省エネ照明とデマンド管理

工場・事務所における省エネ化
節電対策のステップ
ステップ１

すぐに取り組める運用改善

一般的に５％～１５％程度節電可能です

設備の小規模な省エネ改修

土曜・日曜の休業日で行える程度の工事

設備の大規模な省エネ改修休業日＋αをかけて行う工事

ステップ２

ステップ３

ス テ ッ プ １

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例①
照明■執務エリアの設定照度を見直す。
■共有部の照明を間引きする。

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例②
照明■昼休みは消灯を徹底する。
■使用していないエリア（会議室・廊下等）や不要な場所（看板、外部照明、駐車場など）の消灯を徹底する。

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例③
照明■屋外照明の点灯時間を見直す。
■冷凍・冷蔵ショーケースを消灯する。
＜卸・小売店・食品スーパー＞

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例④
空調■エアコンの設定温度の見直し（冷房は２８℃、暖房は２０℃を目安に）。
■使用していないエリア（会議室・廊下など）は空調を停止する。

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例⑤
空調■換気ファンの一時停止、またはエアコンを間欠運転にする。
■夏期は日差しを避けるために、ブラインド、カーテン、遮熱フィルム、すだれなどを活用する。

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例⑥
空調■エアコンのフィルターを定期的に清掃する。
（２週間に一度程度を目安に）■室外機周辺の障害物を取り除き、直射日光を避ける。

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例⑦
空調■電気室、サーバ室の空調設定温度を見直す。
＜オフィス＞■搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、店舗の冷・暖気流出を防止する。
＜卸・小売店、食品スーパー＞

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例⑧
給湯■夏期は電気式給湯器、給茶機などを停止。
（プラグをコンセントから抜く）

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例⑨コンセント動力■エアタオル、温水洗浄便座（夏期）のプラグをコンセントから抜く。
■長時間席を離れるときはＯＡ機器の電源をオフ、またはスタンバイモードにする。

ステップ１

すぐに取り組める運用改善の例⑩
その他■自動販売機の照明を消灯。
冷却停止時間の延長などを行う。
■待機電力のカット。
（長時間使わない機器のプラグをコンセントから抜く）■ノー残業デーの推奨。

ス テ ッ プ ２

ステップ２

設備の小規模な省エネ改修の例①
照明
３．スケジュール制御

１．照明器具のＬＥＤ化①ＬＥＤ電球
②直管形ＬＥＤベースライト③ＬＥＤダウンライト④ＬＥＤスポットライト⑤ＬＥＤ誘導灯

４．照度センサ制御

２．人感センサとの連動制御

ステップ２設備の小規模な省エネ改修の例②
空調

１．節電モード付きリモコンに変更

２．省エネ対応リモコンに変更

３．室外機にデマンド制御を追加

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

LED照明ってどんなもの？

電球・直管形
白熱電球

ＬＥＤ電球（Ｅ２６口金）

省エネ率

消費電力
【５４Ｗ】

消費電力
【９．２Ｗ】

約８３％

ミニクリプトン
電球
消費電力
【３６Ｗ】

ＬＥＤ電球
（Ｅ１７口金）

省エネ率

消費電力
【６Ｗ】

約８３％

※小型電球タイプ(Ｅ１７口金)斜め取付け専用

蛍光灯

直管形ＬＥＤ 消費電力【４９Ｗ】
省エネ率

消費電力
【８５Ｗ】

約４０％

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

LED照明ってどんなもの？

誘導灯（２４時間点灯）

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

人感センサー付 LED照明

センサーで人の動きを検知して自動で照明器具を「ON」 「OFF」します。
トイレは３分間点灯します。

＜計算条件＞
センサーによる点灯削減時間：7H/日
・年間点灯時間差 1708時間 (7h/日×244日)
・事業所内トイレ３カ所想定 19Wｘ2灯ｘ3基

年間
約２００kWｈの削減

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

照度センサー付 LED照明

外光光量をセンサーが検知して、照明器具の「ON」 「OFF」を自動的にコントロールします。

年間
約４００ｋWｈの削減＜計算条件＞
センサーによるコントロール率：30％・3.84ｋW/日ｘ244日＝937ｋW削減
・937ｋW ｘ 日照率40％＝ 370ｋW
・事業所想定 32Wｘ2灯、10H/日使用

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

今お使いの照明器具はどうなっているでしょう？
照明器具は、約１０年が交換の目安です。
外観からではわかりませんが、約１０年を過ぎると内部では、安定器などの劣化が進んでいます。
８年～１５年経過した
安定器

１０年過ぎてる蛍光灯はございませんか？

ぜひ、一度ご確認を!!

このような状態になると、最悪の場合焼損・発煙・地絡・不点灯などの事故につながるおそれがあります。

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

直管形LEDランプに交換する場合、組合せによっては事故に繋がる危険性があります。
（さまざまな種類の直管形LEDランプが、蛍光灯照明器具につく為）

蛍光ランプ

LEDランプ
点灯回路内蔵型/交流用

点灯回路

内蔵型/直流用

点灯回路

非内蔵型/直流用

間違った組合せの使用により、市場でも不具合が発生しています。照明器具の焦げや焼損などの事故は、火災を招く恐れがあります。又、東京都で「直管形LEDランプの取付方法に関する調査」を行い、組合せ試験で不具合を確認し、直管形LEDランプ使用時の注意喚起を行っています。下記ホームページで注意喚起されていますのでご確認ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2011076017c100.pdf※社団法人日本照明器具工業会資料より抜粋

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

G13口金
ソケット

既設の蛍光灯照明器具に直管形LEDランプを取付ける際の懸念事項※社団法人日本照明器具工業会資料より抜粋

器具改造の有無

タイプと仕様【DC電源内蔵 商用電源直結形】
LEDランプ両端間あるいは片側口金ピン間に商用電源を直接印可するタイプ

有【DC電源内蔵 既設安定器接続形】
既設照明器具にそのまま装着するタイプで磁気式のスタータ形、ラピッドスタート形、並びに電子式（インバータ式）の3タイプ

スタータ形安定器

無ラピッド形安定器

※グロー
スタータ
取りはずし
程度は必要

DC電源

有

【DC電源非内蔵 DC入力形】
外付けのDC電源と組み合わせ、DC入力をLEDランプ両端間あるいは片側口金ピン間に印可するタイプ

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

照明器具のリニューアルをするにあたり①工事にかかる費用は？

他の器具との比較は？

省エネだけを考えるの？

さらに・・・
工事費用を安く抑えたい。

明るさは今のままで、自然な色合いがほしい。

ＬＥＤランプだけ交換すればいいのでは？

日本電球工業会の規格品を導入したい。

簡単な工事なら自前で工事をするが・・（電気工事士の資格要）

設備の小規模な省エネ改修（照明編）等など、「結局わからないことだらけ」ですが・・

照明器具のリニューアルをするにあたり②
特にこのような点にはご注意下さい

性能面の問題点

安全上の問題点

寿命の問題点

本来の性能品質が確保されなくなる恐れ

器具からの脱落の懸念

器具トータル寿命に注意が必要（蛍光灯ランプよりも重いものがある）（外観に異常がなくても内部劣化が進行）（光束、配光特性、色温度、演色性 など）

ＬＥＤ照明導入事例（１） ご紹介

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

弊協会京都支店

交換後の事務所電源・ソケット・ランプのみの交換による照明器具リニューアル導入にあたっては、今後の省エネリニューアル提案を考慮して、既存照明器具の本体、反射板を再利用する「リニューアル交換タイプ」を採用。
P社製の新規格ＬＥＤ交換ユニット（Ｌ型口金電源セパレートタイプ）を導入しました。

ＬＥＤ交換ユニットへの交換工事手順①

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

蛍光灯から直管型ＬＥＤランプへの交換が可能で、器具本体が再利用できるため、無駄な廃材を抑え、省資源です。
1
既設器具の反射板を外します。

2
電源ユニット、安定器を外します。

ＬＥＤ交換ユニットへの交換工事手順②

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

3交換ユニットを取り付けます。

4
既存の反射板を取り付けます。

5
ランプの方向を確認し、取り付けます。

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

ＬＥＤ照明導入事例（２） ご紹介
工事手順① 弊協会京都支店

既設器具を利用した、G13電源内蔵タイプによるリニューアル（R社製）
1既設器具の反射板を外します。

2
既設配線を確認。
G13
ソケット安定器

3
安定器は、回路から切離し残置します。

ＬＥＤ照明導入事例（２） ご紹介

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

工事手順②
4
絶縁圧着
端子電源(１００V）線を、ソケットに直接接続します。

5
反射板のよごれを特殊洗剤でクリーニングし、反射率回復。
電源供給側ソケットに、シール表示。

6施工後。

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

ＬＥＤ照明器具導入による省エネ率と電気代比較

器具消費電力比較（下方設計光束・２灯用）
机上面
照度は同等

既設照明

FLR40×2
LED照明

LDL40×2

85W
49W

ラピット式器具と比較して約４割省エネ

消費電力36W削減

器具10台を交換した場合の削減電気代は年間 約20,000円（1,080ｋWｈの削減）＜計算条件＞
削減電力：36W（85W－49W）×10台 = 360W = 0.36kW
0.36kW ｘ 3000h ｘ 11.06円 ≒ 20,000円
・年間点灯時間 3000時間 (12h/日×250日)
・電気料金 11円06銭/kW（高圧電力AS その他季節による場合）

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

ＬＥＤ 化の採算性（イニシャルコスト回収年数の目安）

蛍光灯との差額/台※1

1日当りの点灯時間※220,000円の場合
16,000円の場合
12,000円の場合
8,000円の場合

4.5
年

24h

9.9年

12h

3.6年

24h

7.9年

12h

2.7年

24h

5.9年

12h

1.8年

24h

4.0年

12h

回収年数

0246810＜算出条件＞※1 一般蛍光灯２灯タイプが１台4,000円とした場合のLED２灯タイプとの差額。
例）LED24,000円－蛍光灯4,000円＝20,000円 ⇒１台当たりの差額。
※2 点灯時間 12ｈ：週休2日・祭日15日（年間2,952ｈ）、24ｈ：週休0日・祭日15日（年間8,400ｈ）
その他：工事費は一般蛍光灯への更新と同額とし、差額は無し。

設備の小規模な省エネ改修（照明編）

今後のＬＥＤ照明の展望

政府、メーカーが一体となってＳＳＬ（半導体照明）普及を加速
政府
メーカー

法改正、補助金等で市場への浸透を促進
新商品の開発、量産効果による価格の低減

ストック25シナリオ： SSL（LED等次世代半導体照明）の市場構成比25％にアップ

80.0%

蛍光灯磁気式

60%

58%

40%

35%

60.0%
40.0%
20.0%

蛍光灯インバータ

0.8%

70%

25%

8%

5%

2015年

2020年

0.0%
2008年
（社）日本照明器具工業会資料より抜粋

SSL（半導体照明）
2020年にはＬＥＤ照明等が市場の１/４を占めると予想

ス テ ッ プ ３

ステップ３

自動空調制御の実例

お客さま（事業所内）
受電設備
アンテナ

FOMA
網

事務所など

デマンド監視装置
電力線
搬送

空調自動制御親機

デマンド監視装置の警報信号により、予め設定された出力制御を行い、電力消費を抑えることにより、デマンド値の上昇を抑えます。

デマンド監視装置
表示機

警報が鳴ったら！

空調機室外機
空調自動制御子機

・空調の温度を上げる。
・不要な設備はＯＦＦする。などして電気の消費を抑えて、デマンド値の上昇を抑制。

ステップ３

全国統一の電気保安協会デマンドWebサービス
省エネルギー・電気料金削減をご提案します
全国でお使いになった電気が、いつでも事務所で見えます！

お客さまのパソコン
インターネット

これは大変便利！

全国Webサーバー■全国の事業所のデータが1台のパソコンで閲覧可能■エネルギー管理をしてコストを削減

ステップ３

全国統一の電気保安協会デマンドWebサービス

月、日、期間を指定してグラフで状況が見られます。

ステップ３

全国統一の電気保安協会デマンドWebサービス

月間比較モード（日別表示）京都支店の設備改修による節電効果
H23年
8月10日
ピーク
29.6kW
H22年度
ピーク
43.7kW

ステップ３

全国統一の電気保安協会デマンドWebサービス
日負荷グラフ（1日のグラフ）

ステップ３

まとめ

事業所の省エネは、ステップごとに取組みましょう！
①運用改善でいますぐに取組める省エネを！
②小規模な省エネは、ＬＥＤ照明の導入がおすすめ！
・ＬＥＤ照明の導入には、さまざまな注意点があります。 ・省エネ率と電気代チェックを必ず確認！

③大規模な省改修は各設備への制御システム導入を！

すべての省エネ・電気料金削減にデマンド監視システム!!
①電気の使用状況をデマンド監視で「見える化」！
②空調自動制御の導入で電気料金削減を！
③Ｗｅｂ閲覧サービスで、複数事業所を一括データ管理！

関西電気保安協会へ、お気軽にご相談ください！

ご清聴ありがとうございました

ホアンくん