間は入力できません。
タイマー時間を設定しても、タイマー運転の風量を設定しなければ稼働しません。

•OM Solar,Inc.

7

切タイマー設定
この画面では、運転状況の設定を変更できます。

①

室内循環(風量設定:切/弱/中/強)

室内の空気を循環させる時間を設定します。 設定時間(1 時間/ 2 時間/4 時間/ 6 時間)の中 から選択できます。
ノート「室内循環」の連続運転・タイマー運転は、運転設定で行います。

②

室内排気
室内の空気を排気させる時間を設定します。 設定時間(15 分/ 30 分/45 分/ 60 分)の中から選択できます。

①②

•8

ノート
白抜き文字が選択された状態です。

OM Solar,Inc.

ファン設定この画面で、別付けファンの運転を設定します。

① DOMA くーる
DOMA くーるの連動運転を設定します。連動運転は、 「夏」モード時の「室内排気」運転をしているときに動きます。また、設定を変えることで、ハンドリングボックス停止時、夏の夜に動かすこともできます。

【S.0】・・・「室内排気」時に稼動【S.1】・・・「室内排気」「換気停止」または「全閉停止」時に稼動【S.2】・・・「室内排気」「換気停止」または「全閉停止」「夏の夜の外気取り入れ」時に稼動② 小屋裏換気①

小屋裏温度センサーが感知する小屋裏温度が 40°C を超えると、接続した小屋裏換気扇が稼動します。

③ 24 時間換気②

OM ソーラーと連携して、24 時間換気をします。 室内循環、換気停止または全閉停止時に稼動します。

④ OM空気清浄③

OMソーラーの空気清浄機「OMエアフォール」の運転モードです。
「通常」は、OM運転モードに合わせて「循環運転」・「取入運転」
時に空気清浄し、「強制」は夜間OM運転モードが「停止」になる場
合でも強制的に「循環運転」にて空気清浄を行います。

④

•

ノート
白抜き文字が選択された状態です。

•これらはオプションです。機器を設置していない場合は設定できません。画面がOFFに固定されます。

OM Solar,Inc.

9

for mobile.

エコナビOMへの接続

エコナビGWでは、OMソーラーのデータだけでなく、タッチパネルリモコンと同様の操作を行うことができます。

1.エコナビOM初期登録作業
まずはエコナビGWと、お客様のお宅を関連付けます。
エコナビGWの裏にある「製造番号」とお客様の情報を、「エコナビOM」サイトにある「エコナビOM初期登録画面」から入力します。
登録画面
エコナビOMhttp://econaviom.net「操作と連携」→「エコナビOMリモコン初期登録」<注意事項>• お客様のメールアドレスがログインIDとなります。 (後ほど変更可能です)

エコナビGWがインターネットに接続されていなくても初期登録は可能です。（パスワード発行も可能です）• 登録されたメールアドレス宛にパスワードを送ります。 ※即時発行ではない為、お急ぎの場合はOMソーラー株式会社／エコナビ
OM申込受付係までご連絡ください。TEL : 053-488-1700

2.エコナビOM操作画面へのアクセス
すでにインターネットに接続されているお宅では、エコナビOM経由でお客様のエコナビ機器にアクセスすることができます。
※インターネット経由でご利用の場合は、まず上記「エコナビOM初期登録作業」にて、初期登録を完了させ、ログインID(設定したメールアドレス)とパスワードが必要になります。

初期登録で発行した• ログインID（メールアドレス）• パスワードを入力

1. パソコンやスマートフォンから、「エコナビOM」にアクセスします。
2. サイト右上の「操作と連携」コンテンツから、「エコナビOMリモコン」を選択します。
3. 発行されたお客様専用の「ログインID(メールアドレス)」と「パスワード」を入力します。
4. エコナビOMのTOP画面が表示され、OMソーラーの操作が可能になります。

10

OM Solar,Inc.

エラー表示
エラーが検知されると、メイン画面の運転状況の下側にエラーが表示されます。エラーの内容は、下表を参考に確認してください。

econaviom.net/

異常が解除されれば、エラー表示が消えます。

ノート
複数のエラーが同時に発生している場合、発生しているエラーコードのナンバーが一番若いエラーコードが表示されます。

E02

棟温センサー断線

エラー表示一覧
エラーコード内容

E01

リモコン通信エラー

E02

エラーコード内容

施工者に連絡してください。

E12

出口温度センサー断線

出口温度が -10 C以上で自動解除

棟温センサー断線

棟温が -10 C以上で自動解除

E13

出口温度センサー短絡

出口温度が120 C以下で自動解除

E03

棟温センサー短絡

棟温が120 C以下で自動解除

E14

小屋裏温度センサー断線

小屋裏温度が -10 C以上で自動解除

E04

室温センサー断線

室温が -10 C以上で自動解除

E15

小屋裏温度センサー短絡

小屋裏温度が120 C以下で自動解除

E05

室温センサー短絡

室温が60 C以下で自動解除

E18

子機間通信エラー

施工者に連絡してください。

E06

外気温センサー断線

外気温が -10 C以上で自動解除

E20

棟温異常

棟温が 80 C以下で自動解除

E07

外気温センサー短絡

外気温が120 C以下で自動解除

E21

ファンモーター異常施工者に連絡してください。

E10

入口温度センサー断線

入口温度が -10 C以上で自動解除

E30

試運転中施工者に連絡してください。

E11

入口温度センサー短絡

入口温度が120 C以下で自動解除

E97~E99

制御盤異常施工者に連絡してください。

OM Solar,Inc.

対処方法

対処方法

11

http://econaviom.net/

エコナビゲートウェイ（OM Solar Lite）操作説明書
発行 OMソーラー株式会社〒 431-1207静岡県浜松市西区村櫛町4601
TEL. 053-488-1700 (代)
http://omsolar.jp

2015年 11月 1日※本印刷物の無断複写・複製等を禁じます。

OM Solar,Inc.