FACTORY AUTOMATION
三菱電機グラフィックオペレーションターミナル

GOT2000シリーズ● シンプルデザインのボディに驚きの表現力を実現● ワイドモデル、
防爆形GOTが加わりラインアップがさらに充実● GOT Mobile ＆ GOT Drive がさらに進化
現場の可能性が広がるGlobal Player

三菱電機グループは「グローバル
環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。
三菱電機グループは、「常により良いものを目指し、変革していく」という“Changes for
the Better”の理念のもと、活力とゆとりのある社会の実現に取り組んできました。そしていま、時代に応える“eco changes”の精神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に向けてチャレンジしています。そのために、社員一人ひとりがお客さまと一体となって、グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、社会を、より安心・快適に変えてゆきます。
三菱電機グループは、最先端の環境技術と優れた製品力を世界に展開し、豊かな社会の構築に貢献する「グローバル環境先進企業」を目指します。

2

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、粒子線
治療装置、
その他
産業メカトロニクス
プログラマブルコントローラー、
インバーター、
ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電磁開閉器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、
カーエレクトロニクス、
カーメカトロニクス機器、
カーマルチメディア機器、
その他
情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、
その他
電子デバイス
パワーモジュール、
高周波素子、
光素子、液晶表示装置、その他
家庭電器
液晶テレビ、
ルームエアコン、
パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、
冷凍機、
除湿機、
空気清浄機、
ショーケース、
クリーナー、
ジャー炊飯器、電子レンジ、
IH クッキングヒーター、
その他

GOT2000

目次

INDEX

1. ラインアップ

04

1

2. ハードウェア

06

2

3. GT SoftGOT2000

20

3

4. GOT Solutions INDEX

22

4

GOTらくらくリモートソリューション

24

GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

32

シーケンサ連携機能

43

保全機能

47

ハードウェア56

セキュリティ＆システム運用

62

データ連携機能70

その他FA機器連携機能

73

5
6
7
8
9

5. MELSOFT iQ Works

82

10

6. MELSOFT GT Works384

11

7. e-F@ctory96

8. 三菱電機FAサイト

98

9. 仕様

101

10. 製品一覧

142

11. サポート

150

3

GOT2000

様々な現場のニーズに応える

1

GT27

充実のLineup

Ethernet＊1

RS-232

RS-422/485

CC-Link IE Field＊1

CC-Link IE Field Basic

ラインアップ

12.1型

AC

XGA

CC-Link IE Control

TFTカラー65536色GT2715-XTBA
GT2715-XTBD

GT25

AC

GT2712-STBA
GT2712-STBD
GT2712-STWA［ホワイトモデル］
GT2712-STWD［ホワイトモデル］

SVGA

Ethernet＊1

RS-232

RS-422/485

CC-Link IE Control＊2

SVGA

GT2710-STBA
GT2710-STBD

VGA

GT2710-VTBA
GT2710-VTBD
GT2710-VTWA［ホワイトモデル］
GT2710-VTWD［ホワイトモデル］

800×600
640×480

CC-Link IE Field＊1＊2

CC-Link IE Field Basic

CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニットとGOT本体のセット品があります。 ＊2

GT2505は対応しておりません。

ACAC

TFTカラー65536色GT2512-STBA
GT2512-STBD

DC

VGA

640×480

Ethernet 2ポート

RS-232

RS-422/485

CC-Link IE Field Basic

GT2510-VTBA
GT2510-VTBD
GT2510-VTWA［ホワイトモデル］
GT2510-VTWD［ホワイトモデル］

音声出力(内蔵)

NEW

NEW

10.1型
TFTカラー65536色

WXGA

GT21

7型

TFTカラー65536色DC

1280×800

GT2510-WXTBDGT2510-WXTSD

DC

WVGA

800×480

GT2507-WTBD
GT2507-WTSD

表示器としての機能性を無駄なく凝縮
Ethernet＊1 RS-232＊1 RS-422/485＊1 CC-Link IE Field Basic＊1＊2＊1 機種によってサポートするインタフェースが異なります。形名の後の［ ］内をご確認ください。 ＊2 Ethernetポート搭載機種のみ対応しています。

5.7型

4.3型

TFTカラー65536色TFTカラー65536色

4.5型
TFT

モノクロ

DC

DC

5色LED

DC

QVGA

MELSECNET＊2

ワイドに広がる表現力

ワイド

320×240

CC-Link＊2 Bus＊2

10.4型

DC

SVGA

4

DC

高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル

800×600

モノクロ

MELSECNETAC

TFTカラー65536色DC

800×600

TFTカラー65536色

TFT

Bus

10.4型

12.1型

GT25

CC-Link

CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニットとGOT本体のセット品があります。

DC

1024×768

ラインアップマルチタッチ・ジェスチャ機能搭載モデル

15型
TFTカラー65536色コンセプト
ムービー

GT2105-QTBDS[RS-232、RS-422/485]

GT2105-QMBDS[RS-232、RS-422/485]480×272

GT2104-RTBD[Ethernet、RS-232、RS-422/485]

384×128

GT2104-PMBD［Ethernet、RS-422/485］
GT2104-PMBDS［RS-232、RS-422/485］
GT2104-PMBDS2［RS-232×2ch］
GT2104-PMBLS［RS-422］DC5Vタイプ

GOT2000
表示器画面作成ソフトウェア

選んで、作画。美しい画面が思いのままに…
作画資産を効率よく流用！美しい画面作成をサポートするGOT2000シリーズ共通のソフトウェアです。

マルチタッチ・ジェスチャ＊2

マルチメディア＊2

ビデオ/RGB＊2

音声出力

GT27

外部入出力

防爆形

GT2705は対応しておりません。

TFTカラー65536色AC

TFTカラー65536色SVGAGT2708-STBA
GT2708-STBD

VGA

GT2708-VTBA
GT2708-VTBD

800×600
640×480

12.1型
TFTカラー65536色DC

VGA

640×480

1

NEW

5.7型

DC

CC-Link IE Field CC-Link IE Field Basic
CC-Link 外部入出力

GT2705-VTBD

ラインアップ

8.4型

Ethernet RS-232 RS-422/485

AC
DC

SVGA

800×600＊ 詳細については、三菱電機グラフィックオペレーション
ターミナルGOT2000シリーズ防爆形GOTカタログ
L(名)08466をご参照ください。

音声出力＊2 外部入出力＊2

NEW

8.4型
TFTカラー65536色

5.7型

AC

TFTカラー65536色DC

VGA

640×480

GT25

GT2508-VTBA
GT2508-VTBD
GT2508-VTWA［ホワイトモデル］
GT2508-VTWD［ホワイトモデル］

オープンフレーム

Ethernet

RS-232

RS-422/485 CC-Link IE Control CC-Link IE Field CC-Link IE Field Basic CC-Link Bus MELSECNET

TFTカラー65536色DC

SVGA

GT2505-VTBD

10.4型

AC

800×600

VGA

640×480

GOT2000のあたらしい
“カタチ”

12.1型
TFTカラー65536色DC

GT2512F-STNA
GT2512F-STND

TFTカラー65536色

DC

VGA

外部入出力

8.4型

AC

640×480

音声出力

GT2510F-VTNA
GT2510F-VTND

AC
DC

VGA

640×480

GT2508F-VTNA
GT2508F-VTND

SoftGOT
3.8型
TFT

モノクロ

DC

GOT2000対応
ソフトウェア65536色＊ 別途ライセンスキーの装着が必要です。

5色LED

320×128

パソコンやパネコン上でGOTの機能を使用できます。
様々なFA機器と接続でき、GOT2000シリーズと同様のモニタを実現します。
解像度：640 ～ 1920 × 480 ～ 1200

GT2103-PMBD［Ethernet、RS-422/485］
GT2103-PMBDS［RS-232、RS-422/485］
GT2103-PMBDS2［RS-232×2ch］
GT2103-PMBLS［RS-422］DC5Vタイプ

5USBポート用
ライセンスキー国内外の規格、法律への対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

GOT2000

GT27 model
マルチタッチ・ジェスチャ機能搭載モデル

2
ハードウェア
充実のスペックで安心設計
SDメモリカードを標準サポートし、
Ethernet、
RS-232、RS-422/485、
USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、
スクリプト、
アラーム、
デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、
ビデオ入力やRGB入出力にも対応＊し、GOT2000のすべての機能が使用できます。

＊ GT2705を除く。

項目

仕様

ディスプレイ

15型、12.1型、10.4型、8.4型、5.7型

解像度

XGA、SVGA、VGA

TFTカラー液晶

65536色バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…57MB(GT2705は32MB)
動作用メモリ(RAM)…128MB(GT2705は80MB)

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…2ch＊(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース

CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、
CC-Link、
Bus、MELSECNET/H

側面
インタフェース

無線LAN通信ユニット装着用＊ ホワイトモデルは1chです。

マルチタッチ＆ジェスチャ操作で簡単操作！
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。
また、２点押し操作ができ、誤操作を防止できます。
＊ GT27のみ

6

ズーム

スクロール

GOT2000■ GT27モデルの外観［標準モデル：前面/背面］
q 人感センサ
人が近づくと自動的に感知して画面を表示します。
＊ 15型、12.1型のみ

q

w USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。
＊ 標準モデルは前面のみ＊ ホワイトモデルは背面のみ

e USBインタフェース：ホスト(USB-A)＊1

USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデータなどの本体データを取り出すことができます。USBマウス・キーボード・バーコードリーダ＊2・wer 拡張インタフェース

ホワイトモデルは背面のみ
USBキーボード(HID)対応の機種のみ

or

ハードウェアRFIDリーダ＊2の接続も可能です。
＊1
＊2

2

通信ユニットやオプションユニットを装着できます。

t Ethernetインタフェース

最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC­-Link
IEフィールドネットワークBasic対応
機器の接続も可能です。

y RS-232インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダ、
シリアルプリンタと接続できます。

yuu RS-422/485インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダと接続
できます。

i
e

t

w
i 側面インタフェース

o SDメモリカードインタフェース

無線LAN通信ユニットを装着

アラームやロギングデータなど大量のデータを保存
できます。

できます。

■ GT27モデルの外観［ホワイトモデル：前面］
q 人感センサ
人が近づくと自動的に感知して画面を表示します。
＊ 12.1型のみ

q

w フラットボディ

前面フラットで洗浄も簡単に。
(USBインタフェースは背面)

e ホワイトボディ

ホワイトモデルで装置をクリーンなイメージに。

we

ホワイトモデルの特長
安全規格取得(米国、カナダ：ClassⅠ, Division 2、欧州：ATEX、韓国：KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
＊ 機種によって対応している規格が異なります。詳細はP.57をご参照ください。

7

GOT2000
詳細は
こちらから

NEW

GT27 model 防爆形
豊富な機能をそのままに防爆規格に対応

2
ハードウェア
防爆形GOTの詳細は…
・三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズ防爆形GOTカタログL(名)08466

水素ガス雰囲気を含む
ゾーン1、2の危険場所に設置可能
本質安全・耐圧防爆構造のため、爆発性ガス・蒸気が存在する危険場所に設置できます。
公益社団法人「産業安全技術協会(TIIS)」の防爆型式検定に合格しており、日本の防爆指針に対応しています。

項目
12.1型

TFTカラー液晶

65536色解像度

SVGA

バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…57MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース

CC-Link IE Field、CC-Link、RS-232

側面
インタフェース

無線LAN通信ユニット装着用

危険場所のリモートモニタを実現
各種リモートモニタ・操作機能で遠隔地にあるパソコンやタブレッ
トなどの情報機器から設備の状態を把握できます。
現場にいなくても離れた場所から設備の状態を把握でき、トラブルにも迅速に対応できます。(P.26、P.29、P.30)

8仕様

ディスプレイ

非危険場所(離れた場所)
危険場所(現場)

GOT2000

防爆形GOTのラインアップ
コントロールユニット付き

コントロールユニット無し

GT2712-STBA-EX-U ACタイプ
GT2712-STBD-EX-U DCタイプ

GT2712-STBA-EX-N ACタイプ
GT2712-STBD-EX-N DCタイプ
GT2712-STBA-EX-H ACタイプ
GT2712-STBD-EX-H DCタイプ

水素ガス対応水素ガス対応2
ハードウェアコントロールユニット(GT2712-STB□-EX-Uのみ)
豊富なコントロールユニットで操作性を向上。
ボックス前面に最大5個まで取り付け可能です。

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

パイロットライト

メンテナンスポート(USBデバイス)＊

パソコンと接続して、ボックスを開けずに
画面データ転送やFAトランスペアレント
機能を使用できます。

＊ 非危険場所でのみ使用できます。
＊ 水素ガス対応品は、
メンテナンスポートが左側面にあります。

引込器具

引込器具を使用し、外径Φ5を超え、
Φ16までのケーブルに対応できます。
最大5個まで引込器具を使用することができ、
お好みの位置に取り付けることが可能です。

5)
セレクタスイッチ

システム構成GOT本体内蔵I/F
・Ethernet
・RS-422/485
・USB
＋

＋

SDメモリカード、USBメモリ

3)

2)

1)

ブザー

＊ カムスイッチ、
その他コントロールユニットの対応については、
最寄りの支社、または代理店にお問い合わせください。

防爆形GOT4)

通信ユニット・RS-232
・CC-Link
・CC-Link IE
フィールドネットワーク
・無線LAN＋ オプションユニット

・外部入出力4GB

NZ1MEM-4GBSD＊ 危険場所では防爆構造の機器が必要です。
＊ 動作確認済みの機器については、三菱電機FAサイトにて
テクニカルニュースNo.GOT-D-0117をご参照ください。

水素ガス対応品

Ethernet
RS-422/485
RS-232
CC-Link
CC-Link IEフィールドネットワーク
CC-Link IEフィールドネットワークBasic

RS-232

入出力

USB

無線LANネットワーク

USB
Ethernet

三菱電機シーケンサ、各社シーケンサ、温度調節器など

バーコードリーダ(外部電源が必要)

I/O(押しボタンスイッチ、ライトなど)
USBマウス、
キーボード(ワイヤレス)
無線LAN対応機器(パソコンやタブレットなどの情報端末機器)
表示器画面作成ソフトウェア

9GOT2000

GT25 model
高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル

2
ハードウェア
充実のスペックで安心設計
SDメモリカードを標準サポートし、
Ethernet、
RS-232、RS-422/485、
USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、
スクリプト、
アラーム、
デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。

項目仕様

ディスプレイ12.1型、10.4型、
8.4型、5.7型

解像度

SVGA、VGANEW

TFTカラー液晶

65536色バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…2ch＊1(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース＊2

CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、
CC-Link、
Bus、MELSECNET/H

側面
インタフェース＊2

無線LAN通信ユニット装着用＊1＊2

GT2505、ホワイトモデルは1chです。
GT2505に拡張インタフェース、側面インタフェースはありません。

マルチチャンネル対応で使える！
１台のGOTで、最大4チャンネル＊のFA機器(シーケンサ、サーボ、
インバータ、温度調節器など)をモニタできます。
＊ GT27、GT25は最大4チャンネル。
＊ GT21は最大2チャンネル。

10

HUB
1

2

3

4

三菱電機シーケンサ

他社シーケンサA

他社シーケンサB

他社シーケンサC

GOT2000■ GT25モデルの外観［標準モデル：前面/背面］＊ GT2505を除く
q USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

＊ 標準モデルは前面のみ＊ ホワイトモデルは背面のみ

w USBインタフェース：ホスト(USB-A)＊1

USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギ
ングデータなどの本体データを取り出すことができます。USBマウス・キーボード・バーコードリーダ＊2・RFIDqw

リーダ＊2の接続も可能です。
＊1
＊2

i

e

通信ユニットやオプションユニットを装着できます。

r Ethernetインタフェース

最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できす。
CC­-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器の接続も可能です。

ハードウェアe 拡張インタフェース

2

GT2505、ホワイトモデルは背面のみ
USBキーボード(HID)対応の機種のみ

t RS-232インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタと接続できます。

uwry RS-422/485インタフェースt

各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

yqu 側面インタフェース

i SDメモリカードインタフェース

無線LAN通信ユニットを装着できます。

アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

■ GT2505の外観［標準モデル：前面/背面］ NEW
t
y

i

q
w
r

■ GT25モデルの外観［ホワイトモデル：前面］
o シンプルデザイン

標準モデル同様に装飾を抑えた直線基調のシンプルデザイン。お客様の装置に高級感を演出します。

!0 フラットボディ

o

前面フラットで洗浄も簡単に。
(USBインタフェースは背面)!1 ホワイトボディ!0!1

ホワイトモデルで装置をクリーンなイメージに。

ホワイトモデルの特長
安全規格取得(米国、カナダ：ClassⅠ, Division 2、欧州：ATEX、韓国：KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
＊ 機種によって対応している規格が異なります。詳細はP.57をご参照ください。

11

GOT2000
詳細は
こちらから

NEW

コンセプト
ムービー

GT25 model ワイド
ワイドに広がる表現力
Smart silver

2
ハードウェアCool black

コンパクトなボディに多彩なインタフェースを内蔵
スリムなベゼルによりスタイリッシュなデザインを実 現。色で 選 べるシルバーとブ
ラックの2色をラインアップ。
標準で2ポートのEthernetと音声出力イン
タフェース＊を内蔵し、装置の付加価値向上に貢献します。

＊ 別途、外部にアンプ内蔵のスピーカが必要になります。

項目仕様

ディスプレイ10.1型、7型

TFTカラー液晶

解像度

10.1型:WXGA、7型:WVGA

バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…128MB

標準
インタフェース

Ethernet(2ポート)、RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
音声出力(φ3.5 ミニジャック)、SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース
無線LAN
通信ユニット
インタフェース

超高解像度で画面の表現力が向上
超高解像度のWXGAディスプレイ＊を搭載し、納得の解像度を実現。1画面に必要充分な情報を表示でき、細かい文字もくっきり見えます。

―
無線LAN通信ユニット装着用

解像度は標準モデル比3.3倍で、細かい文字もくっきり見える！
VGA＊ WXGAディスプレイは10.1型の場合です。7型はWVGAディスプレイです。

1265536色＊ 10.1型の場合。

WXGA

GOT2000

音声通知システムで装置に付加価値をワークを取り除いてください。

音声出力インタフェースを内蔵し、音声通知システムを簡単に構築できます(P.59、
P.94)。イベント内容を画面に表示するだけでなく、音声で通知することで、必要な情報をより確実に作業者に伝えることができます。
音声出力機器(アンプ内蔵スピーカなど)

2

情報系と制御系のネットワークを分割できる
情報系ネットワーク(IPアドレス:192.168.3.＊＊)

Ethernet

制御系ネットワーク(IPアドレス:192.168.5.＊＊)

ハードウェア

2つのEthernetポートにより事務所の情報系ネットワークと生産現場の制御系ネットワークを物理的に分けることができます。
それぞれ異なるIPアドレスを設定でき、安心・安全なネットワーク構成を実現できます。

Ethernet■ GT25ワイドの外観［標準モデル：前面/背面］
q USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

w USBインタフェース：ホスト(USB-A)

USBメモリでプロジェクトデータを転送したり、ロギングデー
タなどの本体データを取り出すことができます。USBマウス・
キーボード・バーコードリーダ＊・RFIDリーダ＊の接続も可能です。

＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ

qe Ethernetインタフェース(2ポート)
最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC­-Link IE
フィールドネットワークBasic対応機器のiue

接続も可能です。

r RS-422/485インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

t RS-232インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダ、
シリ

w
r
t

アルプリンタと接続できます。

y 音声出力インタフェース(φ3.5 ミニジャック)Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)をつないで音声出力ができます。

u SDメモリカードインタフェース

アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

yi 無線LAN通信ユニットインタフェース
無線LAN通信ユニットを装着できます。

13

GOT2000
詳細はこちらから

GT25 model オープンフレーム
GOT2000のあたらしい“カタチ”

2
ハードウェア
フラットな操作面で装置をスタイリッシュに演出
操作盤の背面からの取り付けで、操作盤とタッチパネルがフラットに。
医薬品、食品の製造機械をはじめ、様々な装置に調和するステンレス調の耐環境シートで装置と一体化。

項目仕様

ディスプレイ12.1型、10.4型、8.4型

TFTカラー液晶

解像度

SVGA、VGA

65536色バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…32MB
動作用メモリ(RAM)…80MB

標準
インタフェース

Ethernet、
RS-232、RS-422/485
USBホスト(USB-A)…1ch(High-Speed 480Mbps)
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(High-Speed 480Mbps)
SDメモリカードインタフェース

拡張
インタフェース

CC-Link IE Control、CC-Link IE Field、
CC-Link、
Bus、MELSECNET/H

側面
インタフェース

無線LAN通信ユニット装着用

保護構造IP67Fに対応
耐環境シートを貼り付けることで、防水性能IP67Fに対応します＊。

濡れた手での操作、水拭きや洗浄が可能です。

＊ お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

医薬品・食品の製造機械をはじめ様々な装置に最適
装置の表面に段差や溝がなくフラットなので、ホコリや食材などが溜まらず、装置を清潔にご使用いただけます。
14
BeforeAfterGOT2000■ GT25オープンフレームの外観［前面/背面］
q タッチパネル

耐環境シート(オプションまたはお客様にてご用意)を貼り付けて使用します。

GOT本体をパネルに取り付ける金具を同梱しています。

e 拡張インタフェース

t RS-232インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダ、シリアルプリンタなどと接続できます。

通信ユニットやオプションユニッ
トを装着できます。

y RS-422/485インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダなどと接続できます。

eu 側面インタフェース

2
ハードウェアw

最大4種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。
CC­-Link IEフィールドネットワーク
Basic対応機器の接続も可能です。

w 取り付け金具qr Ethernetインタフェース

i

無線LAN通信ユニットを装着できます。

i SDメモリカードインタフェース

アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

o USBインタフェース：
デバイス(USB Mini-B)urt

パソコンと接続してデータ転送できま
す。

!1
y
o

!0 USBインタフェース：ホスト(USB-A)

USBメモリでプロジェクトデータの転送や、ロギングデータなどの本体データを取り出すことができます。

また、USBマウス・キーボード・バーコードリーダ＊・RFIDリーダ＊も接続できます。

!0!1 POWER LED

電源の状態が確認できます。

＊ USBキーボード(HID)対応の機種のみ■ 簡単取り付け
さまざまな操作盤に対応

安全に配慮した設計専用金具で簡単取り付け

操作盤の板厚1.5㎜〜4㎜まで対応。
操作盤の厚みに対し、GOT側で調整できます。縦置き取り付けも可能です。

タッチパネルのエッジ部分を保護しているため、取り付け時のタッチパネルの破損やケガを防止。安全にGOTを取り付けることができます。

装置に合わせて、上下または左右の取り付
け金具を使用して取り付けます。

取り付け方法
耐環境シート＊

操作盤面

GOT

取り付け金具(板厚1.5mm～4mm対応)

タッチパネルの周囲をモールド
で保護
安全に配慮した設計

スタッドボルト＊

取り付けネジ＊
取り付け金具＊ 別途、耐環境シート(オプションまたはお客様にてご用意)とスタッドボルト・取り付けネジ(お客様にてご用意)が必要となります。

15

GOT2000

GT21 model■ GT2105-Ｑ
シンプル×コストパフォーマンスを追求

GT21に待望の5.7型モデルが登場！
見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!
項目

2

仕様

ハードウェアディスプレイ

5.7型
TFTカラー液晶 65536色/
TFTモノクロ液晶(白/黒)

解像度

QVGA

バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…9MB

標準
インタフェース

RS-232、RS-422/485
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps)
SDメモリカードインタフェース

狭い場所にも使える縦置き表示

互換性を重視した、パネルカットサイズ

縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます。

GT105□と同じパネルカット寸法のため、置換えが簡単です。
+2
153 0

+2
121 0

GT105□と同寸法！

装置の小形化が実現できます。

SDメモリカードスロット標準搭載に加え、クッキリ
綺麗な画面表示。置換えにはメリットがたくさん。

GT2105-Q

GT105□■ GT2105-Ｑの外観［前面/背面］rw

q USBインタフェース：
デバイス(USB Mini-B)

パソコンと接続してデータ転送できます。

w RS-232インタフェースeq

各種FA機器、バーコードリーダ、
シリアルプリンタと接続できます。

e RS-422/485インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

r SDメモリカードインタフェース
16

アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

GOT2000■ GT2104-R
新たな可能性を開く小形スタンダードモデル

小形モデルにワイドモデルが登場！
コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現！
項目
4.3型

TFTカラー液晶

解像度

480×272ドット

65536色バックライト

白色LED

ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…9MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-232、RS-422/485
USBデバイス(USB Mini-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps)
SDメモリカードインタフェース

GT1045-QSBD

2
ハードウェアワイドだから情報量がいっぱい！

仕様

ディスプレイGT2104-RTBD

小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます。

横方向の解像度

4.7 型

1.5 倍

サイズ：4.7型
解像度：320×240
表示色：256色

4.3 型

サイズ：4.3型
解像度：480×272
表示色：65536色■ GT2104-Rの外観［前面/背面］
q シンプルデザイン

様々なシーンと調和する装飾を抑えた直線基調のシンプ

ルデザイン。

q

w フラットボディ

前面フラットで洗浄も簡単に。
(USBインタフェースは背面)

w
e USBインタフェース：デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

er Ethernetインタフェースu

最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC-­Link IEフィールドネットワー

クBasic対応機器の接続も可能です。

rt RS-422/485インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

y RS-232インタフェース

各種FA機器、バーコードリーダ、
シリアルプリンタと接続できます。

tyu SDメモリカードインタフェース

アラームやロギングデータなど大量のデータを保存できます。

17

GOT2000

GT21 model■ GT2104-PMBD
表示器としての機能性を無駄なく凝縮

5色バックライトタイプに4.5型が登場！
SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化
項目

2

仕様

ディスプレイ4.5型

解像度

384×128ドット

TFTモノクロ液晶(白/黒)ハードウェア

バックライト5色LED(白、緑、ピンク、橙、赤)ユーザメモリ

格納用メモリ(ROM)…6MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS-­422/485
USBデバイス(USB Mini­-B)…1ch(Full-­Speed 12Mbps)
SDメモリカードインタフェース

32階調

バックライトのカラーバリエーションで状態表示
直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です。(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)【バックライト色と画面の表示例】［ピンク］：
言語切換え時など［橙］：監視時など［赤］：異常時など［緑］：手動操作時など［白］：正常運転時など■ GT2104-PMBDの外観［背面］
q SDメモリカードインタフェースq

アラームやロギングなどのデータを保存できます。

＊ GT2104-PMBLSは除く

w

w USBインタフェース：
デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

e RS-422/485インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。

er＊ GT2104-PMBDS2は除く＊ GT2104-PMBLSは、RS-422(FX接続専用)

r Ethernetインタフェース

最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC-­Link IEフィールドネット

ワークBasic対応機器の接続も可能です。
＊ GT2104-PMBDのみ

18

GOT2000■ GT2103-PMBD
小さな画面に大きな可能性

小さくコンパクトで使いやすい！
小形ボディにEthernet搭載！
解像度は従来比＊1 4倍の320×128ドット＊1

GT1020比較

項目

仕様

ディスプレイ3.8型

解像度

320×128ドット

TFTモノクロ液晶(白/黒)5色LED(白、緑、ピンク、橙、赤)格納用メモリ(ROM)…3MB

標準
インタフェース

Ethernet、RS­-422/485
USBデバイス(USB Mini­-B)…1ch(Full-Speed 12Mbps)

拡張
インタフェース

SDメモリカードインタフェース

高精細な液晶画面

SDメモリカードユニットをご用意！

コンパクトでもハッキリ見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載。

オプションのSDメモリカードユニットで、SDメモリカードが使えます。

2
ハードウェア

バックライト
ユーザメモリ

32階調

同じ
コンパクトタイプでもこんなにクッキリ！

SDメモリカードユニット
GT1020STNモノクロ(白/黒)GT21-03SDCD

GT2103
TFTモノクロ32階調

別途SDメモリカードが必要となります。

＊ GT1020とGT2103-Pの場合■ GT2103-PMBDの外観［背面］
q SDメモリカードユニット用インタフェース

q

オプションのSDメモリカードユニットを装着し、アラームやロギングなどのデータを保存できます。

w＊ GT2103-PMBLSは除く

w USBインタフェース：
デバイス(USB Mini-B)
パソコンと接続してデータ転送できます。

ere RS-422/485インタフェース
各種FA機器、バーコードリーダと接続できます。
＊ GT2103-PMBDS2は除く＊ GT2103-PMBLSは、RS-422(FX接続専用)

r Ethernetインタフェース

最大2種類の異なるメーカの各種FA機器を同時に接続できます。CC-­Link IEフィールドネット

ワークBasic対応機器の接続も可能です。
＊ GT2103-PMBDのみ

19

GT SoftGOT2000

GOT2000対応HMIソフトウェア

2000 Version1

パソコンがGOT2000になる、事務所と現場がつながる

3
GT SoftGOT2000

ライセンスキー(USBポート用)パソコンでGOTの機能が使える！
GT SoftGOT2000は、様々なFA機器と接続し、GOT2000シリーズと同様のモニタをパソコンやパネコン上で実現できるソフトウェアです。
＊ GT SoftGOT2000は、GT Works3に含まれているソフトウェアです。
使用時は、別途ライセンスキーの装着が必要です。

シーケンサ

シーケンサ

ロボット

GOT2000シリーズの画面データを流用できる！

高解像度に柔軟に対応

GT SoftGOT2000で使用するモニタ画面データはGOTと同じGT Designer3で作成します。GOTタイプをGTSoftGOT2000
用に変換することで、GOT2000シリーズで使用しているプロジェ
クトデータをそのまま流用することができます。

固定値またはユーザが自由に設定できる解像度指定により、用途に応じて画面サイズを変更できます。

プロジェクトデータを流用

固定解像度
横(X): 640、800、1024、1280、1600、1920ドット
縦(Y): 480、600、768、1024、1200ドット

最小
480 ～1200ドット

解像度指定(1ドット単位)
横(X): 640～1920ドット
縦(Y): 480～1200ドット
GOT

640 ～1920ドット

最大

他のアプリケーションとの連携
ユーザ作成アプリケーションから、GT SoftGOT2000の内部デバイスに対して読出し/書込みが可能です。また、GT SoftGOT2000の画面上にアプリケーション起動用のタッチスイッチなどを配置すればGT SoftGOT2000モニタ中に、他のアプリケーション(Microsoft®

Excel®など)を起動することもできます。ユーザ作成アプリケーションとのデータ連携により、高度なシステム構築を実現できます。
＊ 対応しているアプリケーションについては、GT SoftGOT2000 Version1のマニュアルをご参照ください。

ユーザアプリケーションの起動

内部デバイス読出し/書込み20

Microsoft® Excel®のVBAの画面例

GT SoftGOT2000

GT27

GT25

GT21

GT27

GT25

GT21

事務所のパソコンで生産現場を監視(SoftGOT-GOTリンク機能)

SoftGOT-GOTリンク機能を使用しているGT SoftGOT2000を管理する(GT SoftGOT2000 Commander)

GT SoftGOT2000は現場GOTのプロジェクトデータをEthernet
経由で読み出し、そのプロジェクトデータを用いて接続機器をモニタできます。GT SoftGOT2000とGOTで別々の画面の表示も可
能です。また、パソコン側の画面表示はGT SoftGOT2000が行う
ため、GOTに処理負荷はかかりません。

GT SoftGOT2000 Commanderを使用することで、SoftGOTGOTリンク機 能を使 用している 複 数 台 のGT SoftGOT2000
を 管 理 で き ま す。GT SoftGOT2000 Commanderか ら、GT
SoftGOT2000のモニタ状態の確認や、モニタの開始、停止を操作できます。

GT SoftGOT2000 Commander
モニタ開始/
停止など管理モニタ状態を一覧で確認
ライン1用モニタ画面

ライン2用モニタ画面(1号機)
GOT(局番1)の接続機器をモニタ(2号機)
GOT(局番2)の接続機器をモニタ

現場
モニタ

ライン1

モニタ
(GOT経由)3
GT SoftGOT2000

モニタ開始/
停止など管理事務所

Ethernet

プロジェクトデータ
読み出し

ライン2

設計工数を大幅に削減！
GOT(局番1)

GOT(局番2)

プロジェクトデータを現場GOTから読み出して使用するため、GT
SoftGOT2000用のプロジェクトデータの作成は必要はありません。

MELSEC計装との連携で、計装シーンに適用可能
計装制御の設計・保守業務向けエンジニアリングソフトウェアPX Developer モニタツールの標準監視画面とGT SoftGOT2000の連携により、計装監視システムが手軽に構築できます。
GT SoftGOT2000とPX Developer モニタツール
PX Developer のモニタツールバー

PX Developer

モニタツール標準監視画面
モニタ画面1
モニタ画面2･･･
モニタ画面100

相互に呼び出しフェースプレート画面
コントロールパネル画面
チューニング画面
トレンド画面
警報一覧画面
イベント一覧画面

GT SoftGOT2000のモニタ画面とPX Developer モニタ
ツールの標準監視機能を相互に呼び出しできるため、計装画面の作成工数を大幅に削減できます。

PX Developer のモニタツール(フェイスプレート)

21

GOT Solutions

GOT Solutions

INDEX
SecurityYour Solution

Automation

4

Network

GOT Solutions INDEX

Factory
SystemGOTらくらくリモートソリューション

24

・ GOT Mobile機能

Ver.UP

26

・ SoftGOT–GOTリンク機能

30・ iQ Monozukuriアンドン

NEW

28

・ パソコンリモート操作(Ethernet)機能

31

・ VNCサーバ機能

29

GOTさくさく駆動機器連携ソリューション
・ ドライブレコーダ機能

32

34

・ アラーム表示機能

39

・ 機械診断機能

Ver.UP35

・ サーボアンプモニタ機能

40

・ アンプ寿命診断機能

Ver.UP36

・ インテリジェントユニットモニタ機能

41

・ ワンタッチ調整機能/
チューニング機能

Ver.UP

37

・ Rモーションモニタ機能/
Qモーションモニタ機能

41

・ システムランチャー(サーボネットワーク)機能

NEW

38

・ モーションSFCモニタ機能

42

・ 電力モニタ

39

シーケンサ連携機能

43

・ シーケンスプログラムモニタ(SFC)機能
22

・ シーケンスプログラムモニタ(回路)/シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路)機能
NEW

43

44

・ FXリスト編集機能&FX回路モニタ機能

45

・ ログビューア機能46

GOT Solutions

保全機能

47

・ バックアップ/リストア機能

47

・ ネットワークモニタ機能

51
52

・ システムランチャー機能

Ver.UP

48

・ アラーム機能・ CC-Link IEフィールドネットワーク診断

NEW

49

・ ドキュメント表示機能

Ver.UP

53

・ FAトランスペアレント機能

50

・ GOT診断機能

Ver.UP

54

・ デバイスモニタ機能

51

・ e-Manual55

ハードウェア56
56

・ 音声出力機能・ 環境規格対応

57

・ マルチメディア機能

60・ 無線LAN通信ユニット

58

・ ビデオ/RGB機能

61

・ Ethernet通信ユニット

NEW

NEW

58

セキュリティ＆システム運用
・ レシピ機能

62
Ver.UP・ レシピ表示(レコード一覧)
・ リソースデータの書き込み

NEW・ 各種セキュリティ機能

62

・ 操作ログ機能

66

63

・ オペレータ認証機能

Ver.UP

67

64

・ FDA 21 CFR Part 11への対応について

NEW

68

65

・ ロギング＆グラフ・リスト

70
Ver.UP・ ファイル管理機能

70

・ ファイル転送機能

72

71

その他FA機器連携機能

73

・ マルチチャンネル機能/
デバイスデータ転送機能

73

・ インバータ/
センサレスサーボとの連携機能

74

・ ロボットとの連携機能

75

・ CNCとの連携機能

469

データ連携機能・ MESインタフェース機能

59

GOT Solutions INDEX

・ 充実のラインアップ

Ver.UP

76

・ レーザ変位センサとの連携機能

NEW

77

・ ビジョンセンサとの連携機能

NEW

77

・ CC-Link IEフィールドネットワーク
Basic対応NEW

78

・ iQSSユーティリティ機能

79

・ 画面サンプル

80

23

GOT Solutions

GOTらくらくリモートソリューション

4

離れた場所から、現場が見える!

GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

■現場にいなくても設備の状態を簡単に把握したい!

現場! トラブル発生！

■現場から、事務所のパソコン内のマニュアルや図面を閲覧したい！

!

現場

!
パソコンを取りに行かないと原因がわからない…急いで行
かなくちゃ。

？
？

事務所

各種リモートモニタ･操作機能で、用途に応じた幅広いリモートソリューションをご提案！
立上げ・調整作業から保全作業まで、携帯端末やパソコンを活用した様々な効率化を実現します。
GOT2000が、工場の「見える化」、生産現場の「トータルコスト削減」に貢献します。

■ リモートメンテナンス機能の比較
パソコン・タブレットからGOTや接続機器をモニタ・操作

項目
クライアント同時接続数
クライアントごとで異なる
画面を表示
描画性能

GOT Mobile
機能 Ver.UP
P.26

iQ Monozukuri
アンドン NEW
P.28

GOTからパソコンをモニタ

VNCサーバ機能
P.29

SoftGOT-GOTリンク機能
P.30

パソコンリモート操作(Ethernet)機能
P.31○ 最大5つ× 同時接続不可(1対1のみ)○ 最大7つ＊1－○

×
GOTの画面をそのまま表示

△＊2

－
－

○

△

○

Webブラウザ(Google Chrome、
Safari)VNCビューア(フリーソフト＊3)

GT SoftGOT2000(別途ライセンスキーが必要)－

必要オプション

ライセンス(GOTに登録)

ライセンス(GOTに登録)

ライセンスキー(パソコンに装着)

ライセンス(GOTに登録)

操作権の排他制御

○

○

○

－

△ GOTと一部差異あり○ GOTと同等○ GOTと同等－

× 非対応○ GOTと同等

× 非対応－

閲覧アプリケーション

画
面
表
示

24

■遠く離れた場所から、現場の状況を把握したい！

対応オブジェクト
(タッチスイッチ等)

各種モニタ機能(シーケンスプログラムモニタ等)＊1 GOTネットワーク連携機能を使用時、クライアント同時接続ができます。ただし、GOTと接続機器間の接続形態により制約があります。
＊2 画面切り換えデバイスにGOT内部デバイスを使用時、クライアントごとで異なる画面を表示できます。
＊3 動作確認済みのVNCクライアントソフトウェアについては、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)にてテクニカルニュースNo.GOT-D-0069をご参照ください。

GOT Solutions■ 現場で活躍するGOTのリモート機能■ アンドンシステムをを簡単に構築したい！

■ 複数箇所から同時にモニタ/操作したい！
▶GOT Mobile機能

Ver.UP▶SoftGOT-GOTリンク機能

26
30▶GOT Mobile機能

Ver.UP

26▶iQ Monozukuriアンドン

NEW

28

■ 端末に応じた画面でモニタ/操作したい！
▶GOT Mobile機能

Ver.UP

26

4■ できるだけ高速な応答性能が欲しい！
■ リモート用の画面作成に手間をかけたくない！

▶GOT Mobile機能▶VNCサーバ機能

29▶SoftGOT-GOTリンク機能

30

Ver.UP▶SoftGOT-GOTリンク機能

26
30■ 事務所のパソコン内のデータを現場で見たい！
■ 各種モニタ機能(シーケンスプログラムモニタ等)もリモート操作したい！
▶VNCサーバ機能▶パソコンリモート操作(Ethernet)機能

31

GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

事務所

29

25

GOT Solutions

離れた場所から、現場が見える！

システム運用をサポート

Ver.UP■ GOT Mobile機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

遠く離れた場所から、
タブレットなどのWebブラウザで現場の状況を確認できます！

現場

装置で異常が発生！
復旧対策は？

!
クリーンルームの外から確認

？
？

4

どこが
異常かな？

離れた場所から確認

事務所から確認

さらに、こんな使い方も！
現場はどう？
問題ない？

GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

設備Aで
異常だ！

パソコン＋
大画面モニタ

大画面で見える化

現場にいなくても設備の状態を簡単に把握したい！

5人同時に作業

1台のパソコンで設備全体を把握

タブレットなどのWebブラウザを使って、離れた場所から設備の状態を把握できます。
5つの情報機器が同時にアクセスでき、それぞれ異なる画面を表示、操作できます。
＊ 1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は最大5つです。

機能特長
現場のGOTを通じて、遠隔地のパソコンやタブレットなどの情報機器から現場の接続機器をモニタ・操作できます。
＊ 別途ライセンス(GT25-WEBSKEY)が必要です。

5つの情報機器で同時にモニタ

タブレット

Ethernet

セキュリティ・排他制御で安心
操作権の排他制御により、同一ネットワー
ク上の機器の同時操作による事故を防止できます。(GOTネットワーク連携＊)
また、接続パスワードにより、モニタ・操作可否を制御できます。

GOT+無線LAN通信ユニット＊

現場

パソコン＋
大画面モニタ

離れた場所や事務所

パソコン

スマートフォン タブレット＊ GT2505は無線LAN通信ユニットを装着できません。別置きのアクセスポイントが必要です。

情報機器ごとに自由に画面作成＊ 詳細は、P.30をご参照ください。

画面サイズを自由設計！
スマートフォン から大 画 面 モニタま で、
そ れ ぞ れ の 情 報 機 器 に 合 った 画 面 をGT Works3で簡単に作成できます。
＊ 最大2048×2048ドット

スマートフォンサイズ タブレットサイズ

詳細仕様･主な制約

パソコンサイズ

フルハイビジョンサイズ

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● GOT Mobile機能で使用できるオブジェクト、図形、機能について

タブレットなどの情報機器で表示できるオブジェクト、図形、使用できる機能に制約があります。詳細はマニュアルをご参照ください。
● GOT Mobile機能に関する注意事項について 三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)にてテクニカルニュースNo.GOT-D-0090をご参照ください。
● 安全に関するご注意 GOT Mobile機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。また、
ネットワークの使用環境によっては通信に遅延や途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。
この機能を使用する場合は、現場の状況や
安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。
● 周辺機器について VPN接続やその他弊社FA機器との接続親和性の良い周辺機器については、三菱電機FAサイトのe-F@ctory Allianceのコーナー(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa /sols/alliance/index.html)にてご紹介しています。

おすすめ業界
26

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

システム運用をサポート

モバイル画面の操作もらくらく

安全面もしっかり配慮

NEW

モバイル画面で画面切り替えやブラウザの横幅を変更しても自動でフィットして表示します。また、ピンチアウト/ピンチインで、拡大/縮小でき、確認作業がスムーズです。

NEW

モバイル画面でタッチスイッチをタッチ中にGOTとの接続が途絶えた場合、強制的にタッチスイッチから指を離した状態にすることができます。(モーメンタリスイッチ強制OFF時間)
クライアントON

タッチスイッチの状態がONからOFFに表示端末が変わっても横幅にフィットして表示

ON

通信断絶

OFF

ピンチアウトクライアントとの通信断絶後、タッチ状態のままになることを防ぎます。

ピンチイン

アンドン機能でさらに使いやすく

表示端末ごとに初期画面の設定が可能

NEW

特定のクライアントからのみ、接続認証画面を表示せずにGOTと接続できます(オペレータ名とパスワードの入力不要)。表示端末の電源を入れるだけでモバイル画面を表示できるため、アンドン表示などに活躍します。

NEW

初期画面の設定がクライアントごとに設定できるため、スマートフォ
ンにはアラーム情報の画面、アンドン用モニタには生産状況の画面のように、見る人に合わせた初期画面の設定が可能です。

電源をONするだけで初期画面を表示！

現場管理者

GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

拡大/縮小も簡単！

4

現場作業者
詳細はGOTらくらくリモートソリューションカタログL(名)08383をご参照ください。

27

GOT Solutions

アンドンシステムを簡単に構築！

システム設計を システム運用を
サポート
サポート

NEW

■ iQ Monozukuriアンドン
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

アンドン用モニタで計画や実績を表示(Webブラウザ)

現場
作業指示用モニタで作業手順を表示(Webブラウザ)

4
GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

GOT2000(Webサーバ)

事務所

タブレット端末で設備のアラームを表示(Webブラウザ)

事務所のパソコンでラインの生産設備を表示(Webブラウザ)

コストをかけず簡単にアンドンシステムを構築して、現場の見える化をしたい。

iQ MonozukuriアンドンはGOT2000＋汎用Webブラウザで簡単に実現できる簡易アン
ドンパッケージです。生産設備から得られる情報を、GOT2000を通してアンドン用モニタなどに表示することで、現場の情報を共有し、見える化します。

機能特長

システム構成例

GOT2000に接続できる機器があれば、簡
単にアンドンシステムを構築できます。アン
ドンシステム構築のためのプログラミング
知識がなくても、専用の設定ツール(コンテンツパブリッシャー )により、アンドン画面を簡単に設定・変更できます。
＊ 別途iQ Monozukuriアンドンパッケージが必要です。

iQ Monozukuriアンドンパッケージ ＊❶ コンテンツパブリッシャー❷ iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル(テンプレート画面)❸ GOT Mobile機能ライセンス❹ iQ Monozukuriアンドン用ライセンス＊ パソコンやGOT2000、SDメモリカード内に転送して使用します。
アンドン用
パソコン

表示器画面作成ソフトウェア
GT Works3

アンドン用モニタ(Webブラウザ)
パソコン(OS：Windows®)
コンテンツパブリッシャー(生産計画作成など)
スイッチングハブ

28

GOT2000(GT27、GT25)(Webサーバ)

無線LAN
通信ユニット＊詳細はiQ Monozukuri
アンドンカタログ
L(名)08486をご参照ください。

＊ GT2505は無線LAN通信ユニットを装着できません。別置きのアクセスポイントが必要です。

おすすめ業界対応GOT

タブレット端末(Webブラウザ)

4GB

NZ1MEM-4GBSD

FA機器

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

SDメモリカード

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

パソコンやタブレット端末から
GOTを遠隔操作！

システム運用を
サポート■ VNCサーバ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

現場

事務所! トラブル発生！

現場

4

現場
事務所

タブレット端末でGOT本体を操作

GOT本体で操作遠く離れた現場で、トラブルが発生！現場に行かなくても現場状況を把握したい！

現場に行かなくても、現場のGOTを簡単にモニタ・操作できるため、スピーディな対応が可能です。
＊ 1台のGOTに対して、同時に接続できるクライアント数は1つです。

機能特長

現

遠 隔 地にある現 場GOTの画 面をそのま
ま、パソコンやタブレットなどの情報機器
で閲覧・操作できます。表示用の画面作成は不要です。

場

現場
タブレット端末、携帯端末で！
OS：Android™
iOS＊ 別途ライセンス(GT25-VNCSKEY)が必要です。

GOTと同じ操作が可能

無線LAN
アクセスポイント＊1

シーケンスプログラムモニタ・ネットワーク
モニタ等のユーティリティ機能も使 用でき、GOTと同じ操作が可能です。

事務所
Ethernet

セキュリティ・排他制御で安心
操作権の排他制御により、同一ネットワー
ク上の機器の同時操作による事故を防止できます。(GOTネットワーク連携＊)
また、接続パスワードにより、モニタ・操作可否を制御できます。
＊ 詳細は、P.30をご参照ください。

Ethernet
パソコン端末で！
OS：Windows ®

VNCサーバ機能用
ライセンスキーGT25-VNCSKEY＊1

GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

クリーンルームの外クリーンルームの中

GOTに無線LAN通信ユニットを装着すれば、別置きのアクセスポイントが不要です。
(GT Works3 Ver.1.144A以降でアクセスポイントに対応)

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 動作確認済みのVNCクライアントソフトウェアについて 三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)にてテクニカルニュースNo.GOT-D-0069をご参照ください。
● 周辺機器について VPN接続やその他弊社FA機器との接続親和性の良い周辺機器については、三菱電機FAサイトのe-F@ctory Allianceのコーナー(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa /sols/alliance/index.html)にてご紹介しています。
● 安全に関するご注意 VNCサーバ機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。また、ネット
ワークの使用環境によっては通信に遅延や途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。この機能を使用する場合は、現場の状況や安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

29

GOT Solutions

現場のGOTと事務所のSoftGOTを連携！

システム運用をサポート■ SoftGOT-GOTリンク機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

現場! トラブル発生！

GT SoftGOT2000で現場GOTの画面をモニタ

事務所

モニタ(Ethernet接続)

Ethernet

4

プロジェクトデータ

現場

事務所

GOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

RCPU/QCPU/LCPU
オムロン社製シーケンサ

GOT

現場でトラブル発生。事務所からすぐに状況を確認したい！

リモート用の画面を作成しなくても、GT SoftGOT2000で現場のGOTのプロジェクト
データを読み出して現場の状況を確認できます。

機能特長

GOTネットワーク連携

GOTとEthernetで 接 続 され た パ ソコン
上のGT SoftGOT2000からGOTのプロ
ジェクトデータを読み出してGOTの接続機器をモニタでき、GOTと異なる画面で確認できます。

排他制御対象画面を表示中

排他制御対象画面を表示中

操作権取得中◎入力操作可

×入力操作
不可
タブレット端末＊ 別途ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U)が必要です。

Ethernet

セキュリティ・排他制御で安心
操作権の排他制御により、同一ネットワー
ク上の機器の同時操作による事故を防止できます。排他制御の有効/無効は画面ごとに設定できます。
(GOTネットワーク連携)
また、GOTのプ ロジェクトデータのパ ス
ワードにより、不正アクセスを防止できま
す。

シーケンサ

詳細仕様･主な制約

GOT

GOT

×入力操作
不可

◎入力操作可排他制御対象画面を表示中

排他制御対象外の画面を表示中シーケンサ＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 多彩な周辺機器 RCPU、
QCPU、
LCPU、
オムロン社製シーケンサ● 安全に関するご注意 SoftGOT-GOTリンク機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。
また、
ネットワークの使用環境によっては通信に遅延や途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。
この機能を使用する場合は、現場の状況や
安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。
● GT SoftGOT2000で使用可能な機能 GT SoftGOT2000では、
GOT2000シリーズで使用可能な機能が一部使用できません。
詳細はマニュアルをご参照ください。

おすすめ業界
30

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

GOTからパソコンを遠隔操作！

システム運用をサポート■ パソコンリモート操作(Ethernet)機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

事務所

事務所

GOTでパソコンを操作可能！

現場

現場

!

4
Ethernet

事務所のパソコン内のマニュアルや図面を現場で閲覧したい！

遠隔地にあるパソコンをGOTから操作し、パソコン内のマニュアルや図面を現場で確認
できます。

機能特長
現場のGOTからEthernetを経由して、離れた事務所にあるパソコンに接続し、パソコン内のマニュアルの閲覧やWebブラウザの閲覧など、パソコンの遠隔操作ができます。

現場

事務所
パソコン画面の表示＊ 別途ライセンス(GT25-PCRAKEY)が必要です。

前面(または背面)のUSBインタフェースに、
USBマウス/キーボードを接続すると、パソ
コンの操作がより簡単になります。

パソコン画面

パソコン画面Ethernet

USBハブ

マウス/キーボードの操作

USBマウスGOT Solutions GOTらくらくリモートソリューション

？

USBキーボード

詳細仕様･主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 安全に関するご注意 パソコンリモート操作(Ethernet)機能を使用して、現場から離れた場所で制御機器を操作する場合、現場の作業員がその操作に気付かず事故に繋がることがあります。また、ネットワークの使用環境によっては通信に遅延や途切れが発生し、作業員の想定通りに制御機器を遠隔操作できない場合があります。この機能を使用する場合は、現場の状況や安全に十分に注意して遠隔操作を行ってください。

おすすめ業界
電機・電子

対応GOT
食品・飲料

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

31

GOT Solutions

GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

詳細はGOT2000シリーズ駆動機器連携
ソリュ―ションカタログ
L(名)08332をご参照ください。

お客様の「もっとこうしたい！」にお応えします！

4
GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション
32

GOT2000駆動機器連携ソリューションムービー■ 駆動機器連携機能の対応機種とGT Works3対応バージョン
サンプル ：サンプル画面あり

アンプ寿命診断機能

CASE1

GOT

MR-J4-A(-RJ)
NEW
GT
SoftGOT
2000＊5 機能使用 サンプル画面＊1/
GT27 GT25 GT21
可否
専用画面＊2

ドライブレコーダ機能
機械診断機能：専用画面ありVer.UP
Ver.UP

P.34

○

○

×

×

×

P.35

○

○

○

○

○

P.36

○

○

○

○：対応

▲：近日対応

―：対象外

×：非対応

対応システム構成

GOT対応機種

機能名

専用

○

○

ワンタッチ調整機能

Ver.UP

P.37

○

○

○

○

○

チューニング機能

Ver.UP

P.37

○

○

○

○

○

システムランチャ―(サーボネットワーク)機能 NEW

P.38

○

○

×

×

−

電力モニタ

P.39

○

○

○

○

○

アラーム表示機能

P.39

○

○

○

○

○

×
サンプル

Ver.1.126G以降
サンプル

Ver.1.126G以降
サンプル

Ver.1.126G以降
サンプル

Ver.1.126G以降−
サンプル

Ver.1.126G以降
サンプル

Ver.1.126G以降
専用

CASE2/CASE3

CASE4

MR-J4-B(-RJ)
MR-J4W2-B
MR-J4W3-B

MR-J4-GF(-RJ)

機能使用
可否
○
○
○
○
○
○
○
○

サンプル画面＊1/
専用画面＊2
専用

Ver.1.155M以降
サンプル

Ver.1.155M以降
サンプル

Ver.1.155M以降
サンプル

Ver.1.155M以降
サンプル

Ver.1.155M以降
専用

Ver.1.175H以降
サンプル

Ver.1.155M以降
サンプル

Ver.1.155M以降

サーボアンプモニタ機能

P.40

○

○

×

×

○

インテリジェントユニット
モニタ機能＊4

P.41

○

○

×

×

○＊3

Rモーションモニタ機能＊4

P.41

○

○

×

×

−

−

○

B:Ver.1.117X以降
B-RJ:Ver.1.134Q以降

Qモーションモニタ機能＊4

P.41

○

○

×

×

−

−

○

B:Ver.1.100E以降
B-RJ:Ver.1.134Q以降

モーションSFCモニタ機能＊4

P42

○

○

×

×

−

−

○

A:Ver.1.100E以降
A-RJ:Ver.1.134Q以降
専用

Ver.1.100E以降

−
○

−
専用

Ver.1.100E以降
専用

専用

専用

Ver.1.100E以降

NEW

機能使用
可否

サンプル画面＊1/
専用画面＊2

▲

▲

○

▲

○

▲

○

▲

○

▲

−

−

○

▲

○

▲

−

−

○

専用

Ver.1.160S以降

−

−

−

−

−

−

＊1

サンプル画面とは、GT Works3に同梱済みの画面データです。記載のバージョンは、サンプル画面を作成したGT Works3のバージョンです。(2017年10月現在)＊2

専用画面に対応したGT Works3のバージョンです。専用画面とは、GOTの拡張機能として提供される画面です。

＊3

GOTとシーケンサを接続することで使用できます。

＊4

接続機種(CPU、インテリジェントユニット)によって、GT Works3の対応バージョンが異なります。

＊5

GT Works3のバージョン1.160S以降で対応しています。対応システム構成はCASE2とCASE3です。その他のシステム構成では使用できません。

GOT Solutions■ GOTとサーボシステムとの連携を実現するシステム構成
システム構成CASE1システム構成GOT2000

CASE2

GOT2000

シリアル
Ethernetなど

RS-422

シンプルモーションユニット
シーケンサ

MELSEC iQ-R
MELSEC iQ-F
MELSEC-Q
MELSEC-L
MELSEC-F＋

MR-J4-A(-RJ)

サーボアンプMR-J4-B(-RJ)
MR-J4W2-B
MR-J4W3-B

4

パルス列■システム構成の特長■システム構成の特長

・指令インタフェース：パルス列・制御方式：位置決め制御
・プログラム：シーケンスプログラム(ラダー)・最大制御軸数：1軸、2軸、4軸、8軸・指令インタフェース：SSCNETⅢ/H
・制御方式:位置決め制御、同期制御、速度制御、トルク制御、押当て制御、
カム制御
・プログラム：シーケンスプログラム(ラダー)・最大制御軸数：2軸、4軸、8軸、16軸システム構成CASE3システム構成GOT2000

NEW

CASE4

GOT2000

シリアル
Ethernetなど

シリアル
Ethernetなど

モーションコントローラ( R64MTCPU/R32MTCPU/R16MTCPU/
Q17nDSCPU/Q170MSCPU(-S1))

CC-Link IEフィールドネットワーク
シンプルモーションユニット/
マスタ局・ローカル局対応ユニット(RD77GF/QD77GF/RnENCPU/RJ71EN71/
RJ71GF11-T2/QJ71GF11-T2/LJ71GF11-T2)

サーボアンプMR-J4-B(-RJ)
MR-J4W2-B
MR-J4W3-B

サーボアンプMR-J4-GF(-RJ)■システム構成の特長■システム構成の特長

・指令インタフェース：SSCNETⅢ/H
・制御方式:位置決め制御、同期制御、速度制御、トルク制御、押当て制御、
カム制御
・プログラム：モーションプログラム(SFC)・最大制御軸数：16軸、32軸、64軸

・指令インタフェース：CC-Link IEフィールドネットワーク
・制御方式:位置決め制御、同期制御、速度制御、トルク制御、
カム制御
・プログラム：シーケンスプログラム(ラダー)・最大制御軸数：4軸、8軸、16軸

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

位置決めユニット(RD77MS/QD77MS/LD77MS/
FX5-80SSC-S/FX5-40SSC-S)

サーボアンプ33

GOT Solutions

アラーム発生時のサーボデータを確認！

保全作業を
サポート

■ ドライブレコーダ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GOT2000!

4

パソコンを取りに行かないと原因がわからない…急いで行かなくちゃ。
ドライブレコーダ情報一覧画面

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

アラーム一覧からグラフ波形で確認!

装置が停止…。発生要因を簡単に確認したい。

グラフ波形画面

サーボアラーム発生前後のサーボデータ(モータ電流、位置指令など)を、サーボアンプから読み出し、波形やデータ一覧で表示できます。

機能特長
MR Configurator2のドライブレコーダと同等の画面をGOTで表示できます。
パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボ
データ(モータ電流、位置指令など)を確認できます。また、サーボデータをGOTのSD
メモリカードやUSBメモリに保存できます。
現場で取り出したサーボデータを離れた事
務所に送ることで、トラブルにいち早く対応できます。

現場

事務所

4GB

NZ1MEM-4GBSD

MR Conﬁgurator2

サーボアンプMR-J4-□B(-RJ)
MR-J4W2-□B
MR-J4W3-□B

離れた事務所

MR Conﬁgurator2

詳細仕様･主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対象機種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B)● 使用可能な接続形態＊1 モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面にドライブレコーダ機能の起動用スイッチを追加しました。サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面
は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプルライブラリコーナーよりダウンロードできます。サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J4-□
B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B：Ver.1.155M以降です。

おすすめ業界
自動車
34

薬品

対応GOT
電機・電子

食品・飲料

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

サーボシステムの保全を支援！

保全作業を
サポート

Ver.UP■ 機械診断機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GOT2000
モーションコントローラ!
サーボアンプMR-J4-□B(-RJ)

4

サーボの機械診断機能で収集した推定値をGOTに表示

負荷が⼤きく、加速頻度の⾼い機械の劣化の程度を知りたい。

パソコンを接続することなく、機械の経年劣化を把握し、予防保全が簡単にできます。

機能特長

NEW

軸番号を切り換えることで、同一画面で複数軸分の保守を行うことが可能です。

MR Configurator2の保全機能と同等の機械診断画面をGOTで表示できます。
パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボ
アンプの機械診断情報を確認できます。
故障予測機能サーボモータNEW

MR-J4-GF(-RJ)との接続の場合、サーボア
ンプが装置駆動部品の経年劣化を検出し、通知します。
生産ラインの故障予測情報を把握し、適切なタイミングでメンテナンスすることで、ライン全体の稼働率を向上します。

推定値をファイルに保存し、比較することで、機械の経年変化を確認できます。

機械診断画面*
サーボアンプの機械診断機能で収集した、機械の摩擦やトルク振動などの推定値をGOTに表示します。
推定値がGOTで設定したしきい値を超過すると、推定値の数値エリアが赤色に変化します。 ＊ すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

ボールねじ

詳細仕様・主な制約● 対象機種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ)、
MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B、MR-J4-□GF(-RJ))● 使用可能な接続形態＊1 サーボアンプとの直接接続、モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続、CC-Link IEフィールドネットワークシンプルモーション

ユニット/マスタ局・ローカル局対応ユニット経由での接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● 機械診断について 摩擦推定には加減速運転が必要となります。そのため、常に一定速度で運転を行う速度制御やトルク制御では、摩擦推定ができない可能性があります。
詳細はGOT2000駆動機器連携ソリューションカタログ(L(名)08332)をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J4-□A(-RJ)：Ver.1.126G以降、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B：Ver.1.155M以降です。

おすすめ業界
自動車
薬品

対応GOT
電機・電子

食品・飲料

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

35

GOT Solutions

サーボシステムの保全を支援！

保全作業を
サポート

Ver.UP■ アンプ寿命診断機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

4
GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

定期的にチェック
平滑コンデンサの通電時間や突入リレーON/OFF回数を一目で確認！

サーボアンプのコンデンサやリレーの寿命を知りたい。

パソコンがなくても、寿命が切れそうな部品やサーボアンプ部品の交換時期を事前に把握
できます。

機能特長

NEW

軸番号を切り換えることで、同一画面で複数軸分の保守を行うことが可能です。

MR Configurator2の保全機能と同等のア
ンプ寿命診断画面をGOTで表示できます。
パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボ
アンプの内部データを確認できます。

アンプ寿命診断画面*
通電時間の累積や突入リレーのON/OFF回数をGOTで確認できます。サーボアンプの有寿命部品(コンデンサやリレー )の交換時期の目安を表示できます。
＊ すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。

詳細仕様・主な制約● 対象機種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ)、
MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B、MR-J4-□GF(-RJ))● 使用可能な接続形態＊1 サーボアンプとの直接接続、モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続、CC-Link IEフィールドネットワークシンプルモーション
ユニット/マスタ局・ローカル局対応ユニット経由での接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J4-□A(-RJ)：Ver.1.126G以降、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B：Ver.1.155M以降です。

おすすめ業界
自動車
36

薬品

対応GOT
電機・電子

食品・飲料

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

サーボシステムの立上げ・調整を支援！

立上げ・調整を
サポート

Ver.UP■ ワンタッチ調整機能/チューニング機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

NEW

軸番号を切り換えることで、同一画面で複数軸分の調整を行うことが可能です。

GOT2000

シンプルモーションユニット

サーボアンプMR-J4-□B(-RJ)

GOTでサーボアンプのゲイン調整が可能です。他の立上げ作業も並行して実施できるため効率的に立上げできます。

機能特長
MR Configurator2の調整機能と同等の調整画面をGOTで表示できます。

パソコンがなくてもGOTで簡単にサーボ
アンプのゲインパラメータを調整できます。

ワンタッチ調整画面*

チューニング画面*

GOT画面のボタン1つでワンタッチ調整。
調整結果(整定時間、オーバシュート量)を確認できます。

さらに性能を追求したい場合は、チューニ
ング画面でゲインパラメータを微調整できます。

＊ すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。

＊ すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

装置の立上げ時に最適なゲインを⾒つけるのは⼤変。ゲイン調整のたびにパソコンをつなぐのは⾯倒。

4

詳細仕様・主な制約● 対象機種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ)、
MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B、MR-J4-□GF(-RJ))● 使用可能な接続形態＊1
サーボアンプとの直接接続、モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続、CC-Link IEフィールドネットワークシンプルモーション

ユニット/マスタ局・ローカル局対応ユニット経由での接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J4-□A(-RJ)：Ver.1.126G以降、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B：Ver.1.155M以降です。

おすすめ業界
自動車
薬品

対応GOT
電機・電子

食品・飲料

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

37

GOT Solutions

サーボシステムの状態がグラフィカルに見える！

保全作業を
サポート

NEW

■ システムランチャー(サーボネットワーク)機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

システム構成図モーションコントローラCPU、
または
シンプルモーションユニットを選択

現場ですぐにサーボシステムの状態が分
かればな…

サーボネットワーク構成図

4
GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

機能一覧からシステムランチャ―(サーボネットワーク)を選択

サーボネットワーク構成の情報をテキストファイルに出力

GOTでサーボシステムの状態を確認したい。

機能特長
GOTで使用軸数分のサーボネットワーク構成を自動生成し、ビジブルな画面でシステ
ム状態を確認できます。また、サーボネット
ワーク構成図からドライブレコーダを起動でき、異常箇所を迅速に特定し、解決することができます。

GOTに接続されたサーボアンプの状態をグラフィカルなシステム構成図から確認できます。

システムランチャ―(サーボネットワーク構成)から各種機能の起動
サーボアンプを選択

異常箇所がビジブルで! × 見つけやすい！

コンテキストメニューより
該当機能を選択システム構成表示
サーボアンプやモータの形名、シリアル番号を表示します。

アラーム表示サーボアンプに発生している
エラー内容を表示します。

ドライブレコーダグラフ波形
ドライブレコーダ情報一覧画面
から、波形解析できます。

詳細仕様・主な制約● 対象機種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B)● 使用可能な接続形態＊1 モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● システムランチャ―から起動できる拡張機能 システムランチャ―、ドライブレコーダ

おすすめ業界
38

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

設備の立上げ・保守・コスト削減を支援！
■ 電力モニタ

保全作業を
サポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

消費電力を確認
したいだけなのに、
いちいちパソコンを接続したくないな。

計算データ
サーボアンプで消費電力を計算

サーボアンプMR-J4-□B(-RJ)

カ行

原単位管理、デマンド監視に向けて、消費電力を簡単に確認したい。

表示器で消費電力や積算電力量を表示

サーボ

サーボモータ電源

回生 モータ電力計などの測定機器やパソコンがなくても、GOTで手軽に消費電力や積算電力量を監視(見える化)できます。

4

詳細仕様・主な制約
MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ)、
MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B、MR-J4-□GF(-RJ))● 使用可能な接続形態＊1

サーボアンプとの直接接続、モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続、CC-Link IEフィールドネットワークシンプルモーション
ユニット/マスタ局・ローカル局対応ユニット経由での接続 ＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J4-□A(-RJ)：Ver.1.126G以降、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B：Ver.1.155M以降です。

対応GOT

おすすめ業界自動車

半導体・液晶

食品・飲料

薬品

電機・電子

対応機器

GT27

GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

■ アラーム表示機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

アラーム表示ドキュメント表示 ＊ GT21は非対応です。

サーボアンプのこのアラーム番号の意味は何だろう？

詳細表示したい時は
ここをタッチ！

サーボアラームが発生したけど、簡単に原因究明したい。

発生アラームの詳細が確認できる！

制御盤を開けなくても、GOTで現在発生中のアラームおよび履歴から、詳細情報まで確認できます。さらに、ドキュメント表示機能＊を使い、取扱説明書を表示・確認できるのでトラブル発生時でも素早く対応できます。
＊ GT21は非対応です。

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

● 対象機種詳細仕様・主な制約● 対象機種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ)、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B、MR-J4-□GF(-RJ))、MELSERVO-J3シリーズ● 使用可能な接続形態＊1 サーボアンプとの直接接続、モーションコントローラ/シンプルモーションユニット経由での接続、CC-Link IEフィールドネットワークシンプルモーション
ユニット/マスタ局・ローカル局対応ユニット経由での接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、MR-J4-□A(-RJ)：Ver.1.126G以降、MR-J4-□B(-RJ)、MR-J4W2-□B、MR-J4W3-□B：Ver.1.155Ｍ以降、MR-J3-□A：Ver.1.128J以降です。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

食品・飲料

薬品

電機・電子

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

39

GOT Solutions

サーボシステムの立上げ・調整を支援！
■ サーボアンプモニタ機能

立上げ・調整を
サポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GOT2000
サーボアンプMR-J4-□A(-RJ)

RS-422

4
GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

専用画面、サンプル画面をご用意！

設定画面を自分で作るのも大変だなぁ…。

サーボアンプの状態をもっと簡単に確認
したい！

パルス列出力によるシステムの場合、GOTをシリアルでサーボアンプに接続し、サーボアン
プのセットアップ・モニタ・アラーム・診断・パラメータ設定・テスト運転ができます。

機能特長
GOTと接続したサーボアンプの各種モニ
タ、パラメータ変更、テスト運転などを行うことができます。

専用画面

サンプル画面(VGA)

画面を作成しなくても、専用画面から任意のパラメータのモニタ・書込みが可能です。

モニタやパラメータ設定、テスト運転などカスタマイズ可能なサンプル画面をご用意しています。

詳細仕様・主な制約● 対 象機 種 MELSERVO-J4シリーズ(MR-J4-□A(-RJ))、MELSERVO-J3シリーズ(MR-J3-□A)、MELSERVO-J2-Superシリーズ(MR-J2S-□A、MR-J2S-□CP)、MELSERVOJ2Mシリーズ(MR-J2M-P8A)＊ サーボアンプの機種により、使用できるサーボアンプモニタ機能の内容が異なります。
● 使用可能な接続形態 サーボアンプとの直接接続● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、
MR-J4-□A(-RJ)：Ver.1.126G以降、MR-J3-□A：Ver.1.128J以降です。

おすすめ業界
自動車
40

薬品

対応GOT
電機・電子

食品・飲料

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

サーボシステムの立上げ・保守を支援！
■ インテリジェントユニットモニタ機能

保全作業を
サポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？
シーケンサ

サーボアンプ
位置決めユニット

インテリジェントユニットモニタ
RD75D4モニタ画面(例)

サーボモータ

4

USB接続
操作盤

位置決めシステムのデバッグを効率的に行いたい。

GOTで位置決めユニットの軸ごとのステータスやパラメータ、入出力情報などを表示し、パソコンで位置決め用シーケンスプログラムをモニタしながら、効率よくデバッグできます。
＊ 対象機種、接続可能な接続形態の詳細はマニュアルをご参照ください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

食品・飲料

薬品

電機・電子

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

■ Rモーションモニタ機能/Qモーションモニタ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？
シーケンサ

Rモーションモニタ画面

サーボアンプQモーションモニタ画面

モーション
コントローラサーボモータモーションコントローラのサーボパラメー
タを簡単に確認・変更したい。

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

位置決めユニットのシーケンスプログラムと状態が一度に確認できたらなぁ…

GX Works3回路モニタ画面(例)

GOTの専用画面で、同一ベース上のモーションコントローラのモニタ・パラメータ設定ができます。
＊ 対象機種、接続可能な接続形態の詳細はマニュアルをご参照ください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

食品・飲料

薬品

電機・電子

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

41

GOT Solutions

SFCプログラムのデバッグを支援！

保全作業を
サポート

■ モーションSFCモニタ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

プログラム切り換えタブ
タッチすると、表示プログラムが切り換わります。
パソコンがないと何もできない！
？

4

活性状態の場合に反転表示。
タッチすると、詳細プログラム
ウィンドウを表示。活性ステップに合わせて、SFC図が自動でス
クロールします。

GOT Solutions GOTさくさく駆動機器連携ソリューション

詳細プログラムウィンドウ
演算制御ステップ/トランジショ
ンのプログラムと現在値を表示。

パソコンなしで、モーションSFCプログラムの確認がしたい！

モーションコントローラCPU(Qシリーズ)内のモーションSFCプログラムをSFC図で表示・モニタできます。

機能特長
GOTと接続したモーションコントローラ
CPU(Qシリーズ)内のモーションSFCプロ
グラムのモニタ、およびデバイス値のモニタができます。プログラム一括モニタや活性ステップリストなどの一覧表示で、全体の状況を簡単に把握することができます。

プログラム一括モニタ
詳細仕様･主な制約

活性ステップリスト＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対象機種 モーションコントローラCPU(Qシリーズ)＊1＊2＊1 Q172CPU、Q173CPUは、下記に示す製造番号の製品のみ使用可能です。
• バス接続、CPU直接接続の場合 Q172CPU：製造番号K******* 以降/Q173CPU：製造番号J******* 以降• バス接続、CPU直接接続以外の場合 Q172CPU：製造番号N******* 以降/Q173CPU：製造番号M******* 以降＊2 モーションコントローラCPU(Qシリーズ)の本体OSソフトウェアパッケージは、SV13、SV22のみ使用可能です。
なお、Q172CPU、Q173CPU、Q172CPUN、Q173CPUNを使用時は、下記に示すバージョンのOSをインストールしてください。
• SW6RN-SV13Q□：00H以降(Q172CPU、Q173CPUとバス接続、CPU直接接続時は00E以降)• SW6RN-SV22Q□：00H以降(Q172CPU、Q173CPUとバス接続、CPU直接接続時は00E以降)● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link IEコントローラネットワーク接続、CC-Link接続、バス接続、MELSECNET接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニットを使用した場合、モーションSFCモニタ機能は使用できません。

おすすめ業界自動車
42

ステップ/トランジション

対応GOT
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

SFCプログラムのデバッグを支援！

保全作業を
サポート

■ シーケンスプログラムモニタ(SFC)機能
困っていませんか？

GOTなら解決できます！

ブロック切り換えタブ
タッチすると、表示ブロックが切り換わります。
ステップ
活性状態の場合に反転表示。
タッチすると、Zoomウィンドウや該
当ブロックのSFC図を表示。活性ステップに合わせて、SFC図が自動でスクロールします。

4

パソコンなしで、
SFCプログラムのデバッグがしたい！

シーケンサCPU内のSFCプログラムをSFC図形式(MELSAP3形式、MELSAP-L形式)でモ
ニタできます。

機能特長
シーケンサCPU内のSFCプログラムのモニタ、およびデバイス値の変更を行うことができます。
SFCプログラムを使用したシーケンサシス
テムのトラブル対応、メンテナンスを行うことができます。
ステップリスト

活性ステップリスト

表示しているブロック内のステップを表示します。

表示しているブロック内の活性ステップを表示します。

詳細仕様・主な制約

GOT Solutions シーケンサ連携機能

移行条件
タッチすると、移行条件ビットデバイ
スをON/OFFするウィンドウを表示。

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対象機種 QCPU(Qモード)、LCPU● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続＊3、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link IEコントローラネットワーク接続、CC‑Link IEフィールドネットワーク接続、
CC‑Link接続、バス接続、MELSECNET接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニットを使用した場合は、シーケンスプログラムモニタ(SFC)機能は使用できません。
＊3 Q12PRHCPU、Q25PRHCPUを使用した場合は、シーケンスプログラムモニタ(SFC)機能は使用できません。

おすすめ業界
自動車

対応GOT
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

43

GOT Solutions

RCPU･QCPU･LCPUの保守をサポート！
NEW■ シーケンスプログラムモニタ(回路)/シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路)機能

保全作業を
サポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

ラダーモニタ画面

現場

4
GOT Solutions シーケンサ連携機能

1行だけで、接点とコイルを設定すれば、デバッグできそうなのだけれど…。

要因検索画面

パソコンなしで、ラダープログラムのデバッ
グ・編集がしたい！

機能特長
GOTで接続機器内のシーケンスプログラ
ムをラダー形式でモニタ、修正、およびデバ
イス現在値の変更を行うことができます。

ラダー編集画面

トラブル発生時、パソコンがなくても現場でラダーを見ながら装置異常の原因を究明できます。ちょっとしたプログラムの変更なら、GOTの画面でタッチするだけで、簡単にラダープ
ログラムを編集できます。

ラダー編集のイメージ

デバイスコメントを表示
RCPU NEW 、QCPU、LCPUに格納したデータの読み出し、またはGOTのSDメモリカードのデー
タを読み出して表示します。

ラダーモニタ(回路モニタ)
RCPU NEW 、QCPU、LCPUのシーケンス

プログラムをラダー形式でモニタできます。
X10→X20にデバイス番号を修正

ラダー編集
RCPU NEW 、QCPU、LCPUのシーケンスプログラムをラダー形式で編集できます。編集したい部分(接点や縦線部分など)をタッチするだけで、回路記号・デバイスの入力や変更削除を実行。縦線・横線の挿入削除、列・行の挿入削除もできます。

詳細仕様･主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 〜 )」をご参照ください。

● 対象機種 RCPU 、QCPU(Qモード) 、LCPU、モーションコントローラCPU(Qシリーズ) 、CNC C70＊1 R08PCPU、
R16PCPU、
R32PCPU、R120PCPUはシーケンサCPUの動作モードがプロセスの場合のみ、モニタ可能です。
また、
R08SFCPU、
R16SFCPU、
R32SFCPU、
R120SFCPUはシーケンサCPUの安全プログラムの編集とデバイステストに対応していません。
＊2 Q02PHCPU、
Q06PHCPU、
Q12PHCPU、
Q25PHCPU、
Q04UDPVCPU、
Q06UDPVCPU、
Q13UDPVCPU、
Q26UDPVCPU、
Q12PRHCPU、
Q25PRHCPUは除く。
＊3 Q170MCPU(-S1)、
Q170MSCPU(-S1)のシーケンサCPU部(1号機)のみモニタできます。
● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link IEコントローラネットワーク接続、CC-Link IEフィールドネットワーク接続、
CC-Link接続、バス接続、MELSECNET接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニットを使用した場合、ラダー編集は使用できません。
＊1＊2

おすすめ業界
自動車
44

＊3

対応GOT
電機・電子

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

FXCPUの保守をサポート！

保全作業を
サポート

■ FXリスト編集機能＆FX回路モニタ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

FX回路モニタ画面
現場

現場

現場でプログラムを変更できる！

！

4

現場で急なシステム変更が発生！
MELSEC-Fシリーズのシーケンスプログラ
ムを変更しないといけない！

MELSEC-Fシリーズのシーケンスプログラムをリスト(命令語)形式で編集できます。パソコ
ンや周辺機器がなくても、現場でのちょっとしたプログラムの変更が可能です。

機能特長
GOT以外の周辺機器を用意しなくても、シーケンスプログラムの簡単な編集やモニタができます。
FXリスト編集
簡単なキー操作でFXCPUのパラメータおよびシーケンスプログラムの確認や、部分修正/変更/追加が行えます。
＊ GT21はGT2105、GT2104-Rのみ対応しています。
＊ GT25ワイドは対応していません。

シーケンスプログラムの命令変更例
変更
LD
X000
LD
X000
OUT
Y020
OUT
Y030
LD
X001
LD
X001

GOT Solutions シーケンサ連携機能

FXリスト編集画面

FX回路モニタ
FX回路モニタ画面からFXリスト編集をワンタッチで起動できます。ラダ－図を確認しながらシーケンスプログラムが編集できます。また、回路モニタで表示しているステップ行からリスト表示できます。
＊ GT21は非対応です。

詳細仕様・主な制約＜FXリスト編集＞● 対象機種 FXCPU(FX5U、FX5UCは除く)● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタを使用した場合、FXリスト編集は使用できません。
● 機能 シーケンスプログラムの書込み、パラメータの設定、PC診断、キーワードの登録など＜FX回路モニタ＞● 対象機種 FXCPU(FX3U、FX3UCのみ)● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続、CPU直接接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● 機能 検索操作、表示切換え、テスト操作＊2＊3、ハードコピー＊2 V、Zの現在値は変更できません。
＊3 T/Cの設定値は変更できません。

おすすめ業界

対応機器

電機・電子

対応GOT
食品・飲料

GT27

GT25＊

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 対応していない機種または一部機能に制約があります。
詳細は上記の機能説明をご確認ください。

45

GOT Solutions

ロギングデータの見える化！

システム運用をサポート■ ログビューア機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

赤カーソル

青カーソル

4
GOT Solutions シーケンサ連携機能

シーケンサで収集したロギングデータをその場ですぐに確認したい。操作盤を開閉していたら、ほかの作業に支障が出てしまう…。

現場にパソコンがなくても、GOTでロギングデータを表示確認し、トラブルにすばやく対応できます。

機能特長
シーケンサCPUなどのデータロギング機
能で収集したロギングデータをGOTで表示できます。

ロギングデータを閲覧・分析

マルチカーソルで簡単確認

ロギングデータを保存

ロギングデータを
GOTで表示Ethernet

カーソルを表示して、データの変化を簡単に確認できます。時刻・インデックス番号でのロギングデータの検索も可能です。

ロギング
データ

ロギングデータの変更が簡単
FAトランスペアレント機能(P.50)を使用す
ると、パソコンからGX LogViewerでのロ
ギングデータ閲覧や、CPUユニットロギン
グ設定ツールでのロギング設定変更ができます。

RCPU・QnUD(P)VCPU･CNC

ロギング
データ

LCPU

ロギング
データ

高速データロガーユニット

盤を開けずにロギングデータを入手
ロギングデータは、GOTの前面(または背面)USBインタフェースに装着したUSBメモリにコピーできるため、盤内にあるCPU・高速データロガーユニットのメモリカードを取り外すことな
く、簡単にロギングデータを取り出せます。

詳細仕様･主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 〜 )」をご参照ください。

● 対象機種 RCPU 、QCPU 、LCPU 、高速データロガーユニット(MELSEC-iQ-Rシリーズ/Qシリーズ)、BOXデータロガー、CNC(C80、C70)＊1 R08SFCPU、R16SFCPU、R32SFCPU、R120SFCPU、R08PCPU、R16PCPU、R32PCPU、R120PCPUは除く。
＊2 Q03UDVCPU、Q04UDVCPU、Q06UDVCPU、Q13UDVCPU、Q26UDVCPU、Q03UDPVCPU、Q06UDPVCPU、Q13UDPVCPU、
Q26UDPVCPUのみ対応。
＊3 L02SCPU、L02SCPU-Pは除く。
● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 R04CPU、
R08CPU、
R16CPU、
R32CPU、
R120CPU、
QCPU、
LCPUは 内 蔵Ethernetポ ートで 接 続 時 の み 対 応 し、
R04ENCPU、
R08ENCPU、
R16ENCPU、
R32ENCPU、
R120ENCPUはポートCPU P1で接続時のみ対応します。
＊1

＊2

＊3

おすすめ業界
46

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

万一のシーケンサ故障時も安心！

保全作業を
サポート

■ バックアップ/リストア機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

CPUを交換

現場

現場

4

リストア

事務所

シーケンサが故障！バッテリ切れ！新しい機器とプログラム書込み用のパソコンを取りに行かなきゃ…。

パソコンを使わずに、GOTだけでシーケンスプログラムの書込みを実行できます。パソコ
ンやプログラムを探したり、取りに行く必要がないため、すぐに復旧できます。

機能特長

一括バックアップ/自動バックアップ

シーケンサCPUなどのプログラムやパラ
メー タなどの デ ー タをGOTのSDメモリ
カード・USBメモリに保存(バックアップ)/書込み(リストア)できます。
GOTにあらかじめデータをバックアップしておくことで、シーケンサCPUなどのFA機器の交換時に、パソコンを使わずにGOTだ
けで交換・復旧できます。

一括
バックアップ
Ethernet

Ethernet上の複数機器を一括でバックアップしたり、トリガデバイス、または曜日・時刻の指定によって、自動バックアップができるため、バックアップを取る手間が省けます。

GOT Solutions 保全機能

倉庫

＊ GT21は非対応です。

＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。
CC-Link IE
フィールド
ネットワークインバータ

詳細仕様･主な制約

サーボ
アンプ＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対象機種 RCPU(R04CPU、R08CPU、R16CPU、R32CPU、R120CPUのみ)＊1、QCPU(Qモード)(Q12PRHCPU、Q25PRHCPUは除く)、LCPU、FXCPU(FX5U、FX5UCは除く)、
モーションコントローラCPU(MELSEC iQ-Rシリーズ/Qシリーズ(SV13/SV22のみ))＊1、ロボットコントローラ＊1 、CNC(C80、C70)＊1、インバータ(FREQROL-A800/A800Plus/
F800シリーズ)＊1＊2、サーボアンプ(MR-J4-□GF)＊1＊2＊1 GT21は非対応です。
＊2 GOTとシーケンサ(RCPU)間がEthernet接続、シーケンサ(RCPU)とインバータ/サーボアンプ間がCC-Link IEフィールドネットワークで接続時のみ対応しています。
● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続、
CC-Link IEフィールドネットワーク接続＊3、シリアルコミュニケーション接続、
バス接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニットを使用した場合、バックアップ/リストア機能は使用できません。
＊3 シーケンサとインバータ/サーボアンプ間の接続形態です。
● 対象データ プログラム、パラメータ、デバイスコメント、デバイス初期値データ、ファイルレジスタなど

おすすめ業界
自動車
食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 対応していない機種および一部機能に制約があります。
詳細は上記の機能説明をご確認ください。

47

GOT Solutions

シーケンサのユニットの状態が見える！

保全作業を
サポート

Ver.UP■ システムランチャー機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

システム構成図ユニットの状態をアイコンで表示。
エラー発生のユニットが一目でわかります！

拡張機能選択画面
ユニットに対応した拡張機能を起動します。

4＜シーケンサCPU＞＜モーションコントローラ＞

ユニットを選択GOT Solutions 保全機能

NEW

パソコンなしで、シーケンサシステムの状態を確認できたらいいな。

＊ 詳細はP.38へ

GOTに接続されたシーケンサシステムのシステム構成図をグラフィカルに表示し、ユニットの状態を確認できます。各ユニットをタッチすると、ユニットに対応した拡張機能を起動でき、システムの保守、ダウンタイムの短縮ができます。

機能特長
現場にパソコンがなくても、GOTで簡単にシーケンサシステムの状態を確認できます。
拡張機能の起動
システム構成図にある各ユニットをタッチすると、ユニットに対応した拡張機能を起動できます。
NEW＊ 詳細はP.38へ

システムランチャ―(サーボネットワーク)の例

オンラインユニット交換機能
オンライン交換が可能なシーケンサのユニット交換をGOTから指示できます。
詳細仕様・主な制約● 対象機種 RCPU、QCPU(Qモード)、LCPU、モーションコントローラCPU(MELSEC iQ-Rシリーズ/Qシリーズ)、CNC(C80、C70)、ロボットコントローラ(CR750-Q、CR751-Q、CRnQ-700(Q172DRCPU)、CR800-R(R16RTCPU))● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link IEコントローラネットワーク接続、CC-Link IEフィールドネットワーク接続、
CC-Link接続、バス接続、
MELSECNET接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニットを使用した場合、システムランチャー機能は使用できません。
● システムランチャーから起動できる拡張機能 デバイスモニタ、シーケンスプログラムモニタ(回路)、シーケンスプログラムモニタ(SFC)、ネットワークモニタ、Rモーションモニタ、Qモーションモニタ、インテリジェントユニットモニタ、バックアップ/リストア＊1、モーションSFCモニタ、CNCモニタ2、CNCモニタ、CNCデータ入出力、CNC加工プログラム編集、iQSS
ユーティリティ、CC-Link IEフィールドネットワーク診断、ドライブレコーダ、システムランチャー (サーボネットワーク)＊1 CPU号機指定は引き継がれず、接続先のチャンネルのみ選択した状態となります。
● オンラインユニット交換機能の対象ユニット QCPU(Qモード)の入力/出力/入出力ユニット、
アナログ入力/出力ユニット、温度入力/温度調節ユニット

おすすめ業界

48

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器

GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

ネットワークの状態がグラフィカルに見える！

保全作業を
サポート

NEW

■ CC-Link IEフィールドネットワーク診断
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

STOP!
Ethernet

CC-Link IE Field診断画面

4
異常箇所がビジブルでトラブルが発生しているみたいだけど、シス
テムの規模が大きくて原因の特定に時間がかかる…

大規模システムでネットワーク構成が複雑でも、ネットワーク全体の状況をビジブルに確認できるため、回線トラブル、ユニットの異常をすぐに発見できます。

機能特長

イベント履歴を確認

ユニットの通信状態を確認

GOTでCC-Link IEフィールドネットワークに接続している機器やネットワークの異常箇所がひと目でわかります。トラブル発生
時に異常箇所をすぐに特定でき、ダウンタ
イムを短縮できます。

ネットワーク上で発生したイベントの履歴と詳 細が 確 認できます。イベント履 歴はCSVファイル形式で出力できるので事務所でのトラブル要因分析に活躍します。

CC-Link IE Field診断画面で選択したユ
ニットの通信状態を確認できます。MACア
ドレスやIPアドレスなども確認できます。

GOT Solutions 保全機能

! × 見つけやすい！

＊ RCPU、
FX5UCPU、
FX5UCCPUが接続先の場合、
ネッ
トワークイベント履歴は使用できません。

ネットワークイベント履歴ウィンドウ

選択局通信状態モニタウィンドウ

詳細仕様・主な制約● 対象機種RCPU、QCPU(Qモード)、LCPU、FX5UCPU、
FX5UCCPU● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続＊3、シリアルコミュニケーション接続＊4＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 シーケンサのEthernetインタフェースユニットとの接続には対応していません。
＊3 RCPU、FX5UCPU、FX5UCCPUは、CPU直接接続に対応していません。
＊4 FX5UCPU、FX5UCCPUは、シリアルコミュニケーション接続に対応していません。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

49

GOT Solutions

デバッグ作業がスムーズ！

立上げ・調整をサポート■ FAトランスペアレント機能
困っていませんか？

GOTなら解決できます！

装置立上げ・調整のために、わざわざ盤を開けるのは面倒。安全上、ケーブルの差し替
えや盤の開閉はしたくない…。

盤を閉じたまま、GOTの前面USBインタフェースとパソコンを接続し、GOTを経由してFA機器のプログラミングや立上げ、調整作業ができます。

4
GOT Solutions 保全機能

機能特長
GOTの前面USBインタフェースとパソコンを接続し、GOTを経由してFA機器のプロ
グラミングや立上げ、調整作業ができます。
盤を開けたり、ケーブルを付け替える面倒な手間がかかりません。

Ethernet
CC-Link IE
Bus などプログラミング・セットアップソフトウェア用パソコン

USB
Ethernet＊4
無線LAN＊1＊2＊3

シーケンサ経由での転送も可能
パ ソコン からシー ケン サ 経 由 でGOTにデータ転送できます。シーケンサ立上げ中の急なプロジェクトデータの変更もケーブルを付け替えることなく行えます。

三菱電機シーケンサ

三菱電機インバータ＊5

Ethernet
CPU直接接続Bus

SSCNETⅢ/H
三菱電機モーション
コントローラプロジェクトデータ
現場

Ethernet
CC-Link IEなど

Ethernet
CPU直接接続

RS-485＊ CPUの内蔵Ethernetポートに接続されたGOTにはアクセスできません。
(QnUD(P)VCPU使用時のみアクセス可能)＊ GT21は対応していません。

事務所

三菱電機シーケンサ

三菱電機
サーボアンプ＊5＊1 GT2505、GT21は非対応です。
＊2 GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の装着が必要です。
＊3 無線LAN通信ユニットの使用可能国などの詳細については、P.58をご参照ください。
＊4 GT2505、GT21はGOTと接続機器間がEthernet接続時は使用できません。
＊5 ＧＴ21は三菱電機インバータ、三菱電機サーボアンプへのアクセスはできません。

詳細仕様・主な制約● 対応機器・接続形態・対応ソフトウェアについて 詳細はマニュアルをご参照ください。

おすすめ業界
自動車
50

食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

GOT Solutions

FA機器の状態が見える！

保全作業を
サポート

■ デバイスモニタ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

一括モニタ

登録モニタ

パソコンがないと何もできなくなってしまうなぁ…。

4
パソコンなしで、FA機器の状態を確認したい！

BM(バッファメモリ)モニタ

シーケンサ、モーションコントローラ、ロボットコントローラ、CNCのデバイスをGOTでモニタ・変更できます。装置立上げ時などに便利です。
＊ 対象機種、接続可能な接続形態の詳細はマニュアルをご参照ください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions 保全機能TC(タイマ、カウンタ)モニタ■ ネットワークモニタ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

ネットワークモニタ

パソコンが
ないと
何もできない！
？

パソコンなしで、ネットワークの状態を確認できたらいいな。

各局交信状態モニタ

CC-Link IEコントローラネットワーク、CC-Link IEフィールドネットワーク、MELSECNET/H、
MELSECNET/10のネットワーク状態をモニタし、GOTに表示できます。
＊ 対象機種、接続可能な接続形態の詳細はマニュアルをご参照ください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

51

GOT Solutions

アラーム発生要因を容易に特定できる！
■ アラーム機能

保全作業を
サポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

ユーザアラーム
Step1

現場

ラインA停止
Step2

ラインA

装置A異常
Step3

タンク1材料切れ
Step4 トラブルシューティング!

Error!

ラインA

ラインB

4
ラインB

GOT Solutions 保全機能

現場

エラーが発生！どこでエラーが？
早く復旧しなければ！

アラームを装置別で表示したり、アラーム発生箇所の局番や号機を表示することができる
ため、大規模システムでのエラー発生時でも、効果的にトラブルシューティングができます。

機能特長

アラームログを停電保持［システムアラーム/ユーザアラーム］

接続機器の通信エラーなど(システムアラーム)やユーザ設定したアラーム(ユーザアラーム)をGOTで表示・確認できます。

アラームログデータは停電時も内蔵SRAMで保持できます。

他の機能と連携［ユーザアラーム］
アラーム機能とロギング・グラフで連携し、アラーム発生時やグラフ異常時の状況を簡単に把握できます。

＊ GT21は非対応です。

発生要因の特定が容易［システムアラーム］
システムアラームにチャンネル 番号、ネッ
トワーク番号、局番、号機、画面番号、オブジェクトIDを表示できるため、異常機器や要因の特定が簡単です。

ユーザアラームとヒストリカルトレンドグラフとの連携
アラームを選択して、「時刻指定ジャンプ」

アラーム発生時のグラフを表示！

該当時刻のアラームを表示！

グラフ異常時にカーソルを表示して、「時刻指定ジャンプ」＊ GT21は非対応です。

装置別、レベル別で表示［ユーザアラーム］
ユーザアラームを装置別やレベル別で表示
したり一括で表示できます。大規模システ
ムやアラーム多発時でも状況の把握が容易となり、効果的にトラブルシューティングを行うことができます。

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

おすすめ業界
自動車
52

食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

GOT Solutions

現場のトラブルをスムーズに解決！

保全作業を
サポート

Ver.UP■ ドキュメント表示機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

! エラー発生！
4GB

エラー
B110

SDメモリカードをGOTへ装着

4

エラー
B110？

エラーの対処方法がわからない…。

システムの異常発生時など、GOT上にチェックシートやマニュアルを表示させて復旧方法を確認でき、ダウンタイム短縮につながります。

機能特長
GOTでマニュアルなどの各種ドキュメン
トを表示できます。ページ切り換えやスク
ロール・拡大・縮小にも対応し、複数ページにまたがるドキュメントの表示も可能です。

ID:1
マニュアル

ドキュメントID、表示するページを間接指定

ID:2
エラーNo.
一覧

切り換え

ドキュメント表示画面を1画面作成し、タッ
チスイッチや数値入力でドキュメントID・表
示するページを切り換えるだけで、表示するドキュメントを変更できます。
PDFファイルを直接閲覧

切り換え

ID:3
トラブル
シュート

NEW

GOTでPDFファイルをそのまま開いて閲覧できます。

切り換え

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対応ファイル形式＊1

GOT Solutions 保全機能？

マニュアル・チェックシートなどをSDメモリカードに保存

NZ1MEM-4GBSD

PDFファイル、DocumentConverter出力ファイル* (doc、xls、ppt、pdf 、jpg、bmp)
GT Works3に同梱のDocumentConverterで専用データに変換して使用します。
1

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

53

GOT Solutions

現場のトラブルに事務所でスピーディに対応！

保全作業を
サポート

Ver.UP■ GOT診断機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

？

現場

現場

事務所
Ethernet

エラーが起こってるんだけど…

事務所でエラー内容と対処方法を確認！
GT Works3

4
GOT Solutions 保全機能

事務所

現場に確認しに行かなきゃ…。

トラブル発生！早く現場の様子を確認しに行かなければ…

現場に行かなくても、事務所にあるパソコン上のGT Works3からGOTやCPUの状態を確認できます。
エラー原因や詳しい対処方法も確認できるため、迅速なトラブル対応が可能
です。

機能特長
マニュアルが手元になくても、
GT Works3
で、
システムアラーム＊やスクリプトエラーの原因や詳しい対処方法を確認できます。

＊ GT21は非対応です。

システムアラームを確認*
GOTエラー、CPUエラー、ネットワークエ
ラーと対処方法を確認できます。
GX Works3/GX Works2が な く て も、GT Works3があればすぐにトラブルに対応できます。
＊ GT21は非対応です。

スクリプトエラーを確認
GOTのスクリプトプログラムのエラーと対処方法を確認できるため、効率的にプログ
ラムの修正作業を行うことができ、装置立上げ時にも便利です。

GOT内部デバイスモニタNEW

GT Works3からGOT内部デバイスをモニタし、必要に応じて現在値を任意の値に変更できます。

詳細仕様･主な制約● 表示する内容＊1

システムアラーム＊1(GOTエラー、CPUエラー、ネットワークエラー )、スクリプトエラー (プロジェクトスクリプト、画面スクリプト、オブジェクトスクリプト)

GT21は非対応です。

おすすめ業界
自動車
54

食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

GOT Solutions

e-Manualで対処方法を簡単検索！

保全作業を
サポート

■ e-Manual
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

現場
現場

!

？

「モータが回転しない」
で複数マニュアルから
横断検索！

4

検索結果を
一覧表示

装置が止まってしまった…

すぐに対処方法を確認できる!

トラブル発生！すぐに対処方法を知りたい！

e-Manualでは、必要な情報を手軽に素早く検索でき、トラブル発生にいち早く対処できます。現場での保守・メンテナンスのサポートツールとして活躍します。

機能特長
e-Manualは、専用ツール(e-Manual Viewer)を使用して閲覧できる三菱電機FA電子書
籍マニュアルです。
(P.91)GOT Solutions 保全機能

モータが動いていない！
？

保守・メンテナンス効率向上に貢献
複数マニュアルでのキーワード検索や、お気に入り登録、メモ機能など、さまざまな便
利な機能を搭載しています。

e-Manual Viewer Windows®版

e-Manual Viewer タブレット版＊ 詳細は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)をご参照ください。
詳細仕様・主な制約＜e-Manual対応GOTマニュアル＞● マニュアル名称 GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ハードウェア編)、
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ユーティリティ編)、
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(モニタ編)、
GT Designer3(GOT2000)画面設計マニュアル＜e-Manual Viewer Windows®版＞●対応OS
Microsoft ® Windows® 10、Microsoft ® Windows® 8.1、Microsoft ®
Windows® 8、Microsoft ® Windows® 7、Microsoft ® Windows Vista®、
Microsoft ® Windows® XP● 入手方法 GT Works3 Ver.1.155M以降に同梱しています。また、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のソフトウェアダウンロードコーナーよりダウンロードできます。

おすすめ業界<e-Manual Viewer タブレット版>● 対応OS Android™ 4.3/4.4/5.0、iOS 8.1以降● 入手方法 アプリ配信サイトよりダウンロードできます。
(「三菱電機 e-manual」で検索)

タブレット版(AndroidTM)

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

タブレット版(iOS)

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

55

GOT Solutions

豊富なラインアップから選べる！

システム設計をサポート■ 充実のラインアップ
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

操作盤(背面)

4

GOT
オープンフレームモデル

水洗いできるから
清潔安心！

GOT Solutions ハードウェア

耐環境シート(オプション)

食品を扱う現場だから、装置をより清潔に保ちたい。

操作盤の背面からタッチパネルを取り付けることにより、操作盤とタッチパネルがフラットになり、水拭き・洗浄しやすく装置を清潔にご使用いただけます。

機能特長
爆 発 性 雰 囲 気下で も使 用可能 な防 爆 形
GOTをラインアップ。
お客様の用途に合わせてGOTを選択できます。

危険場所(現場)

オープンフレームモデル

清潔感のあるホワイトモデル

医薬品、食品の製造機械に調和するステンレス調の耐環境シートで装置と一体化。
(GT25モデル)

前面フラット(USBインタフェースなし)で洗浄も簡単です。
(GT27モデル、
GT25モデル)

おすすめ業界

おすすめ業界

食品・飲料
56

薬品

化粧品

食品・飲料

危険場所に設置可能な防爆形GOT NEW
本質安全・耐圧防爆構造で爆発性雰囲気下でも使用可能です。
(防爆形GT27)

おすすめ業界
薬品

化粧品

自動車

薬品

プラント

GOT Solutions

各種国際規格に対応！

システム設計をサポート■ 環境規格対応
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

現場
OIL

OIL

4
GOTは耐環境性の高い認証を取得。さまざまな環境に対応します。

機能特長
安全規格取得(米国、カナダ：Class Ⅰ,
Division 2、欧州：ATEX、韓国：KCs)により、各規格で指定された危険場所での使用が可能です。
また、防水・防塵・耐油の規格であるIP67Fにも対応しており、水や油がかかるような環境でも使用できます＊。

危険場所で使用可能
米国、カナダと欧州、韓国の安全規格を取得しています。(ホワイトモデルのみ)＊ 防爆形GT27はIP65に適合しています。

防水・防塵・耐油仕様
前面部IP67Fに適合＊。水や油がかかるよ
うな環境でも使用できます。

＊ 防爆形GT27はIP65に適合しています。

認証規格一覧(2017年10月現在) ＊ 最新の対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。
標準モデル(パネル色:黒)

認証規格

Ex
UL
cUL

GT25ワイド

GT27モデル＊1/GT25モデル
GT21モデルGT27□□-□TWA
GT25□□-□TWA

GT27□□-□TWD
GT25□□-□TWD

GT25□□F-□TNA
GT25□□F-□TND

GT2510-WXT□D
GT2507-WT□D

○

○

○
×

国/
地域

EMC指令整合規格、
低電圧指令整合規格、
RoHS指令整合規格

欧州

○

○

ATEX指令整合規格＊2

欧州

×

×

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

×

×

安全規格
Class I , Division 2
安全規格
Class I , Division 2

米国
カナダ

×：非対応

GT25
オープンフレーム

概要

マーク

CE

ホワイトモデル(パネル色:白)

○：対応

○

○

○

○

○

×

○

○

×

×

KC

EMC規格

韓国

○

○

○

○

○

KCs

安全規格＊2

韓国

×

×

○

×

×

GOT Solutions ハードウェア

さまざまな環境で安全に使用できる表示器を選びたい。

＊1 防爆形GT27は除きます。
＊2 ATEX、KCs規格に対応するためには制約がありますので下記の詳細仕様・主な制約を参照ください。
詳細仕様・主な制約● Class Ⅰ, Division 2認証について ClassⅠ, Division 2で規定される危険場所でのみ使用できます。
● ATEX規格、KCs規格について 各認証規格で指定された危険場所での使用が可能です。ATEX、KCs規格対応機種で規格対応する場合、別途「製品一覧」に記載の保護シートと特殊取付金具が必要となります。(GT2508-VTWDは保護シートのみ必要です。)また、通信ユニット、オプションユニットは使用できません。使用した場合、規格に適合しません。詳細は、三菱電機FAサイトにてテクニカルニュース「GOT2000シリーズATEX規格ならびKCs規格適合について」No. GOT- D- 0101をご参照ください。
● IP67Fについて USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します＊。お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。
＊ オープンフレームモデルは耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。

57

GOT Solutions

GOTとパソコン間を無線化！

システム設計をサポート■ 無線LAN通信ユニット
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

三菱電機シーケンサ

GOTとパソコンをつなぐケーブル
がない…。

4

無線LAN
アクセスポイント＊3

パソコンとGOTをワイヤレスで接 続したい！

GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)を装着＊1＊2＊3パソコンとGOT間の無線LAN接続が可能です。
プロジェクトデータの転送やFAトランスペアレント機能、GOT Mobile機能などを使用できます。

GOT Solutions ハードウェア＊1 GOT本体に無線LAN通信ユニット(GT25-WLAN)の装着が必要です。
＊2 GT2505、GT21は無線LAN通信ユニットを装着できないため対応していません。
＊3 GT Works3 Ver.1.144A以降にて、アクセスポイントに対応。別置きのアクセスポイントがなくても、GOTとモバイル機器が直接通信できます。
詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 無線LAN接続での使用について 無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。
● 無線LAN通信ユニットの使用可能国について ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。ハードウェアバージョンB以降の無線LAN
通信ユニットは、日本(電波法)、アメリカ(FCC規格)、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン(RE指令)で使用できます。ハードウェアバージョンD以降の無線
LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、中国(ただし、香港、マカオ、台湾は除く)、韓国で使用できます。

おすすめ業界自動車

対応GOT

半導体・液晶

電機・電子

GT27

GT25＊
GT21

食品・飲料

＊ GT2505は対応していません。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

安心・安全なネットワーク構成を実現！
NEW■ Ethernet通信ユニット
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

情報系ネットワーク
現場

システム設計を
サポート

!

事務所

事務所

HUB

異常発生！

制御系ネットワーク
現場

通信継続
Ethernet

セキュリティのためにネットワークを分割したい。

2つのEthernetポートにより事務所の情報系ネットワークと生産現場の制御系ネットワー
クを物理的に分けることで、安心・安全なネットワーク構成を実現できます。
＊ GOT本体にEthernet通信ユニット(GT25-J71E71-100)の装着が必要です。
＊ GT25ワイドは本体に標準で2ポート搭載しているため、Ethernet通信ユニットは不要です。
＊ GT2505、GT21はEthernet通信ユニットを装着できないため対応していません。

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● Ethernet通信ユニットの使用について Ethernet通信ユニットを使用するにはバージョンZ以降のBootOSが必要です。また、接続先によって使用できない場合があるため、
GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

おすすめ業界
58

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

GT25＊
GT21

＊ GT2505は対応していません。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

GOT Solutions

音声通知システムが簡単に構築できる！
NEW■ 音声出力機能

システム設計をサポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

ピンポンパンポン♪
部品の交換時期が来ました。
交換してください。

ワークがつまりました。

装置が停止していたことに気が付かなかった4

取り除いてください。

GOTで音声の出力が可能です。音声通知をすることでGOTから離れた作業者にイベントの発生をより確実に伝えることができます。スクリーンセーブ中でも音声通知が可能です。

機能特長

音声ファイルの作成は簡単(詳細はP.94へ)

GOTに接続したスピーカなどの音声出力
機器から音声を出力することができます＊。

音声ファイルの種 類はメッセージと効果
音、メロディです。音声合成機能＊(P.94)により、メッセージは簡単に作成できます。また、効果音やメロディはGT Works3にあらかじめ登録されているため、システム設
計工数を削減します。

トリガアクションやタイムアクションの条
件成立時、またはスイッチをタッチ時に音声を再生できます。

＊ 標準モデルは音声出力ユニット(GT15-SOUT)が必要です。GT25ワイドは音声出力インタフェースを内蔵しているため不要です。
＊ GT2505は対応していません。
＊ 音声出力するためには音声ファイルの作成が必要です。

再生途中の音声を停止またはミュートに変更
状況確認後は再生途中の音声を停止またはミュートに変更することで、周囲の作業員を配慮した音声通知を実現します。

GOT Solutions ハードウェア

離れた場所にいても装置の状態を把握したい！

＊ 別 途GT Works音 声 合 成 ライセンス(SW1DNDGTVO-M)が必要です。

エラーが発生しました。

音声ファイル
メッセージ

効果音

任意のテキスト50種類以上の

から作成

音源を収録

工程Aのワークの状況を…

メロディ
10種類以上の

確認OK!

音源を収録

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

●ユニットの装着について 標準モデルは音声出力ユニットの装着が必要です。
GT25ワイドは音声出力インタフェースを内蔵しているため不要です。
●音声ファイルの仕様 音声ファイル形式:WAV形式、サンプリング周波数:8.000kHz/16.000kHz、チャンネル数:1ch(モノラル)●対応プラグ Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

GT25＊
GT21

＊ GT2505は対応していません。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

59

GOT Solutions

現場の様子を録画・再生！

システム設計をサポート■ マルチメディア機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

STOP!
13／7／11
13／7／10
13／7／10

GOTにビデオカメラを取り付けて生産ラインを録画

アラーム表示画面から簡単再生〈トラブル発生前後120秒の映像を録画〉

4

トラブル発生GOT Solutions ハードウェア

120秒前

機械トラブルでラインが停止！
無人の生産ラインだから、トラブルの原因を究明するのは、困難！

120秒後GOTで、生産ラインの様子を録画・再生。鮮明な画像でトラブル原因を解析できます。

機能特長
GOTのマルチメディアユニットに接続した
ビデオカメラの映像を表示、録画したり、保存した動画ファイルを再生できます。
録画のタイミングは、シーケンサなど接続機器の任意のデバイスをトリガにすることができます。
＊ GT2705は除きます。
＊ マルチメディアユニット(GT27-MMR-Z)、CFカードが必要です。

GOTで録画した動画
ファイルをパソコンで再生！
動画
ファイル

事務所

Ethernet

現場

動画
ファイル
現場のGOTですぐに再生！
再生中の動画ファイル名、
撮影日時を表示

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 録画仕様
イベント前後録画 装置に異常発生(＝イベントトリガデバイス：ON)の前後それぞれ120秒以内、合計で最長240秒間の映像を録画できます。
標準モード 録画サイズVGA(640×480)、フレームレート最大15fpsと、録画サイズQVGA(320×240)、フレームレート最大30fpsの2種類の録画ができます。
長時間モード 約2日分の長時間録画が可能です。録画サイズはQVGA(320×240)、フレームレートは15fpsです。
● ユニットの装着について マルチメディアユニット、ビデオ入力ユニット、RGB入力ユニット、ビデオ/RGB入力ユニット、RGB出力ユニットのいずれか1つのみ装着できます。

おすすめ業界
60

対応GOT

自動車

半導体・液晶

食品・飲料

薬品

電機・電子

GT27＊

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

＊ GT2705は対応していません。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

GOT Solutions

現場の様子を映像で確認！

システム設計をサポート■ ビデオ/RGB機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GOT1台で
表示可能

4
カメラ画像

パソコン画像

現場に複数のモニタを置くスペースがない…。

GOTにビデオカメラやパソコンの画像を表示できるため、GOT1台で現場の状況を把握することができます。

機能特長

RGB入力＊1＊2

RGB出力

ビデオカメラやパソコンの画像をGOTに表示できます。ビデオカメラ、パソコン用のモニ
タの代わりにGOTを活用できます。

RGB画像をGOTに表示できます。
2画面同時に表示することも可能です＊3。
また、画像の回転、ジェスチャ操作による拡大(400％)・スクロールができます＊3。

市販のモニタを接続し、GOTの画面を大画面のモニタに表 示できます。また、GOTのバックライトがOFFのときでも、常時、外部モニタにGOTの画面を表示できます。

＊1＊ RGB出力ユニット(GT27-ROUTまたは、GT27-ROUT-Z)が必要です。

＊ GT2705は除きます。

ビデオ入力
最大4台のビデオカメラからの入力画像を同時にGOTに表示できます。画像の拡大・縮小や、GOT画像の保存(ハードコピー )ができます。

RGB入 力ユニット(GT27-R2または、GT27-R2-Z)
または、ビデオ/RGB入力ユニット(GT27-V4R1-Z)が必要です。
＊2 GT27-R2とGT27-R2-Zは画 面 作成ソフトウェア
での設定方法が異なります。
＊3 GT27-R2のみ対応しています。

GOT Solutions ハードウェア

GOT画面＊ ビ デ オ入 力ユ ニット(GT27-V4-Z)または、ビ デ オ/
RGB入力ユニット(GT27-V4R1-Z)が必要です。

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● ユニットの装着について マルチメディアユニット、ビデオ入力ユニット、RGB入力ユニット、ビデオ/RGB入力ユニット、RGB出力ユニットのいずれか1つのみ装着できます。
● 周辺機器の動作確認済み機器について 三菱電機FAサイトにてテクニカルニュースNo.GOT-D-0064をご参照ください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27＊

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

＊ GT2705は対応していません。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

61

GOT Solutions

段取り替えが簡単！

システム運用をサポート

Ver.UP■ レシピ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

ビーフカレー

4

チキンカレー
シーフードカレーGOT Solutions セキュリティ＆システム運用

Start

D2000

D2001

レコード1

ビーフカレー

300

0

D2002
0

レコード2

チキンカレー

0

300

0

レコード3

シーフードカレー

0

0

150

製品ごとの材料の配合や加工条件などのデータを簡単に設定したい。

製品ごとのデータをGOT内に保持し、必要なデータのみをシーケンサに書き込むことができるため、種類の多い製造ラインでも簡単に段取り替えを行うことができます。

機能特長

簡単に段取り替え

材料の配合条件や加工条件などのデータ(デバイス値)をGOT内に保持し、GOTから
書き換えられるため、段取り替えが簡単にできます。

レシピの変更(段取り替え)は、ユーザ作成画面＊またはユーティリティ画面から簡単に変更

レシピ変更前にレコード値を確認できます。 ＊ GT21ではユーザ作成画面からのレシピ変更はできません。

ユーザ作成画面上でレシピ変更＊

ユーティリティ画面でレシピ変更

レシピ操作ウィンドウ

レシピ表示(レコード一覧)

ユーティリティ画面に起動用パスワードを設 定することでセキュリティも安心です。

レシピ 変更画面を作成しなくても、標準のレシピ操
作ウィンドウを使用してレシピを変更できます。

レコード選 択 画 面をユー
ザ作成できます。多彩な機能でデザインも選べます。

NEW

シーケンサにレコードを書き込まずに、レ
コード値の確認、変更が可能です。また、変更した内容をレシピファイルに上書きすることで、その値でシーケンサに書き込みできます。(レシピ特殊制御)＊ GT21ではユーザ作成画面からのレシピ変更はできません。
詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 使用できるデバイス形式 ビット、BIN、BCD、実数、文字列● レシピファイル変換対応形式 CSVファイル、Unicode ®テキストファイル

おすすめ業界
自動車
62

食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

GOT Solutions

レシピ設定(レコード)の選択をサポート！
■ レシピ表示(レコード一覧)

システム運用をサポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GT Works3

レシピを一覧(リスト)から選択したい。

レシピを番号でなく名前で選択したい。

レシピ設定画面から作成可能！

4

見やすいリスト表示が完成！
レシピの変更をユーザ画面で簡単に実施
したい。

GOTで設定名称(レコード名)を一覧表示できます。並べ替えや絞り込みもできるため、GOTでの段取り替えが簡単にできます。

機能特長

レコードの読み出し、書き込みレコードの並び替え

レシピ 表 示(レコード一覧)の設 定は、GT
Works3で選んで配置するだけで簡単に作成できます。色や線種の変更、罫線のカ
スタマイズも可能です。

GOTでレコードを選択し、スイッチをタッチするだけで、簡単にレコードの読み出し、書き込みができます。

タイトル行のタッチでレコードNo.やレコー
ド名で並び替えができます。
レコード名の変更、削除
文字列入力でレコード名を指定してレコー
ド名の変更や、レコードの削除ができます。

GOT Solutions セキュリティ＆システム運用

スタイルをプリセットから選択するだけで、キレイな画面を簡単作成！

タッチで並べ替え
ジェスチャ操作でスクロール

色や線種の変更、罫線のカスタマイズも可能！

タッチスイッチで各種レシピ操作

詳細仕様・主な制約● カスタマイズ可能な設定 文字色、背景色、カーソル表示色、罫線の色/線種/間隔、スクロールバーの表示/非表示 など● レシピ表示(レコード一覧)オブジェクトで使用できる機能 レコード読出し/書込み、レコード削除、レコード照合、レコード名の変更/並び替え/フィルタ、レシピデータのエクス
ポート/インポート● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル

ライブラリコーナーよりダウンロードできます。サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、Ver.1.155M以降です。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

63

GOT Solutions

メンテナンス業務の効率アップ！

システム運用をサポート

NEW■ リソースデータの書き込み
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

急に
レシピファイルの修正が必要になった…

4GB

NZ1MEM-4GBSD

あんこ

カレー

D2000

D2001

レコード1

あんぱん

50

0

レコード2

カレーパン

30

0

レシピファイルを読み出し

4

事務所

パソコンで編集編集したレシピファイルを書き込み

GOT Solutions セキュリティ＆システム運用

あんこ

カレー

D2000

D2001

レコード1

あんぱん

50

0

レコード2

カレーパン

0

30

現場に行かずに、GOTのレシピファイルを修正したい。

レシピファイルを読み出して編集し、GOTのSDメモリカードに書き込むことができます。
SDメモリカードを取り出さなくても事務所でレシピファイルの読み出し→編集→書き込みが可能です。

機能特長

GOT Mobile機能の公開フォルダの編集も簡単

リソースデータ(アラームログファイル、レ
シピファイル、ロギングファイル、操作ログ
ファイル、画像ファイルなど)のGOTへの書き込みが可能です。SDメモリカードを着脱する必要はありません。

GOT Mobile機能の公開フォルダにPDF等のファイルを直接書き込むことができます。
公開フォルダの更新も簡単です。
リソースデータの読み出し

読み出した
リソースデータを編集

リソースデータの書き込み

詳細仕様・主な制約。
● 転送可能なリソースデータについて GOTの種類によって転送可能なデータが異なります。また、リソースデータの種類によっては書き込みに対応していない場合があります。
詳細はGT Designer3 (GOT2000)画面設計マニュアルを参照ください。

おすすめ業界
64

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

大切な資産を保護！

システム運用をサポート■ 各種セキュリティ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

ネットワーク経由でのアクセス制限→Ｉ
Ｐフィルタ機能Ethernet

表示・操作制限→オペレータ認証機能

4

プロジェクトデータ
アクセス制限→セキュリティキー
認証機能→セキュリティキー
認証機能
その他にも以下のセキュリティ機能があります。
・GOTからのデータ読み出し制限
・プロジェクトデータを開く際のユーザ制限

装置・システムの規模拡大が進む中、データ
資産のセキュリティ対策は重要。
だけど、どうすればいいの…？

GOTでは、プロジェクトデータへのアクセス制限やネットワーク経由でのアクセス制限など、さまざまなセキュリティ機能でお客様の資産を守ります。

機能特長

セキュリティキー認証機能

セキュリティキー認証機能やIPフィルタ機
能でセキュリティを強化できます。

プロジェクトデータを開くパソコンを制限

プロジェクトデータを実行するGOTを制限

プロジェクトデータ

プロジェクトデータ

データの改ざんや複製を防止［セキュリティキー認証機能］
セキュリティキーを登録していないパソコ
ン・GOTでは、プロジェクトデータを開いたり実行することができないため、お客様の技術(ノウハウ)の流出を防ぐことができます。
ネットワーク経由での不正アクセスのリスクを低減［IPフィルタ機能］
GOTにアクセス可能な機器のIPアドレスを登録することにより、許可された機器以外
からのアクセスを防止できます。

開けない

実行できないアクセスを許可する機器のIPアドレスを登録

アクセスを禁止する機器のIPアドレスを登録

Ethernet

Ethernet

IPフィルタ機能

おすすめ業界IPアドレス未登録

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

アクセス不可アクセス不可許可IPアドレス登録

GT27

GOT Solutions セキュリティ＆システム運用

プロジェクトデータ
実行制限

禁止IPアドレス登録

IPアドレス未登録

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

65

GOT Solutions

操作履歴で原因究明を簡単に！

システム運用をサポート■ 操作ログ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

! 製品不良発生！
製品A
ネジ締めトルク設定
トルク1
100
100
トルク2
100

？

詳細情報

？

さらに詳しくGOT Solutions セキュリティ＆システム運用？

4

操作ログ一覧

ログの概要を確認

ログの詳細を確認

製品不良が発生…。オペレータに操作内容を聞き取りしても、回答があいまい…。

GOTで操作した内容を記録・確認できます。操作ミスによる製品不良発生時の要因特定・分析ができるため、今後の改善・再発防止、トレーサビリティの強化に役立ちます。

機能特長

操作ログファイルの管理が簡単

操作ログファイルの閲覧が可能

オペレータが「いつ・何を・どのように」操
作したかを時系列でSDメモリカード・USB
メモリに記録し、すぐにGOTで確認できます。
さらに、オペレータ認証機能(P.67)と組み合わせて使用することで、「誰が」操作したかを記録でき、トラブルの原因をすばやく究明できます。

操作ログ機能で作成された操作ログファ
イルのコピー、削除、ファイル名変更などができます。
パソコンを使用しないで、GOT上で操作ログファイルの管理ができます。
ま た、操 作 ロ グ ファイル は、CSVま た はUnicode®テキストファイルに変換し、パソ

操作ログ一覧から任意のログを指定し、詳細を確認できます。画面イメージも表示できるため、操作した箇所をすぐに特定できます。

コンで確認することもできます。

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

おすすめ業界
66

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

パスワード管理でセキュリティも安心！

システム運用をサポート

Ver.UP■ オペレータ認証機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

◎ 操作権限あり

操作画面を表示！

ログイン
OK

操作画面が
表示されません！

× 操作権限なし
LOGIN

4

PASS

決められた人以外は操作できないようにしたい！

オペレータ名とパスワードでオペレータのログイン管理を実現！個々の現場やオペレータに合わせて操作権限を設定できるため、人の入れ替わりが多い現場でも安全に管理できます。また、RFIDなどの外部認証機器を使ったオペレータのログイン管理もできます。

機能特長

認証方法

オペレータごとにGOTの操作・閲覧の権限を設定し、「セキュリティの強化」と「ユー
ザごとのアクセス管理」ができます。また、操作ログ機能(P.66)と組み合わせて使用すると、「誰が・いつ・何を・どのように」操作
したかを確認できます。
パスワードのセキュリティを強化

操作権限の設定
方法①

オペレータ名とパスワードを入力してログイン

TANAKAさんに、｢トルク1｣、｢トルク2｣を調整できる権限を許可。
TANAKAさんは、｢トルク1｣、｢トルク2｣の調整が可能。

NEW

パスワードの要件(最小文字数や文字種別)を設定することで、より高度なパスワード設定が可能です。また、初回ログイン時にパスワード変更を促したり、パスワードの有
効期限を事前に(1日から30日前まで)通知することができます。

方法②

GOT Solutions セキュリティ＆システム運用

ログイン
NG

TANAKAさんは、｢トルク3｣の調整はできない！

IDカードやIDタグでログイン＊ GT21は非対応です。

方法①と方法②を併用できます。
外部認証機器の故障時も安心です。

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

おすすめ業界
自動車
食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

67

GOT Solutions

FDA 21 CFR Part 11対応をサポート！
NEW■ FDA 21 CFR Part 11への対応について困っていませんか？

GOTなら解決できます！
オペレータ認証画面

操作画面
ログイン

FDA 21 CFR Part 11に対応するにはどうすればいいんだろう・
・
・

？

？

4

システム運用をサポート

GOT Solutions セキュリティ＆システム運用

FDA 21 CFR Part 11の対応を容易にしたい。

GOTがシステムのFDA 21 CFR Part 11対応をサポートします。
＊ GOTでFDA 21 CFR Part 11に対応するためには、お客様が適切なシステムを構築し、適切に運用する必要があります。
詳細はテクニカルニュースNo.GOT-D-0077をご参照ください。

機能特長

個人によるシステムアクセスを管理

食品・医薬品業界で求められるトレーサビリ
ティ情報の電子的な記録に対する規格であるFDA 21 CFR Part 11の対応＊をサポートします。お客様のシステム構築をサポートするサンプル画面をご用意しています。

オペレータ認 証機 能を使 用することで、GOTにログインできるユーザを管理できます。(オペレータ認証機能(P.67))＊ GOTで対応可能な範囲は限られています。詳細はテク
ニカルニュースNo.GOT-D-0077をご参照ください。

＊ なりすましを防止するため、運用にはお客様の徹底した管理が必要です。

監査証跡記録(後日の追跡調査のための履歴)に対応
操作ログを適切に設定することで監査証跡を記録できます。(操作ログ機能(P.66))＜操作ログで必要な記録＞
・タイムスタンプ
・ログインしているオペレータのユーザ名

・オペレータが操作した操作の説明と操作内容(データの変更前と後のログ)

オペレータ認証画面

操作ログ一覧

オペレータ名とパスワードを入力してログイン

さらに
詳しく

詳細仕様・主な制約● FDA 21 CFR Part 11への対応範囲 GOTで規格に対応できる範囲は限られています。詳細はテクニカルニュースNo.GOT-D-0077をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル

ライブラリコーナーよりダウンロードできます。サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、Ver.1.152J以降です。

おすすめ業界
食品・飲料
68

対応GOT
薬品

GT27

GT25
GT21

GOT Solutions

データ収集が簡単！

システム運用をサポート■ ロギング&グラフ・リスト
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

グラフ表示

温度
生産数
設定値など

リスト表示

4

不良品が発生！
早く要因を特定しなければ…。

シーケンサや温度調節器などのデータをGOTで収集(ロギング＊)し、グラフやリストで表示できます。異常発生時のデータを確認し、異常発生の要因の特定・分析ができます。
＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。

機能特長

ヒストリカルトレンドグラフ

シーケンサや温度調節器などのデータをGOTで収 集し、グラフやリストで 表 示できます。停電時も、ロギングデータを内蔵
SRAMに保持できます＊。

ロギング機能で収集したデータを時系列でグラフ表示できます。スクロールや時刻指定して、必要なデータを簡単に確認できます。

＊ GT21は非対応です。

ヒストリカルデータリスト表示

ロ ギ ン グ デ ー タをCSVファイル ま た はUnicode®テ キストファイルでSDメモリ

ロギング機能で収集したデータをリスト表
示できます。時刻を指定し、その時刻のヒス
トリカルトレンドグラフを表示できます。

カード･USBメモリに格納し、パソコンで確認できます。

詳細仕様・主な制約

バッファリングエリア(GOT上のメモリ)＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 使用できるデバイス形式

ビット、BIN、BCD、実数、文字列

おすすめ業界食品・飲料

SDメモリカードなど

温度調節器

パソコンで分析

自動車

シーケンサ

GOT Solutions セキュリティ＆システム運用

GOT が各種データをロギング！

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

69

GOT Solutions

データベースとの連携が容易！

システム設計を
サポート

Ver.UP■ MESインタフェース機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

MESデータベースサーバ

情報システム

事務所

生産効率
UP！

Ethernet

製造現場

SQL文 ･生産指示要求･生産実績など
現場

4
GOT Solutions データ連携機能？

メーカが異なる場合でもGOTから一括データ送信

A社シーケンサ

製造現場の情報を分析し生産効率を向上
したいが、システムの構築が面倒…。

三菱電機シーケンサ

温度調節器

GOTは、パソコンレス・プログラムレスでMES＊データベースサーバと通信し、生産指示要求や生産実績などのデータを送信できます。
＊〈MES(Manufacturing Execution System)＝製造実行システム〉
品質、生産量、納期、コストなどの最適化を目的とした製造現場での管理・生産制御のシステム

機能特長
GOTと接続されたFA機器のデータをサー
バ パ ソコン の デ ー タベースへ、GOTから＊2
SQL文＊1で送信することができます。
＊1

SELECT(抽出/複数抽出)、UPDATE(更新)、
INSERT(挿入)。
＊2 別途ライセンス(GT25-MESIFKEY)が必要です。

プログラムレスで簡単通信

さまざまな機器のデータを一括で送信FA機器の種類やメーカが異なる場合でもGOTでデータを収集し一括でMESデータ
ベースサーバにデータ送信できます。GOTにデータを集めることで、データベースとのデータ通信が簡単になります。
NEW

データベースとの通信は、GT Works3上で必要なデータを指定するだけで、簡単に通信できます。
リソースデータ送信機能

タグ設定のデータ型でUnicodeに対応
収集データ(デバイスデータ)のデータ型で文字列のUnicodeを使用できます。中国語など多言語にも対応でき、文字コードを気にする必要はありません。

GOTのバッファリングエリアやSDカードに収集したリソースデータを、データベースに送信できます。GOTのアラーム情報などを
データベースで蓄積し、管理できます。

さらなるトータルソリューションをご提供
これからの工場には、「生産価値の向上」と「環境・社会との共生」という2つの視点が求められています。
三菱電機は多彩なFA製品群と、強力なパートナーシップにより、これらの課題を解決。
生産性の向上、環境・社会との共生、安全性の維持などに対して、生産現場のデータを収集し、分析することで「見える化」を実現。
さらなる改善に向けたトータルソリューションを提供します。
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/sols/
products/efactory＊ 詳細は、P.96をご参照ください

詳細仕様・主な制約＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 機能一覧 DB連携機能(タグ機能/トリガバッファリング機能/トリガ監視機能/SQL文送信機能/演算処理機能/プログラム実行機能/DBバッファリング機能) ・SNTP時刻同期機能
・リソースデータ送信機能 ・診断機能 ・DBサーバ機能(ODBC接続機能/接続設定機能/ログ出力機能)● 使用可能なデータベース ・Oracle®12c＊1・Oracle®11g＊2・Oracle®10g/9i/8i＊3・Microsoft® SQL Server® 2016 Standard/Enterprise＊1
・Microsoft ® SQL Server® 2014/2012/2008 R2/2008＊2 ・Microsoft ® SQL Server® 2005/2000＊3・Microsoft ® SQL Server® 2000 Desktop Engine(MSDE2000)
・Microsoft ® Access® 2016/2013＊3 ・Microsoft ® Access® 2010＊3 ・Microsoft ® Access® 2007/2003/2000＊1

64ビット版のみ対応します。 ＊2

32ビット版、64ビット版に対応します。 ＊3

おすすめ業界70

32ビット版のみ対応します。

対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

GOT Solutions

現場のデータ管理をサポート

システム運用をサポート■ ファイル管理機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GOT 背面

4GB

NZ1MEM-4GBSD

コピー先を選択
17:00

GOT 前面

アラームログ
ロギングデータ
ハードコピーなど

アラームログ、
ロギングデータなどをまとめて一度でコピー

4コピーするデータを選択

アラームやロギングのデータをバックアッ
プしたいけど、個別に操作するのは面倒…。

グラフィカルな画面でフォルダ・ファイルを一覧で確認でき、必要なフォルダやファイルを簡単にコピーできます。

機能特長

さまざまなファイル操作が可能

GOTのSDメモリカード、USBメモリに格納されているファイルを一覧で確認し、ファイ
ル・フォルダのコピー、削除などができます。

ファイル・フォルダのコピー、削除、移動、リ
ネーム、新規フォルダの作成ができます。
ファイル・フォルダの複数選択も可能です。

グラフィカルに一覧表示

ドライブ空き容量を簡単確認

ファイルの種類などをアイコン表示でひと目で判別できます。

各ドライブの空き容量を簡単に確認できます。ロギングやハードコピーなど累積デー
タがある場合に便利です。

必要なデータを選択

並べ替えも可能

ドライブ空き容量を表示

GOT Solutions データ連携機能

バックアップ

簡単な操作でファイル管理＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

食品・飲料

薬品

電機・電子

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

71

GOT Solutions

GOTからパソコンにファイル送信・取得！
■ ファイル転送機能

システム運用をサポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

事務所
事務所

4GB

生産実績や
アラームログなど

生産実績や
アラームログを送信

Ethernet

NZ1MEM-4GBSD

4現場

GOT Solutions データ連携機能

4GB

4GB

NZ1MEM-4GBSD

NZ1MEM-4GBSD

現場

毎日の生産実績データを簡単に確認したい！

機能特長
GOTのSDメモリカード・USBメモリ内 のファイルを簡単に転送できます。
FTP転送

GOTのSDメモリカード・USBメモリに収集した生産実績などのデータをパソコンやGOT
前面のUSBメモリに転送できます。
また、生産指示などのデータをパソコンから取得することも可能です。

FTP転送

GOT内部転送
パソコン(FTPサーバ)
事務所

事務所

GOTのSDメモリカード・USBメモリ内 のファイルをGOTからパソコンに送信した
り、パソコンのファイルをGOTから取得できます。ファイル転送トリガ(定周期やビッ
ト立上りなど)によりファイル転送のタイミングを設定できます。

生産指示を
取得
Ethernet

生産実績やアラームログを送信

Ethernet
GOT背面＊ GT21はGT2104-R、GT2104-PMBD、
GT2103-PMBDのみ対応しています。
現場

GOT内部転送
GOTの背面に装 着したSDメモリカード・
USBメモリ内のファイルを前面USBインタ
フェースに装着したUSBメモリに転送できるため、簡単にデータを取り出すことがで
きます。

4GB

NZ1MEM-4GBSD

現場

GOT(FTPクライアント)

4GB

NZ1MEM-4GBSD

GOT前面
生産実績や
アラームログなどを転送＊ GT21は非対応です。

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

おすすめ業界
自動車
72

食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 対応していない機種および一部機能に制約があります。
詳細は上記の機能説明をご確認ください。

GOT Solutions

接続機器・接続形態が豊富！

システム設計をサポート■ マルチチャンネル機能/デバイスデータ転送機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

CH1

三菱電機シーケンサ

Ethernet

MODBUS®

CH2？

他社シーケンサ
CH3

CC-Link IE

4

温度調節器

RS-232
RS-422

RS-485サーボアンプ

様々なFA機器・接続形態を使用したい！

GOTは様々なFA機器・接続形態に対応しています。マルチチャンネル機能を使えば、1台のGOTで4チャンネルのFA機器をモニタできます。

機能特長＜代表的な使用ケース＞

GOTは様々なFA機器・接続形態に対応しています。マルチチャンネル機能とデバイス
データ転送機能を使用して、複数の異なるメーカ・異なる種類のFA機器をモニタできます。
＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。

〈使用可能な接続形態〉
Ethernet、RS-232、RS-422/485、CC-Link IE

シーケンサ＋温度調節器＋インバータメーカが異なるシーケンサを Ethernet 接続

Ethernet

1
HUB

Ethernet
1

2

2
3

インバータ

他社シーケンサA 他社シーケンサB 他社シーケンサC 三菱電機シーケンサ

デバイスデータ転送機能

ネットワーク、CC-Link、Bus、MELSECNET/H＊、

GT Works3で転送元・転送先デバイスとトリガ設定を行うだけで、FA機器間のデバ
イスを転送できます。

＊ NET/10モードを含みます。

三菱電機シーケンサ

3

コントローラネットワーク、CC-Link IEフィールド
MODBUS®

温度調節器

4

デバイスデータ転送

GOT Solutions その他FA機器連携機能

CH4

転送先

温度調節器 シーケンサ

マルチチャンネル機能

三菱電機シーケンサ

1台のGOTで、最大4チャンネル＊のFA機器

転送元(シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など)をモニタできます。

＊ GT21は最大2チャンネル。

温度調節器

詳細仕様・主な制約● 多彩な周辺機器 外部機器(操作パネル、スイッチ、ランプなど)、
2次元コードリーダ、
バーコードリーダ、
RFIDリーダ、
ICカードリーダ、
スピーカ、
ビデオカメラ、
ディスプレイ(RGB出力)、
パソコン(RGB入力)、
シリアルプリンタ、
PictBridge対応プリンタ● マルチチャンネル機能について GOT本体の機種によって使用できる接続形態やチャンネル数、機能が異なります。詳細はマニュアルまたは、「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。

おすすめ業界
自動車
食品・飲料

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 対応していない機種および一部機能に制約があります。
詳細は上記の機能説明をご確認ください。

73

GOT Solutions

インバータの立上げ・保守を支援！

立上げ・調整をサポート■ インバータ/センサレスサーボとの連携機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

4
GOT Solutions その他FA機器連携機能

サンプル画面をご用意！

パ ソコンなしで、インバータ・センサレス
サーボの状態を確認したい！

GOTから速度制御や位置制御、パラメータ設定を行うことができます。また、GOTを経由して、FR Configurator2/FR Configuratorでの立上げ・調整作業ができます＊。盤を開けたり、ケーブルを付け替える手間がかかりません。
＊ GT21は非対応です。対応機器･接続形態･対応ソフトウェアの詳細はマニュアルをご参照ください。

機能特長

簡単に接続

FAトランスペアレント機能＊

パソコンやインバータのパラメータユニッ
トがなくてもGOTでインバータの制御やパラメータ設定が可能です。

インバー タ(A800シリーズ、F800シリー
ズ)とGOTを接続すれば、パラメータの設定なしで自動で通信できます。

FAトランスペアレント機能を使って盤を開けることなくインバータの立上げ・調整が可能です。
＊ GT21は非対応です。
FR Conﬁgurator2/
FR Conﬁgurator

通信

設定不要

詳細仕様・主な制約● 対象機種 FREQROL-A800＊1/A800Plus/F800＊1/E700＊1/F700PJ/D700＊1シリーズおよびFREQROL-E700EX/D700-Gシリーズ＊1 サンプル画面をご用意しています。
● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続、シリアルコミュニケーション接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、Ver.1.126G以降です。

おすすめ業界
自動車
74

薬品

対応機器

対応GOT
電機・電子

食品・飲料

GT27

GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 一部機能に制約があります。詳細は上記の機能説明をご確認ください。

GOT Solutions

ロボットの立上げ・保守を支援！

立上げ・調整をサポート■ ロボットとの連携機能
困っていませんか？

GOTなら解決できます！

サンプル画面をご用意！

4

GOTからロボットの操作や状態モニタができます。GOTからロボットの起動・停止、エラー
情報のモニタなどを容易にできます。
＊ 接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。

機能特長
GOTでロボットの簡単な調整が可能です。
ロボットのエラー情報なども確認でき、トラブル発生時に役立ちます。

位置編集画面

ロボット異常表示画面

ロボットの位置変数の編集ができます。

発生したロボットのエラーの詳細内容を確認できます。

＊ すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。
(CR800 -R(R16RTCPU)、CR800 -D、CR750 -D、CR751-D用)GOT Solutions その他FA機器連携機能

ロボットの立上げ・調整を簡単に行いたい！

＊ すぐに使えるサンプル画面(VGA)をご用意しています。
(CR800 -R(R16RTCPU)、CR800 -D、CR750 -D、CR751-D用)

詳細仕様・主な制約● 対象機種FRシリーズ(CR800-R(R16RTCPU)、CR800-D)＊1、Fシリーズ(CR750-Q(Q172DRCPU)、CR751-Q(Q172DRCPU)、CR750-D＊1、CR751-D＊1)、
SQシリーズ CRnQ-700(Q172DRCPU)、SDシリーズ CRnD-700＊1 サンプル画面をご用意しています。
● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続、CPU接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link IEコントローラネットワーク接続、
CC-Link IEフィールドネットワーク接続、
CC-Link接続、バス接続、
MELSECNET接続＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、
三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプルライブラリコーナーよりダウンロードできます。
サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、FRシリーズ(CR800-R(R16RTCPU)、CR800-D):Ver.1.178L以降、Fシリーズ(CR750-D、CR751-D):Ver.1.153K以降です。

おすすめ業界
電機・電子

対応GOT
食品・飲料

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

75

GOT Solutions

CNCの保守を支援！

保全作業を
サポート

Ver.UP■ CNCとの連携機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

アラーム画面(CNCモニタ2)

運転画面(CNCモニタ2)

編集画面(CNCモニタ2)

入出力画面(CNCモニタ2)

4
GOT Solutions その他FA機器連携機能

GOT上に「NCアラーム」発生！
すぐにメンテナンスをしたい…。

GOTでCNCのモニタやアラームを確認できます。NCアラーム発生時に、パソコンがなくてもすぐにプログラムを修正でき、いち早く復旧できます。

機能特長

CNCモニタ機能(CNC C70)

GOTと接続したCNCの各種モニタ・設 定が可能です。

GOTと接続したCNC C70のアラーム診断、位置表示モニタ、工具補正パラメータ設
定、プログラムモニタが行えます。

＊ CNCモニタ機能/CNC加工プログラム編集機能/
CNCデータ入出力機能は解像度がSVGA以上の
GOT本体のみ対応しています。
＊ CNCモニタ2は解像度がVGA以上のGOT本体(GT2505を除く)のみ対応しています。

CNC C70

CNCデータのコピー、照合、削除

GOT2000＊ GT25ワイドは非対応です。
4GB

NZ1MEM-4GBSD

CNCモニタ2機能(CNC C80)

NEW

GOTと 接 続 したC80シリーズCNC標 準
画面(運転画面・段取画面・編集画面・診断
画面・保守画面)の表示、操作が可能です。
CNC C80に対して、運転操作やモニタリ
ングだけでなく、データ入出力や加工プロ
グラムの編集を行うことができます。

CNC加工プログラム編集機能(CNC C70)
GOTと接続したCNC C70の加工プログ
ラム、MDIプログラムの編集が行えます。

詳細仕様・主な制約

SDメモリカード
USBメモリ

CNCデータ入出力機能(CNC C70)
GOTと接続したCNCの加工プログラムやパラメータなどのコピー、照合、削除が行えます。

＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対象機種 CNC C80、CNC C70● 使用可能な接続形態 Ethernet接続(DISPLAY I/F接続時のみ)、バス接続● 対象データ
CNCモニタ2機能 対象データは、CNCモニタ機能、CNC加工プログラム編集機能、CNCデータ入出力機能と同じです。
CNCモニタ機能 アラーム診断、位置表示、工具補正/パラメータ、プログラム
CNC加工プログラム編集機能 加工プログラム、MDIプログラム
CNCデータ入出力機能 加工プログラム、パラメータ、工具オフセットデータ、ワークオフセットデータ、コモン変数、保守データ、サイクルモニタ

おすすめ業界
自動車
76

対応GOT
電機・電子

GT27＊

対応機器
GT25＊

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

＊ 対応していない機種があります。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

GOT Solutions

センサの立上げ・保守を支援！

立上げ・調整をサポート

NEW■ レーザ変位センサとの連携機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

G r a p h i c O p e r a t i o n Te r m i n a l

レーザ変位センサ
MH11

RS-232
GT2104-PMBDS2

条件設定画面(サンプル画面)

GOTで受光量波形表示、測定値表示、条件設定ができ、パソコンレスで作業ができます。
＊ GT2104-PMBDS2のみ対応しています。

詳細仕様・主な制約● 対象機種 レーザ変位センサ MH11
● 使用可能な接続形態 RS-232接続● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、最新のサンプル画面は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプル
ライブラリコーナーよりダウンロードできます。サンプル画面のGT Works3対応バージョンは、Ver.1.165X以降です。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

GT25
GT21＊

＊ GT2104-PMBDS2のみ対応しています。詳細は上記の機能説明をご確認ください。
NEW■ ビジョンセンサとの連携機能

立上げ・調整を
サポート

GOTなら解決できます！

困っていませんか？

三菱電機シーケンサ
ビジョンセンサ

4
GOT Solutions その他FA機器連携機能

パソコンレスでレーザ変位センサの設定、状態のモニタをしたい。

ビジョンセンサ VS20
Ethernet

GOT2000

ビジョンセンサ用のモニタを設置せずにGOTで認識画像を表示したい！

ビジョンセンサの認識画像をGOTに表示することができます。
また、パラメータの簡単な設定も可能です。

詳細仕様・主な制約● 対象機種 ビジョンセンサ VS20
● 使用可能な接続形態 Ethernet接続

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

GT25
GT21

77

GOT Solutions

簡単にネットワーク構築できる！

システム運用をサポート

NEW■ CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

？
4
GOT Solutions その他FA機器連携機能

いろんな機器をつなげたいけど、ケーブルが違ったり、ネットワーク構築が大変。

Ethernetベースのネットワークのため、Ethernetケーブルのみで対応機器を接続でき、保守や保全のオペレーションを一元化できます。

機能特長
Ethernetインタフェースを使用して
CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器と接続できます。GOTはスレーブ局
としてマスタ局とサイクリック通信します。
標準Ethernetインタフェースを使用して接続できるため、省スペース化、低コスト化を実現します。
＊ GT21はGT2104-R、GT2104-PMBD、
GT2103-PMBDのみ対応しています。
＊ 詳しくはテクニカルニュースNo.GOT-D-0104をご参照ください。

Ethernet
スイッチングハブ

マスタ局

Ethernet
RCPU、FX5CPU、
QCPU、LCPU
スレーブ局

インバータ

自動車
78

食品・飲料

バーコード
リーダ

GOT2000

リモートI/O

ラベルプリンタ

Ethernet対応機器

対応GOT
半導体・液晶
薬品

電機・電子
プラント

ウェイト
チェッカー

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器

位置決め内蔵モータ

おすすめ業界マスタ局↔スレーブ局間のサイクリック通信

パソコン

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21＊

センサレス

ロボット

CNC

＊ 対応していない機種があります。詳細は上記の機能説
明をご確認ください。

GOT Solutions

iQSS対応機器の運用をサポート！

保全作業を
サポート

■ iQSSユーティリティ機能
GOTなら解決できます！

困っていませんか？

GOT2000

iQSS対応機器一覧を表示。
センサの形名やエラー発生状況などの確認ができます。

LJ51AW12BY
RUN LINK SET ALM

4

SET

LJ51AW12AL
RUN LINK SET ALM
AnyWire

24V
0V
DP
DN
LG

パソコンなしで、iQSS対応機器の状態を確認したい！

iQSS対応機器情報が格納されたSDメモリカード・USBメモリをGOTへ装着iQSS対応機器(AnywireASLINKなど)

4GB

NZ1MEM-4GBSD

iQSS対応機器(AnywireASLINKなど)の状態・パラメータ情報をGOTで確認できるため、パソコンレスで作業ができます。

機能特長
iQSSユーティリティ機能を有効にすると、モニタ画面を自動生成。センサごとに専用の画面を作らずに済み、センサの立上げ・運用・メンテナンス時の工数を軽減できます。

機能の詳細はiQ Sensor Solutionカタログ
L(名)08253を参照ください。

モニタ情報画面パラメータ情報画面

モニタしている機器のステータスやセンシン
グレベル、入出力の状態などを確認できます。

モニタしている機器のパラメータの一覧・詳細を表示でき、パラメータの変更も可能です。

詳細仕様・主な制約

GOT Solutions その他FA機器連携機能

iQSS対応機器(AnywireASLINKなど)＊ 必要なオプション機器については「機能一覧(P.120 ～ )」をご参照ください。

● 対象機種 RCPU、QCPU(Qモード)、LCPU● 使用可能な接続形態＊1 Ethernet接続＊2、CPU直接接続＊3、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link IEコントローラネットワーク接続＊5、CC-Link IEフィールドネットワーク接続＊4、CC-Link接続、バス接続＊5、MELSECNET接続＊5＊1 接続形態ごとの接続可能な機種の詳細は「接続可能な機種一覧(P.122 ～ )」をご参照ください。
＊2 L02SCPU、L02SCPU-Pは使用できません。
＊3 LCPUを接続時は、L6ADP-R2を使用してください。
＊4 Q00JCPU、Q00CPU、Q01CPU、Q02CPU、Q02HCPU、Q06HCPU、Q12HCPU、Q25HCPUの場合、使用できません。
＊5 RCPU、LCPUは対応していません。

おすすめ業界対応GOT

自動車

半導体・液晶

電機・電子

食品・飲料

薬品

プラント

GT27

対応機器
GT25

シーケンサ

サーボ

インバータ

GT21

センサレス

ロボット

CNC

79

GOT Solutions
サンプル画面のダウンロードはこちらから画面設計を支援！

システム設計をサポート■ 標準画面サンプル
困っていませんか？

4

設定画面を自分で作るのも大変だなぁ…。

GOTなら解決できます！

GOT Solutions その他FA機器連携機能

トレンドグラフ表示(7パターン)

カウンタ表示(4パターン)

ロギング機能で収集したデータをトレンドグラフで表示できます。

生産数や工具使用回数などのカウント
値のモニタやリセットができます。

表示器を導入したけど、画面を一から自分で作るのは大変だな…。

目的別に17種類の標準画面をラインアップ！
現場でよく使われる機能を設定したサンプル画面です。

パラメータ設定(3パターン)

手動操作(6パターン)

アラーム履歴(2パターン)

各種パラメータ設定など、設定項目の表示や設定値の入力ができます。

信号(ビットデバイス)のON/OFF操作ができます。

発生アラームを履歴表示し、選択したアラームの詳細内容や復旧方法を確認できます。

■ 機能サンプル
GOT2000のおすすめ機能が体感できるサンプル画面です。

レシピ

画面ブックマーク

CC-Linkネットワークモニタ

レシピ機能を簡単に使用できます。

よく使用する画面をブックマーク登録し、一覧から選択して画面を切り換えることができます。

CC-Linkのネットワーク状 態(自局、他局、エラーなど)を確認できます。

詳細仕様・主な制約

80● その他の標準画面サンプル I/O信号表示、数値データ表示、起動条件表示、運転準備信号表示、インターロック表示、インターロック設定、機器選択設定、アラーム回数表示、アラーム状態表示、発生中アラーム表示、原点復帰、サイクルタイム表示● その他の機能サンプル GOT Mobile機能(アンドン・リモコン)、アラーム機能(レベル・ソート)、アラーム機能(階層)、デバイスモニタ機能、かな漢字変換機能、AnyWireASLINK
ネットワークモニタ機能、FDA 21 CFR Part 11対応方法など● サンプル画面の入手方法 サンプル画面は、GT Works3に同梱しています。また、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)のサンプルライブラリコーナーより
ダウンロードできます。
● 対応言語 日本語・英語・中国語(簡体字)GOT Solutions

FA機器との接続を支援！

システム設計をサポート■ 接続画面サンプル
各社FA機器との接続サンプルを拡充！接続機器の現在値のモニタやパラメータ変更などができるサンプル画面です。

三菱電機シーケンサ

R08CPU
FX5U-32MCPU
L06CPU
Q06UDEHCPU
FX3U-16MCPU

三菱電機温度調節ユニット

三菱電機サーボアンプ

・MELSERVO-J4シリーズ MR-J4-A(-RJ)
・MELSERVO-J4シリーズ MR-J4-B(-RJ)
・MELSERVO-J4シリーズ MR-J4W2-B
・MELSERVO-J4シリーズ MR-J4W3-B
・MELSERVO-J3シリーズ MR-J3-A

三菱電機その他機器

三菱電機インバータ

・FREQROL-A800シリーズ FR-A820-15K
・FREQROL-F800シリーズ FR-F820-15K
・FREQROL-F700Pシリーズ FR-F720P-0.75K
・FREQROL-E700シリーズ FR-E710W-0.1K
・FREQROL-D700シリーズ FR-D710W-0.1K

他社FA機器接続

・MELSEC-Qシリーズ Q64TCTTN
・MELSEC-Lシリーズ L60TCTT

・センサレスサーボ
・モーションコントローラ
・シンプルモーションユニット
・エネルギー計測ユニット EcoMonitorLight/
電子式マルチ指示計器

・ロボットコントローラ
・ステッピングモーター
・ネットワーク表示灯
・温度調整器など■ iQSS関連サンプル■ サンプル画面の使用方法

iQSS対応機器との接続サンプル画面です。

GT Works3のメニューから、［画⾯(S)］→［新規作成(N)］→［流⽤作成(U)］を選択

4
GOT Solutions その他FA機器連携機能

・MELSEC iQ-Rシリーズ
・MELSEC iQ-Fシリーズ
・MELSEC-Lシリーズ
・MELSEC-Qシリーズ
・MELSEC-Fシリーズ

流用作成画面の対象で“サンプルプロジェクト”
を選択

キーワードを選択
または入力(任意)
AnyWireASLINKネットワークモニタ機能
検索結果から選択し、流用ボタンをクリック

サンプル画面説明書で画面の設定内容や動作などの詳細を確認可能iQSSバックアップ/リストア(シーケンサ⇔センサ)機能

81

MELSOFT iQ Works

FA統合エンジニアリングソフトウェア

MELSOFT iQ Works

システム管理ソフトウェアMELSOFT Navigatorを核に各エンジニアリングソフトウェア(GX Works3、MT Works2、GT Works3、
RT ToolBox3 mini、FR Configurator2)を統合した製品です。システム設計やプログラミングなどの設計情報を制御システム全体で共有することで、システム設計およびプログラミングの効率を向上させ、トータルコスト削減を図ります。

5
MELSOFT iQ Works

FA Integrated Engineering Software

システム管理ソフトウェア

MELSOFT Navigator

表示器画面作成ソフトウェア

MELSOFT GT Works3

MELSOFT RT ToolBox3 mini

GX Works3/GX Works2、MT Works2、表示器GOTの画面作成を総合的にサポートする

ロボットのプログラム作成から立上げ、保守まで

GT Works3、
RT ToolBox2 mini、

ソフトウェアです。

統合的にサポートするソフトウェアです。

FR Configurator2と組み合わせて、システム上流よりイメージ豊かな画面作成をサポートするため

3Dビューアによるパラメータや周辺機器のビジュ

設計や各ソフトウェア間の連携を行い、システム

に、
「簡単」
「
、綺麗」
「
、使いやすい」の3つをテーマ

アル化、メンテナンス予報による予防保全など、わ構成の設計、パラメータの一括設定などの便利なに使う立場から発想した機能により、作画工数のかりやすい便利機能を豊富に搭載しています。

機能を提供します。

削減を実現します。

シーケンサエンジニアリングソフトウェア

MELSOFT GX Works3
MELSOFT GX Works2

モーションコントローラ
エンジニアリングソフトウェア

MELSOFT MT Works2

インバータセットアップソフトウェア

MELSOFT FR Configurator2

シーケンサの設計、保守を総合的にサポートする

モーションコントローラの設計、保守を総合的にインバータの立上げからメンテナンスまでパソコ

ソフトウェアです。グラフィカルで直感的な操作サポートするソフトウェアです。

ンで簡単に設定できるソフトウェアです。設定し性、「選ぶ」だけの簡単プログラミングなどによグラフィカルな画面での直感的な設定・プログラ

たパラメータのパソコンによる管理やシーケンス

り、エンジニアリングコストの削減を実現するとミング機能や、デジタルオシロ・シミュレータなど機能の設定など、従来のインバータシリーズのパともに、過去のプログラム資産も継承します。

の便利な機能により、モーションシステムのTCO

ラメータ移行が容易に可能です。

削減に貢献します。
C言語コントローラセットアップソフトウェア

MELSOFT CW Configurator

82

ロボットエンジニアリングソフトウェア

サーボセットアップソフトウェア

MELSOFT MR Configurator2

C言語コントローラユニットの各種パラメータ設

サーボアンプの調整、モニタ表示、診断、パラメー

定、モニタを行う専用ソフトウェアパッケージでタの書込み/読出しやテスト運転が、パソコンをす。パラメータ設 定・診断・モニタ・テストを、CW用いて簡単に行えます。

Configuratorを 使って 簡 単 に行えます。また、
MELSEC iQ-R用プログラミングソフトウェア
GX Works3と同様の操作性で使用できます。

MELSOFT iQ Works

MELSOFT Navigator

5iQ Works連携
各プロジェクトでラベル共有
GX Works3、MT Works2、GT Works3で ラベル を共有できるため、デバイス割付け変更時は1箇所変更するだけで各プロジェクトに自動的に反映されます。

シーケンサエンジニアリング
ソフトウェアMELSOFT GX Works3

シーケンサエンジニアリング
ソフトウェアMELSOFT GX Works2

モーションコントローラ
エンジニアリングソフトウェア
MELSOFT MT Works2

表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3

ロボットエンジニアリング
ソフトウェアMELSOFT RT ToolBox3 mini

インバータセットアップソフトウェア
MELSOFT FR Conﬁgurator2

C 言語コントローラセットアップ
ソフトウェアMELSOFT CW Conﬁgurator

サーボセットアップソフトウェア
MELSOFT MR Conﬁgurator2

MELSOFT iQ Works■ MELSOFT Navigatorでツールごとのパラメータ設定が不要＊
シ ス テ ム 構 成 図 で 設 定 し た 情 報 をGX Works3、GX Works2、MT Works2、GT Works3の各プロジェク
トに一括して反映できます。今までのように、それぞれのソ
フトウェアを起動して整合性確認する必要はありません。
＊ 詳細なパラメータは各ツールで設定してください。

83MELSOFT GT Works3

表示器画面作成ソフトウェア

MELSOFT GT Works3
キレイな画面を簡単に！

プロジェクトの管理が簡単！

ワークツリー

6
MELSOFT GT Works384

一括変更が簡単！

設定内容の確認が簡単！

プロパティシート

データブラウザMELSOFT GT Works3■ 画面作成をサポート■ デバッグをサポート

流用作成･ ･････････････････････････････････････････････86
データブラウザ･････････････････････････････････････････87
ラベル/グローバルラベル････････････････････････････････88
入力アシスト･･･････････････････････････････････････････89
テンプレート･･･････････････････････････････････････････89
整列･ ･････････････････････････････････････････ NEW 90
グラフィカルメータ･･････････････････････････････････････90
アンチエイリアス･ ･･････････････････････････････････････90
e-Manual･････････････････････････････････････････････91

シミュレータ･･･････････････････････････････････････････92
データ照合･････････････････････････････････････････････92
データチェック一覧･････････････････････････････････････93
アウトプットウィンドウ･･･････････････････････････････････93
GOT診断･･････････････････････････････････････････････93

ちょっと差がつく作画の小技動画集■ グローバル化をサポート
音声合成機能･ ･････････････････････････････････ NEW 94
言語切り換え･･･････････････････････････････････ Ver.UP 94
FA用語翻訳ツール･･････････････････････････････････････95

きれいな画面を簡単作成！

ライブラリ

6

わかりやすいキレイなメータを作成できます。

MELSOFT GT Works3

グラフィカルメータ

表
表を簡単に作成できます。

エラーの箇所がすぐわかる！

キーワード検索で画面の流用が簡単！

データチェック一覧

流用作成(画面)ウィンドウ85

MELSOFT GT Works3

画面作成をサポート■ 流用作成新規作成時にプロジェクトをまるごと流用
プロジェクトを新規作成時に、数多い画面資産の中から最適なプロジェクトを選び、効率よくプロジェクトを作成できます。
流用元の検索範囲を指定したり、あらかじめ用意してあるキーワードまたは任意のキーワードで検索できます。
検索範囲を指定
サンプルプロジェクトを流用する場合は「サンプルプロジェクト」
を選択
キーワードを選択または入力
あらかじめ用意してあるキーワードを選択または任意のキーワードを入力
検索結果を表示

候補から選択してプロジェクト単位で流用

6
MELSOFT GT Works3

手順：[プロジェクト(P)] → [新規作成(N)] → [流用作成(U)]

画面追加時にピンポイントで画面流用

対象・カテゴリ・キーワードで検索作成済みプロジェクトやサンプルプロジェクトの中から画面単位で流用できます。画面ごとの関連設定も同時に流用できるため簡単にプロジェクトを作成できます。

対象やカテゴリ、
キーワードで検索して、使用したい
画面をすぐに見つけることができます。
カテゴリ一覧

関連設定

コメントデータ、
ロギング

ドラッグ
＆
ドロップ
検索結果を表示設定、ウィンドウ画面などの86関連設定も同時に流用可能！

ドラッグ＆ドロップで関連設定も同時に流用
手順：[画面(S)] → [新規作成(N)] → [流用作成(U)]ショートカットキー：Ctrl + Shift + F

MELSOFT GT Works3■ データブラウザ
プロジェクト内で使用しているオブジェクトなどの設定内容を一覧表⽰し、一覧上で直接編集、または、設定ダイアログから編集できます。
画⾯数が多いデータや既存データの流用も効率よく確認・修正できます。

表示項目の変更
表示したい項目を選びます。候補の絞り込みや検索ができます。

または、一覧上で直接編集、

選択後、Shift + [+]キーで設定ダイアログから

すべてのツリーを展開できます。

編集できます。

6

ダブルクリック

変更例q 動作設定の変更●編集できる内容
デバイスや文字列などの直接編集
デバイス・文字列・色・図形の一括変更
動作設定、
フォント・図形の変更
数値表示などの範囲設定の変更
複数セルのコピー/貼り付け
並び替え、
デバイス/キーワードでの絞り込み
ドラッグ&ドロップでの列の入れ替え

MELSOFT GT Works3●表示対象
各種図形、各種オブジェクト、画面スクリプト、
画面トリガアクション

複数セルに一度に変更例w 複数セルのコピー/貼り付け(複数の画面にあるスイッチの銘板を「メニュー」→「メインメニュー」に変更)

手順：[表示(V)] → [ドッキングウィンドウ(C)] → [データブラウザ(W)]ショートカットキー：Ctrl + E

コピー/貼り付け！

87

MELSOFT GT Works3

画面作成をサポート■ ラベル/グローバルラベル＜ラベル＞

デバイスの代わりに、任意の名称(ラベル)を使用することで、分かりやすいプロジェクトデータを効率的に作成できます。
ラベルには三菱電機シーケンサのデバイスだけでなく、各社接続機器のデバイスやGOT内部デバイスも割付けできます。
ラベルはGT Works3内で使用可能です。GX Works3、GX Works2、MT Developer2のラベルをインポートして使用することもできます。

6
MELSOFT GT Works3

デバイスの割り付け
q ラベル名の設定、

w オブジェクトの設定時にラベル名で選択(直接入力も可)

手順：[共通の設定(M)] → [ラベル(B)] → [ラベルグループ新規作成(G)]＜グローバルラベル＞

GX Works3のグローバルラベル、MT Developer2のラベルをインポートして使用することができます。配列や構造体にも対応しています。
＊ GT21は対応していません。

GX Works３「外部機器からのアクセス」
をチェックした
グローバルラベルのみインポート可能
MT Developer2

88

q プロジェクトツリーからグローバルラベルをインポート
手順：[プロジェクトウィンドウ] → [ラベル] → [グローバルラベル] → [インポート]

GT Works3に
インポート

種別を選択

MELSOFT GT Works3■ 入力アシスト
ラベル/デバイス設定時に、設定済みのラベル/デバイスやラベルコメント、デバイスコメント、デバイス定義の中から入力候補を表示します。
＜デバイスの例＞＜デバイスコメントの例＞
GT Works3

GX Works3
GX Works2
GX Developer

GT Works3

入力候補の表示対象を切り替え
q デバイス名を入力＊

w プロジェクトで設定済みのデバイスや最近設定したデバイス履歴の中から入力したデバイス名に該当するデバイスを表示
e 候補から選択してデバイスを設定

q GX Works3/GX Works2/

GX Developerのデバイスコメント
ファイルをインポート

w キーワードを入力

e デバイスコメントの中から入力したキー
ワードに該当するデバイスを表示
r 候補から選択してデバイスを設定＊ デバイス入力時、全角入力しないようIMEをOFFにする設定が可能です。(設定方法：[ツール]-[オプション]-[デバイス入力時にIMEをオフにする(C)])■ テンプレート
あらかじめ用意してあるテンプレートライブラリや作成したテンプレートを使用して、デバイスや色などを簡単に一括で変更できます。画
面や設定を簡単にカスタマイズできます。
テンプレートには、デバイスや色などのテンプレート属性が設定でき、テンプレート属性に各オブジェクトの属性を関連付けすることで、デバイスや色などを簡単に一括で変更できます。

簡単な設定で一括変更可能！

色を緑➡赤に変更

MELSOFT GT Works3

手順：デバイス入力時に自動で表示

6

色やデバイスなどを一括変更

テンプレート属性(色)・ヒストリカルトレンドグラフの線色
・文字列の文字色
・数値表示の数値色●テンプレートに登録できるもの
図形、
オブジェクト●テンプレート属性に登録・変更できる種別
デバイス(ビット、
ワード)、数値、文字列、色、図形、
フォント、文字サイズ

・ ライブラリから選択

手順：[表示(V)] → [ドッキングウィンドウ(C)] → [ライブラリ一覧(テンプレート)(I)]
ショートカットキー：Alt + F9

・ テンプレート作成

手順：オブジェクト選択 → 右クリック → [テンプレート登録/登録削除(A)]→ [テンプレートへ登録(A)]89

MELSOFT GT Works3

画面作成をサポートNEW■ 整列
基準として設定した図形、オブジェクトの端または中央にそろえて整列します。

基準図形

q 複数選択w 基準としたい図形、オブジェクト

左揃えを選択e 整列ツールバーから揃え方向を選択

r 整列完了！

をクリック(ダブルクリックも可)■ グラフィカルメータ
設定済みのメータを選ぶだけで、キレイでわかりやすいメータを作成できます。目盛りの位置や角度はマウス操作で調整でき、形状やデザインの変更も簡単です。警告色表示で設備の状態をわかりやすく表示できます。

6

ツールバーから選んで配置

さまざまなプリセットから選択可能

設定調整はマウス操作で簡単

MELSOFT GT Works3

目盛りの位置を調整
警告色の位置を調整
メータ開始/終了の角度を調整メータの形を選択
バリエーションを一覧表示
手順：[オブジェクト(O)] → [グラフィカルメータ(A)]■ アンチエイリアス
ギザギザが目立たず滑らかに美しい文字表示が可能です。 ＊ アウトラインフォントのみ

アンチエイリアス無効時

アンチエイリアス有効時

手順：[共通の設定(M)] → [GOT機種設定(Y)] → [アンチエイリアス処理を有効にして文字と背景の境界線を滑らかにする(N)] を有効にする

詳細仕様・主な制約

90● アンチエイリアス処理が有効なフォント アウトラインフォント● 画面作成時の注意事項 アンチエイリアス処理を有効にしている場合、アウトラインフォントを使用したオブジェクトは、背面レイヤに配置してください。前面レイヤに配置すると、正常にアンチエイリアス処理が行われない場合があります。

MELSOFT GT Works3

コンセプトムービーWindows®版

タブレット版■ e-Manual
e-Manualは、専用ツール(e-Manual Viewer)を使用して閲覧できる三菱電機FA電子書籍マニュアルです。複数マニュアルでのキーワー
ド検索や、お気に入り登録、メモ機能など、さまざまな便利な機能を搭載しています。多くのマニュアルを1冊ずつ確認するという、これまでの面倒な作業は不要です。

仕様は？

q e-Manual Viewerをインストール

w いつでも最新マニュアルをダウンロード！
ボタン1つで更新も簡単！

設定方法は？

e 作画効率アップ！

e-Manual

F1キーですぐに確認
GT Works3のF1キーで編集中のダイアロ
グのe-Manualを表示します。設定方法などをすぐに確認できます。

6
MELSOFT GT Works3

GT Works3

見やすく、使いやすい！

見やすい表示、
使いやすい便利機能で、
検索性
もアップ。
知りたい情報をすぐに確認できます。
マニュアル横断検索

お気に入り

メモ

複数のマニュアルから知りたい情報をキー
ワードで検索できます。
マニュアルを1つ1つ開くことなく、
すばやく必要な情報を探せます。

よく使うマニュアルやよく見るページを「お気に入り」に登録することで、すぐに確認できます。

ノウハウなどを本文中にメモとして追加でき、マニュアルを自由にカスタマイズできます。

手順：[ヘルプ(H)] → [GT Designer3ヘルプ(H)]ショートカットキー：F1＊ 詳細は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp /fa)をご参照ください。

詳細仕様・主な制約< e-Manual対応GOTマニュアル>● マニュアル名称 GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ハードウェア編)、

GOT2000シリーズ本体取扱説明書(ユーティリティ編)、
GOT2000シリーズ本体取扱説明書(モニタ編)、
GT Designer3(GOT2000)画面設計マニュアル<e-Manual Viewer Windows®版>● 対応OS Microsoft ® Windows® 10、Microsoft® Windows® 8.1、Microsoft ®
Windows® 8、Microsoft ® Windows® 7、Microsoft ® Windows Vista®、Microsoft ®
Windows® XP● 入手方法 GT Works3 Ver.1.155M以降に同梱しています。また、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp /fa)のソフトウェアダウンロードコーナーよりダウンロードできます。

< e-Manual Viewer タブレット版>● 対応OS Android™ 4.3/4.4/5.0、iOS 8.1以降● 入手方法 アプリ配信サイトよりダウンロードできます。
(「三菱電機 e-manual」で検索)

タブレット版(AndroidTM)

タブレット版(iOS)91

MELSOFT GT Works3

デバッグをサポート■ シミュレータ
パソコン上でプロジェクトデータの動作確認ができるため、画面を修正しながら効率よくデバッグできます。実機がなくてもパソコン1台でシーケンスプログラムと組み合わせた確認が可能です。画面イメージの印刷/保存も可能。仕様書や操作手順書を簡単に作成できます。
＊ 別途GX Works3、GX Works2、GX Simulator、MT Works2のいずれかが必要です。(シミュレートするシーケンサCPUによって異なります)

シミュレータ起動

画面修正時は”更新”
をクリックするだけ!

GT Works3シミュレータ

タッチ操作はマウスでクリック
デバイスの値やON/OFFを変更
GX Works3シミュレータ
通信/
モニタ

6

指定プログラムを
実行
SM411[MOV K0 D200]
M1

M0

MELSOFT GT Works3

手順：[ツール(T)] → [シミュレータ(A)] → [起動(A)]ショートカットキー：Ctrl + F10■ データ照合
プロジェクトデータを照合し、照合結果を画面/オブジェクト単位で確認できます。
照合結果ウィンドウから該当のオブジェクトにジャンプしたり、画面種別等で絞り込みできるため、画面数が多いプロジェクトデータでも設定が異なる箇所をすぐに確認・修正できます。
qwe

・ プロジェクト照合
手順：[プロジェクト(P)] → [照合(V)]・ GOTとの照合
手順：[通信(C)] → [GOTとの照合(O)]92[+ K1 D201]rq プロジェクト照合(編集中のプロジェクトとパソコン内のプロジェクトとの照合)または、GOTとの照合(編集中のプロジェ
クトとGOT内のプロジェクトとの照合)が可能
w 照合結果のエクスポートや画面種別等で絞り込み可能e ダブルクリックで該当オブジェクトにジャンプ
r 差異の種類により、行の背景色が変わります。
ピンク：照合元、照合先の両方に存在し、不一致のデータ
青 ：照合元のみに存在するデータ
緑 ：照合先のみに存在するデータ＊ 照合結果ダイアログで[照合結果ウィンドウへ出力]を選択すると、上記の照合結果ウィンドウを表示します。

MELSOFT GT Works3■ データチェック一覧
タッチスイッチの重なりや個数、オブジェクト個数、不正なデバイスをチェックし、結果を一覧表示します。エラーまたは警告の行をダブルクリックすると、該当するオブジェクトにジャンプ。エラーまたは警告のオブジェクトがすぐにわかります。

ダブルクリック！

エラーのオブジェクトにジャンプ

6■ アウトプットウィンドウ
GOTタイプ変換や他プロジェクトの流用などの処理中の経過
メッセージやエラー、警告を一覧表示します。新しいバージョンの画面作成ソフトウェアで編集したプロジェクトデータを古いバージョンの画面作成ソフトウェアで開いた場合に、対応していない
機能があれば警告を表示します。

MELSOFT GT Works3

手順：[表示(V)] → [ドッキングウィンドウ(C)] → [データチェック一覧(D)]

手順：[表示(V)] → [ドッキングウィンドウ(C)] → [アウトプット(O)]■ GOT診断
現場に行かなくてもパソコン上のGT Works3からシステムアラームやスクリプトエラーを確認できます。さらにGOT内部デバイスのモニタ、デバイス値の変更が可能です。詳細はP.54をご参照ください。

任意の値に変更可能
GOTエラー、CPUエラー、
ネットワークエラーと対処方法を確認できる！
手順：[診断(D)] → [GOT診断(G)]93

MELSOFT GT Works3

グローバル化をサポート
NEW■ 音声合成機能
GT Works3で任意の文字列を入力し、音声合成することができます。GOTで音声出力時に必要な音声メッセージを簡単に作成できます。話者(女性/男性)、言語、話す速さ、声の高さ、声の大きさを設定できます。6言語に対応しており、音声通知システムの多言語化をサポートします。

対応言語
男性

女性

日本語

英語

中国語
(簡体字)

日本語

英語

中国語
(簡体字)

中国語
(繁体字)

韓国語

スペイン語

韓国語

スペイン語

＊ メッセージの登録、更新には、音声合成ライセンス(SW1DND-GTVO-M)が必要です。

音声ファイル(メッセージ)の作成イメージ
話者の言語と性別を選択

An error occurred.

6
MELSOFT GT Works3

手順：[共通の設定(M)] →[音声(U)] → [音声ファイル一覧(U)]
再生して音声を確認

任意のメッセージを入力

Ver.UP■ 言語切り換え
コメントを列ごとに言語別で作成し、表示列を切り換えるだけで簡単に言語切り換え画面を作成できます。また、スイッチやランプなどの直接銘板や文字図形の文字列を簡単にコメント登録できるため、多言語対応画面への作り換えが簡単です。
コメントグループ

直接銘板

文字図形

コメントグループに
簡単登録！

日本語

言語切り換え用
コメントを追加！

英語

中国語

アラビア語

NEW

コメントグループでWindowsフォントを使用できるため、各国の言語に対応可能。
94

コメントグループなら、言語切り換えが簡単！
手順：[共通の設定(M)] → [GOT環境設定(E)] → [言語切り換え(L)]MELSOFT GT Works3

コンセプト
ムービー

■ FA用語翻訳ツール
GT Works3などのMELSOFTで使用しているコメント(単語、文章)を翻訳できるソフトウェアです。三菱電機FAサイトで提供しているFA
用語辞典を搭載。パソコンがインターネットに接続されていない環境でも使用できます。また、ユーザ辞書を作成し、用途に応じて辞書を切り換えて使用できます。多言語対応画面の作成をサポートします。
FA用語翻訳ツール

6
w 翻訳結果を表示

GT Works3e チェックするとユーザ辞書に登録可能

r FA用語翻訳ツールで翻訳したコメント
をGT Works3などに貼り付け
t 言語切り換え画面を簡単に作成できます。

・ FA用語翻訳ツールの起動
手順：[Windowsメニュー ] → [MELSOFT] → [FATranslator] → [MELSOFT GT Works3

q GT Works3などのコメントを
FA用語翻訳ツールに貼り付け

FA Term Translation Tool] を選択

詳細仕様・主な制約● 対応言語● 本ツールについて

・日本語 → 英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)・英語 → 日本語

FA用語翻訳ツールの翻訳は機械翻訳です。翻訳をサポートするためのツールとしてご使用ください。

・中国語(簡体字) → 日本語● 本ツールの入手方法

・中国語(繁体字) → 日本語● 対応OS(日本語版・英語版)
・Microsoft ® Windows® 8.1
・Microsoft ® Windows® 8

本ツールは、GT Works3 Ver.1.130L以降の製品DVDの「MITSUBISHI ELECTRIC
FA Library」に同梱しています。
また、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp / fa)のソフトウェアダウン
ロードコーナーよりダウンロードできます。

・Microsoft ® Windows® 7

95

e-F@ctory

工場運営の「みえる化 3(キューブ)＊1：見える、
観える、
診える」
と
「使える化」
を実現し、その「課題」と「悩み」
を解決します。
＊1

みえる化3(キューブ)：見える化(可視化)、観える化(分析)、診える化(改善)FA統合ソリューション
「e-F@ctory」
は、
FA技術とIT技術を活用することで開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削減し、お客様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のものづくりを指向するソリューションを提案します。
トータルコストの削減は、以下の４つの視点から実現できます。

エネルギーコストを削減
省エネソリューション
工場で使用するエネルギーの削減が求められる現在、三菱電機の省エネ技術が、エネルギーをまるごと「見える化」し、消費量の削減と生産性の向上を実現します。

7

FA-IT統合コストを削減

e-F@ctory

エッジコンピューティング (FA-IT情報連携)
生産設備とMES(製造実行システム)を、パソコンなどの通信ゲートウェイなしで直接接続することにより、FA-IT統合コストを削減します。また、統合されたデータを用いて、生産性向上・トレー
サビリティ等を実現します。

開発から生産・保守までのコストを削減
iQ Platform「iQ Platform」は生産システムを制御するコントローラ＆HMI、エンジニアリング環境、ネットワー
クを統合・連携し、お客様の設計・立上げ・運用・保守の全てのフェーズでコスト削減を実現します。

センサの設定・保守コストを削減
iQ Sensor Solution
生産ラインにおける様々な種類のセンサの設定・保守をOne toolで実現。
iQSS対応パートナー
センサを一括で設定・管理でき、システムの設計・立上げ・メンテナンスコストを削減します。

96

e-F@ctory

トータルコスト削減を実現するFA統合ソリューション

since2003
サプライチェーン
エンジニアリングチェーン

ITシステム調達

生産製造

製品設計 工程設計

運用・保守

ERP

SCM

MES

CAD/CAM

シミュレータ

SCADA

データ1次処理・分析

FA-IT
情報連携

情報連携処理MESインタフェース

C言語コントローラ

エッジコンピューティング

販売・物流
サービス

7

生産性向上

品質向上

コントローラ
製品群

省エネ

メカトロニクス製品群

安全性向上

e-F@ctory

駆動
製品群

センサ
製品群

生産現場

省エネ
製品群

セキュリティ

エネルギー情報活用による省エネにとどまらず、生産情報等トータルに捉え、「生産の効率化」と「エネルギーの効率化(省エネ)」を同時に実現します。

パートナー連携により多彩なソリューションを提供

e-F@ctory Alliancee-F@ctory Allianceとは、
弊社FA機器との接続親和性の良いソフトウェア・機器を提供するパー
トナーとそれらを活用しシステムを構築するシステムインテグレーションパートナーとの強力な連携により、お客様に最適なソリューションを提供するためのFAパートナープログラムです。

97三菱電機FAサイト

三菱電機FAサイト www.MitsubishiElectric.co.jp /fa
GOTのすべてがここに！
製品情報、FA用語集、スクール情報など三菱電機FAのあらゆる情報を結集した「三菱電機FAサイト」。
すべてのFA機器ユーザを強力サポートします。GOTに関する新情報もここから随時発信していきます。

製品情報
GOTトップページ
GOT2000シリーズをはじめ、三菱電機の表示器GOTに関する情報が満載。

GOT機種選定システム
GOTと接続したいMELSECシーケンサと、GOTの機種、台数、オプション、接続形態などを選択していただくと、選択した内容に合わせたシステム構成図や機器リストを、簡単に作成することができます。

8
三菱電機FAサイト

GT Works3紹介コーナー
GT Works3の機能紹介、アップデート版、FAQなど最新情報を掲載中！作画の小技
動画やテンプレート画面一覧、
テンプレート機能の使い方もご紹介しています。
GOT製品検索システム
GOTの仕様・形名から製品を検索し、製品の詳細情報が確認できます。
また、複数の機種を比較表示することもできるため、GOTの機種選定がスムーズになります。マニュアルや外形
図、CADデータもダウンロードできます。

98三菱電機FAサイト

ダウンロードソリューション・事例

カタログ・マニュアル・ソフトウェア・CADデータなど、各種資料をダ
ウンロードできます。

三菱電機FA製品をテーマや業界、工程など用途別にご紹介しています。

eラーニングトレーニングスクール「三菱電機FA eラーニング」は、勤務先・外出先・自宅のどこからでも、三菱電機FA製品のトレーニングが行える自習型オンライン教育システムです。いつでも、どこでもリアルタイムに受講でき、カリキュラムを受講者の希望のスケジュールに合わせて学習することができる環境を提供します。

三菱電機FAテクニカルセンターでは、専門技術者によるFA機器の詳しい解説、ユーザー様ご自身での実機操作体験などによるト
レーニングスクールと、豊富なラインアップを誇る三菱電機FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄りください。

三菱電機FAサイト■ eラーニングメニュー

三菱電機
トレーニングスクール

東京FATEC＊

大阪FATEC＊

札幌FATEC＊
札幌市中央区北二条西4丁目北海道ビル5F
TEL.(011)212-3794(北海道支社)

広島FATEC＊
広島市中区中町7-32ニッセイ広島ビル8F
TEL.(082)248-5348(中国支社)

仙台FATEC＊
仙台市青葉区花京院1-1-20花京院スクエア11F
TEL.(022)216-4553(東北支社)

高松FATEC＊
高松市寿町1-1-8日本生命高松駅前ビル6F
TEL.(087)825-0055(四国支社)

名古屋FATEC＊

福岡FATEC＊
福岡市博多区東比恵3-12-16東比恵スクエアビル2F
三菱電機システムサービス九州支社内
TEL.(092)721-2224(九州支社)

東京都品川区大崎1-6-3日精ビル4F
TEL.(03)3491-9380■ GOT基礎(GT27・GT Designer3編)

三菱電機名古屋製作所
FAコミュニケーションセンター3F
名古屋市東区矢田南5-1-14
TEL.(052)721-2403
金沢FATEC
金沢市広岡1-2-14コーワビル3F
TEL.(076)233-5501(北陸支社)＊

8

大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル4F
TEL.(06)6347-2970

福山製作所会場
広島県福山市緑町1-8
TEL.(084)926-8005＊ GOTトレーニングスクールの実施会場

開催日：土、日、祭日を除く毎日 午前9：30～午後5：30

99

GOT2000

関連資料 各種カタログ・リーフレットをご用意しています。
■装置に合わせて選べる豊富なラインアップ

GOT2000シリーズ Wide
L(名)08460

GOT2000シリーズ White & Open
L(名)08413

GT2105新製品ニュース
L(名)08397

GT2104-RTBD新製品ニュース
姫-L080

GOT2000シリーズ GT2505-VTBD
L(名)08493

GOT2000シリーズ オープンフレームモデル
L(名)08391

GOT2000シリーズ ホワイトモデル
L(名)08276

GOT2000シリーズ Ethernet通信ユニット
L(名)08423

GOT2000シリーズ
無線LAN通信クイックスタートガイド
L(名)08343（PDFのみ)

GOT2000シリーズ
VNCサーバ機能クイックスタートガイド
L(名)08345（PDFのみ)■GOT2000を使ってみよう

GOT2000シリーズ クイックスタートガイド
L(名)08300

100

GOT2000シリーズ
GOT Mobile機能クイックスタートガイド
L(名)08384（PDFのみ)

Specifications

仕様・製品一覧・サポート INDEX■一般仕様・性能仕様・電源仕様
GT27
GT25
GT25ワイド
GT21

102
104
106
108

■外形寸法・パネルカット寸法
GT27/GT25
GT25オープンフレーム
GT25ワイド
GT21

110
111
112
113

■各部の名称GT27
GT25
GT25ワイド
GT21

114
115
116
117

■ソフトウェア動作環境
MELSOFT GT Works3 Version1
GT SoftGOT2000 Version1

118
119

9

■機能一覧

120

仕様

■接続可能な機種一覧
GOT2000
GT SoftGOT2000 Version1

122
135

■従来品との互換

141

■製品一覧

142

■サポート
保証について
国内サポート
海外サポート
認証規格

150
151
152
153

101

Specifications
GT27
一般仕様
項 目

仕

使用周囲温度＊1

様

0～55℃＊2

保存周囲温度−20～60℃

使用周囲湿度

10～90%RH、結露なきこと

保存周囲湿度

10～90%RH、結露なきこと
周波数
JIS B 3502、
IEC 61131-2
に適合

耐振動

断続的な振動がある場合
連続的な振動が
ある場合

加速度

片振幅

掃引回数
X,Y,Z
各方向10回

5～8.4Hz－

3.5mm

8.4～150Hz

9.8m/s2－

5～8.4Hz－1.75mm8.4～150Hz

4.9m/s2－

使用雰囲気＊6

油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと（保存時も同様）

使用標高＊32000m以下

設置場所

制御盤内

オーバボルテージカテゴリ＊4

Ⅱ以下

汚染度＊5

2以下

冷却方式

使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。

＊2

マルチメディアユニット（GT27-MMR-Z）、MELSECNET/H通信
ユ ニット（GT15-J71LP23-25、GT15-J71BR13）、CC-Link通信ユニット（GT15-J61BT13）を装着する場合、一般仕様の使用
周囲温度は、左記最大温度より5℃低い値としてください。

＊3

標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでくだ
さい。使用した場合は、誤動作する可能性があります。制御盤内を加圧によりエアパージすると、気圧によって表面シートが浮いてタッ
チパネルが押しにくくなったり、シートがはがれる恐れがあります。

＊4

その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
カテゴリⅡは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。

＊5

その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染しか発生せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

＊6

ClassⅠ, Division （2 ANSI/ISA 12.12.01、C22.2 No.213-M1987）
認証取得機種は、Class Ⅰ, Division 2に規定される危険場所で使用可能です。 対応状況は、三菱電機FAサイト（www.
MitsubishiElectric.co.jp/fa）
でご確認ください。

－

JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 147m/s2（15G）
X,Y,Z方向各3回

耐衝撃

＊1

自冷

接地

国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

D種接地（第3種接地）、接地不可の時は盤に接続のこと

直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで使用および保管しないでください。

性能仕様
項 目

仕

GT2715-XTBA
GT2715-XTBD

解像度

表示部＊1＊2

15型

表示サイズ

304.1
（W）
×228.1
（H）
mm

表示文字数

16ドット標準フォント時:64字×48行（全角）12ドット標準フォント時:85字×64行
（全角）

246
（W）
×184.5（H）mm65536色

輝度調整

32段階

バックライトLED（交換不可）
約60000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）
アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊8（1キーあたり）

キーサイズ

最大2点

同時押し

100万回以上（操作力0.98N以下）

寿命

黒

パネル色
人感センサ

仕様

ユーザメモリ211.2（W）
×158.4（H）
mm

16ドット標準フォント時:50字×37行（全角）12ドット標準フォント時:66字×50行
（全角）

方式

9

10.4型
SVGA:800×600ドット

バックライト寿命＊4＊3＊11GT2710-STBA
GT2710-STBD

12.1型

XGA:1024×768ドット

表示色

タッチパネル

GT2712-STWA
GT2712-STWD
TFTカラー液晶

表示デバイス
画面サイズ

様

GT2712-STBA
GT2712-STBD

白

検出距離

1m

検出温度

人の体温とその周りの気温との温度差が4℃以上

黒――＊12：57MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ（RAM）：128MB

ユーザメモリ容量

10万回

寿命（書込み回数）±90秒/月（周囲温度25℃）

内部時計精度GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バッテリ

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ

バックアップ対象

約5年（周囲温度25℃）

寿命
RS-2321ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）
1ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）

Ethernet

2ch（前面/背面）

USB
（ホスト）
内蔵
インタフェース

1ch
（背面）

1ch
（前面）

USB
（デバイス）

1ch（背面）
1ch SDHC対応（最大32GB）

拡張インタフェース＊7

通信ユニット/オプションユニット装着用

拡張補助インタフェース

オプションユニット装着用
通信ユニット装着用

側面インタフェース

単音色（音程、音長の調整可）

ブザー出力
POWER LED

発光色:2色（青色、橙色）

保護構造＊5

前面部:IP67F＊6＊9 盤内部:IP2X
CE、UL、cUL、EAC、KC

安全規格/電波法（2017年10月現在）

パネルカット寸法
質量（取り付け金具を除く）

102

CE、ATEX＊10、UL、cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs＊10

CE、UL、cUL、EAC、KC

397
（W）
×300
（H）
×60
（D）
mm

316
（W）
×246
（H）
×52
（D）
mm

303
（W）
×218
（H）
×52
（D）
mm

383.5
（W）
×282.5
（H）
mm

302
（W）
×228
（H）
mm

289
（W）
×200
（H）
mm

4.5kg

2.4kg

2.1kg

対応ソフトウェアパッケージ

＊1

1ch
（前面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini-B

SDメモリカード＊12

外形寸法

2ch
（前面/背面）最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB-A

GT Works3 Version 1.180N以降

液晶パネルは、特性として輝点（常時点灯している点）と黒点（点灯しない点）が発生する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%は発生しないようにすることはできません。また、液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。これらは製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

＊2

振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。

＊3

スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。
・材質:ポリアセタール樹脂 ・先端半径:0.8mm以上＊4GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命を延ばすことができます。

＊5

お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

＊6

USB耐環境カバーのPUSHマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）

Specifications

電源仕様
仕
項 目

GT2710-STBA
GT2712-STBA
GT2708-STBA
GT2715-XTBA
GT2710-VTBA
GT2712-STWA
GT2708-VTBA
GT2710-VTWA

電源電圧

AC100～240V（+10%、
−15%）

電源周波数

50/60Hz ±5%

最大負荷時

DC24V
（+25%、
−20%）
－

41W以下

41W以下

48W以下

45W以下

42W以下

39W以下

30Ｗ以下

25W

19W

17W

15W

23W

18W

15W

13W

7Ｗ

10W

10W

10W

10W

8W

8W

8W

8W

40A以下
（3ms、周囲温度
25℃、最大負荷時）

許容瞬停時間

60A以下（2ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

5A以下（20ms、周囲温度25℃、最大負荷時）20ms以内（AC100V以上）

10ms以内ノイズ電圧500Vp-p、
ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数25～60Hzのノイズシミュレータによる耐電圧

電源端子一括⇔アース間AC1500V

1分間

電源端子一括⇔アース間AC350V

仕GT2710-VTBA
GT2710-VTBD

GT2710-VTWA
GT2710-VTWD
10.4型

5.7型

SVGA:800×600ドット

表示サイズ

211.2
（W）
×158.4
（H）
mm

表示文字数

16ドット標準フォント時:40字×30行（全角）12ドット標準フォント時:53字×40行（全角）

VGA:640×480ドット

170.9
（W）
×128.2（H）
mm
16ドット標準フォント時:50字×37行（全角）12ドット標準フォント時:66字×50行（全角）

115.2
（W）
×86.4
（H）
mm

16ドット標準フォント時:40字×30行（全角）12ドット標準フォント時:53字×40行（全角）65536色

表示色
輝度調整

32段階

バックライトLED（交換不可）

バックライト寿命＊4約60000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）
アナログ抵抗膜式

方式

最小2×2ドット＊8（1キーあたり）

キーサイズ

最大2点

同時押し

100万回以上（操作力0.98N以下）

寿命

黒

白

黒

検出距離

―

検出温度

―
＊12：57MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ（RAM）：128MB

ユーザメモリ容量

9＊12:32MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ
（RAM）
:80MB

10万回

寿命
（書込み回数）±90秒/月（周囲温度25℃）

内部時計精度仕様

ユーザメモリ

GT2705-VTBD

8.4型

VGA:640×480ドット

解像度

パネル色

GT2708-VTBA
GT2708-VTBD

TFTカラー液晶

画面サイズ

人感センサ

様

GT2708-STBA
GT2708-STBD

表示デバイス＊3＊11

1分間

電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

項 目

タッチパネル

5Ｗ
69A以下（1ms、周囲温度
25℃、最大負荷時）

ノイズ電圧1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25～60Hzのノイズシミュレータによる

絶縁抵抗

表示部＊1＊2

GT2710-STBD
GT2712-STBD
GT2708-STBD
GT2710-VTBD
GT2705-VTBD
GT2712-STWD
GT2708-VTBD
GT2710-VTWD

44W以下

本体単体 バックライト消灯時

ノイズ耐量

GT2715-XTBD

51W以下

消費電力 本体単体

突入電流

様

GT11-50BAT形リチウムバッテリ
バッテリ

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ

バックアップ対象

約5年（周囲温度25℃）

寿命
RS-2321ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）
1ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）

Ethernet
USB
（ホスト）
内蔵
インタフェースUSB（デバイス）

2ch（前面/背面）

1ch
（背面）

2ch
（前面/背面）最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB-A
1ch
（前面）

1ch
（背面）

1ch
（前面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini-B

SDメモリカード＊12

1ch SDHC対応（最大32GB）

拡張インタフェース＊7

通信ユニット/オプションユニット装着用オプションユニット装着用

拡張補助インタフェース―

通信ユニット装着用

側面インタフェース

単音色（音程、音長の調整可）

ブザー出力
POWER LED

発光色:2色（青色、橙色）

保護構造＊5

前面部:IP67F＊6＊9 盤内部:IP2X

安全規格/電波法（2017年10月現在）
外形寸法
パネルカット寸法

CE、UL、cUL、EAC、KC

CE、ATEX＊10、UL、cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs＊10

CE、UL、cUL、EAC、KC

303
（W）
×218
（H）
×52
（D）
mm

241
（W）
×194
（H）
×52
（D）
mm

167
（W）
×139
（H）
ｘ60
（D）
mm

289
（W）
×200
（H）
mm

227
（W）
×176
（H）
mm

153
（W）
×121
（H）
mm

2.1kg

1.5kg

1.0kg

質量
（取り付け金具を除く）
対応ソフトウェアパッケージ

GT Works3 Version 1.180N以降＊7

GT2705で複数の拡張ユニットやバーコードリーダ、RFIDコントローラを使用する場合は、拡張ユニットなどが使用する電流値の合計をGT2705が供給可能な電流値以内にする必要があります。
詳細については、GOT2000シリーズのマニュアルをご参照ください。

＊8

配置可能な最小サイズです。
安全にお使いいただくために、下記の設定を推奨します。
・キーサイズ：16×16ドット以上 ・キーの配置間隔：16ドット以上

の末尾の
「F」
は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊9 「IP67F」（電源タイプ：DC24V）
のみ対応しています。
＊10 ATEXとKCｓはGT27□□-□TWD（表示部の外周付近）に対する繰り返し操作は、故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。
＊11 タッチパネル端部（ROM）
およびSDメモリカードへのデータ書き込み中に、GOTの電源をOFFするとデータが破損し、動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
＊12 格納用メモリ

103

Specifications
GT25＊GT25ワイドの仕様はP.106、P.107をご参照ください。

一般仕様
項 目

仕

様

使用周囲温度＊1

0～55℃＊2＊7

保存周囲温度−20～60℃

使用周囲湿度

10～90%RH、結露なきこと＊8

保存周囲湿度

10～90%RH、結露なきこと＊8
周波数
JIS B 3502、
IEC 61131-2
に適合

耐振動

加速度

片振幅

掃引回数
X,Y,Z
各方向10回

断続的な振動がある場合

5～8.4Hz－

3.5mm

8.4～150Hz

9.8m/s2－

連続的な振動がある場合

5～8.4Hz－1.75mm8.4～150Hz

4.9m/s2－

使用雰囲気＊6

油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと（保存時も同様）

使用標高＊32000m以下

設置場所

制御盤内

オーバボルテージカテゴリ＊4

Ⅱ以下

汚染度＊5

2以下

冷却方式

自冷

接地

使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。

＊2

MELSECNET/H通 信ユニット（GT15-J71LP23-25、GT15J71BR13）、CC-Link通信ユニット（GT15-J61BT13）を装着する場合、一般仕様の使用周囲温度は、左記最大温度より5℃低い値としてください。（GT2505-Vを除く）＊3

標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。
制御盤内を加圧によりエアパージすると、気圧によって表面シートが浮いてタッチパネルが押しにくくなったり、シートがはがれる恐れがあります。

＊4

その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
カテゴリⅡは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。

＊5

その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染しか発生せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

＊6

ClassⅠ, Division （2 ANSI/ISA 12.12.01、C22.2 No.213-M1987）
認証取得機種は、Class Ⅰ, Division 2に規定される危険場所で使用可能です。 対応状況は、三菱電機FAサイト（www.
MitsubishiElectric.co.jp/fa）
でご確認ください。

＊7

GT2505-Vを縦置きで使用する場合の使用周囲温度は0 ～50℃です。

＊8

GT2505-Vの み 周 囲 温 度 が40 ℃を 超 える 場 合 は，40 ℃
90%RH絶対湿度を超えないようにしてください。

－

JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 147m/s2（15G）
X,Y,Z方向各3回

耐衝撃

＊1

D種接地
（第3種接地）、接地不可の時は盤に接続のこと

直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで使用および保管しないでください。

国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

性能仕様
項 目

仕
GT2512-STBA
GT2512-STBD

GT2512F-STNA
GT2512F-STND

表示デバイス
解像度

＊1＊2

12.1型

10.4型

SVGA:800×600ドット

VGA:640×480ドット

表示サイズ

246
（W）
×184.5
（H）
mm

211.2
（W）
×158.4（H）
mm

16ドット標準フォント時:50字×37行（全角）12ドット標準フォント時:66字×50行（全角）

16ドット標準フォント時:40字×30行（全角）12ドット標準フォント時:53字×40行（全角）65536色

輝度調整

32段階

バックライトLED（交換不可）

バックライト寿命＊4約60000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

方式

アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊9（1キーあたり）

タッチパネル キーサイズ＊3＊12

同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）

同時押し

寿命
パネル色

仕様

ユーザ
メモリ

GT2510F-VTNA
GT2510F-VTND

表示文字数
表示色

9

GT2510-VTWA
GT2510-VTWD

TFTカラー液晶

画面サイズ

表示部

様

GT2510-VTBA
GT2510-VTBD

100万回以上（操作力0.98N以下）
黒

－

黒

白

－

＊13：32MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ（RAM）:80MB

ユーザメモリ容量
寿命（書込み回数）10万回

内部時計精度±90秒/月（周囲温度25℃）
GT11-50BAT形リチウムバッテリ

バッテリ

バックアップ対象

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ

寿命約5年（周囲温度25℃）

RS-2321ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）

Ethernet
内蔵
インタ
フェース

USB
（ホスト）
USB
（デバイス）

1ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）2ch（前面/背面）1ch(背面)2ch（前面/背面）1ch（前面）

1ch(背面)

1ch SDHC対応（最大32GB）

拡張インタフェース

通信ユニット/オプションユニット装着用

側面インタフェース

単音色（音程、音長の調整可）

POWER LED

発光色:2色（青色、橙色）前面部:IP67F＊7＊10 盤内部:IP2X 前面部:IP67F＊8＊10 盤内部:IP2X 前面部:IP67F＊7＊10 盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊10 盤内部:IP2X

CE、UL、cUL、EAC、KC

CE、ATEX＊11、UL、cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs＊11

安全規格/電波法（2017年10月現在）
外形寸法
パネルカット寸法
質量（取り付け金具を除く）

前面部:IP67F＊8＊10 盤内部:IP2X
CE、UL、cUL、EAC、KC

316
（W）
×246
（H）
×52
（D）
mm

311
（W）
×237
（H）
×54
（D）
mm

303
（W）
×218
（H）
×52
（D）
mm

298
（W）
×209
（H）
×54
（D）
mm

302
（W）
×228
（H）
mm

269
（W）
×214
（H）
mm

289
（W）
×200
（H）
mm

234
（W）
×187
（H）
mm

2.4kg

対応ソフトウェアパッケージ

104

1ch
（背面）

通信ユニット装着用

ブザー出力

＊1

1ch
（前面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini-B

SDメモリカード＊13

保護構造＊61ch（背面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB-A

2.1kg
GT Works3 Version 1.180N以降

液晶パネルは、特性として輝点（常時点灯している点）と黒点（点灯しない点）が発生する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%は発生しないようにすることはできません。また、液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。これらは製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

＊2

振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。

＊3

スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。
・材質:ポリアセタール樹脂 ・先端半径:0.8mm以上＊4GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命を延ばすことができます。

＊5

タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作することがあります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。

＊6

お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

Specifications

電源仕様
仕
項 目
電源電圧

AC100～240V（+10%、
−15%）

電源周波数

50/60Hz ±5%

最大負荷時
消費電力 本体単体
本体単体 バックライト消灯時
突入電流

DC24V
（+25%、
−20%）

34W以下

31W以下

37W以下

33W以下

31W以下

14W

12W

11W

13W

10W

8W

4.3W

7W

7W

7W

6W

6W

6W

2.6W

20ms以内（AC100V以上）

電源端子一括⇔アース間AC1500V

10ms以内電源端子一括⇔アース間AC350V

仕GT2508-VTBA
GT2508-VTBD

様GT2508-VTWA
GT2508-VTWD

GT2508F-VTNA
GT2508F-VTND

表示デバイス
8.4型

5.7型

解像度

VGA:640×480ドット

表示サイズ

170.9
（W）
×128.2
（H）
mm

115.2
（W）
×86.4
（H）
mm

16ドット標準フォント時:40字×30行（全角）12ドット標準フォント時:53字×40行
（全角）

表示文字数
表示色

65536色

輝度調整

32段階

バックライトLED（交換不可）

バックライト寿命＊4約60000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

方式

アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊9（1キーあたり）

タッチパネル キーサイズ

同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）

同時押し

寿命
パネル色

GT2505-VTBD

TFTカラー液晶

画面サイズ

100万回以上（操作力0.98N以下）
黒

白

－

黒

＊13：32MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ（RAM）:80MB

ユーザメモリ容量
寿命（書込み回数）10万回

内部時計精度

9
仕様

ユーザ
メモリ

電源端子一括⇔アース間
AC500V 1分間

1分間

電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

項 目

＊3＊12

ノイズ電圧1000Vp−p、
ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数30〜100Hzのノイズシミュレータによるノイズ電圧500Vp-p、
ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数25～60Hzのノイズシミュレータによる

1分間

絶縁抵抗

＊1＊2

8.4W以下42A以下（2ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

5A以下（20ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

ノイズ電圧1500Vp-p、
ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数25～60Hzのノイズシミュレータによる

耐電圧

DC24V
（＋10%、
−15%）

−

60A以下
（2ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

ノイズ耐量

GT2505-VTBD

35W以下

許容瞬停時間表示部

様GT2508-VTBA
GT2510-VTBD
GT2508-VTBD
GT2510-VTBA
GT2512-STBD
GT2512-STBA
GT2510-VTWD GT2508-VTWD
GT2510-VTWA GT2508-VTWA
GT2512F-STND
GT2512F-STNA
GT2510F-VTND GT2508F-VTND
GT2510F-VTNA GT2508F-VTNA±90秒/月（周囲温度25℃）
GT11-50BAT形リチウムバッテリ

バッテリ

バックアップ対象

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ

寿命約5年（周囲温度25℃）

RS-2321ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）

Ethernet
内蔵
インタ
フェース

USB
（ホスト）
USB
（デバイス）

1ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）2ch（前面/背面）

1ch
（背面）

1ch
（背面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB-A
1ch
（前面）

1ch
（背面）

1ch
（前面）

最大転送速度:High-Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini-B

SDメモリカード＊13

1ch SDHC対応（最大32GB）

拡張インタフェース

通信ユニット/オプションユニット装着用－

側面インタフェース

通信ユニット装着用

－

ブザー出力

単音色
（音程、音長の調整可）

POWER LED
保護構造＊6
安全規格/電波法（2017年10月現在）
外形寸法

発光色:2色（青色、橙色）前面部:IP67F＊7＊10 盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊10 盤内部:IP2X

CE、UL、cUL、EAC、KC

CE、ATEX＊11、UL、cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs＊11

前面部:IP67F＊8＊10 盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊7＊10 盤内部:IP2X

CE、UL、cUL、EAC、KC

241
（W）
×194
（H）
×52
（D）
mm

236
（W）
×185
（H）
×54
（D）
mm

164
（W）
×139
（H）
×53.5
（D）
mm

227
（W）
×176
（H）
mm

194
（W）
×158
（H）
mm

153
（W）
×121
（H）
mm

パネルカット寸法
質量（取り付け金具を除く）
対応ソフトウェアパッケージ

1.5kg

0.6㎏
GT Works3 Version 1.180N以降＊7

USB耐環境カバーのPUSHマークまたはPULLマークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）＊8

耐環境シートを貼り付けることにより、IP67Fに対応します。

＊9

配置可能な最小サイズです。
安全にお使いいただくために、下記の設定を推奨します。
・キーサイズ：16×16ドット以上 ・キーの配置間隔：16ドット以上

の末尾の
「F」
は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊10 「IP67F」（電源タイプ：DC24V）
のみ対応しています。
＊11 ATEXとKCｓはGT25□□-VTWD（表示部の外周付近）に対する繰り返し操作は、故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。
＊12 タッチパネル端部（ROM）
およびSDメモリカードへのデータ書き込み中に、GOTの電源をOFFするとデータが破損し、動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
＊13 格納用メモリ

105

Specifications
GT25ワイド
一般仕様
項 目

仕

使用周囲温度＊1様

0〜55℃

保存周囲温度−20〜60℃

使用周囲湿度

10〜90%RH、結露なきこと

保存周囲湿度

10〜90%RH、結露なきこと
JIS B 3502、
IEC 61131-2に適合

耐振動

断続的な振動がある場合
連続的な振動が
ある場合

周波数

加速度

片振幅

掃引回数

5〜8.4Hz－

3.5mm

8.4〜150Hz

9.8m/s2－

X,Y,Z
各方向10回

5〜8.4Hz－1.75mm

8.4〜150Hz

4.9m/s2－－＊1

使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。

＊2

標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。
制御盤内を加圧によりエアパージすると、気圧によって表面シートが浮いてタッチパネルが押しにくくなったり、シートがはがれる恐れがあります。

＊3

その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
カテゴリⅡは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。

＊4

その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染しか発生せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

JIS B 3502、IEC 61131−2に適合 147m/s2（15G）X,Y,Z方向各3回

耐衝撃
使用雰囲気

油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと（保存時も同様）

使用標高＊2

2000m以下

設置場所

制御盤内

オーバボルテージカテゴリ＊3

Ⅱ以下

汚染度＊4

2以下

冷却方式

自冷

接地

国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

D種接地（第3種接地）、接地不可の時は盤に接続のこと

直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで使用および保管しないでください。

性能仕様
項 目

仕

GT2510-WXTSD

表示デバイスTFTカラー液晶

画面サイズ

10.1型ワイド

解像度
表示部

＊1＊2

WXGA：1280×800ドット

表示サイズ

216.96（W）
×135.6
（H）
mm

表示文字数

16ドット標準フォント時:80字×50行（全角）12ドット標準フォント時:106字×66行
（全角）

表示色

65536色

輝度調整

32段階

バックライトLED（交換不可）

バックライト寿命＊4約50000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

方式

アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊8（1キーあたり）

タッチパネル キーサイズ
＊3＊11
同時押し

同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）

寿命
パネル色
ユーザ
メモリ

9

100万回以上（操作力0.98N以下）
銀＊10

黒＊12：32MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ（RAM）:128MB

ユーザメモリ容量
寿命（書込み回数）10万回

内部時計精度±90秒/月（周囲温度25℃）
GT11−50BAT形リチウムバッテリ

バッテリ

バックアップ対象

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ

仕様

寿命

約5年
（周囲温度25℃）

RS-2321ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）

Ethernet
内蔵
インタ
フェース

2ch データ転送方式:100BASE−TX/10BASE−T コネクタ形状:RJ−45（モジュラージャック）
1ch
（背面）

USB
（ホスト）

最大転送速度:High−Speed 480Mbps コネクタ形状:USB−A
1ch
（前面）

USB
（デバイス）

最大転送速度:High−Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini−B

SDメモリカード＊12

1ch SDHC対応（最大32GB）

無線LAN通信ユニット
インタフェース

無線LAN通信ユニット装着用

音声出力インタフェース

1ch WAV形式（16bit、8.000kHz/16.000kHz、
モノラル）対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ
（3極）

ブザー出力

単音色
（音程、音長の調整可）

POWER LED

発光色:2色（青色、橙色）

保護構造＊6

前面部:IP67F＊7＊9 盤内部:IP2X

安全規格/電波法（2017年10月現在）
外形寸法
パネルカット寸法

CE、UL、cUL、EAC、KC
252
（W）
×194
（H）
×48
（D）
mm
243.5
（W）
×185.5（H）mm

質量（取り付け金具を除く）

1.2㎏

対応ソフトウェアパッケージ

GT Works3 Version1.180N以降

＊1

106

様

GT2510-WXTBD

液晶パネルは、特性として輝点（常時点灯している点）と黒点（点灯しない点）が発生する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%は発生しないようにすることはできません。また、液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。これらは製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

＊2

振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。

＊3

スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。
・材質:ポリアセタール樹脂 ・先端半径:0.8mm以上＊4GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命を延ばすことができます。

＊5

タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作することがあります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。

＊6

お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

Specifications

電源仕様
項 目

仕

様

GT2510-WXTBDGT2510-WXTSD

電源電圧

GT2507-WTBD
GT2507-WTSD
DC24V（＋25%、
−20%）

最大負荷時

16W以下

消費電力 本体単体

9W

本体単体 バックライト消灯時

5W

突入電流

59A以下
（2ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

許容瞬停時間5ｍｓ以内
ノイズ電圧500Vp-p、
ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる

ノイズ耐量
耐電圧

電源端子一括⇔アース間 AC350V 1分間

絶縁抵抗

電源端子一括⇔アース間 DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

項 目

仕GT2507-WTSD

表示デバイスTFTカラー液晶

画面サイズ

7型ワイド

解像度
表示部

＊1＊2

WVGA：800×480ドット

表示サイズ

152.40（W）
×91.44
（H）
mm

表示文字数

16ドット標準フォント時:50字×30行（全角）12ドット標準フォント時:66字×40行
（全角）

表示色

65536色

輝度調整

32段階

バックライトLED（交換不可）

バックライト寿命＊4約50000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

方式

アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊8（1キーあたり）

タッチパネル キーサイズ
＊3＊11
同時押し

同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）

寿命
パネル色
ユーザ
メモリ

様

GT2507-WTBD

100万回以上（操作力0.98N以下）
銀＊10

黒
ユーザメモリ容量＊12：32MB
格納用メモリ（ROM）
動作用メモリ（RAM）:128MB

寿命（書込み回数）内部時計精度

10万回±90秒/月（周囲温度25℃）
GT11−50BAT形リチウムバッテリ

バッテリ

バックアップ対象

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）

Ethernet
内蔵
インタ
フェース

約5年
（周囲温度25℃）

RS-232

USB
（ホスト）
USB
（デバイス）
SDメモリカード＊12

2ch データ転送方式:100BASE−TX/10BASE−T コネクタ形状:RJ−45（モジュラージャック）1ch（背面）
最大転送速度:High−Speed 480Mbps コネクタ形状:USB−A
1ch（前面）
最大転送速度:High−Speed 480Mbps コネクタ形状:USB Mini−B
1ch SDHC対応（最大32GB）

無線LAN通信ユニット
インタフェース

無線LAN通信ユニット装着用

音声出力インタフェース

1ch WAV形式（16bit、8.000kHz/16.000kHz、
モノラル）対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ
（3極）

ブザー出力

単音色
（音程、音長の調整可）

POWER LED

発光色:2色（青色、橙色）

保護構造＊6

前面部:IP67F＊7＊9 盤内部:IP2X

安全規格/電波法（2017年10月現在）
外形寸法
パネルカット寸法

仕様

寿命

9

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ

CE、UL、cUL、EAC、KC
189
（W）
×142
（H）
×48
（D）
mm
180.5
（W）
×133.5（H）mm

質量（取り付け金具を除く）

0.75kg対応ソフトウェアパッケージ

GT Works3 Version1.180N以降＊7

USB耐環境カバーの［PULL］
マークをしっかり押し込みロックすることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）＊8

配置可能な最小サイズです。
安全にお使いいただくために、下記の設定を推奨します。
・キーサイズ:16×16ドット以上 ・キーの配置間隔:16ドット以上

の末尾の
「F」
は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊9 「IP67F」＊10 USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。
（表示部の外周付近）に対する繰り返し操作は、故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。
＊11 タッチパネル端部（ROM）
およびSDメモリカードへのデータ書き込み中に、GOTの電源をOFFするとデータが破損し、動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
＊12 格納用メモリ

107

Specifications
GT21
一般仕様
項 目

仕

使用周囲温度＊1

様

0～55℃
（横置き）
、0～50℃（縦置き）

保存周囲温度−20～60℃

使用周囲湿度

10～90%RH、結露なきこと＊2

保存周囲湿度

10～90%RH、結露なきこと＊2

JIS B 3502、
IEC 61131-2
に適合

耐振動

周波数

加速度

片振幅

掃引回数

断続的な振動がある場合

5～8.4Hz－

3.5mm

8.4～150Hz

9.8m/s2－

X,Y,Z
各方向10回

連続的な振動がある場合

5～8.4Hz－1.75mm8.4～150Hz

4.9m/s2－－

JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 147m/s2（15G）
X,Y,Z方向各3回

耐衝撃
使用雰囲気

油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと（保存時も同様）

使用標高＊32000m以下

設置場所

制御盤内

オーバボルテージカテゴリ＊4

Ⅱ以下

汚染度＊5

2以下

冷却方式

＊1

使用周囲温度はGOTを設置した制御盤内部の温度を含みます。

＊2

周囲温度40℃を超える場合は、40℃90%RHの絶対湿度を超えないようにしてください。

＊3

標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。
制御盤内を加圧によりエアパージすると、気圧によって表面シートが浮いてタッチパネルが押しにくくなったり、シートがはがれる恐れがあります。

＊4

その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
カテゴリⅡは、固定設備からの給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。

＊5

その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2とは、非導電性の汚染しか発生せず、条件によっては凝結による一時的な導電が起こりうる環境です。

＊6

DC5Vタイプは接地不要です。

自冷
GT2105：D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
より線0.14～1.0mm2、GT2104、GT2103：接地抵抗100Ω以下、接地線断面積 単線0.14～1.5mm2、絶縁スリーブ付棒端子0.25～0.5mm2で接地。接地不可の時は盤に接続のこと＊6

接地

国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

直射日光の当たる場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで使用および保管しないでください。

性能仕様
項 目
表示デバイス

仕GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS

GT2104-RTBD

TFTカラー液晶

TFTモノクロ液晶

TFTカラー液晶

画面サイズ
解像度
表示部

＊1＊2

GT2104-PMBDS

GT2104-PMBDS2

TFTモノクロ液晶

5.7型

4.3型

4.5型

480×272ドット

384×128ドット

表示サイズ

115
（W）
×86
（H）
mm

95.0
（W）
×53.8
（H）
mm

109.4
（W）
×36.5
（H）
mm

表示文字数

16ドット標準フォント時:20字×15行（全角）12ドット標準フォント時:26字×20行（全角）

16ドット標準フォント時:30字×17行（全角）12ドット標準フォント時:40字×22行（全角）16ドット標準フォント時:24字×8行（全角）
12ドット標準フォント時:32字×10行
（全角）

表示色

65536色65536色

モノクロ
（白/黒）
32階調

モノクロ
（白/黒）
32階調

32段階

バックライト
バックライト寿命＊4LED（交換不可）

5色LED（白・緑・ピンク・橙・赤）（交換不可）

約65000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

約50000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

方式

アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊10（1キーあたり）

タッチパネル キーサイズ

9

GT2104-PMBD

QVGA:320×240ドット

輝度調整

＊3＊12

様

同時押し

同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）

寿命

100万回以上（操作力0.98N以下）

パネル色

黒

ユーザ
メモリ

ユーザメモリ容量

バッテリ

バックアップ対象＊13:9MB
格納用メモリ（ROM）＊13:6MB
格納用メモリ（ROM）

寿命（書込み回数）

10万回
GT11-50BAT形リチウムバッテリ

仕様

SRAMデータ、時計データ

寿命

内蔵
インタ
フェース

約5年
（周囲温度25℃）
1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン

RS-422/485

1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9ピン（メス）

1ch 伝送速度:115200/57600/ 1ch 伝送速度:115200/57600/ 1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps 38400/19200/9600/4800bps 38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン コネクタ形状:コネクタ端子台5ピン コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン

RS-422Ethernet
USB（デバイス）−−

1ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T
コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）

1ch
（前面）

−
1ch
（背面）

最大転送速度:Full-Speed 12Mbps コネクタ形状:USB Mini-B
1ch SDHC対応（最大32GB）

ブザー出力

単音色
（音長の調整可）POWER LED

発光色：2色（青色、橙色）−

保護構造＊7

前面部:IP67F＊8＊11 盤内部:IP2X

前面部:IP67F＊11 盤内部:IP2X

安全規格/電波法（2017年10月現在）
外形寸法
パネルカット寸法
質量（取り付け金具を除く）

CE、UL、cUL、EAC、KC
164
（W）
×135
（H）
×56
（D）
mm

128（W）
×102（H）
×40（D）mm 145（W）
×76（H）
×32.5（D）mm

145
（W）
×76
（H）
×29.5
（D）
mm

153
（W）
×121
（H）
mm

118
（W）
×92
（H）
mm

137
（W）
×66
（H）
mm

0.7kg

0.4kg

0.3kg

対応ソフトウェアパッケージ

＊1

−

−

SDメモリカード＊13

108

2ch 伝送速度:115200/57600/
1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン、コネクタ形状:MINI-DIN6ピン（メス）MINI-DIN6ピン（メス）RS-2321ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:Dサブ9ピン（オス）

GT Works3 Version1.180N以降

液晶パネルは、特性として輝点（常時点灯している点）と黒点（点灯しない点）が発生する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%は発生しないようにすることはできません。また、液晶パネルの個体差により、色調の違いや明るさのムラ、ちらつきが生じることがあります。これらは製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。

＊2

振動や衝撃、または表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。

＊3

スタイラスペンを使用する場合の寿命は10万回です。下記の仕様を満たすものを使用してください。
・材質:ポリアセタール樹脂 ・先端半径:0.8mm以上＊4GOTのスクリーンセーブ/バックライトOFF機能を使用することにより、表示部の焼き付き防止やバックライトの寿命を延ばすことができます。

＊5

タッチパネルを同時に2点以上押した場合、押した点の中心付近にスイッチがあると、そのスイッチが動作することがあります。タッチパネルを同時に2点以上押さないでください。

＊6

別売SDメモリカードユニット（GT21-03SDCD）の装着が必要です。

＊7

お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。また、油や薬品に長時間影響を受ける環境、オイルミストが充満する環境では使用できない場合があります。

Specifications

電源仕様
項 目

仕

電源電圧

−
最大負荷時
バックライト消灯時

4.5W以下2.9W以下

4.4W以下2.9W以下2.2W以下2.6W以下1.9W以下2.2W以下1.1W以下

2.2W

2.2W

2.9W

2.2W

1.5W

2.0W

1.3W

1.6W

0.7W

18A以下
（2ms、周囲温度
25℃、最大負荷時）

27A以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)

突入電流

30A以下
（1ms、周囲温度25℃、最大負荷時）

許容瞬停時間

5ms以内

耐電圧

1分間

－

電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上

項 目

仕GT2104-PMBLS

GT2103-PMBD

画面サイズ
解像度

GT2103-PMBDS2

GT2103-PMBLSTFTモノクロ液晶
4.5型

3.8型

384×128ドット

320×128ドット

表示サイズ

109.4
（W）
×36.5
（H）
mm

89.0
（W）
×35.6
（H）
mm

表示文字数

16ドット標準フォント時:24字×8行（全角）12ドット標準フォント時:32字×10行（全角）16ドット標準フォント時:20字×8行（全角）
12ドット標準フォント時:26字×10行
（全角）

表示色

モノクロ
（白/黒）
32階調

輝度調整

32段階

バックライト

5色LED（白・緑・ピンク・橙・赤）（交換不可）

バックライト寿命＊4約50000時間（周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間）

方式

アナログ抵抗膜式
最小2×2ドット＊10（1キーあたり）

タッチパネル キーサイズ
同時押し

同時押し不可＊5（1点のみタッチ可能）

寿命

100万回以上（操作力0.98N以下）

パネル色

黒＊13:6MB
格納用メモリ（ROM）

ユーザメモリ容量

GT11-50BAT形リチウムバッテリ

−

バッテリ

バックアップ対象

SRAMデータ、時計データ

−

寿命

約5年
（周囲温度25℃）

寿命（書込み回数）

10万回−
2ch 伝送速度:115200/57600/
1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン、コネクタ形状:MINI-DIN6ピン（メス）
MINI-DIN6ピン
（メス）

−

−

RS-4221ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン＊14

Ethernet−

1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台5ピン

1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン

1ch 伝送速度:115200/57600/
38400/19200/9600/4800bps
コネクタ形状:コネクタ端子台9ピン＊14

1ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T
コネクタ形状:RJ-45（モジュラージャック）−

最大転送速度:Full-Speed 12Mbps コネクタ形状:USB Mini-B＊6
1ch SDHC対応（最大32GB）−−

保護構造＊7

前面部:IP67F＊11 盤内部:IP2X

安全規格/電波法（2017年10月現在）

質量（取り付け金具を除く）−

単音色（音長の調整可）POWER LED

パネルカット寸法

−

−

ブザー出力

外形寸法

−

1ch
（背面）

USB
（デバイス）
SDメモリカード＊13

仕様

RS-232

RS-422/485

9＊13:3MB
格納用メモリ
（ROM）

ユーザ
メモリ

内蔵
インタ
フェース

－

様

GT2103-PMBDS

表示デバイス＊3＊12－

電源端子一括⇔アース間AC500V

絶縁抵抗

＊1＊2

－

ノイズ電圧1000Vp-p、
ノイズ幅1μs、
ノイズ周波数30～100Hzのノイズシミュレータによる

ノイズ耐量

表示部

DC5V
（±5%）
シーケンサから給電

DC24V（+10%、
−15%）

電源周波数
消費電力

様

GT2104-PMBDS
GT2104-PMBLS
GT2105-QTBDS GT2105-QMBDS GT2104-RTBD GT2104-PMBD
GT2103-PMBD GT2103-PMBDS GT2103-PMBDS2
GT2103-PMBLS
GT2104-PMBDS2

CE、UL、cUL、EAC、KC
145
（W）
×76
（H）
×29.5
（D）
mm

113
（W）
×74
（H）
×27
（D）
mm＊9

113
（W）
×74
（H）
×32
（D）
mm

137
（W）
×66
（H）
mm
0.28kg対応ソフトウェアパッケージ

113
（W）
×74
（H）
×27
（D）
mm

105
（W）
×66
（H）
mm
0.2kg

0.18kgGT Works3 Version1.180N以降＊8USB耐環境カバーをしっかり押し込み、付属のネジを締めることによりIP67Fに対応します。（USB耐環境カバーが開いた状態ではIP2Xとなります）＊9

SDメモリカードユニット（GT21-03SDCD）
装着時は113
（W）
×74
（H）
×32
（D）
mmです。

＊10 配置可能な最小サイズです。
誤動作防止のため、下記の設定を推奨します。
・キーサイズ：16×16ドット以上の末尾の「F」
は、耐油性を表す記号です。日本工業規格JIS C 0920の附属書に記載されております。
＊11 「IP67F」（表示部の外周付近）に対する繰り返し操作は、故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。
＊12 タッチパネル端部（ROM）
およびSDメモリカードへのデータ書き込み中に、GOTの電源をOFFするとデータが破損し、動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
＊13 格納用メモリ＊14 ケーブル長が3m以下の接続ケーブルを使用してください。

109

Specifications
GT27/GT25＊GT25ワイドの外形寸法、パネルカット寸法はP.112をご参照ください。

外形寸法

単位 : mm (inch)

GT2712/GT2512

316 (12.44)
10(0.39)

218 (8.58)

199 (7.83)

6(0.24)

6(0.24)

228 (8.98)

301 (11.85)

288 (11.34)＊ 人感センサは GT2712 のみ。

GT2705

GT2708/GT2508

208 (8.19)

52 (2.05)

10(0.39)

303 (11.93)

10(0.39)

241 (9.49)

52 (2.05)

382 (15.04)

246 (9.69)

227 (8.94)

241 (9.49)

10(0.39)

6 (0.24)

46 (1.81)

10(0.39)
60 (2.36)

322 (12.68)

10(0.39)

GT2710/GT2510-V

10(0.39)

397 (15.63)
322 (12.68)

300 (11.81)

281 (11.06)

10(0.39)

20 (0.79)

GT2715

GT2705

GT2505117 (4.61)

9
仕様
110

形

名

22
(0.87)

139 (5.47)
6(0.24)

10(0.39)

139 (5.47)
60 (2.36)

6(0.24)

120 (4.72)
10(0.39)

226 (8.90)

122 (4.80)

53.5 (2.11)

37.5(1.48)

22(0.87)

152 (5.98)

152 (5.98)

パネルカット寸法
画面サイズ

164 (6.46)
122 (4.80)

10(0.39)

171.6(6.76)

89(3.50)
167 (6.57)

120 (4.72)

37.5(1.48)
10(0.39)

166 (6.54)
194 (7.64)
6(0.24)
52 (2.05)

10(0.39)

175 (6.89)

10(0.39)

241 (9.49)

単位 : mm (inch)

A

B

備

考

282.5
（11.12）

GT1695、GT1595と同寸法です。

GT1685、GT1585、A985GOTと同寸法です。

15型

GT2715383.5（15.10）12.1型

GT2712GT2512302（11.89）228（8.98）

10.4型

GT2710GT2510-V

289（11.38）200（7.87）

GT167□、GT157□、A97□GOTと同寸法です。

8.4型

GT2708GT2508227（8.94）

176（6.93）

GT166□、GT156□と同寸法です。

5.7型

GT2705
GT2505153（6.02）

121（4.76）

GT1655、GT155□、GT145□、GT115□、
GT105□、F940GOTと同寸法です。

GT27/GT25

A+2（0.08）
0（0）

パネル開口部+2（0.08）

B 0（0）＊ 対応パネル厚 1.6(0.06) ～ 4(0.16) mm(inch)

Specifications
GT25オープンフレーム
外形寸法

単位 : mm (inch)

GT2510F

175 (6.89)

245 (9.65)

272 (10.71)
236 (9.29)

54 (2.13)

209 (8.23)

199 (7.83)

237 (9.33)

273 (10.75)

227 (8.94)

334 (13.15)
298 (11.73)

54 (2.13)

185 (7.28)

347 (13.66)
311 (12.24)

54 (2.13)

GT2508F

221 (8.70)

GT2512F

226 (8.90)

288 (11.34)

301 (11.85)＊ 取り付け金具は、上下側または左右側のどちらかに取り付けます。

パネルカット寸法・スタッドボルト位置
X

Y

X1

X2

Y1

Y2

269(10.59)(+2(0.08),0(0))

103(4.06)(+2(0.08),0(0))(111(4.37))

134.5(5.30)(+1(0.04),0(0))(134.5(5.30))

12.1型

GT2512F

214(8.43)(+2(0.08),
0(0))

10.4型

GT2510F

187(7.36)(+2(0.08),0(0))

234(9.21)(+2(0.08),0(0))

89.5(3.52)(+1(0.04),
0(0))(97.5(3.84))

117(4.61)(+1(0.04),0(0))(117(4.61))

8.4型

GT2508F

158(6.22)(+2(0.08),0(0))

194(7.64)(+2(0.08),0(0))

75.25(2.96)(+1(0.04),0(0))(82.75(3.26))

97.5(3.84)(+1(0.04),
0(0))(96.5(3.80))

GT25オープンフレーム

105.5(4.15)±
0.15(0.01)

105.5(4.15)±
0.15(0.01)0(0)58(2.28)±0.15(0.01)

58(2.28)±0.15(0.01)

8.4型

GT2508F

64.5(2.54)±
0.15(0.01)

74.5(2.93)±
0.15(0.01)－

58(2.28)±0.15(0.01)

58(2.28)±0.15(0.01)

C1

C2

C3

C4

C5

形

名

スタッドボルト位置＊

12.1型

GT2512F

98(3.86)±0.15(0.01)

113(4.45)±
0.15(0.01)

7.5(0.30)±
0.15(0.01)

160(6.30)±
0.15(0.01)

175(6.89)±
0.15(0.01)

10.4型

GT2510F

105.5(4.15)±
0.15(0.01)

105.5(4.15)±
0.15(0.01)0(0)161(6.34)±
0.15(0.01)

161(6.34)±
0.15(0.01)

8.4型

GT2508F

64.5(2.54)±
0.15(0.01)

74.5(2.93)±
0.15(0.01)－

126(4.96)±
0.15(0.01)

134(5.28)±
0.15(0.01)

画面サイズ

形

名

スタッド
ボルト

D1

D2

D3

D4

132.5(5.22)±
0.15(0.01)

75.5(2.97)±
0.15(0.01)

79.5(3.13)±
0.15(0.01)

12.1型

GT2512F

10.4型

GT2510F

114.5(4.51)±
0.15(0.01)

118.5(4.67)±
0.15(0.01)

58(2.28)±0.15(0.01)

58(2.28)±0.15(0.01)

8.4型

GT2508F

104.5(4.11)±
0.15(0.01)

104.5(4.11)±
0.15(0.01)

58(2.28)±0.15(0.01)

58(2.28)±0.15(0.01)

C3

C1

パネル
開口部

C2

C4

C5

制御盤(背面)

・縦置き時

X
X1
B1

スタッドボルト位置＊

128.5(5.06)±
0.15(0.01)

画面中心

X2
B2

画面中心

C3

画面サイズ

D2

GT2510F

D4

10.4型

9

Y2
A2

A3

D3

GT2512F

Y

Y1
A1

仕様

12.1型

・横置き時

D1

79.5(3.13)±
0.15(0.01)

スタッド
ボルト

Y1

75.5(2.97)±
0.15(0.01)

Y

7.5(0.30)±
0.15(0.01)

A1

113(4.45)±
0.15(0.01)

98(3.86)±0.15(0.01)

A3

B2

A2

B1

D3
D1

D4
D2

制御盤(背面)

Y2

A3

B2

A2

X2

A1

X

スタッドボルト位置＊

X1

名

C4

形

C5

画面サイズ

B1

名

C1

形

画面中心位置C2

画面サイズ

単位 : mm (inch)

パネルカット寸法

パネル
開口部＊ 対応パネル厚 1.5(0.06) ～ 4(0.16)mm(inch)＊ GOTを取り付ける盤には、スタッドボルトが必要となります。スタッドボルトは、GOTの取り付け金具の取り付け穴に位置を合わせて設置してください。
GOTに装着する取り付け金具は、GOTの上下側または、左右側に取り付けてください。GT2512Fへ取り付け金具を取り付ける場合、GOTの長辺側に取り付けることをお薦めします。

111

Specifications
GT25ワイド
外形寸法

単位 : mm (inch)

GT2510-WX

GT2507-W

24.5(0.96)133 (5.24)

194 (7.64)

24.5(0.96)

名

142 (5.59)

23.5(0.93)

48(1.89)

48(1.89)

パネルカット寸法形

22(0.87)

180(7.09)

243(9.57)

画面サイズ

145 (5.71)

6(0.24)

6(0.24)

10(0.39)

185 (7.28)
10(0.39)

203 (7.99)

189 (7.44)

142 (5.59)

203 (7.99)

10(0.39)

10(0.39)

252 (9.92)

単位 : mm (inch)

A

B

備

考

10.1型ワイド

GT2510-WX

243.5（9.59）

185.5（7.30）－

7型ワイド

GT2507-W

180.5（7.11）

133.5（5.26）－

GT25ワイドA+1 (0.04)
0 (0)パネル開口部＊ 対応パネル厚 1.6(0.06) ～ 4(0.16)mm(inch)

9
仕様
112

+1 (0.04)

B 0 (0)Specifications
GT21
外形寸法

単位 : mm (inch)

GT2104-RTBD

20.5(0.81)

78(3.07)
128(5.04)

64(2.52)
113(4.45)

27(1.06)

4(0.16)

65(2.56)

74(2.91)

9.5(0.37)

21(0.83)

64(2.52)

104(4.09)

9
単位 : mm (inch)

A

B

備

考

5.7型

GT2105153(6.02)

121(4.76)

GT1655、GT155□、GT145□、GT115□、
GT105□、F940GOTと同寸法です。

4.3型

GT2104-R

118（4.65）

92（3.62）－

4.5型

GT2104-P

137（5.39）

66（2.60）

GT1030、F930GOTと同寸法です。

3.8型

GT2103105（4.13）

66（2.60）

GT1020と同寸法です。

仕様

名

32
(1.26)

4(0.16)

104(4.09)

19(0.75)

9.5(0.37)

64(2.52)
113(4.45)

パネルカット寸法形

29.5(1.16)

64(2.52)

74(2.91)

9.5(0.37)

21(0.83)

65(2.56)
9.5(0.37)

19(0.75)

136(5.35)

画面サイズ

136(5.35)

9.5(0.37)

9.5(0.37)

94(3.70)
145(5.71)

4.5(0.18)

9.5(0.37)

40(1.57)
2.9(0.11)

94(3.70)

94(3.70)
145(5.71)

GT2103-PMBDS/GT2103-PMBDS2/GT2103-PMBLS

27(1.06)

76(2.99)
4.5(0.18)

117(4.61)

GT2103-PMBD

29.5(1.16)

65(2.56)

21.5(0.85)

9.5(0.37)

9.5(0.37)

20.5(0.81)

102(4.02)

4.5(0.18)

91(3.58)

55(2.17)

47(1.85)

9.5(0.37)

6(0.24)

120(4.72)
10(0.39)

GT2104-PMBDS/GT2104-PMBDS2/GT2104-PMBLS

21.5(0.85)

32.5(1.28)

122(4.80)
164(6.46)

94(3.70)

76(2.99)

16(0.63)

20.5(0.81)

9.5(0.37)

9.5(0.37)

78(3.07)

65(2.56)

18.5(0.73)
9.5(0.37)

9.5(0.37)

122(4.80)

152(5.98)

9.5(0.37)

GT2104-PMBD

16(0.63)

135(5.31)

10(0.39)

GT2105GT2105A+2(0.08)0（0）

パネル開口部+2(0.08)B 0（0）＊ 対応パネル厚 1.6(0.06) ～ 4(0.16)mm(inch)

GT2104/GT2103

A+1（0.04）
0（0）

パネル開口部+1（0.04）

B 0（0）＊ 対応パネル厚 1(0.04) ～ 4(0.16)mm(inch)

113

Specifications
GT27
各部の名称
GT2715/GT2712
7)

1)2)
6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

27)

5)
20)

3)4)

7) 28)

19) 18) 17) 7)
23)26) 25) 24) 22) 21)
GT2710
7) 9)

8)

7)

1)2)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

27)
5)

20)

3)4)
7) 28)

19) 18) 7)
23)
17)26) 25) 24) 22) 21)
GT2708
7)

1)2)

9

8)

9)

7)

10)
11)12)13)
20)

5)

15)

仕様

7) 28) 19) 18) 7)
17)
23)
16) 26) 25) 24) 22) 21)
GT2705

7)

1)2)

7)

9)

7)

14)

5)

8)
10)
11)12)13)

20)

3)4)

15)
19)7)23)25) 24) 22) 21)

114

表示面
タッチパネル3)

USBインタフェース(ホスト・前面)		 ＊ ホワイトモデルは除く
4)

7)17)

USBインタフェース(デバイス・前面)		 ＊ ホワイトモデルは除く
5)

POWER LED

6)

人感センサ

		 ＊ GT2715、GT2712のみ
7)

取り付け金具8)

リセットスイッチ

9)

S.MODEスイッチ

10)SDメモリカードアクセスLED

11)

SDメモリカードインタフェース(カバー内部)

12)

SDメモリカードカバー

13)

バッテリ(カバー内部)

14)

側面インタフェース(カバー内部)

15)

USBインタフェース(ホスト・背面)

16)

ケーブルクランプ取付穴

17)

終端抵抗設定用スイッチ(カバー内部)

18)

拡張補助インタフェース＊ GT27のみ(GT2705は除く)
19)

拡張インタフェース

20)

縦置き設置マーク

21)

電源端子

22)

Ethernetインタフェース

23)

Ethernet通信ステータスLED

24)

RS-232インタフェース

25)

RS-422/485インタフェース

26)

USBインタフェース(デバイス・背面)＊ ホワイトモデルのみ
27)

特殊取付金具用の取付穴＊ ホワイトモデルのみ

14)

3)4)

28)

1)
2)

＊ 特殊取付金具は別売り
28)

定格銘板

Specifications
GT25＊GT25ワイドの各部の名称はP.116をご参照ください。

各部の名称
GT2512/GT2510-V
7)

1)2)

8)

7)

28)
20)

5)
3)4)

7) 29)

19)
23)

1)

表示面

9)

2)

タッチパネル

10)
11)
12)

3)

USBインタフェース(ホスト・前面)		 ＊ ホワイトモデル、
オープンフレームモデル、

13)
14)
15)
16)

		 ＊ ホワイトモデル、
オープンフレームモデルは除く

17) 7)

GT2508
7)

8)

7)

19)
23)

7)

取り付け金具8)

リセットスイッチ

9)

S.MODEスイッチ

10)SDメモリカードアクセスLED

11)

SDメモリカードインタフェース(カバー内部)

12)

SDメモリカードカバー

13)

バッテリ(カバー内部)

14)

側面インタフェース(カバー内部)

		 ＊ GT2505は除く

7)
17)

15)

USBインタフェース(ホスト・背面)

16)

ケーブルクランプ取付穴

		 ＊ GT2505は除く

25) 24) 22) 21)

16) 26)POWER LED
人感センサ

10)
11)12)13)

15)
7) 29)

5)
6)

		 ＊ GT2505は除く

14)

3)4)

USBインタフェース(デバイス・前面)

9)

20)

5)

4)

		 ＊ GT2715、GT2712のみ

26) 25) 24) 22) 21)
1)2)

			 GT2505は除く

GT250517)

終端抵抗設定用スイッチ(カバー内部)

18)

拡張補助インタフェース

		 ＊ GT27のみ(GT2705は除く)
1)2)

7)

31)29)10) 7)

24)
25)
4)

5)

7)
15)
13)17)

7)
22)

19)

拡張インタフェース

		 ＊ GT2505は除く

30)
11)12)
20)
8)
23)

21)

縦置き設置マーク

21)

電源端子

22)

Ethernetインタフェース

23)

Ethernet通信ステータスLED

24)

RS-232インタフェース

25)

RS-422/485インタフェース

26)

USBインタフェース(デバイス・背面)

		 ＊ ホワイトモデル、
オープンフレームモデルのみ

GT2512F/GT2510F

27)
27)

1)2)

7) 27) 8)

		 ＊ オープンフレームモデルのみ

27)
9)

27)
20)
7)
27)

GOT取り付け穴

9
仕様

20)

10)
26)
11)12)
7)
5)
13)
14)
27)
15)
16)

27) 29)7) 27)19) 17) 27)
23)

28)

特殊取付金具用の取付穴

		 ＊ ホワイトモデルのみ
		 ＊ 特殊取付金具は別売り
29)

定格銘板

30)

SDカードアクセススイッチ

		 ＊ GT2505のみ
31） USB ケーブル抜け防止穴
		 ＊ GT2505のみ＊ 取り付け金具は、上下側または左右側のどちらかに取り付けます。

26) 25) 24)22) 21)
GT2508F

27) 7)

1)2)

8) 27)

27)
20)
7)
27)

9)
10)
27)
11)12)13)
7)
5)
14)
27)
15)

27) 7) 19) 17) 27)
29) 23)26) 25) 24)22) 21)＊ 取り付け金具は、上下側または左右側のどちらかに取り付けます。

115

Specifications
GT25ワイド
各部の名称
GT2510-WX
5) 24) 12)

1)2)

7) 6)

5)
8)
9)
10)
13)

16)

3)

14)

4)
5)

11)15)

23) 5)

22) 21) 18)19) 17)
20)
GT2507-W
5) 24) 12) 7) 6) 5)

1)2)

8)
9)
10)
13)
14)

16)
3)
4)
5)
22) 21) 18)19) 17)
20)

9
仕様
116

11)15) 23) 5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

表示面
タッチパネルUSBインタフェース(デバイス・前面)
POWER LED
取り付け金具リセットスイッチ
S.MODEスイッチ
SDメモリカードインタフェース(カバー内部)
SDメモリカードカバー
SDメモリカードアクセスLED
バッテリ(カバー内部)
無線LAN通信ユニット用インタフェース(カバー内部)
USBインタフェース(ホスト・背面)
ケーブルクランプ取付穴
終端抵抗設定用スイッチ(カバー内部)
縦置き設置マーク
電源端子
Ethernetインタフェース(Port1)
Ethernetインタフェース(Port2)
Ethernet通信ステータスLED
RS-422/485インタフェース
RS-232インタフェース
音声出力インタフェース
定格銘板

Specifications
GT21
各部の名称
GT2105
1)2)

9)

9)
11)
10)

4)
5)
7)

12)
9) 6) 8)

15)

1)

表示面

2)

タッチパネル

3)

Ethernetインタフェース

4)

RS-232インタフェース＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除く
5)

RS-422/485インタフェース＊ GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2は
RS-232インタフェース

9)＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSはRS422インタフェース(FX接続専用)
6)

電源端子

＊ GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除く

GT2104-RTBD

7)9) 7) 14) 9) 11)

1)2)
6)
3)
5)

8)

12)

GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSは除く
9)9)

終端抵抗設定用スイッチ＊ GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、

10)9) 8) 4)

USBインタフェース(デバイス)＊ GT2105はUSBインタフェース(デバイス・前面)

10)取り付け金具
SDメモリカードインタフェース(カバー内部)＊ GT2104-PMBLS、GT2103は除く
GT2104-PMBD
1)2)

9)

7)

9)

SDメモリカードアクセスLED

12)

バッテリ(カバー内部)

13)

6)
5)
3)

10)
9) 8) 14)11)

SDメモリカードユニット用コネクタ(カバー内部)＊ GT2103のみ(GT2103-PMBLSは除く)
14)

Ethernet通信ステータスLED

15)

POWER LED

12) 9) 11)

GT2104-PMBDS/GT2104-PMBDS2/GT2104-PMBLS
1)2)

9)

9) 7)
6)
5)
4)

10)

仕様

12) 9) 11)

9) 8)

9

GT2103-PMBD
7)

9)

1)2)

9)

6)
5)
3)
9)

8) 14)

13)

9)

GT2103-PMBDS/GT2103-PMBDS2/GT2103-PMBLS
1)2)

9) 7)

9)

6)
5)
4)
9) 8)

13) 9)

117

Specifications
ソフトウェア動作環境
MELSOFT GT Works3 Version1（日本語版）
動作環境
項 目

9
仕様
118

内

容

パソコン

Windows®が動作するパーソナルコンピュータ

OS（日本語版）

Microsoft® Windows® 10 (Enterprise、Pro) (64bit/32bit)＊1＊2＊4＊6＊7
Microsoft® Windows® 10 (Home) (64bit/32bit)＊1＊2＊4＊7＊1＊2＊4＊5＊6
Microsoft® Windows® 8.1（Enterprise、Pro）（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5
Microsoft® Windows® 8.1（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5＊6
Microsoft® Windows® 8（Enterprise、Pro）（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5
Microsoft® Windows® 8（64bit/32bit）＊1＊2＊3＊4
Microsoft® Windows® 7（Ultimate、Enterprise、Professional）（64bit/32bit）＊1＊2＊4Microsoft® Windows® 7（Home Premium）（64bit/32bit）＊1＊2
Microsoft® Windows® 7（Starter）（32bit）
Microsoft® Windows Vista®（Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic）（32bit）Service Pack1以降＊1＊2
Microsoft® Windows® XP（Professional、Home Edition）（32bit）Service Pack3以降＊1＊2

CPUIntel® Core™2 Duo Processor 2.0GHz以上推奨

メモリ

64bit版OSを使用時:2GB以上推奨
32bit版OSを使用時:1GB以上推奨

ディスプレイ

解像度XGA（1024×768ドット）以上

ハードディスク
空き容量

インストール時：5GB以上推奨
実行時：512MB以上推奨

表示色

High Color（16bit）
以上

その他
ハードウェア

上記OSに対応するものを使用してください。
・インストール時：マウス、
キーボード、DVD-ROMドライブ
・実行時：マウス、
キーボード
・印刷時：プリンタ
下記は、必要な場合に準備してください。
・シミュレート時（ブザー音などを出力する場合のみ）:サウンドカード、
スピーカ

対応GOT

GOT2000シリーズ、GOT1000シリーズ

対応バージョン

GT Works3 Version1.180N以降＊1

インストール時、標準ユーザ以上のアカウントが必要です。
Windows® XPでインストール時は、管理者(Administrator)権限が必要です。
他のアプリケーションを連携させる場合、他のアプリケーションを管理者権限で使用時は、管理者権限で使用してください。

＊2

下記の機能はサポートしていません。
・Windows互換モードでのアプリケーション起動
・ユーザの簡易切り替え・デスクトップテーマの変更（フォントサイズの変更）
・リモートデスクトップ
・100%以外のDPI設定（Windows® XP、Windows Vista®の場合）・画面上の文字やイラストのサイズを[小-100%]以外に設定（Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7の場合）＊3

Windows XP Modeは非対応です。

＊4

Windowsタッチまたはタッチは非対応です。

＊5

Modern UIスタイルは非対応です。

＊6

Hyper-Vは非対応です。

＊7

タブレットモードは非対応です。

Specifications
ソフトウェア動作環境
GT SoftGOT2000 Version1（日本語版）
動作環境
項 目

内

容

パソコン

Windows®が動作するパーソナルコンピュータ＊8
株式会社コンテック製パソコンCPUユニット（PPC-852-217、PPC-852-226）

OS（日本語版）

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)(英語版OPK + 日本語言語パック)＊1＊2＊4＊6＊11＊12
Microsoft® Windows® 10 (Enterprise、Pro) (64bit/32bit)＊1＊2＊4＊6
Microsoft® Windows® 10 (Home) (64bit/32bit)＊1＊2＊4＊1＊2＊4＊5＊6
Microsoft® Windows® 8.1（Enterprise、Pro）（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5
Microsoft® Windows® 8.1（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5＊6
Microsoft® Windows® 8（Enterprise、Pro）（64bit/32bit）＊1＊2＊4＊5
Microsoft® Windows® 8（64bit/32bit）＊1＊2＊3＊4
Microsoft® Windows® 7（Ultimate、Enterprise、Professional）（64bit/32bit）＊1＊2＊4Microsoft® Windows® 7（Home Premium）（64bit/32bit）＊1＊2
Microsoft® Windows® 7（Starter）（32bit）
Microsoft® Windows Vista®（Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic）（32bit）Service Pack1以降＊1＊2
Microsoft® Windows® XP（Professional、Home Edition）（32bit）Service Pack3以降＊1＊2＊1＊2＊7Microsoft® Windows® XP Embedded（32bit）

CPUIntel® Core™2 Duo Processor 2.0GHz以上推奨

メモリ

64bit版OSを使用時:2GB以上推奨
32bit版OSを使用時:1GB以上推奨

ディスプレイ

解像度XGA（1024×768ドット）以上

ハードディスク
空き容量＊9

インストール時：5GB以上推奨
実行時：512MB以上推奨

表示色

High Color（16bit）
以上

ハードウェア

GT27-SGTKEY-U（ライセンスキー（USBポート用））

その他ソフトウェア

プロジェクトデータを作成するには、下記のソフトウェアが必要です。
・GT Designer3 Version1.100E以降＊10
PX Developer連携を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。
・PX Developer Version1.40S以降
・GT Designer3 Version1.105K以降＊10
GX Simulator接続を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。
・GX Simulator Version5.00A以降
GX Simulator2接続を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。
・GX Works2 Version1.09K以降
GX Simulator3接続を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。
・GX Works3 Version1.007H以降
MT Simulator2接続を使用するには、下記のソフトウェアが必要です。
・MT Works2 Version1.70Y以降

その他ハードウェア

上記OSに対応するものを使用してください。
・インストール時：マウス、
キーボード、DVD-ROMドライブ
・実行時：マウス、
キーボード
・印刷時：プリンタ
下記は、必要な場合に準備してください。
・実行時（ブザー音などを出力する場合のみ）：サウンド機能、スピーカ＊1

インストール時、および使用時に、管理者（Administrator）
権限が必要です。
他のアプリケーションを連携させる場合、他のアプリケーションは、管理者権限で使用してください。

＊2

下記の機能はサポートしていません。
・Windows互換モードでのアプリケーション起動
・ユーザの簡易切り替え・デスクトップテーマの変更（フォントサイズの変更）
・リモートデスクトップ
・100%以外のDPI設定（Windows® XP、Windows Vista®の場合）・画面上の文字やイラストのサイズを[小-100%]以外に設定（Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7の場合）
Windows XP Modeは非対応です。
Windowsタッチまたはタッチは、タップ操作のみ対応します。

＊5Modern UIスタイルは非対応です。

＊6

Hyper-Vは非対応です。

＊7

PPC-852-226のプレインストール時でのみ使用できます。

＊8

株式会社コンテック製パソコンCPUユニットについては、使用するパソコンCPUユニットのマニュアルをご参照ください。

＊9GT Designer3、PX Developerを使用する場合、別に空き容量が必要になります｡
GT Designer3を使用時に必要な空き容量については、GT Works3動作環境にてご確認ください。
PX Developerのモニタツールを使用時に必要な空き容量については、下記のマニュアルをご参照ください。
⇒ PX Developer Version□ オペレーティングマニュアル（モニタツール編）
ユーザ作成アプリケーションを使用する場合、別に空き容量が必要になります。

9
仕様

＊3
＊4

＊10 GT SoftGOT2000と同じGT Works3に入っているGT Designer3を使用してください。
＊11 下記のOSは非対応です。
・Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise for Retail or Thin Client
・Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise for Tablets
・Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise for Small Tablets＊12 下記のロックダウン機能を設定した環境は非対応です。
・UWF(ユニファイドライトフィルター )・Assigned Access・USBフィルター
・レイアウトコントロール
・AppLocker
・Shell Launcher

119Specifications
機能一覧

各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応 －：非対応

区分

画面サイズ
解像度
カラー

ハードウェア仕様

GT27

GT25

GT25ワイド

GT21

15型

機能名

必要な機器＊1

●

―

―

―

12.1型

●

●

―

―

10.4型

●

●

―

―

10.1型ワイド

―

―

● NEW

―

8.4型

●

●

―

―

7型ワイド

―

―

● NEW

―

5.7型

●

● NEW

―

●

4.3型

―

―

―

●

4.5型

―

―

―

●

3.8型

―

―

―

●

WXGA 1280×800

―

―

● NEW

―

XGA 1024×768

●

―

―

―

SVGA 800×600

●

●

―

―

WVGA 800×480

―

―

● NEW

―

VGA 640×480

●

●

―

―

QVGA 320×240

―

―

―

●

その他

―

―

―

GT2104-R : 480×272
GT2104-P : 384×128
GT2103 : 320×128

―

自由解像度
640～1920 × 480～
1200

●

●

●

●

●

―

―

―

●

―

タッチパネル同時押し
（2点）

●

―

―

―

―

人感センサ

●＊10

―

―

―

―

GT2105、GT2104-R : 9MB
GT2104-P : 6MB
GT2103 : 3MB

57MB

メモリ

65536色
モノクロ
（白/黒）
32階調

格納用メモリ（ROM）

下記以外 : 57MB
GT2705 : 32MB

32MB

32MB

動作用メモリ（RAM）

インタフェース

下記以外 : 128MB
GT2705 : 80MB

80MB

128MB

―

―

RS-232

●

●

●

●

●＊12

RS-422/485

●

●

●

●

●＊12

●
通信ユニット装着で2ポート●
通信ユニット装着で2ポート＊17●標準で2ポート●●＊11

USBホスト

●

●

●

―

●＊13

USBデバイス

●

●

●

●

Ethernet(通信ユニット)

SDメモリカードスロット
拡張インタフェース/側面インタフェース/無線LAN通信ユニットインタフェース

通信ユニット、オプションユニット

●

●

●＊14

●＊13

●＊11

●＊11＊17

●＊11

―

●＊11

図形

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

タッチスイッチ

●

●

●

●

●

ランプ

●

●

●

●

●

数値表示、数値入力

●

●

●

●

●

文字列表示、文字列入力

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●＊16

●

（バッテリ）

コメント表示9●

ロゴ文字

日付表示、時刻表示
部品表示（SDメモリカード または USBメモリ）

図形・オブジェクト機能

仕様

部品移動

（SDメモリカード または USBメモリ）

●

●

●

●＊16

●

ヒストリカルデータリスト表示（SDメモリカード または USBメモリ）

●

●

●

●＊16

●

シンプルアラーム表示

●

●

●

●

●

システムアラーム表示

●

●

●

−

●

アラーム表示（ユーザ）（SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ）

●

●

●

●＊16

●

アラーム表示（システム）（SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ）

画面設計

●

●

●

−

●

レシピ表示(レコード一覧)

●

●

●

−

●

折れ線グラフ

●

●

●

●

●

トレンドグラフ

●

●

●

●

●

棒グラフ

●

●

●

●

●

統計帯グラフ

●

●

●

●

●

統計円グラフ

●

●

●

●

●

散布グラフ

●

●

●

●

●

●

●＊16

●

ヒストリカルトレンドグラフ（SDメモリカード または USBメモリ）●●

グラフィカルメータ

●

●

●

● NEW

●

レベル

●

●

●

●

●

パネルメータ

●

●

●

●

●

スライダー

●

●

●

●

●

SDメモリカード

●

●

●

−

●

ロギング

（SDメモリカード または USBメモリ、バッテリ）

●

●

●

●＊6

●

レシピ

（SDメモリカード または USBメモリ）

ドキュメント表示
バックグラウンドで動作する機能

周辺機器を使用する機能

120

GT SoftGOT2000

●

●

●

●＊16

●

デバイスデータ転送

●

●

●

●

●

トリガアクション

●

●

●

●

●

（SDメモリカード または USBメモリ）

●

●

●

●

●

SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

●＊6

●

●

●

●

●＊6

●＊2

プリンタユニット

●

●＊17

−

−

●＊2

プロジェクト/画面スクリプト

●

●

●

●

●

オブジェクトスクリプト

●

●

●

−

●

バーコード機能

●

●

●

●＊6

●

タイムアクション
ファイル出力ハードコピー

シリアルプリンタ出力
PictBridgeプリンタ出力

●

●

●

●＊6

●

GOT Mobile機能

ライセンス、(SDメモリカード)

●

●

●

−

−

RFID機能VNCサーバ機能

ライセンス

●

●

●

−

−

パソコンリモート操作機能（Ethernet）

ライセンス

●

●

●

−

−

パソコンリモート操作機能（シリアル）

RGB入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット

●＊8

−

−

−

−

ビデオ表示機能

ビデオ入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット

●＊8

−

−

−

−

RGB表示機能

RGB入力ユニット または ビデオ/RGB入力ユニット

●＊8

−

−

−

−

マルチメディアユニット、CFカード

●＊8

−

−

−

−

マルチメディア機能Specifications
各機能の詳細や対応する接続機器、接続形態については、GOT2000シリーズのマニュアル、ヘルプをご参照ください。
●：対応 －：非対応

区分

画面設計

周辺機器を使用する機能

必要な機器＊1

GT27

GT25ワイド

GT21

GT SoftGOT2000

外部入出力機能

機能名

外部入出力ユニット

●

●＊17

−

−

−

操作パネル機能

外部入出力ユニット

●

●＊17

−

−

●

RGB出力機能

RGB出力ユニット

●＊8

−

−

−

−

シリアルプリンタ出力（SDメモリカード または USBメモリ）

●

●

●

●＊6

●＊3

PictBridgeプリンタ出力

SDメモリカード または USBメモリ、プリンタユニット

●

●＊17

−

−

●＊3

レポート機能音声出力ユニット＊18

音声出力機能サーバ機能、
クライアント機能
メール送信機能

GT25

●

●＊17

●＊18

−

●

●

●

●

−

−

●

●

●

−

●

（SDメモリカード または USBメモリ）

●

●

●

●＊15

−

ファイル転送機能（FTP転送）SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

●＊15

−

ファイル転送機能（GOT内部転送）

SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

−

−

ライセンス、（SDメモリカード）

●

●

●

−

−

無線LAN通信ユニット

●

●＊17

●

−

−

●

●

●

−

●

FTPサーバ機能

MESインタフェース機能
無線LAN機能USBマウス、USBキーボード機能

ベース画面

●

●

●

●

●

オーバーラップウィンドウ

●

●

●

●

●

スーパーインポーズウィンドウ

●

●

●

●

●

ダイアログウィンドウ

●

●

●

●

●

モバイル画面

●

●

●

−

−

キーウィンドウ

●

●

●

●

●

言語切り換え

●

●

●

●

●

システム情報

●

●

●

●

●

（SDメモリカード または USBメモリ）

●

●

●

●＊16

●

SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

−

●

オペレータ認証
操作ログ

本体機能

起動ロゴ

●

●

●

●

●

かな漢字変換

●

●

●

−

●

FAトランスペアレント
SoftGOT-GOTリンク

ライセンスキーバックアップ/リストア

SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

●

−

●

●

●

−

●

●

●

●

●＊6

−

●
●＊9
4ch
4ch
（ユニット3台まで装着可） （ユニット3台まで装着可＊17）

マルチチャンネル機能

●
●＊6
2ch
4ch
(ユニット装着不可) （ユニット装着不可）−

局番切り換え

●

●

●

●

●

GOTネットワーク連携機能

●

●

●

−

●

画面ジェスチャ機能

●

−

−

−

−

オブジェクトジェスチャ機能

●

−

−

−

−

セキュリティキー認証機能

●

●

●

−

−

IPフィルタ機能

●

●

●

−

−

●

●

●

−

−

●
（左に90度回転）●（下記以外:左に90度回転
GT2505:右に90度回転）●（左に90度回転）●（右に90度回転）−−(SDメモリカード または USBメモリ)

ファイル管理機能
縦置き表示＊5

●

●

●

●

シーケンスプログラムモニタ(iQ-R回路)

デバイスモニタ
SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

−

−

シーケンスプログラムモニタ（回路）

SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

−

−

シーケンスプログラムモニタ（SFC）

SDメモリカード または USBメモリ

●

●

●

−

−

●

●

●

−

−

●

●

●

−

−

●

●

●

−

−

ネットワークモニタ
CC-Link IEフィールドネットワーク診断NEWインテリジェントユニットモニタ

保全機能

●

●

●

−

−

サーボアンプモニタ

●

●

●

−

−

Rモーションモニタ

●

●

●

−

−

Qモーションモニタ

●

●

●

−

−

●

●

●

−

−

SDメモリカード または USBメモリ

モーションSFCモニタ

●

●＊17

−

−

−

●＊4

●＊4

−

−

−

●＊4

●＊4

−

−

−

●＊4

●＊4

−

−

−

●

●

●

−

−

FXリスト編集

●

●

●

●＊7

−

FX回路モニタ

●

●

●

−

−

●

●

●

−

−

システムランチャー

●

●

●

−

−

システムランチャー(サーボネットワーク) NEW

●

●

●

−

−

MELSEC-Lトラブルシュート

●

●

●

−

−

CNCモニタ2

NEW

CNCモニタSDメモリカード または USBメモリ

CNCデータ入出力
CNC加工プログラム編集
ログビューア（SDメモリカード または USBメモリ）

iQSSユーティリティ

SDメモリカード または USBメモリ＊1

GT27、GT25、GT25ワイド、GT21で使用時に必要な機器を示します。カッコで記載されている機器は使用する内容により必要となります。

＊2

パソコンが認識しているプリンタに出力します。

＊3

パソコンの仮想ドライブにCSVファイルが保存されるため、各ファイルからプリンタに出力してください。

＊4

GOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。

＊5

パソコンリモート操作（Ethernet）
機能は使用できません。
以下の画面は横置きで表示されます。
ユーティリティ画面、シーケンスプログラムモニタなどユーティリティから表示する各種モニタ画面やデータ管理画面、マルチメディア機能、ビデオ表示機能のビデオカメラからの映像
その他、縦置き時のGOTの動作についての詳細はマニュアル、ヘルプをご参照ください。

＊6

GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは除きます。

＊7

GT2105、GT2104-RTBDのみ。

＊8

GT2705は除きます。

＊9

GT2705で複数の拡張ユニットやバーコードリーダ、RFIDコントローラを使用する場合は、拡張ユニットなどが使用する電流値の合計をGT2705が供給可能な電流値以内にする必要があります。詳細については、
GOT2000シリーズのマニュアルをご参照ください。

仕様(SDメモリカード または USBメモリ)

ドライブレコーダ

9＊10 GT2715、GT2712のみ。
（P.122 〜）、製品一覧（P.142 〜）、マニュアルをご参照ください。
＊11 使用可能な通信ユニット、オプションユニットについては、接続可能な機種一覧＊12 パソコン標準装備のインタフェースを使用してください。
＊13 USBメモリ、SDメモリカードを使用する機能を使用時は、パソコン内の仮想ドライブを使用します。
＊14 GT2103は、別売SDメモリカードユニット(GT21-03SDCD)の装着が必要です。GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSはSDメモリカードを使用できません。
＊15 GT2104-R、GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ。
＊16 GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは、SDメモリカードが不要な機能のみ使用できます。
＊17 GT2505-VTBDは除きます。
＊18 GT25ワイドは音声出力インタフェースを内蔵しているため、音声出力ユニットは不要です。

121

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)◆三菱電機シーケンサ/C言語コントローラ/安全コントローラ/モーションコントローラ
接続形態
GT27/GT25
CC-Link接続(インテリジェントデバイス局)

CC-Link接続(G4経由)＊2

バス接続＊3＊42

MELSECNET/H接続＊42

MELSECNET/10接続＊4＊42

マルチドロップ接続＊5

Ethernet接続＊6

CPU直接接続

シリアルコミュニケーション接続

CC-Link接続(G4経由)＊2

マルチドロップ接続＊5＊7

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

＊18

＊8

Q00UJCPU

ユニバーサルモデル
QCPU

Q00UCPU
Q01UCPU
Q02UCPU
Q03UDCPU
Q04UDHCPU
Q06UDHCPU
Q10UDHCPU
Q13UDHCPU
Q20UDHCPU
Q26UDHCPU

9

Ethernet
内蔵タイプ

仕様

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
シーケンサ
ベーシックモデル
QCPU

ハイパフォーマンス
モデル
QCPU

ユニバーサルモデル
プロセスCPU

プロセスCPU
二重化CPU(基本ベース)
二重化CPU(増設ベース)MELSEC-QSシリーズ

MELSEC-Lシリーズ

MELSEC iQ-Fシリーズ

122
MELSEC-Fシリーズ

Q00JCPU

○

＊18

○

○

＊18

＊8

○

○

＊18

○

＊8

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊8

○

＊11

○

○

＊18

○

○

○

＊12

○

○

○

＊10

○

○

＊18

＊18

＊18

○

○

＊9

○

＊12

○

＊18

○

＊8

○

○

＊10

○

○

○

○

○

×

○

○

＊11

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

○

＊18

○

○

＊18

＊8

○

○

○

○

○

＊18

＊8

○

＊8

＊9

○

○

○

○

○

○

Q00CPU＊16
Q01CPU＊16
Q02CPU＊16
Q02HCPU＊16
Q06HCPU＊16
Q12HCPU＊16
Q25HCPU＊16
Q04UDPVCPUQ06UDPVCPU
Q13UDPVCPUQ26UDPVCPUQ02PHCPU
Q06PHCPU
Q12PHCPU
Q25PHCPU
Q12PRHCPU
Q25PRHCPU
Q12PRHCPU
Q25PRHCPU＊18

QS001CPU
L02SCPU
L02SCPU-P
L02CPU
L02CPU-P
L06CPU
L06CPU-P
L26CPU
L26CPU-P
L26CPU-BT
L26CPU-PBT
FX5U
FX5UC
FX0
FX0S
FX0N
FX1
FX1S
FX1N
FX1NC

＊10

＊9

Q03UDECPU
Q04UDEHCPU
Q06UDEHCPU
Q10UDEHCPU
Q13UDEHCPU
Q20UDEHCPU
Q26UDEHCPU
Q50UDEHCPU
Q100UDEHCPU○＊9

CC-Link IEフィールドネットワーク接続＊42○

CC-Link IEコントローラネットワーク接続

ユニバーサルモデル
高速タイプ QCPU

＊42

プロセスCPU

シリアルコミュニケーション接続

安全CPU

R04CPU
R08CPU
R16CPU
R32CPU
R120CPU
R04ENCPU
R08ENCPU
R16ENCPU
R32ENCPU
R120ENCPU
R08SFCPU＊39
R16SFCPU＊39
R32SFCPU＊39
R120SFCPU＊39
R08PCPU＊41
R16PCPU＊41
R32PCPU＊41
R120PCPU＊41
Q03UDVCPU
Q04UDVCPU
Q06UDVCPU
Q13UDVCPU
Q26UDVCPU＊42

MELSEC iQ-Rシリーズ

名

CPU直接接続形

Ethernet接続

シリーズ

GT21＊1

＊18

○

＊13

＊17

＊18

＊8

○

○

○

○

○

○

＊19

＊18

○

○

＊10

○

○

○

＊18

○

＊18

○

＊18

○

＊18

＊21

○

＊14
＊18

○

＊15

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊18

＊18

＊8

＊18

＊8

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

＊14
＊18

○

＊18

○

○

＊8

○

○

×

○

×

○

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

＊24＊25

○

＊21

＊22

＊23
＊26

＊24

＊27

○

○

×

○

○

×

×

×

×

○

×

×

×

＊26

＊38

○

＊14
＊18

＊14

＊24＊25

＊27

＊24

＊27

○

○

○

×

×

○

○

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

○

○

○

＊27

Specifications
接続構成の詳細は、「GOT2000シリーズ接続マニュアル」
をご参照ください。

接続形態
GT27/GT25
MELSECNET/10接続＊4＊42

マルチドロップ接続＊5

Ethernet接続＊6

CPU直接接続

シリアルコミュニケーション接続

CC-Link接続(G4経由)＊2

マルチドロップ接続＊5＊7

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

○

○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

×

○

×

×

＊20

＊37

＊8

＊28

＊9

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

○

○

○

×

×

○

○

○

＊33

＊31

○

×

×

＊31

＊31

＊33

○

○

○

×

×

○

○

○

○

＊18

○

＊8

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

＊18

＊18

○

○

＊8

○

○

＊8

○

○

○

×

○

○

○

○

＊18

○

＊8

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○
×
○

×
×
×

○
○
×

×
×
×

○
○
○

×
×
×

×
×
×

＊18＊34＊18

GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSは、MELSEC iQ-Fシリーズ及びMELSEC-Fシリーズとの接続のみ対応しています。
CC-Link(G4経由)：AJ65BT-G4-S3、AJ65BT-R2N経由でCC-Linkシステムと接続します。
バス接続時には、以下の注意事項があります。
・GOTを複数台接続する場合、GOT800シリーズ、A77GOTとは混在できません。
・QCPU(Aモード)にはバス接続できません。
・接続先CPU及び装着するインテリジェント機能ユニットの台数により、接続できるGOTの台数に制限があります。
・GOT2000シリーズ、GOT1000シリーズ、GOT-A900シリーズを混在して接続できます。
詳細は三菱電機FAサイトにて以下のテクニカルニュースをご参照ください。
「GOT1000シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.GOT-D-0061「GOT-A900シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.GOT-D-0062＊4 MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合を含みます。リモートI/Oネットには接続できません。
＊5 スレーブGOTの接続台数及び、各GOTのデバイス点数が大きくなると、画面上のデバイス更新周期が遅くなる場合があります。(GOT1台あたり250点、合計点数750点を目安としてください。)＊6 GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ対応しています。
＊7 GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSは対応していません。
＊8 シリアルポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由(RS-232)でアクセスしてください。
＊9 シリアルNo.の上5桁が09042以降のCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。
＊10 シリアルNo.の上5桁が12012以降のCPUを使用してください。
＊11 バス延長コネクタボックス(A9GT-QCNB)を使用する場合は、増設ベースに装着してください。(基本ベースには装着できません)＊12 シリアルNo.の上5桁が09042以降のCPUとCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。
＊13 機能バージョンB以降のCPUと、機能バージョンD以降のCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。
＊14 マルチCPUシステムの場合は、CPU、MELSECNET/Hネットワークユニットは、機能バージョンB以降を使用してください。
＊15 GT2104-PMBD、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBLSは、Q00J、Q00、
Q01CPUと接続できません。
＊16 マルチCPUシステム構成時は、CPU機能バージョンB以降を使用してください。
＊17 シリアルNo.の上5桁が09012以降のCPUを使用してください。
また、1ネットワークの総局数が65局以上使用する場合、シリアルNo.の上5桁が09042以降のCCLink IEコントローラネットワークユニットを使用してください。
＊18 Ethernet、MELSECNET/H、MELSECNET/10接続において、マルチCPUで存在するQCPUをモニタする場合は、必ずネットワークユニット機能バージョンB以降を使用してください。
＊19 CC-Link IEコントローラネットワークユニット機能バージョンD以降を使用してください。
＊20 使用するEthernetユニットによって、基本ユニットの対応バージョンが異なります。

FX3U-ENET-L
FX3U-ENET-ADP＊○＊18＊34＊1

FX3U(C)
Ver.2.21以降
Ver.3.10以降○＊18＊31＊2＊3

Ethernetユニット＊

＊28

＊38

CPU
FX3G(C)
FX3S
FX3U-ENET-Lに対応していません。
Ver.2.00以降
Ver.1.00以降＊ FX3SCPUと接続する場合、FX3U-ENET-ADP Ver.1.20以降を使用してください。

＊21 シリアルNo.の上5桁が10042以降のCPUと、CC-Link IEコントローラネットワークユニット機能バージョンD以降を使用してください。

＊10＊36
＊36

＊20

＊37

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

＊18

○

＊18

○

○

○

○

○

＊8＊28

○

＊40

＊18＊31 ＊18＊31 ＊31＊33 ＊18＊31
＊18

＊8

＊28

○

○

○

×

×

×

○

×

×

○

＊30

×
○

＊40

○

○

＊31

＊31＊33

○

○

○

＊18

＊8

＊18

＊8

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊8

＊18

＊8

＊18＊34

＊8

○

○

○

○

○

○

＊18

○

＊8

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊18

＊18

＊8

○

○

＊18

○

＊8

○

＊18

○

＊18

○

＊8

＊18

○

○

＊8

○

＊31

○

○

＊18

○

＊8＊28

＊33

＊18
＊18

○

＊28

＊18＊34

○

＊8

○

＊8

＊18

＊18

○

○

×

×

×

×

○

×

○

×

×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

○
×
○

×
×
×

○
○
×

×
×
×

×
×
×

○

＊18

＊22 シリアルNo.の上5桁が10032以降のCPUと、CC-Link IEコントローラネットワークユニット機能バージョンD以降を使用してください。
＊23 シリアルNo.の上5桁が13042以降のCPUを使用してください。
＊24 LJ71E71-100を使用時には、シリアルNo.上5桁が14112以降のCPUを使用してください。
＊25 内蔵Ethernetポートがないため、LJ71E71-100を使用してください。
＊26 シリアルNo.の上5桁が13012以降のCPUを使用してください。
＊27 L6ADP-R2アダプタまたはL6ADP-R4アダプタが必要です。L6ADP-R4アダプタを使用時には、シリア
ルNo.の上5桁が15102以降のCPUを使用してください。
＊28 マルチCPUで他号機に管理されているシリアルコミュニケーションユニットのシリアルポートを使用してください。
＊29 シリアルNo.の上5桁が12042以降のCPUを使用してください。
＊30 GT2104-PMBD、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBLSは、MELSEC-WSシリーズとは接続できません。
＊31 Ethernet接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link(インテリジェントデバイス局)接続、CCLink(G4経由)接続、MELSECNET/H接続、MELSECNET/10接続時、以下の製造番号の本体ユニットを使用してください。
Q172CPU製造番号N＊＊＊＊＊＊＊以降
Q173CPU製造番号M＊＊＊＊＊＊＊以降＊32 SV13、SV22、SV43使用時、以下本体OSソフトウェアバージョンがインストールされているモーショ
ンコントローラCPUを使用してください。
■Ethernet接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link(インテリジェントデバイス局)接続、
CC-Link(G4経由)接続、MELSECNET/H接続、MELSECNET/10接続時
SW6RN-SV13Q□：00H以降
SW6RN-SV22Q□：00H以降
SW5RN-SV43Q□：00B以降■CPU直接接続、バス接続、マルチドロップ接続時
SW6RN-SV13Q□：00E以降
SW6RN-SV22Q□：00E以降
SW5RN-SV43Q□：00B以降＊33 CPU直接接続、バス接続、マルチドロップ接続時、以下の製造番号の本体ユニットを使用してください。
Q172CPU製造番号K＊＊＊＊＊＊＊以降
Q173CPU製造番号J＊＊＊＊＊＊＊以降＊34 PERIPHERAL I/Fを使用できます。
＊35 SV43使用時、以下本体OSソフトウェアバージョンがインストールされているCPUを使用してください。
SW7DNC-SV43Q□：00F以降＊36 シーケンサCPU部(1号機)のみモニタ可能です。
＊37 RJ71EN71に対応していないため、内蔵Ethernetポートを使用してください。
＊38 サイクリック伝送のみ通信可能です。
＊39 RnSFCPUに隣接して安全機能ユニットR6SFMをベースユニットに装着してください。さらに、
RnSFCPUと安全機能ユニットR6SFMのペアバージョンは、互いに一致している必要があります。
このペアバージョンが一致していないと、RnSFCPUが動作しません。
＊40 GT21は、最大32軸まで対応しています。R標準配置方式は対応していません。
＊41 二重化システムを構築する場合は、RnPCPUに隣接して、二重化機能ユニットR6RFMをベースユニットに装着してください。
＊42 GT2505-VTBD、GT2510-WXTBD、GT2510-WXTSD、GT2507-WTBD、GT2507-WTSDは対応していません。

9仕様

MELSEC iQ-Rシリーズ
CC-Link IEフィールド
ネットワークヘッドユニット MELSEC-Lシリーズ
CC-Link IEフィールドネットワークEthernetアダプタユニット

MELSECNET/H接続＊42

MELSECNET/H リモートI/O局

バス接続＊3＊42

Q170MCPU＊35
Q170MSCPU
Q170MSCPU-S1
QJ72LP25-25
QJ72LP25G
QJ72BR15
RJ72GF15-T2 NEW
LJ72GF15-T2
NZ2GF-ETB

CC-Link接続(G4経由)＊2

MELSEC-Qシリーズ

CC-Link接続(インテリジェントデバイス局)

モーション
コントローラ○CC-Link IEフィールドネットワーク接続

MELSEC iQ-Rシリーズ＊42

MELSEC-WSシリーズ

×CC-Link IEコントローラネットワーク接続

安全コントローラ

MELSEC-Qシリーズ

Q24DHCCPU-V
Q24DHCCPU-VG
Q24DHCCPU-LS
Q12DCCPU-V＊29
Q26DHCCPU-LS
WS0-CPU0
WS0-CPU1
WS0-CPU3
R16MTCPU
R32MTCPU
R64MTCPUQ172CPU＊32
Q173CPU＊32
Q172CPUN＊32
Q173CPUN＊32
Q172HCPUQ173HCPUQ172DCPUQ173DCPUQ172DCPU-S1
Q173DCPU-S1
Q172DSCPU
Q173DSCPU＊42

C言語コントローラ

R12CCPU-V

シリアルコミュニケーション接続

MELSEC iQ-Rシリーズ＊42

MELSEC-Fシリーズ

FX2
FX2C
FX2N
FX2NC
FX3G
FX3GC
FX3U
FX3UC
FX3S

名

CPU直接接続形

Ethernet接続

シーケンサ

シリーズ

GT21＊1123

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)■三菱電機シーケンサ/C言語コントローラ/モーションコントローラと接続時に使用可能なユニット●Ethernet 接続時
CPUシリーズ

Ethernetユニット

MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ71EN71＊4

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
MELSEC-QSシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71E71-100
QJ71E71-B5
QJ71E71-B2
QJ71E71

MELSEC-Lシリーズ

LJ71E71-100＊1

MELSEC-Fシリーズ

FX3U-ENET-L＊2
FX3U-ENET-ADP＊2＊3＊1

シリアルNo.の上5桁が14112以降のCPUを使用してください。

＊2

接続するCPUによって、増設機器用オプションが必要な場合があります。

＊3

FX3SCPUと接続する場合、FX3U-ENET-ADP Ver.1.20以降を使用してください。

＊4

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"12"以降を使用してください。

●シリアルコミュニケーション接続時
シリアルコミュニケーションユニット＊1

CPUシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット(MELSEC iQ-Rシリーズ)

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
MELSECNET/HリモートI/O局

MELSEC-Lシリーズ
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット(MELSEC-Lシリーズ)

形

名

CH1

CH2

RJ71C24＊4

RS-232

RS-422/485

RJ71C24-R2＊4

RS-232

RS-232

RJ71C24-R4＊4

RS-422/485

RS-422/485

QJ71C24＊2

RS-232

RS-422/485

QJ71C24-R2＊2

RS-232

RS-232

QJ71C24N

RS-232

RS-422/485
RS-232

QJ71C24N-R2

RS-232

QJ71C24N-R4RS-422/485

RS-422/485

QJ71CMO＊3

モジュラコネクタ

RS-232

QJ71CMON＊3

モジュラコネクタ

RS-232

LJ71C24

RS-232

RS-422/485

LJ71C24-R2

RS-232

RS-232＊1

RS-485による通信は行えません。

＊2

機能バージョンAは、CH1、CH2のいずれかのみ使用可能です。
機能バージョンB以降は、CH1、CH2併用可能です。

＊3

CH2のみ接続可能です。

＊4

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"07"以降を使用してください。

●CC-Link IE コントローラネットワーク接続時
CPUシリーズ

9

CC-Link IEコントローラネットワークユニット

仕様

MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ71GP21-SX＊2

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
MELSEC-QSシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71GP21-SX＊1
QJ71GP21S-SX＊1＊1

CC-Link IE コントローラネットワークが拡張モードの場合は、シリアルNo.の上5桁が12052以降を使用してください。

＊2

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"12"以降を使用してください。

●CC-Link IE フィールドネットワーク接続時
CPUシリーズ
MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71GF11-T2
QD77GF16

MELSEC-QSシリーズ

QS0J71GF11-T2

MELSEC-Lシリーズ
MELSEC iQ-Ｆシリーズ

＊1

124

CC-Link IEフィールドネットワークユニット
RJ71GF11-T2＊1
RJ71EN71
RD77GF4
RD77GF8
RD77GF16
RD77GF32

LJ71GF11-T2
NEW

FX5-CCLIEF

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"12"以降を使用してください。

Specifications
接続構成の詳細は、「GOT2000シリーズ接続マニュアル」
をご参照ください。

●CC-Link(インテリジェントデバイス局)接続時
CPUシリーズ

CC-Linkユニット

MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ61BT11＊2

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ61BT11
QJ61BT11N

MELSEC-Lシリーズ

LJ61BT11

MELSECｉQ-Fシリーズ

FX3U-16CCL-M＊1
FX5-CCL-MS

MELSEC-Fシリーズ

FX3U-16CCL-M

NEW

＊1

MELSEC iQ-FシリーズでFX3U-16CCL-M を使用する場合、バス変換ユニット(FX5-CNV-BUS、またはFX5-CNV-BUSC)が必要です。

＊2

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"04"以降を使用してください。

●CC-Link(G4経由)接続時
CPUシリーズ

CC-Linkユニット

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ61BT11
QJ61BT11N

MELSEC-Lシリーズ

LJ61BT11

周辺機器ユニット
AJ65BT-G4-S3
AJ65BT-R2N●MELSECNET/H接続時
MELSECNET/Hネットワークユニット

CPUシリーズ

光ループ

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)＊1
MELSEC-QSシリーズ
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71LP21
QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25

C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25

＊1

同軸バス
QJ71BR11＊1

CPU、MELSECNET/Hネットワークユニットは、機能バージョンB以降を使用してください。

●MELSECNET/10接続時
MELSECNET/H(MNET/10モード)、MELSECNET/10ネットワークユニット

CPUシリーズ

光ループ

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)＊1
MELSEC-QSシリーズ
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71LP21
QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25

C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25

＊1

同軸バス
QJ71BR11＊1

9

CPU、MELSECNET/Hネットワークユニットは、機能バージョンB以降を使用してください。

GT27/GT25/GT21＊1

シリーズ

FREQROLシリーズ

MELIPMシリーズ＊1

RS-485

RS-232

マルチドロップ接続

Ethernet

FREQROL-A800

○

×

×

×

FREQROL-F800

○

×

×

×

FREQROL-F700P

○

×

×

×

FREQROL-F700

○

×

×

×

FREQROL-E700

○

×

×

×

FREQROL-F700PJ

○

×

×

×

FREQROL-D700

○

×

×

×

FREQROL-A800-E

○

×

×

○

FREQROL-A800 Plus

NEW

○

×

×

×

FREQROL-B

NEW

○

×

×

×

FREQROL-B3

NEW

○

×

×

×

FREQROL-F800-E

NEW

○

×

×

○

MD-CX522-□□K

○

×

×

×

MD-CX522-□□K-A0

○

×

×

×

仕様

◆三菱電機インバータ

GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSを除く。

◆三菱電機センサレスサーボ
形
ドライブユニット＊1

名
FREQROL-E700EX

GT27/GT25/GT21＊1
RS-485

RS-232

マルチドロップ接続○

××

GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSを除く。

125

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)◆三菱電機サーボアンプ(汎用)シリーズ

形

MELSERVO-J4シリーズ
MELSERVO-J3シリーズ

MELSERVO-J2-Superシリーズ

MELSERVO-J2Mシリーズ＊1＊2

GT27/GT25/GT21＊1

名RS-422

RS-232

マルチドロップ接続

MR-J4-□A

○

○＊2

×

MR-J4-□A-RJ

○

○＊2

×

MR-J3-□A

○

○＊2

×

MR-J3-□T

○

○＊2

×

MR-J2S-□A○○×

MR-J2S-□CP

○

○

×

MR-J2S-□CL

○

○

×

MR-J2M-P8A

○

○

×

MR-J2M-□DU

○

○

×

GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを除く。
RS-422/232変換器、RS-422/232変換ケーブルが必要です。

◆三菱電機サーボアンプ（SSCNETⅢ/H）
サーボアンプ（SSCNETⅢ/H）
は、モーションコントローラ、またはシンプルモーションユニット経由でGOTと接続します。

シリーズ

形

名

GT27/GT25/GT21＊4

モーションコントローラ
またはシーケンサ

接続形態

シンプル
Ethernet
モーション CPU機種
接続
ユニット
ー

シリアル
CC-Link
CC-Link
CC-Link接続 CC-Link接続
CPU
MELSEC
バス接続
コミュニケーション IEコントローラ IEフィールド (インテリジェント
NET/H接続
直接接続
接続
ネットワーク接続 ネットワーク接続 デバイス局)＊1 (G4経由)

MELSEC
マルチドロップ
NET/10接続
接続＊2

RnMTCPU

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

Q17nDSCPU

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

Q170MSCPU

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

MR-J4-□B
RnCPU
RD77MSMELSERVO-J4 MR-J4-□B-RJ＊3 QnCPUシリーズ
MR-J4W2-□B QD77MS
MR-J4W3-□B LD77MS
LnCPU

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

×

×

×

×

FX5-40SSC-S FX5CPU

○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

FX5-80SSC-S
FX5UCPU
NEW


○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

＊1
＊2

CC-Link(インテリジェントデバイス局)として接続します。
MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合のみ対応します。リモートI/Oネットには接続でき
ません。

＊3
＊4

シリアルNo.の上5桁が15041以降のユニットを使用してください。
GT21は、Ethernet接続、CPU直接接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link接続(G4経由)で接続可能です。

◆三菱電機サーボアンプ（CC-Link IE フィールドネットワーク）NEW
サーボアンプ（CC-Link IE フィールドネットワーク）
は、シンプルモーションユニット、またはマスタ・ローカルユニット経由でGOTと接続します。

シリーズ

形

名

9

接続形態

シンプルモーション CPU Ethernet CPU
シリアル
CC-Link
CC-Link
CC-Link接続 CC-Link接続
MELSECMELSEC
マルチドロップ
バス接続
ユニット/
コミュニケーション IEコントローラ
IEフィールド (インテリジェント
NET/10
NET/H接続
接続
接続
直接接続
マスタ・ローカルユニット 機種
接続
ネットワーク接続 ネットワーク接続＊7 デバイス局)＊1 (G4経由)
接続＊2

仕様

RD77GF4＊3

RnCPU

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

RD77GF8＊3

RnCPU

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

RD77GF16＊3

RnCPU

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

RD77GF32

RnCPU

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

QD77GF4＊4

QnCPU

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

×

QnCPU

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

×

QnCPU

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

×

RJ71EN71

RnCPU

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

RJ71GF11-T2

RnCPU

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

QJ71GF11-T2＊5

QnCPU

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

×

LJ71GF11-T2＊5

LnCPU

○

×

○

×

○

×

×

×

×

×

×

MELSERVO-J4 MR-J4-□GF
QD77GF8＊4
MR-J4-□GF-RJ
シリーズ
QD77GF16＊4

＊1
＊2
＊3

GT27/GT25/GT21＊6

モーションコントローラ
またはシーケンサ

CC-Link(インテリジェントデバイス局)として接続します。
MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合のみ対応します。
リモートI/Oネットには接続できません。
モーションモードを使用する場合はファームウェアバージョン1以降のユニット、IOモードを使用する場合
はファームウェアバージョン2以降のユニットを使用してください。

＊4
＊5
＊6
＊7

IOモードを使用する場合はシリアルNo.の上5桁が18022以降のユニットを使用してください。
シリアルNo.の上5桁が14102以降のユニットを使用してください。
モーションモードには対応していません。
GT21は、Ethernet接続で接続可能です。
同一ネットワーク上のGOTからは接続できません。

◆三菱電機ロボットコントローラ
GT27/GT25/GT21＊5
接続形態
シリーズ コントローラ名

Fシリーズ

SQシリーズSDシリーズ

126

＊3

バス接続

MELSEC
NET/H
接続

MELSEC
マルチドロップ
NET/10接続
接続＊2CR750-Q(Q172DRCPU)

○＊3

○＊4

○

○

○

○

○

○

○

○

×

CR751-Q(Q172DRCPU)

○＊3

○＊4

○

○

○

○

○

○

○

○

×

CR750-D

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CR751-D

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CRnQ-700(Q172DRCPU)

○＊3

○＊4

○

○

○

○

○

○

○

○

×

CRnD-700

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CR800-D

○＊6

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

CR800 NEW CR800-R(R16RTCPU)＊1＊2

Ethernet
接続

シリアル CC-Link IE CC-Link IE CC-Link
CC-Link
接続
CPU直接 コミュニ コントローラ フィールド
接続
ケーション ネットワーク ネットワーク (インテリジェント
接続(G4経由)
接続
接続
接続
デバイス局)＊1

CC-Link(インテリジェントデバイス局)として接続します。
MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合のみ対応します。リモートI/Oネットには接続できません。
CRnQ-700、CR750/751-QのDISP I/Fは使用できません。Ethernetユニット(QJ71E71)またはマルチCPU(QnUDE)の内蔵Ethernetポート経由のみEthernet接続ができます。

＊4
＊5
＊6

CRnQ-700、CR750/751-Qは、シリアルポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由(RS232)でアクセスしてください。
GT21は、Ethernet接続、CPU直接接続、シリアルコミュニケーション接続、CC-Link接続(G4経由)で接続可能です。
CR800-Dの内蔵LANポートにEthernet接続が可能です。

Specifications
接続構成の詳細は、「GOT2000シリーズ接続マニュアル」
をご参照ください。

◆三菱電機CNC
GT27/GT25
接続形態
シリーズ

Ethernet
接続

CPU直接
接続

シリアル
CC-Link IE CC-Link IE CC-Link
CC-Link
接続
コミュニ コントローラ フィールド
接続
ケーション ネットワーク ネットワーク (インテリジェント(G4経由)
接続
接続
接続
デバイス局)＊1

MELSEC
NET/H
接続

バス接続

MELSEC
NET/10
接続＊2

マルチドロップ
接続

CNC C80(R16NCCPU-S1)＊6
NEW


○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

CNC C70(Q173NCCPU)＊3

○

○＊4

○

○

○

○

○

○

○

○

×

CNC M700VS

×

×

×

×

×

○＊5

×

×

×

×

×

CNC M70V

×

×

×

×

×

○＊5

×

×

×

×

×

＊1

CC-Link(インテリジェントデバイス局)として接続します。

＊2

MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合を含みます。リモートI/Oネットには接続できません。

＊3

CNC C70使用時、CNCモニタ機能、CNCデータ入出力機能、CNC加工プログラム編集機能は、バス接続、Ethernet接続(DISPLAY I/F接続のみ)で、使用可能です。
また、上記機能はGOT本体の解像度がSVGA以上の機種のみ対応します。

＊4

CNC C70は、シリアルポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由(RS-232)でアクセスしてください。

＊5

サイクリック伝送のみ通信可能です。 (使用可能なCC-Linkユニット：FCU7-HN746)＊6CNC C80使用時、CNCモニタ2機能は、Ethernet接続（DISPLAY I/F接続のみ）
で、使用可能です。

◆三菱電機電力管理機器
シリーズ

形

GT27/GT25/GT21＊2

名

RS-485

RS-422

RS-232

マルチドロップ接続

エネルギー計測ユニット
EcoMonitorLight

EMU4-BD1-MB○(2線式＊1)

××

×

EMU4-HD1-MB○(2線式＊1)×××

電子式マルチ指示計器

ME110SSR-MB○(2線式＊1)

×

×

×

＊1

MODBUS®/RTU接続のみサポート。MODBUS®/RTUマスタ通信ドライバを使用してください。

＊2

GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSを除く。

◆三菱電機レーザ変位センサ MH11
GT21＊3
シリーズ

形

名MH11CTMF-N

CC-Link CC-Link CC-Link
シリアルCC-Link
MELSEC マルチ
接続
MELSEC
Ethernet CPU直接 コミュニ IEコントローラ IEフィールド接続
バス接続
NET/10 ドロップケーション ネットワーク ネットワーク (インテリジェント
接続
接続
NET/H接続(G4経由)
接続＊2
接続
接続
接続
デバイス局)＊1
接続
×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

レーザ変位センサ MH11 MH11CTMF-NNA
NEW MH11CTMF-P

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

MH11CTMF-PNA

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

＊1

CC-Link(インテリジェントデバイス局)として接続します。

＊2

MELSECNET/HをNET/10モードで使用する場合を含みます。リモートI/Oネットには接続できません。

＊3

GT2104-PMBDS2のみ対応します。

接続形態によって使用するGOTが異なります。

モデル

接続形態
RS-232
RS-422/485

GT27/GT25

Ethernet

全機種(GOT本体の内蔵インタフェースを使用可能)

上記以外

GT27全機種
GT25の一部機種(GOT本体に通信ユニットを装着し、バス接続、
ネットワーク接続などが使用可能。
GT2505、GT2510-WX、GT2507-Wは通信ユニットを装着できないため対象外。)

RS-232

GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS
GT2104-RTBD
GT2104-PMBDS

GT2104-PMBDS2
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBDS2

RS-422/485

GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS
GT2104-RTBD
GT2104-PMBD
GT2104-PMBDS

GT2104-PMBLS＊1
GT2103-PMBD
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBLS＊1

Ethernet

GT2104-RTBD
GT2104-PMBD
GT2103-PMBD

CC-Link(G4経由)

GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS
GT2104-RTBD
GT2104-PMBD
GT2104-PMBDS

GT21

＊1

対象機種

仕様

■接続形態ごとのGOT対象機種

9

GT2104-PMBDS2
GT2103-PMBD
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBDS2MELSEC iQ-Fシリーズ及びMELSEC-Fシリーズとの接続のみ対応しています。

127

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)◆他社シーケンサ/モーションコントローラ/安全コントローラ
メーカ

形
CJ1H
CJ1G

CJ1M

○

×

○

○＊4

×

×

○

○＊4

×

CJ2M

○

×

○＊5

○＊4

×

×

×

×

○

×

CPM2A

×

×

○

×

○

×

CPM2C

×

×

×

×

○

×

SYSMAC CQM1

CQM1

×

×

○＊8

×

×

×

SYSMAC CQM1H

CQM1H

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○＊6

○＊6＊7

○＊6＊7

×

○

×

○

○

○

×

CPM1
SYSMAC CPM

CP1L

CP1E(Nタイプ)
CS1H
CS1G

CS1D＊3SYSMACCVM1/CV＊9

CVM1-CPU11-V□
CVM1-CPU01-V□
CV500-CPU01-V□

CV1000-CPU01-V□
CV2000-CPU01-V□

×

×

×

SYSMAC C200HS

C200HS

×

×

×

○

○

×

SYSMAC C200H

C200H

×

×

×

○

○

×

SYSMAC C1000H

C1000H

×

×

×

○＊4

SYSMAC C2000H

C2000H

×

×

×

○＊4

SYSMAC α

C200HX
C200HG

C200HE

×

×

○

○

○

×

NJ

NJ501-□□□□
NJ101-□□□□NJ301-□□□□

×

×

×

×

×

○

KV-700
KV-1000

KV-3000

○

×

○

○

○

×

KV-5000

KV-5500

○

×

×

○

○

×

○

○

○

○

○

×

○

×

×

○

○

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

○

○

×

NEW

KV-7300

NEW

KV-7500

NEW

DirectLOGIC
05シリーズ

D0-05AA
D0-05AD
D0-05AR
D0-05DA

D0-05DD
D0-05DD-D
D0-05DR
D0-05DR-D

DirectLOGIC
06シリーズD0-06DD1
D0-06DD2
D0-06DR
D0-06DA
D0-06AR

D0-06AA
D0-06DD1-D
D0-06DD2-D
D0-06DR-D

D2-240仕様

東芝機械(株)

×
×

×

×

○

○

○

×

D2-250-1

D2-260

×

○

○

○

○

×

KOSTAC SU
シリーズ

SU-5E
SU-6B

SU-5M
SU-6M

×

○

○

○

○

×

PZシリーズ

PZ3

×

○

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

JW-21CU
JW-31CUH

JW-50CUH

JW-22CU
JW-32CUH
JW-33CUH

JW-70CUH
JW-100CUH
JW-100CU

Z-512J(株)東芝＊2○＊4

×DirectLOGIC
205シリーズ

シャープ(株)＊2(株)ジェイテクト＊2

×

SYSMAC CS1(株)キーエンス

TOYOPUC
シリーズ

PC2JC-CPU
PC2J16P-CPU

PC2J16PR-CPU

PC2J-CPUPC2JS-CPU

PC2JR-CPU

PC3JG-P-CPU

PC3JG-CPU

PC3JD-CPU
PC3J-CPU

×

○＊4

○

×

×

×

○＊4

×

×

×

○

○＊10

×

×

×

○＊10

×

×

×

○

○＊10

×

×

×

○＊10

○

○＊10

×

PC3JD-C-CPU

×

×

○＊10

○

○＊10

×

PC3JL-CPU

×

○

○＊10

○

○＊10

×

×

○

×

×

×

×

T2(PU224)PROSEC
Tシリーズ

T2E

T2N

×

×

×

×

T3

T3H

×

○

×

×

×

×

PROSEC
Vシリーズ

model 2000(S2E)
model 2000(S2T)

model 2000(S2)model 3000(S3)

×

○

×

×

×

×

ユニファイドコントローラ
nvシリーズ

PU811

×

×

×

×

○＊4

○

×

TCminiシリーズ

TC3-01
TC3-02

TC6-00
TC8-00

×

×

○

×

×

×

TC5-02

TC5-03

×

○＊20

×

×

×

×

ロボットコントローラ

TS2000TS2100

×

×

○

×

×

×

大型Hシリーズ

H-302
H-1002
H-300
H-2000

H-702
H-2002
H-700
H-4010××○

H-200～252
シリーズ

H-200
H-252
H-252B

H-250
H-252C

×

×

○

×

×

×

Hシリーズ
ボードタイプHL-40DR
HL-64DR
H-20DR
H-20DT
H-28DR

H-28DT
H-40DR
H-40DT
H-64DR
H-64DT

×

×

○

×

×

×

EH-150シリーズ

EH-CPU104
EH-CPU208
EH-CPU308

EH-CPU316
EH-CPU516
EH-CPU548

×

×

○

×

×

×

(株)日立産機システム＊2

128

CPM1A

CP1H

SYSMAC CP1

9GT27/GT25/GT21＊1
CPU直接接続
シリアルコミュニケーション接続 EtherNet/IP
接続
RS-422 RS-232 RS-422 RS-232○

SYSMAC CJ2

光洋電子工業(株)＊2

Ethernet
接続

CJ2H

SYSMAC CJ1

オムロン(株)名○＊4×Specifications
接続構成の詳細は、「GOT2000シリーズ接続マニュアル」
をご参照ください。

◆他社シーケンサ/モーションコントローラ/安全コントローラ
メーカ
S10V(株)日立製作所＊2

富士電機(株)＊2

形

名

Ethernet
接続

LQP510

×

○

×

○

○

×

LQP520

×

×

×

○

○

×

S10mini

LQP000
LQP010
LQP011

LQP120
LQP800

×

×

×

○

○

×

MICREX-F

F55
F120S
F140S

F70
F15□S

×

×

×

○

○

×

MICREX-SX SPH

SPH200
SPH2000

SPH300
SPH3000

○

×

○

○

○

×

FP0R
FP0-C16CT
FP0-C32CT

FP1-C24C
FP1-C40C

×

×

○

×

×

×

FP2
FP2SH
FP3

FP5
FP10(S)FP10SH

×

×

○

×

○

×

FP-M(C20TC)
FP-M(C32TC)

FP-Σ

パナソニックデバイスSUNX(株)FP-X(株)安川電機

FA500

×

×

×

○

○

×
×

AFP7CPS31E(S)

NEW

×

×

○

○

○

NEW

AFP7CPS21

NEW

×

×

○

○

○

×

×

×

○＊2

○＊2

×

×

GL120

GL130

GL60S
GL60H

GL70H

×

×

×

○＊2

○＊2

×

CP-9200SH

○

×

×

×

○

×

CP-9300MS

×

×

○＊2

×

×

×

MP920

○

×

○

○

○

×

MP930

×

×

○

×

×

×

MP940

×

○

○

×

×

×

PROGIC-8

×

×

○＊2

×

×

×

CP-9200(H)

×

×

○＊2

×

×

×

CP-312

○

×

×

×

○

×

CP-317

○

×

×

×

○

×

○

×

×

○

○

×

○

×

×

×

×

×

×

×

MP2200MP2300MP2300S

MP3200MP3300

FA500
F3SP08
F3SP30F3FP36

○＊4

×

×

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

○

×

○

×

×

○

○

×

F3SP21
F3SP25
F3SP28
F3SP35

F3SP38
F3SP53
F3SP58
F3SP59

○

×

○

○

○

×

F3SP66

F3SP67

○

×

○

○

○

×

F3SP22-0S

×

×

○

×

×

×

F3SP71-4N

○

×

×

×

×

×

F3SP71-4S

○

×

×

○

○

×

F3SP76-7S

○

×

×

×

○

×

STARDOM

NFCP100

NFJT100

○＊14

×

○

×

×

×

SLC5/01
SLC5/02

×

×

○＊2

×

×

×

SLC500シリーズ＊11

SLC500-20
SLC500-30
SLC500-40
SLC5/03
SLC5/04

SLC5/05

×

×

○

×

×

×

1761-L10BWA
1761-L10BWB
1761-L16AWA
1761-L16BWA
1761-L16BWB
1761-L16BBB

1761-L32AAA
1761-L32AWA
1761-L32BWA
1761-L32BWB
1761-L32BBB

×

×

○

×

×

×

MicroLogix1000シリーズ(アナログCPU)＊11

1761-L20AWA-5A
1761-L20BWA-5A

1761-L20BWB-5A

×

×

○

×

×

×

MicroLogix1100シリーズ＊11NEW

1763-L16BWA

×

×

○

×

×

×

MicroLogix1200シリーズ＊11

1762-L24BWA

×

×

○

×

×

×

MicroLogix1400シリーズ＊11

1766-L32AWA

×

×

○

×

×

×

MicroLogix1500シリーズ＊11

1764-LSP

×

×

○

×

×

×

○＊15

×

○＊2

×

×

○＊21

○＊15

×

○＊2

×

×

○＊21

○＊15

×

○＊2

×

×

○＊21

1756-L72S

○＊15

×

×

×

×

○＊21

1769-L31
1769-L32C
1769-L35CR

×

×

○＊2

×

×

×

1769-L32E
1769-L35E

○＊15

×

○＊2

×

×

○＊21

1794-L33
1794-L34

×

×

○

×

×

○＊16

MicroLogix1000シリーズ(デジタルCPU)＊11＊12＊13

ControlLogix
シリーズ

CompactLogix
シリーズ

FlexLogixシリーズ＊2

1756-L
1756-L1M1

1756-L1M2
1756-L1M3

1756-L55M12
1756-L55M13
1756-L55M14
1756-L55M16

1756-L55M22
1756-L55M23
1756-L55M24

1756-L61
1756-L62

1756-L63
1756-L64

NEW

9
仕様

FA-M3V○○NEW

F3SP20FA-M3

××

AFP7CPS31(S)

F3SP10横河電機(株)＊2

×
×

AFP7CPS41E(S)

F3SP05

Allen‐Bradley(Rockwell Automation,Inc.)

GT27/GT25/GT21＊1
CPU直接接続
シリアルコミュニケーション接続 EtherNet/IP
接続
RS-422 RS-232 RS-422 RS-232

129

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)◆他社シーケンサ/モーションコントローラ/安全コントローラ
メーカ

Series 90-30

Series 90-70
GE Intelligent
Platforms, Inc.＊2

Mitsubishi
Electric India Pvt. Ltd.

IC693CPU311
IC693CPU313
IC693CPU323
IC693CPU350
IC693CPU360
IC693CPU363

IC693CPU366
IC693CPU367
IC693CPU374

IC697CGR772
IC697CGR935
IC697CPM790
IC697CPU731
IC697CPU780
IC697CPU788
IC697CPU789

IC697CPX772
IC697CPX782
IC697CPX928
IC697CPX935

IC200UAR014
IC200UDD104
IC200UDD112

IC200UDR001
IC200UDR002
IC200UDR003

IC200UAA007
IC200UAL004
IC200UAL005
IC200UAL006
IC200UAR028
IC200UDD064
IC200UDD164
IC200UDD110

IC200UDD120
IC200UDD212
IC200UDR005
IC200UDR006
IC200UDR010
IC200UDR064
IC200UDR164

GT27/GT25/GT21＊1
CPU直接接続
シリアルコミュニケーション接続 EtherNet/IP
接続
RS-422 RS-232 RS-422 RS-232

×

×

×

○

○

×

×

○

×

○

○

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

○

×

×

×

K300S

K4P-15AS

×

×

×

○

○

×

K3P-07□S

×

×

×

○

○

×

K120S

K7M-D□□□U

×

×

○

○

○

×

K80S

K7M-D□□□S(/DC)

×

×

○

○

○

×

Nexgenie 2000 PLC

P2210
P2211

P2213A
P2214

×

○

○

×

×

×

Nexgenie 1000 PLC

NG14RLNG14RNNG16ADLNG16ADN

NG16DLNG16DN

×

○

○

×

×

×

Flexi Softシリーズ

Siemens AG

SMC(株)

9

Ethernet
接続

K200S

Schneider Electric SA

SICK AG

名IC200UAA003

VersaMax Micro

LS産電(株)形

Twidoシリーズ

○＊14

×

×

×

×

×

Modicon Premiumシリーズ

○＊14

×

×

×

×

×

Modicon Quantumシリーズ

○＊14

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

SIMATIC S7-200シリーズ

○＊17

×

○

×

×

×

SIMATIC S7-300シリーズ

○＊19

×

○

×

×

×

SIMATIC S7-400シリーズ

○＊19

×

○

×

×

×

SIMATIC S7-1200シリーズ

○＊17

×

×

×

×

×

×

○＊18

×

×

×

×

FX3-CPU000000
FX3-CPU130002

LECA6

FX3-CPU320002

LECP6

仕様

＊1

GT21は接続形態にあった本体形名を選定してください。詳細はP.134をご参照ください。

＊11 Adapter(1770-KF3)経由でDH485ネットワークに接続可能です。

＊2

GT21は接続できません。

＊12 DH485接続はシリーズC以降のCPUのみ使用可能です。(B以前は、DH485プロトコルサポートなし)＊3

CPU単独システム構成時に、通信ユニットを単独使用している場合のみ接続可能です。

＊13 1対1接続はシリーズD以降のCPUのみ使用可能です。(C以前は、DF1半二重のサポートなし)＊4RS-422/RS-232の選択が可能です。

＊14 MODBUS®/TCP接続のみサポート。 MODBUS®/TCPマスタ通信ドライバを使用してください。

＊5

CJ2M-CPU1□のみ接続できます。

＊15 EtherNet/IP(PCCCプロトコル)をサポート。

＊6

CP1EのEタイプには接続できません。

＊16 EtherNet/IPのTagで使用してください。

＊7

CP1E(Nタイプ)のうち、入出力点数が20点以下のCPUユニットはCPU直接接続のみ可能です。

＊17 S7-200シリーズ、S7-1200シリーズのEthernet接続はOP通信のみ使用可能です。

＊8

CQM1-CPU11には、RS-232インタフェースがないため、GOTを接続できません。

＊18 MODBUS®/RTU接続のみサポート。MODBUS®/RTUマスタ通信ドライバを使用してください。

＊9

SYSMAC CVM1/CVは、バージョン1以降のCPUで使用可能です。

＊19 GT21はOP通信のみ使用可能です。

＊10 RS-232/RS-422変換器(TXU-2051)が必要です。

＊20 RS-485のみ対応します。
＊21 GT21は、EtherNet/IPのTagに対応していません。

130

Specifications
接続構成の詳細は、「GOT2000シリーズ接続マニュアル」
をご参照ください。

■他社シリアルコミュニケーション接続・Ethernet接続・EtherNet/IP接続時に使用可能なユニット
メーカ

オムロン(株)上位リンクユニット
コミュニケーションユニット
コミュニケーションボード
Ethernetユニット(株)キーエンス

マルチコミュニケーションユニット
Ethernetユニット

RS-422

RS-232

CJ1W-EIP21
CJ1W-ETN21
CS1D-ETN21D
CS1W-EIP21
CS1W-ETN21

Ethernet

CJ1W-SCU31-V1
CJ1W-SCU41(-V1)
CP1W-CIF11
CP1W-CIF12
CQM1-SCB41
CS1W-SCB41(-V1)
C200H-LK202-V1
C200HW-COM03
C200HW-COM06
C500-LK201-V1

CJ1W-SCU21(-V1)
CJ1W-SCU41(-V1)
CPM1-CIF01
CPM2C-CIF01-V1
CP1W-CIF01
CQM1-CIF02
CQM1-SCB41
CS1W-SCB21(-V1)
CS1W-SCB41(-V1)
CS1W-SCU21(-V1)
C200HW-COM02
C200HW-COM05
C200HW-COM06
C200H-LK201-V1
C500-LK201-V1

KV-LE20V
KV-LE21V
KV-EP21V

KV-L20
KV-L20R
KV-L20V

KV-L20
KV-L20R
KV-L20V―

D0-DCM
D2-DCM
U-01DM―

NEW

EtherNet/IP
CJ1W-EIP21

光洋電子工業(株)データ通信モジュール
上位リンクモジュール―

D0-DCM
D2-DCM
U-01DM

シャープ(株)

リンクユニット―

JW-10CM
JW-21CM
ZW-10CM――(株)ジェイテクト

リンクユニット―

THU-2755
THU-2927
THU-5139――(株)日立産機システム

インテリジェントシリアルポートモジュール―

COMM-HCOMM-2H

COMM-HCOMM-2H―

LQE165
LQE565

LQE060
LQE160
LQE560―(株)日立製作所

通信モジュール―

RS-232Cインタフェースカード―

RS-232C/485インタフェースカプセル
富士電機(株)

汎用インタフェースモジュール
通信モジュール
Ethernetインタフェースモジュール

パナソニックデバイスSUNX(株)横河電機(株)

パソコンリンクモジュール
Ethernetインタフェースモジュール

Allen‐Bradley(Rockwell Automation, Inc.)

EtherNet/IP通信モジュール

GE Intelligent Platforms, Inc.

コミュニケーションモジュール

Schneider Electric SA

Siemens AG

FFK120A-C10

FFU120B
NC1L-RS4

FFU120B
NC1L-RS2

NP1L-RS1
NP1L-RS2
NP1L-RS3

NP1L-RS1
NP1L-RS4
NP1L-RS5―――

AFPX-COM3
AFP7CCM1
AFP7CCM2
AFP7CCS1M1

AFPG801
AFPG802
AFPX-COM1
AFPX-COM2
AFPX-COM4
AFP2462
AFP3462
AFP5462
AFP7CCS1
AFP7CCS2
AFP7CCS1M1

NEW
NEW
NEW

―

―

NEW
NEW
NEW

CP-218IF
218IF
218IF-01
218IF-02＊1
218TXB

JAMSC-IF612
JAMSC-120NOM27100
217IF
217IF-01

CP-217IF
JAMSC-IF60
JAMSC-IF61
217IF
217IF-01
218IF-01
218IF-02＊1―

F3LE01-5T
F3LE11-0T
F3LE12-0T

F3LC11-2N
F3LC11-2F
LC02-0N

F3LC01-1N
F3LC11-1F
F3LC11-1N
F3LC12-1F
LC01-0N
LC02-0N―――

1756-ENBT
1756-ENET＊2
1756-EN2T
1756-EN2TR
1788-ENBT/A―

IC693CMM311
IC697CMM711

IC693CMM311
IC697CMM711―

Cnet通信ユニット―

G7L-CUEC

G7L-CUEB―

Cnet通信モジュール―

G4L-CUEA
G6L-CUEC

G4L-CUEA
G6L-CUEB―

1756-ENBT
1756-ENET
1756-EN2TR

Ethernetユニット

TSX ETY 4102
TSX ETY 5102
140 NOE 771 00
140 NOE 771 10
140 NWM 100 00

―

―

―

Ethernetユニット

CP 243-1
CP 243-1 IT
CP 343-1
CP 343-1 Advanced
CP 343-1 Advanced-IT
CP 343-1 IT
CP 343-1 Lean
CP 443-1
CP 443-1 IT
CP 443-1 Advanced-IT

―

―

―

＊1

MP2200、MP2300、MP2300SでEthernet接続、RS-232接続をする場合は、CPUのソフトウェアバージョン2.60以降を使用してください。

＊2

EtherNet/IP通信モジュール1756-ENETのバージョンB以降を使用してください。

9仕様

MEMOBUSモジュール
通信モジュール

NV1L-RS2

FFK120A-C10

NP1L-ET1

コンピュータコミュニケーションユニット
通信カセット(株)安川電機LS産電(株)

―

NEW

NEW

131

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)◆サーボアンプ
メーカ

形

パナソニック(株)名RS-485○○MINAS A4Fシリーズ○○

MINAS A4Lシリーズ○○

MINAS A5シリーズ

○

○

メーカ

(株)アイエイアイ
ロボシリンダ

東芝機械(株)＊1

RS-232MINAS A4シリーズ◆ロボットコントローラ(株)アイエイアイ
X-SELコントローラ

GT27/GT25

形

GT27/GT25/GT21

名RS-422

RS-232

ロボシリンダRCAシリーズ専用
プログラムコントローラ

ASEL

ASEL

×

○

ロボシリンダRCP2シリーズ専用
プログラムコントローラ

PSEL

PSEL

×

○

単軸ロボット/リニアサーボ/
ロボシリンダRCS2用プログラムコントローラ

SSEL

SSEL

×

○

単軸・直交ロボット用コントローラ

X-SEL

XSEL-J
XSEL-K
XSEL-KEXSEL-KET

XSEL-KTXSEL-P
XSEL-Q×○スカラロボット用コントローラ

X-SEL

XSEL-JX
XSEL-KTXXSEL-KX

XSEL-PX
XSEL-QX×○

RCA2/RCAシリーズ用
ポジションコントローラ

ACON

ACON-C
ACON-CG
ACON-CY

ACON-PL
ACON-PO
ACON-SE○○

ERC2内蔵ポジションコントローラ

ERC2

ERC2

○

○

RCP3/RCP2シリーズ用
ポジションコントローラ

PCON

PCON-C
PCON-CA＊1
PCON-CFPCON-CFA＊1
PCON-CG○○

RCS2シリーズ用
ポジションコントローラ

SCON

○

○

×

○

PCON-CY
PCON-PL
PCON-PO
PCON-SE

SCON-CSCON-CA

TS2000

スカラロボットコントローラ

TS2100

PCON-CA、PCON-CFAは、V0002以降を使用してください。

◆温度調節器/その他制御機器
メーカ

9

形

GT27/GT25/GT21

名RS-485

RS-422

RS-232○(4線式＊11)

×○

Ethernet×○(2線式＊1)

×

○＊2

×

AHC2001

AHC2001

AUR

AUR350C

CMC

CMC10B○(4線式)

×○＊2

×

CMF015○(2線式＊1)

×

○＊2

×

CMF050○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

×

CML

CML

○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

×

CMS

CMS

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

DMC10

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

DMC50

○(2線式＊1/4線式)

×

×

×

MPC

MPC

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

MQV

MQV

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

MVF

MVF

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

○(2線式＊1＊9)

×

×

○＊10

CMF

仕様

DMC

アズビル(株)＊12
NX

SDC

AUR450C

NX-D15
NX-D25

NX-D35

NX-DX1
NX-DX2NX-DY1NX-DY2○(2線式＊1＊9)

×

×

○＊10

NX-S01
NX-S11

NX-S12NX-S21○(2線式＊1＊9)

×

×

○＊10

SDC15
SDC25
SDC26

SDC35
SDC36

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

SDC45

SDC46

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

SDC20
SDC21
SDC30
SDC31

SDC40A
SDC40B
SDC40G○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

×

PBZ

PBC201-VN2○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

×

RX

RX

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

インパネルNEO

E5ZN○(2線式＊1)

×

○＊2

×

○(2線式＊1)

×

E5AN
E5EN
サーマックNEO

オムロン(株)E5□Cシリーズ

NEW

132
サーマックR

NEW

E5CN
E5GN

×

○＊2

E5AN-H
E5AN-HTNEWNEW

E5EN-H
E5EN-HT

NEW
NEW○(2線式＊1)

○

○＊2

×

E5CN-HNEW

E5CN-HTNEW○(2線式＊1)

×

○

×

E5AC
E5CC
E5DC

E5EC
E5GC

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

E5CC-B

E5EC-B○(2線式＊1)

×

○＊2

×

E5AC-T
E5CC-T

E5EC-T○(2線式＊1)

×

○＊2

×

E5AR
E5AR-T

E5ER
E5ER-T○(2線式＊1)

×

○＊2

×

Specifications
接続構成の詳細は、「GOT2000シリーズ接続マニュアル」
をご参照ください。

◆温度調節器/その他制御機器
メーカ

神港テクノス(株)＊12

形

RS-232Ethernet

ACS-13Aシリーズ

ACS-13A □/□,□,C5＊8○(2線式＊1)

×

○＊2

×

DCL-33Aシリーズ

DCL-33A-□/M,□,C5＊8○(2線式＊1)

×

○＊2

×

JCシリーズJCD-33A-□/□□,C5＊8
JCR-33A-□/□□,C5＊8
JCS-33A-□/□□,C5＊8○(2線式＊1)

×

○＊2

×

JCM-33Aシリーズ

JCM-33A-□/□,□C5＊8○(2線式＊1)

×

○＊2

×

FCR-100シリーズ

FCR-13A-□/M,C

FCR-15A-□/M,C

×

×

○＊4

×

FCD-100シリーズ

FCD-13A-□/M,C

FCD-15A-□/M,C

×

×

○＊4

×

FCR-23Aシリーズ

FCR-23A-□/M,C

×

×

○＊4

×

PC935-□/M,C

×

富士電機(株)＊12

×

○＊4

×

PC955-□/M,C5＊8○(2線式＊1)○(2線式＊1)

×

○＊4

×

×

×

○＊4

×

PCD-300シリーズ

PCD-33A-□/M,C5＊8
FIR-201-M,C

JIR-301-Mシリーズ

JIR-301-M□,C5＊8○(2線式＊1)

×

○＊2

×

AH3000シリーズ

AH3000○(2線式＊1)○○

×AL3000シリーズ

AL3000○(2線式＊1)○○

×DB1000シリーズ

DB1000○(2線式＊1)○○

×DB2000シリーズ

DB2000○(2線式＊1)○○

×

DZ1000シリーズ

DZ1000＊7○(2線式＊1)○○

×

DZ2000シリーズ

DZ2000＊7○(2線式＊1)○○

×GT120シリーズ

GT120○(2線式＊1)

×

○＊2

×

JUシリーズJU○(2線式＊1)○

×

×

KEシリーズKE3000○(2線式＊1)○

××

KPシリーズ

KP1000○(2線式＊1)○○

×LE5000シリーズ

LE5000○(2線式＊1)○

××

LT230シリーズ

LT230○(2線式＊1)

×

○＊2

×

LT300シリーズ

LT350

LT370

○(2線式＊1)○○

×

LT400シリーズ

LT450

LT470

○(2線式＊1)○○

×

LT830シリーズ

LT830○(2線式＊1)

×

○＊2

×

○(2線式＊1)○○×○(2線式＊1)

×

○＊2

×

KP2000SE3000シリーズ

SE3000

マイクロコントローラX

PXH
PXG
PXR

PXH9
PXG4/5/9
PXR3/4/5/9

GREENシリーズ(UM)

UM330
UM331

UM350
UM351

GREENシリーズ(UP)

UP350
UP351

UP550

GREENシリーズ(US)○(2線式＊1)

×

○＊2

×

○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

×

UP750

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

US1000○(2線式＊1)

×

○＊2

×

○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

×

UT320
UT321
UT350
UT351
UT420

UT450
UT520
UT550
UT551

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

UP150

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

UT100シリーズ(UT)

UT130
UT150

UT152
UT155

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

UT2000シリーズ

UT2400

UT2800○(4線式)

×○＊2

×

UTAdvancedシリーズ(UM)UM33A○(2線式＊1/4線式)

×

○＊2

○＊10

×

○＊2

○＊10

×

○＊2

○＊10

○(2線式＊1)

○

○

×

×

○

○

×

○(2線式＊1＊6)

○＊5

○＊2

○＊10

○(2線式＊1)

×

UTAdvancedシリーズ(UP)

UP35A

UP55A

○(2線式＊1/4線式)

UTAdvancedシリーズ(UT)

UT32A
UT35A

UT55A
UT75A

○(2線式＊1/4線式)○(2線式＊1)

UT52A
H-PCP-J
H-PCP-A

SRZ

Z-CT
Z-DIO
Z-TIO

CB＊7

CB100
CB400
CB500

H-PCP-B＊7

CB700
CB900

×

○＊2

○(2線式＊1/4線式)

○＊10

×

○＊2

FB400

FB900

○(2線式＊1/4線式)

○

○

○＊10

RB

RB100
RB400
RB500

RB700
RB900

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

PF

PF900

PF901

○(2線式＊1/4線式)

○

○

×

HA

HA400
HA401

HA900
HA901

○(2線式＊1/4線式)

○

○

×

RMC

RMC500○(2線式＊1)

×

○＊2

×

MA

MA900

○(2線式＊1/4線式)

○

○

×

AG

AG500

○(2線式＊1/4線式)

○

×

×

THV

THV-A1○(2線式＊1/4線式)

○

×

×

SA

SA100

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

SRX

X-TIO

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

SB1

SB1

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

B400

B400

○(2線式＊1)

○

×

×

FZ110

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

FB100

FB

FZ

NEW

RZ

NEW

MA901

SA200

FZ400

FZ900

○(2線式＊1)

○

○＊2

×

RZ100

RZ400

○(2線式＊1)

×

○＊2

×

GT27/GT25:RS-422/485インタフェース、GT15-RS4-TE、またはFA-LTBGT2R4CBL□を使用してください。GT15-RS4-9Sは使用できません。
温度調節器/指示調節計側がRS-485の場合は、各社RS-232/RS-485変換器を使用してください。
温度調節器/指示調節計側がRS-422の場合は、各社RS-232/RS-422変換器を使用してください。
RS-232シリアル通信機能付き指示調節計のみと接続可能です。
通信拡張モジュール(Z-COM)を使用します。
温度調節器のシステム構成により、通信拡張モジュール(Z-COM)を使用します。

MODBUS®通信機能をサポートする形名を選定してください。
2007年10月生産品以降(計器番号07Axxxxxx、07Kxxxxxx、07Xxxxxxx及び以降の計器番号)の製品と接続可能です。
＊9 MODBUS®/RTU接続のみサポート。MODBUS®/RTUマスタ通信ドライバを使用してください。
＊10 MODBUS®/TCP接続のみサポート。MODBUS®/TCPマスタ通信ドライバを使用してください。
＊11 シリアル通信ユニットSCUを使用してください。
＊12 GT21は接続できません。

＊7
＊8

9
仕様

UT750
UT100シリーズ(UP)SR Mini HG

＊2
＊3
＊4
＊5
＊6

×

RS-422

FIRシリーズ

横河電機(株)＊12＊1○(2線式＊1)

PC955-□/M,C

GREENシリーズ(UT)

理化工業(株)＊12

RS-485

PC935-□/M,C5＊8

PC-900シリーズ(株)チノー＊12

GT27/GT25/GT21

名133

Specifications
接続可能な機種一覧(GOT2000)◆MODBUS®機器

MODBUS®/RTUマスタ、MODBUS®/RTUスレーブ通信ドライバ、またはMODBUS®/TCPマスタ、MODBUS®/TCPスレーブ通信ドライバを使用することで、MODBUS®接続に対応している

機器と通信を行うことができます。

動作確認済みのMODBUS®機器は、三菱電機FAサイトにてテクニカルニュース「GOT2000シリーズ MODBUS®接続動作確認機器一覧」
No.GOT-D-0070をご参照ください。

◆マイコン接続

パソコン、マイコンボード、シーケンサなどをGOTと接続し、GOTの仮想デバイスにデータの書き込み/読み出しができます。

◆SLMP機器

SLMP通信ドライバを使用することで、SLMP接続に対応している機器と通信を行うことができます。

動作確認済みのSLMP機器は、三菱電機FAサイトにてテクニカルニュース「GOT2000シリーズ SLMP接続動作確認機器一覧」
No.GOT-D-0085をご参照ください。

◆CC-Link IEフィールドネットワークBasic機器

Ethernet（CC-Link IEフィールドネットワークBasic）
通信ドライバを使用することで、CC-Link IEフィールドネットワークBasic接続に対応している機器と通信を行うことができます。
GOT2000シリーズは、スレーブ局として動作するため、マスタ局として動作する機器と接続できます。

動作確認済みのCC-Link IEフィールドネットワークBasic対応機器は、三菱電機FAサイトにてテクニカルニュース「GOT2000シリーズ CC-Link IEフィールドネットワークBasic接続
動作確認機器一覧」
No.GOT-D-0104をご参照ください。

■接続形態ごとのGOT対象機種
接続形態によって使用するGOTが異なります。

モデル

接続形態
RS-232
RS-422/485

GT27/GT25

Ethernet

＊1

仕様
134

全機種
(GOT本体の内蔵インタフェースを使用可能)

上記以外

GT27全機種
GT25の一部機種(GOT本体に通信ユニットを装着し、バス接続、
ネットワーク接続などが使用可能。
GT2505、GT2510-WX、GT2507-Wは通信ユニットを装着できないため対象外。)

RS-232

GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS
GT2104-RTBD
GT2104-PMBDS

GT2104-PMBDS2
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBDS2

RS-422/485

GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS
GT2104-RTBD
GT2104-PMBD
GT2104-PMBDS

GT2104-PMBLS＊1
GT2103-PMBD
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBLS＊1

Ethernet

GT2104-RTBD
GT2104-PMBD
GT2103-PMBD

CC-Link(G4経由)

GT2105-QTBDSGT2105-QMBDS
GT2104-RTBD
GT2104-PMBD
GT2104-PMBDS

GT21

9

対象機種

GT2104-PMBDS2
GT2103-PMBD
GT2103-PMBDS
GT2103-PMBDS2MELSEC iQ-Fシリーズ及びMELSEC-Fシリーズとの接続のみ対応しています。

Specifications
接続構成の詳細は、「GT SoftGOT2000 Version1
操作マニュアル」
をご参照ください。

接続可能な機種一覧(GT SoftGOT2000 Version1)◆三菱電機シーケンサ/C言語コントローラ/安全コントローラ/モーションコントローラ
シリーズ

形

名

CPU直接接続Ethernet
接続
RS-232USB

R04CPU

接続形態
CC-Link IE MELSEC MELSEC
シリアル
CC-Link IE
フィールド
コミュニケーション コントローラ
NET/H NET/10
接続＊1
接続
ネットワーク接続 ネットワーク接続
接続

R08CPU
R16CPU
R32CPU

R120CPU

MELSEC iQ-Rシリーズ

R04ENCPU

○

×

○

○

○

○

×

×

○

×

○

○

○

○

×

×

○

×

○

○

○

○＊29

×

×

○＊23

○＊18

○

○

○＊2

○＊4

○＊23

○＊23

○＊4

○＊23

○＊23

○＊4

○＊23

○＊23

R08ENCPU
R16ENCPU
R32ENCPU

R120ENCPU

R08SFCPU＊27
R16SFCPU＊27

安全CPU

R32SFCPU＊27

R120SFCPU＊27

R08PCPU＊28
プロセスCPU

R16PCPU＊28

R32PCPU＊28

R120PCPU＊28

Q03UDVCPU
ユニバーサルモデル
高速タイプ QCPUQ04UDVCPU
Q06UDVCPU
Q13UDVCPU
Q26UDVCPUQ00UJCPU○＊2

Q00UCPU
Q01UCPU
Q02UCPU
ユニバーサルモデル
QCPU

Q03UDCPU

Q04UDHCPU
Q06UDHCPU

○＊3
○＊23

○

○

○

Q10UDHCPU○＊2

Q13UDHCPU
Q20UDHCPU
Q26UDHCPU○＊3

Q03UDECPU

Q04UDEHCPU
Q06UDEHCPU
Ethernet
内蔵タイプ
MELSEC-Qシリーズ(Qモード)

Q10UDEHCPU
Q13UDEHCPU
Q20UDEHCPU

○＊23

○＊18

○

○

○＊23

○

×

○

○＊5

×

○＊23

○＊23

○

○＊7

×

○＊23

○＊23

○＊2

○＊4

○＊23

○＊23

×

○＊23

○＊23

○＊2

Q26UDEHCPU
Q50UDEHCPU

Q100UDEHCPU
ベーシックモデル
QCPU
シーケンサ

Q00JCPU

Q00CPU＊6
Q01CPU＊6

Q02CPU＊6

Q02HCPU＊6

Q06HCPU＊6
Q12HCPU＊6

×
○＊23

○

○＊23

○＊18

○

○

○＊23

○

○

○

○

○

○

×

○＊9

×

○＊10

○＊10

○

Q25HCPU＊6

Q04UDPVCPU
ユニバーサルモデル
プロセスCPU

Q06UDPVCPU
Q13UDPVCPU

9仕様

ハイパフォーマンスモデル
QCPU

Q26UDPVCPUQ02PHCPU
プロセスCPU

Q06PHCPU
Q12PHCPU
Q25PHCPUMELSEC-QSシリーズ

二重化CPU(基本ベース)

Q12PRHCPU

二重化CPU(増設ベース)

Q12PRHCPU

Q25PRHCPU

○＊8
○＊9

○

×

×

○

×

×

×

×

QS001CPU

○

×

○＊11

×

○＊12

○＊13

○

○

L02SCPU-P

○＊14
＊15

○

○

○

×

○＊16

×

×

○＊14

○＊17

○

○

×

○＊16

×

×

〇

〇

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

Q25PRHCPU
L02SCPU
L02CPU

L02CPU-P
MELSEC-Lシリーズ

L06CPU

L06CPU-P
L26CPU

L26CPU-P

L26CPU-BT

L26CPU-PBTMELSEC iQ-Fシリーズ

FX5U

FX5UC
FX0

FX0S

FX0N
FX1

FX1S

FX1N

FX1NC
MELSEC-Fシリーズ

FX2

FX2C

FX2N

FX2NC
FX3G

FX3GC
FX3U

FX3UC
FX3S

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

135

Specifications
接続可能な機種一覧(GT SoftGOT2000 Version1)◆三菱電機シーケンサ/C言語コントローラ/安全コントローラ/モーションコントローラ
シリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

形

名

CPU直接接続Ethernet
接続
RS-232

R12CCPU-V

USB

接続形態
CC-Link IE MELSEC MELSEC
シリアル
CC-Link IE
フィールド
コミュニケーション コントローラ
NET/H NET/10
接続＊1
接続
ネットワーク接続 ネットワーク接続
接続

○＊25

×

○＊26

○＊19

○

○

×

×

○

○＊18

○

○＊19

○＊2

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○＊23

○＊18

○

○

○

×

○＊23

○＊23

○＊23

○＊23

Q24DHCCPU-V
C言語コントローラ

Q24DHCCPU-VG
MELSEC-Qシリーズ

Q24DHCCPU-LS
Q26DHCCPU-LS
Q12DCCPU-V＊20
WS0-CPU0

安全コントローラ

MELSEC-WSシリーズ

WS0-CPU1
WS0-CPU3
R16MTCPUMELSEC iQ-Rシリーズ

R32MTCPU
R64MTCPUQ172CPUQ173CPUQ172CPUNQ173CPUN
Q172HCPUQ173HCPU

モーション
コントローラQ172DCPUMELSEC-Qシリーズ

Q173DCPUQ172DCPU-S1
Q173DCPU-S1
Q172DSCPU
Q173DSCPU
Q170MCPU＊21＊22
Q170MSCPU＊22
Q170MSCPU-S1＊22

○＊23

○

○

○

○

○＊4

○＊23

○

○

○

○

○

○＊23

○＊23

×

○

×

×

×

×

×

×

QJ72LP25-25
MELSECNET/Hリモート I/O局

QJ72LP25G
QJ72BR15

9

CC-Link IE フィールド MELSEC iQ-Rシリーズ
ネットワークヘッドユニット MELSEC-Lシリーズ

RJ72GF15-T2 NEW

○

×

○

○

×

○＊29

×

×

LJ72GF15-T2

×

×

○

○

×

○

×

×

CC-Link IE フィールドネットワークEthernetアダプタユニット

NZ2GF-ETB＊24

○

×

×

×

×

×

×

×

＊1

MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合を含みます。リモートI/Oネットには接続できません。

＊16 シリアルNo.の上5桁が13012以降のCPUを使用してください。

＊2

シリアルNo.の上5桁が09042以降のCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。

＊17 L6ADP-R2アダプタが必要です。

仕様＊3

シリアルNo.の上5桁が09042以降のCPUとCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。

＊4

シリアルNo.の上5桁が12012以降のCPUを使用してください。

＊5

機能バージョンB以降のCPUと、機能バージョンD以降のCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。

＊6

マルチCPUシステム構成時は、CPU機能バージョンB以降を使用してください。

＊7

シリアルNo.の上5桁が09012以降のCPUを使用してください。
また、1ネットワークの総局数が65局以上使用する場合、シリアルNo.の上5桁が09042以降のCCLink IEコントローラネットワークユニットを使用してください。

＊8

1ネットワークの総局数が65局以上の場合、シリアルNo.の上5桁が09042以降のCC-Link IEコントロー
ラネットワークユニットを使用してください。

＊9

シリアルNo.の上5桁が10042以降のCPUとCC-Link IEコントローラネットワークユニット機能バージョンD以降を使用してください。

＊10 MELSECNET/Hインタフェースボード用のドライバ(SW0DNC-MNETH-B)は、バージョンK以降を使用
してください。
＊11 自局、自号機設定のみアクセスできます。(他局、他号機へアクセスできません)＊12 シリアルNo.の上5桁が10032以降のCPUと、CC-Link IEコントローラネットワークユニット機能バージョンD以降を使用してください。
＊13 シリアルNo.の上5桁が13042以降のCPUを使用してください。
＊14 LJ71E71-100を使用時には、シリアルNo.上5桁が14112以降のCPUを使用してください。
＊15 L02SCPU、L02SCPU-Pは、内蔵Ethernetポートがないため、LJ71E71-100を使用してください。

136＊18 シリアルポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由(RS-232)でアクセスしてください。
＊19 マルチCPUで他号機に管理されているシリアルコミュニケーションユニットのシリアルポートを使用してください。
＊20 シリアルNo.の上5桁が12042以降のCPUを使用してください。
＊21 SV43使用時、以下本体OSソフトウェアバージョンがインストールされているモーションコントローラ
CPUを使用してください。
SW7DNC-SV43Q□：00F以降＊22 シーケンサCPU部(1号機)にのみ接続できます。PERIPHERAL I/Fは使用できません。
＊23 Ethernet、MELSECNET/H、MELSECNET/10接続において、マルチCPUで存在するQCPUをモニタする場合は、必ずネットワークユニット機能バージョンB以降を使用してください。
＊24 NZ2GF-ETB経由で他局デバイスをモニタできます。(自局デバイスはモニタできません)＊25 RJ71EN71に対応していないため、内蔵Ethernetポートを使用してください。
＊26 パソコンとの接続用USBポートがないため、マルチCPUシステムのRCPU経由でモニタしてください。
＊27 RnSFCPUに隣接して安全機能ユニットR6SFMをベースユニットに装着してください。さらに、
RnSFCPUと安全機能ユニットR6SFMのペアバージョンは、互いに一致している必要があります。
このペアバージョンが一致していないと、RnSFCPUが動作しません。
＊28 二重化システムを構築する場合は、RnPCPUに隣接して、二重化機能ユニットR6RFMをベースユニットに装着してください。
＊29 二重化システムの場合、シリアルNo.の上5桁が18042以降のCC-Link IEフィールドネットワークインタ
フェースボードを使用してください。

Specifications
接続構成の詳細は、「GT SoftGOT2000 Version1 操作マニュアル」
をご参照ください。

■三菱電機シーケンサ/C言語コントローラ/モーションコントローラと接続時に使用可能なユニット●Ethernet接続時
・シーケンサEthernetユニット

CPUシリーズ

Ethernetユニット

MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ71EN71＊4

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
MELSEC-QSシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)＊1

QJ71E71-100
QJ71E71-B5
QJ71E71-B2
QJ71E71

MELSEC-Lシリーズ

LJ71E71-100＊2

MELSEC-Fシリーズ

FX3U-ENET-L＊3
FX3U-ENET-ADP＊3＊1

Q170MCPU、Q170MSCPU(-S1)と接続時は、シーケンサCPU部(1号機)のみモニタできます。PERIPHERAL I/Fは使用できません。

＊2

LJ71E71-100を使用時には、シリアルNo.上5桁が14112以降のCPUを使用してください。

＊3

接続するCPUによって、増設機器用オプションが必要な場合があります。

＊4

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"12"以降を使用してください。

●シリアルコミュニケーション接続時＊1・シーケンサシリアルコミュニケーションユニット
CPUシリーズ

シリアルコミュニケーションユニット

MELSEC iQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ71C24＊3
RJ71C24-R2＊3

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)＊2

QJ71C24
QJ71C24-R2
QJ71C24N
QJ71C24N-R2

MELSEC-Lシリーズ
CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニットト(MELSEC-Lシリーズ)

LJ71C24
LJ71C24-R2＊1

RS-232通信のみ可能です。

＊2

Q170MCPU、Q170MSCPU(-S1)と接続時は、シーケンサCPU部(1号機)のみモニタできます。

＊3

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"07"以降を使用してください。

QJ71CMO
QJ71CMON●CC-Link IEコントローラネットワーク接続時
・ネットワークユニット(シーケンサ側)
CPUシリーズ

CC-Link IEコントローラネットワークユニット

MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ71GP21-SX＊2

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
MELSEC-QSシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)＊1

QJ71GP21-SX
QJ71GP21S-SX＊1Q170MCPU、Q170MSCPU(-S1)と接続時は、シーケンサCPU部(1号機)のみモニタできます。

＊2

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"12"以降を使用してください。

9

種

類

ネットワークインタフェースボード仕様

・ネットワークインタフェースボード(パソコン側)
Q80BD-J71GP21-SX
Q80BD-J71GP21S-SX

CC-Link IEコントローラネットワーク

Q81BD-J71GP21-SX(光ループ)
Q81BD-J71GP21S-SX(光ループ、外部電源供給機能付き)●CC-Link IEフィールドネットワーク接続時
・ネットワークユニット(シーケンサ側)
CPUシリーズ

CC-Link IEフィールドネットワークユニット

MELSECｉQ-Rシリーズ
C言語コントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC iQ-Rシリーズ)

RJ71GF11-T2＊2
RJ71EN71
RD77GF4
RD77GF8
RD77GF16
RD77GF32 NEW

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)
C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)＊1

QJ71GF11-T2

MELSEC-QSシリーズ

QS0J71GF11-T2

MELSEC-Lシリーズ
MELSEC iQ-Ｆシリーズ

LJ71GF11-T2
FX5-CCLIEF

NEW

＊1

Q170MCPU、Q170MSCPU(-S1)と接続時は、シーケンサCPU部(1号機)のみモニタできます。

＊2

二重化システムを構築する場合は、ファームウェアバージョン"12"以降を使用してください。

・ネットワークインタフェースボード(パソコン側)
種
CC-Link IEフィールドネットワーク

類

ネットワークインタフェースボード
Q81BD-J71GF11-T2

137

Specifications
接続可能な機種一覧(GT SoftGOT2000 Version1)●MELSECNET/H・MELSECNET/10接続時
・ネットワークユニット(シーケンサ側)

MELSECNET/H、MELSECNET/10ネットワークユニット

CPUシリーズ

光ループ

MELSEC-Qシリーズ(Qモード)＊1
MELSEC-QSシリーズ
モーションコントローラ(MELSEC-Qシリーズ)＊2

QJ71LP21
QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25

C言語コントローラ(MELSEC-Qシリーズ)

QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25＊1

CPU、MELSECNET/Hネットワークユニットは、機能バージョンB以降を使用してください。

＊2

Q170MCPU、Q170MSCPU(-S1)と接続時は、シーケンサCPU部(1号機)のみモニタできます。

同軸バス
QJ71BR11＊1

・ネットワークインタフェースボード(パソコン側)種

類

ネットワークインタフェースボード
Q80BD-J71LP21-25(光ループ)
Q80BD-J71LP21S-25(光ループ、外部電源供給機能付き)
Q80BD-J71LP21G(光ループ)
Q80BD-J71BR11(同軸ループ)

MELSECNET/H

Q81BD-J71LP21-25(光ループ)◆三菱電機サーボアンプ(SSCNETⅢ/H) NEW
シリーズ

形名

モーションコントローラ
またはシーケンサ
シンプル
モーション
ユニット

ー
MR-J4-□B
MELSERVO-J4 MR-J4-□B-RJ RD77MS
シリーズ
MR-J4W2-□B FX5-40SSC-S
MR-J4W3-□B
FX5-80SSC-S

＊1

CPU機種

Ethernet
接続

接続形態
CPU直接接続
RS-232

CC-Link IE CC-Link IE
シリアルコミュニ コントローラ フィールドケーション ネットワーク ネットワーク
接続
接続
接続

USB

MELSEC
NET/10
接続＊1

RnMTCPU

○

×

○

○

○

○

×

×

RnCPU

○

×

○

○

○

○

×

×

FX5CPU

○

○

○

×

×

×

×

×

FX5UCPU

○

○

○

×

×

×

×

×

MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合のみ対応します。リモートI/Oネットには接続できません。

◆三菱電機ロボットコントローラシリーズ

コントローラ名
CR750-Q(Q172DRCPU)
CR751-Q(Q172DRCPU)

Fシリーズ

9

MELSEC
NET/H
接続

CR750-DSDシリーズ仕様

CR800

NEW

○＊2

接続形態
CPU直接接続

シリアル
CC-Link IEコントローラ CC-Link IEフィールド
コミュニケーション接続 ネットワーク接続
ネットワーク接続

MELSEC
NET/H
接続

MELSEC
NET/10
接続＊1

○＊4

○

○

RS-232

USB

○＊3

○＊5

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

CRnQ-700(Q172DRCPU)

○＊2

○＊3

○＊5

○

○＊4

○

○

○

CR751-D
SQシリーズ

Ethernet
接続

CRnD-700

○

×

×

×

×

×

×

×

CR800-D

○

×

×

×

×

×

×

×

CR800-R(R16RTCPU)

○

×

○＊6

×

×

×

×

×

MELSEC
NET/H
接続

MELSEC
NET/10
接続＊1＊1

MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合のみ対応します。リモートI/Oネットには接続できません。

＊2

CRnQ-700、CR750/751-QのDISP I/Fは使用できません。Ethernetユニット(QJ71E71)またはマルチCPU(QnUDE)の内蔵Ethernetポート経由のみEthernet接続ができます。

＊3

CRnQ-700、CR750/751-Qは、シリアルポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由(RS-232)でアクセスしてください。

＊4

シリアルNo.の上5桁が09042以降のCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。

＊5

CR750-Q、CR751-Q、CRnQ-700は、USBポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由でアクセスしてください。

＊6

CR800-Rは、USBポートが無いため、マルチCPUシステムのRCPU経由でアクセスしてください。

◆三菱電機CNC
接続形態
シリーズ
CNC C80(R16NCCPU-S1)
CNC C70(Q173NCCPU)

＊1

138

Ethernet
接続
NEW

CPU直接接続

シリアル
CC-Link IEコントローラ CC-Link IEフィールド
コミュニケーション接続 ネットワーク接続
ネットワーク接続

RS-232

USB

○

×

○＊4

×

×

×

×

×

○

○＊2

○

○

○＊3

○

○

○

MELSECNET/HをMNET/10モードで使用する場合のみ対応します。リモートI/Oネットには接続できません。

＊2

CNC C70は、シリアルポートが無いため、マルチCPUシステムのQCPU経由(RS-232)でアクセスしてください。

＊3

シリアルNo.の上5桁が09042以降のCC-Link IEコントローラネットワークユニットを使用してください。

＊4

CNC C80は、USBポートが無いため、マルチCPUシステムのRCPU経由でアクセスしてください。

Specifications
接続構成の詳細は、「GT SoftGOT2000 Version1 操作マニュアル」
をご参照ください。

◆他社シーケンサ/モーションコントローラ
メーカ

形
CJ1H
CJ1G

SYSMAC CJ1

CPU直接接続(RS-232)

シリアルコミュニケーション
接続(RS-232)
×

CJ1M

○

○

○

○

×

CJ2M

○

○＊1

×

SYSMAC CPM

CPM2A

×

○

×

SYSMAC CQM1

CQM1

×

○＊2

×

SYSMAC CQM1H

CQM1H

×

○

×

SYSMAC CP1

CP1E(Nタイプ)

×

○＊6

×

SYSMAC CS1

CS1H
CS1G

CS1D＊3○○×

SYSMAC CVM1/CV＊4

CVM1-CPU11-V□
CVM1-CPU01-V□
CV500-CPU01-V□

CV1000-CPU01-V□
CV2000-CPU01-V□

×

○

×

SYSMAC α

C200HX
C200HG

C200HE

×

○

×

NJ

NJ501-□□□□
NJ101-□□□□NJ301-□□□□

×

×

×

KV-700
KV-1000

KV-3000○

××

KV-5000

KV-5500

○

×

×

○

×

×

(株)キーエンス(株)東芝

Ethernet接続

CJ2H

SYSMAC CJ2

オムロン(株)接続形態

名KV-7300

NEW

KV-7500

NEW

○

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

○

CP-9200SH○

×○

CP-9300MS

×

○

×

MP920

○

○

○

MP930

×

○

×

MP940

×

○

×

PROGIC-8×○×

CP-9200(H)

×

○

×

CP-312○×○CP-317

○

×

○

○

×

○

○

×

×

○

×

×

ユニファイドコントローラ nvシリーズ PU811(株)安川電機

GL120

GL130

GL60S
GL60H

GL70H

MP2300S

MP3200MP3300

FA-M3

F3SP05
F3SP08
F3FP36
F3SP21
F3SP25
F3SP28
F3SP35

F3SP38
F3SP53
F3SP58
F3SP59
F3SP66
F3SP67

FA-M3VF3SP71-4N
F3SP71-4S

F3SP76-7S○

××

STARDOM

NFCP100

NFJT100○＊7××

SIMATIC S7-200シリーズ＊5
SIMATIC S7-300シリーズ

SIMATIC S7-400シリーズ
SIMATIC S7-1200シリーズ＊5

○

×

×

横河電機(株)

Siemens AG＊1

CJ2M-CPU1□のみ接続できます。

＊2

CQM1-CPU11には、RS-232インタフェースがないため、接続できません。

＊3

CPU単独システム構成時に、通信ユニットを単独使用している場合のみ接続可能です。

＊4

SYSMAC CVM1/CVは、バージョン1以降のCPUで使用可能です。

＊5

S7-200シリーズ、S7-1200シリーズのEthernet接続はOP通信のみ使用可能です。

＊6

CP1EのEタイプには接続できません。

＊7

MODBUS®/TCP接続のみサポート。 MODBUS®/TCPマスタ通信ドライバを使用してください。

9仕様

MP2200MP2300■他社シリアルコミュニケーション接続・Ethernet接続時に使用可能なユニット
メーカ

Ethernet

オムロン(株)Ethernetユニット

CS1W-ETN21
CS1W-EIP21

CJ1W-ETN21
CS1D-ETN21D(株)キーエンス

Ethernetユニット

KV-LE20V

KV-LE21V(株)東芝

Ethernetユニット

EN811(株)安川電機MEMOBUSモジュール
通信モジュール

218IF
218IF-01
218IF-02＊1
218TXB

横河電機(株)Ethernetインタフェース
モジュール

F3LE01-5T
F3LE11-0T
F3LE12-0T

Ethernetユニット

CP243-1
CP243-1 IT
CP343-1
CP343-1 Advanced

Siemens AG＊1

RS-232−−−
JAMSC-IF60
JAMSC-IF61
CP-217IF
217IF

217IF-01
218IF-01
218IF-02＊1−
CP343-1 IT
CP343-1 Lean
CP443-1
CP443-1 IT−

MP2200、MP2300、MP2300SでEthernet接続、RS-232接続をする場合は、CPUのソフトウェアバージョン2.60以降を使用してください。

139

Specifications
接続可能な機種一覧(GT SoftGOT2000 Version1)接続構成の詳細は、「GT SoftGOT2000 Version1
操作マニュアル」
をご参照ください。

◆MODBUS®機器

MODBUS®/TCPマスタ、MODBUS®/TCPスレーブ接続に対応している機器と通信を行うことができます。

動作確認済みのMODBUS®機器は、三菱電機FAサイトにてテクニカルニュース「GOT2000シリーズ MODBUS®接続動作確認機器一覧」
No.GOT-D-0070をご参照ください。

◆SLMP機器

SLMP接続に対応している機器と通信を行うことができます。

動作確認済みのSLMP機器は、三菱電機FAサイトにてテクニカルニュース「GOT2000シリーズ SLMP接続動作確認機器一覧」
No.GOT-D-0085をご参照ください。

9
仕様
140

Specifications
従来品との互換◆GOT1000シリーズとの互換について

GOT1000シリーズからの置き換えについて、概要は以下のとおりです。詳細は以下のテクニカルニュース、置き換えガイドをご参照ください。
・テクニカルニュース「GOT1000シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.GOT-D-0061 ＊GT16、GT15
・テクニカルニュース「GOT1000シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.姫テ-シ-0137 ＊GT10・置き換えガイド「GOT1000リニューアルガイダンス」（
L 名）
08306 ＊GT16、GT15

パネルカット寸法

GOT1000シリーズと同じ画面サイズのGOT2000シリーズはパネルカット寸法が同じです。そのため、取り付け穴を変更する必要がありません。

GOT1000シリーズ

GOT2000シリーズ

15型

GT1695、GT1595＊1

GT2715と同寸法です。

12.1型

GT1685、GT1585＊1

GT2712、GT2512と同寸法です。

10.4型

GT167□、GT157□＊1

GT2710、GT2510と同寸法です。

8.4型

GT166□、GT156□＊1

GT2708、GT2508と同寸法です。

5.7型

GT1655、GT155□＊1、GT145□、GT115□＊1、GT105□＊2

GT2705、GT2505、GT2105と同寸法です。

4.5型

GT1030＊2

GT2104-Pと同寸法です。

3.7型

GT1020＊1

GT2103と同寸法です。
（画面サイズが異なりますが、パネルカット寸法は同じです。）＊1

生産終了機種です。

＊2

生産終了予定機種です。

通信ユニット、オプションユニット

GT16、GT15、GT10用の通信ユニット、
オプションユニットは、以下の機器を除いてGOT2000シリーズでそのまま使用できます。

GOT1000シリーズ
GT15-RS2T4-9P

RS-422変換ユニット

GT15-RS2T4-25P

備考―

通信ユニットGT15-75J71LP23-Z＊1

GT15-J71LP23-25（MELSECNET/H通信ユニット）

GT15-75J71BR13-Z＊1

GT15-J71BR13（MELSECNET/H通信ユニット）

MELSECNET/H通信ユニットを
MELSECNET/10モードで使用してください。

GT15-75J61BT13-Z＊1

GT15-J61BT13（CC-Link通信ユニット）―

コネクタ変換アダプタ

GT10-9PT5S―

GT2103、GT2104はヨーロッパ端子台のため不要です。

Ethernet通信ユニット

GT15-J71E71-100＊1

本体内蔵Ethernetインタフェースを使用、または、GT25-J71E71-100(Ethernet通信ユニット)―

マルチメディアユニット

GT16M-MMR

GT27-MMR-Z（マルチメディアユニット）

使用するメモリカードはCFカードです。

GT27-V4-Z（ビデオ入力ユニット）―

GT27-R2（RGB入力ユニット）
GT27-R2-Z（RGB入力ユニット）―

GT27-V4R1-Z（ビデオ/RGB入力ユニット）―

GT15V-75ROUT＊1

GT27-ROUT（RGB出力ユニット）
GT27-ROUT-Z（RGB出力ユニット）―

CFカードユニット

GT15-CFCD―

CFカード延長ユニット

GT15-CFEX-C08SET―MELSECNET/10
通信ユニットCC-Link通信ユニット（CC-Link（ID）
Ver.1）

GT16M-V4

ビデオ入力ユニット
オプションユニット

GT15V-75V4＊1
GT16M-R2

RGB入力ユニット

GT15V-75R1＊1
GT16M-V4R1

ビデオ/RGB入力ユニット

GT15V-75V4R1＊1
GT16M-ROUT

RGB出力ユニット

GOT2000シリーズはCFカードが使用できません。
本体内蔵SDメモリカードスロットでSDメモリカードを使用してください。

9
仕様

＊1

GOT2000シリーズ
本体内蔵RS-422/485インタフェースを使用、または、GT15-RS4-9S（シリアル通信ユニット）

生産終了機種です。

ケーブル〈GT16、GT15の場合〉

・GT16、GT15用のバス接続ケーブル、RS-232ケーブル、RS-422ケーブル、その他のケーブルをGT27、GT25で使用する場合の詳細は、テクニカルニュース「GOT1000シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.GOT-D-0061をご参照ください。

〈GT10の場合〉

・GT105□、GT104□で使用しているケーブルは、GT2105でそのまま使用できます。
・GT1030で使用しているケーブルは、GT2104-P（シリアルタイプ）
でそのまま使用できます。
・GT1020で使用しているケーブルは、GT2103（シリアルタイプ）
でそのまま使用できます。

プロジェクトデータ

GOT1000シリーズのプロジェクトデータは、GT Designer3 Version1.100E以降＊でGOTタイプを変換して、そのまま流用できます。

＊ GOT2000本体の機種により対応バージョンが異なります。

◆GOT900シリーズとの互換について

詳細は以下のテクニカルニュース、置き換えガイドをご参照ください。
・テクニカルニュース「GOT-A900シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.GOT-D-0062
・置き換えガイド「GOT-A900リニューアルガイダンス」（
L 名）
08305 ※GT16、GT15◆GOT800、A77GOT、A64GOTシリーズとの互換について

詳細は以下のテクニカルニュースをご参照ください。
・テクニカルニュース「A800，
A77GOT，
A64GOTシリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項」
No.GOT-D-0063

141
テクニカルニュース、置き換えガイドは、三菱電機FAサイト（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）
をご参照ください。

Product list
国内外の規格、法律(CE、ATEX、UL/cUL、ClassⅠ, Division 2、EAC、KC、KCs、船級規格:ABS/BV/DNV GL/LR/NK/RINA)への対応状況については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

製品一覧
本体形名の見方-X T BA

GT27 15

記号

画面サイズ

記号

構造

記号

解像度

記号

表示部

記号

パネル色

記号

電源タイプ

記号

通信インタフェース

15

15型

なし

標準

WX

WXGA

T

TFTカラーB

黒A

AC100～240V

なし＊1

GOT本体の備考欄を参照

12

12.1型

F

オープンフレーム

X

XGA

M

TFTモノクロ

W

白

D

DC24V

10

10.4型または
10.1型ワイド

S

SVGA

S

銀

L

DC5V

S＊1

RS-232、RS-422/485
もしくはRS-422のみ

08

8.4型

W

WVGA

N

フレームなしS2＊1

RS-232×2

V

VGA

Q

QVGA

-GF＊2

CC-Link IEフィールド
ネットワーク通信ユニット
セット品

07

7型ワイド

05

5.7型

04

4.5型または
4.3型

03

3.8型

GT27

マルチタッチ・ジェスチャ機能搭載モデル

GT25

高性能と低価格を両立したミドルレンジモデル

GT21

表示器としての機能性を無駄なく凝縮

R

480×272ドット

P

384×128ドッﾄ以下＊1

GT21のみ＊2

GT27/GT25のみ

GOT本体
区

分

GT2715

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

形

名

画面サイズ

GT2715-XTBA

表示部
表示色

15型XGA

GT2715-XTBD

黒GT2712-STBA
GT2712

黒GT2712-STBD

12.1型SVGA

GT2712-STWA

白GT2712-STWD＊1
GT2710-STBA

GT2710

TFTカラー65536色GT2710-VTBA
GT2710-VTBD

GT2708-STBA

8.4型SVGA

GT2708-STBD

黒GT2708-VTBA

8.4型VGAGT2708-VTBD

10GT2705

GT2705-VTBD

黒GT2512-STBA

製品一覧

GT2512黒12.1型SVGA

GT2512F-STNA―

GT2512F-STND

GT2510-VTBA

黒GT2510-VTBD
GT2510GT2510-VTWA

10.4型VGA

GT2510-VTWD＊1

白TFTカラー65536色GT2510F-VTNA

GT25

GT2510F-VTND
GT2508-VTBA
GT2508-VTWA

8.4型VGA

GT2508-VTWD＊1

白GT2508F-VTNA―GT2508F-VTND
GT2505

GT25
ワイド

142

GT2510GT2507―
黒GT2508-VTBD
GT2508GT2505-VTBDNEWGT2510-WXTBDNEWGT2510-WXTSD

NEW

GT2507-WTBD

NEW

GT2507-WTSD

NEW

5.7型VGA
10.1型WXGA
7型WVGA

納期¥520,000○

DC24V¥530,000○

AC100～240V¥398,000○

DC24V¥408,000○

AC100～240V¥398,000○

DC24V¥408,000○¥360,000○

DC24V
AC100～240V

備考

マルチメディア･
ビデオ/RGB対応
マルチタッチ対応

黒黒TFTカラー65536色銀＊2
黒
銀＊2¥370,000○¥340,000○¥350,000○

AC100～240V¥340,000○

DC24V¥350,000○

AC100～240V¥270,000○

DC24V¥280,000○

AC100～240V¥250,000○¥260,000○¥240,000○¥360,000○

DC24V

5.7型VGAGT2512-STBD

電源

DC24V
白

GT2710-VTWD＊1

GT2708黒10.4型VGA

GT2710-VTWA

参考標準価格AC100～240V

AC100～240V

10.4型SVGA

GT2710-STBD
GT27

パネル色

DC24V
AC100～240V
DC24V
AC100〜240V
DC24V

マルチタッチ対応―
オープンフレームモデル¥370,000○¥360,000○¥370,000○

AC100～240V¥300,000○

DC24V¥310,000○

AC100～240V

―

DC24V
AC100〜240V
DC24V

オープンフレームモデル

AC100～240V
DC24V
AC100～240V

―

DC24V
AC100〜240V
DC24V
DC24V

オープンフレームモデル―

DC24V
ワイドモデル
DC24V¥300,000○¥310,000○¥300,000○¥310,000○¥220,000○¥230,000○¥220,000○¥230,000○¥220,000○¥230,000○¥145,000○¥268,000○¥268,000○¥198,000○¥198,000○

Product list

GOT本体
区

分

GT2105

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

形

名GT2105-QTBDS

5.7型QVGA［320×240ドット］

GT2105-QMBDS

GT2104

TFTモノクロ（白/黒）32階調
TFTカラー65536色

パネル色

電源

黒

DC24V

RS-232、RS-422/485

黒GT2104-PMBD
GT2104-PMBDS

4.5型[384×128ドット]

GT2104-PMBDS2

黒TFTモノクロ
（白/黒）
32階調
5色LED
（白･緑･ピンク･橙･赤）

GT2104-PMBLS
GT2103-PMBD
GT2103

TFTカラー65536色

4.3型[480×272ドット]

GT2104-RTBD

GT21

表示部
表示色

画面サイズ

GT2103-PMBDS

3.8型[320×128ドット]

GT2103-PMBDS2

黒GT2103-PMBLS

備考

参考標準価格

納期¥85,000○¥69,000○

DC24V

Ethernet、RS-422/485、RS-232¥63,000○

DC24V

Ethernet、RS-422/485¥51,500○

DC24V

RS-232、RS-422/485¥39,500○

DC24V

RS-232×2ch¥39,500○

DC5V

RS-422（FX接続専用）¥38,000○

DC24V

Ethernet、RS-422/485¥32,000○

DC24V

RS-232、RS-422/485¥27,000○

DC24V

RS-232×2ch¥25,000○

DC5V

RS-422（FX接続専用）¥25,000○＊1

ATEX、KCs規格に対応する場合、別途オプション（P.146〜）に記載の保護シート（GT25-□□PSCC-UC）と特殊取付金具（GT25-□□FIT-EXS）が必要となります。
（GT2508-VTWDは保護シートのみ必要です。）
また、通信ユニット、オプションユニットは使用できません。使用した場合、規格に適合しません。詳細は、テクニカルニュース「GOT2000シリーズ ATEX規格ならびKCs規格適合について」
No.GOT-D-0101をご参照
ください。

＊2

USB耐環境カバーを含むパネル下部は黒色です。

上記価格に消費税は含まれておりません。

GOT本体 + CC-Link IEフィールドネットワーク通信ユニットセット
区分
GT2715形
GT2715-XTBA-GF
GT2715-XTBD-GF

名

画面サイズ

表示部
表示色

15型XGA黒GT2712-STBA-GF
GT2712

GT2712-STBD-GF
GT2712-STWA-GF

黒12.1型SVGA
白GT2712-STWD-GF
GT2710-STBA-GF
GT2710-STBD-GF
GT27

GT2710GT2710-VTWA-GF

TFTカラー65536色GT2708-STBA-GF
GT2708GT2708-VTBA-GF
GT2708-VTBD-GF

GT2705GT2512

GT2705-VTBD-GF
GT2512-STBA-GF
GT2512-STBD-GF

GT25

GT2510-VTBD-GF

8.4型SVGA
黒8.4型VGA
5.7型VGA

黒12.1型SVGA

黒GT2510-VTWA-GF

黒10.4型VGA

GT2508-VTBA-GF
GT2508GT2508-VTBD-GF
GT2508-VTWA-GF
GT2508-VTWD-GF

TFTカラー65536色白黒

8.4型VGA白

参考標準価格 納期¥560,000△

DC24V¥570,000△

AC100～240V¥438,000△

DC24V¥448,000△

AC100～240V¥438,000△

DC24V¥448,000△

DC24V
AC100～240V

GOT本体+
GT15-J71GF13-T2¥400,000△¥410,000△¥380,000△¥390,000△

AC100～240V¥380,000△

DC24V¥390,000△

AC100～240V¥310,000△

DC24V¥320,000△

AC100～240V¥290,000△

DC24V¥300,000△

DC24V¥280,000△

AC100～240V¥400,000△

DC24V¥410,000△

AC100～240V¥340,000△

DC24V¥350,000△¥340,000△

AC100～240V
DC24V
AC100～240V

GOT本体+
GT15-J71GF13-T2¥350,000△¥260,000

△
△

DC24V

¥270,000

AC100～240V¥260,000△

DC24V¥270,000△

上記価格に消費税は含まれておりません。

10
製品一覧

GT2510-VTWD-GF

備考

AC100～240V

DC24V
白

GT2510-VTBA-GF
GT2510黒10.4型VGA

GT2710-VTWD-GF
GT2708-STBD-GF

電源AC100～240V

10.4型SVGA

GT2710-VTBA-GF
GT2710-VTBD-GF

パネル色

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

143

Product list

通信ユニット
品

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

名

Ethernet通信ユニット＊1

シリアル通信ユニット

形

名

仕

様

対応機種
GT27 GT25

参考標準価格 納期
GT25
GT21
ワイド

GT25-J71E71-100

データ転送方式：100BASE-TX、10BASE-T

●

●＊11

―

―

¥30,000○

GT15-RS2-9P

RS-232シリアル通信ユニット（Dサブ9ピン オス）

●

●＊11

―

―

¥25,000○

GT15-RS4-9S＊1＊2
RS-422/485シリアル通信ユニット（Dサブ9ピン メス）

●

●＊11

―

―

¥25,000○

GT15-RS4-TE＊1
RS-422/485シリアル通信ユニット（端子台）
温度調節器/指示調節計とRS-485接続時、GOTマルチドロップ接続時のみ使用可

●

●＊11

―

―

¥25,000○

GT15-QBUS

Qバス接続
（1ch）
ユニット標準モデル

●

●＊11

―

―

¥25,000○

GT15-QBUS2

Qバス接続
（2ch）
ユニット標準モデル

●

●＊11

―

―

¥35,000○

GT15-75QBUSL

Qバス接続
（1ch）
ユニット薄型モデル＊3

●

●＊11

―

―

¥20,000○

GT15-75QBUS2L

Qバス接続
（2ch）
ユニット薄型モデル＊3

●

●＊11

―

―

¥30,000○

GT15-J71LP23-25

通常局ユニット（光ループ）

●

●＊11

―

―

¥120,000○

GT15-J71BR13

通常局ユニット（同軸バス）

●

●＊11

―

―

¥120,000○

CC-Link IEコントローラネットワーク
通信ユニットGT15-J71GP23-SX

通常局ユニット（光ループ）

●

●＊11

―

―

¥165,000○

CC-Link IEフィールドネットワーク
通信ユニットGT15-J71GF13-T2

インテリジェントデバイス局ユニット

●

●＊11

―

―

¥80,000○

CC-Link通信ユニット

GT15-J61BT13

インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応

●

●＊11

―

―

¥60,000○

GT25-WLAN＊5、（親機）
IEEE802.11b/g/n準拠、アンテナ内蔵、無線LANアクセスポイント
ステーション（子機）、パソコン・タブレット・スマートフォン接続用（R&TTE指令＊7）、
適合規格：日本電波法＊6、FCC規格＊7、RE指令＊13
SRRC＊8、KC＊8

●

●＊11

●

―

¥49,500○

Qバス接続ユニット

MELSECNET/H通信ユニット

無線LAN通信ユニット＊4
シリアルマルチドロップ接続ユニット

GT01-RS4-M

GOTマルチドロップ接続用

●

●

●

●＊10

¥32,000○

コネクタ変換アダプタ

GT10-9PT5S

RS-422/485（Dサブ9ピンコネクタ）⇔RS-422/485
（端子台）

―

●＊12

―

●＊9

   ¥3,000○

RS-232/485信号変換アダプタ

GT14-RS2T4-9P

RS-232(Dサブ9ピンコネクタ)⇔RS-485(端子台)

―

●＊12

―

―

   ¥9,000

○

NEW

＊1

接続先によって使用できない場合があるため、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

＊2

温度調節器/指示調節計とRS-485（2線式）
接続時は使用できません。

＊3

他のユニットと重ねて使用できません｡＊4

無線LANを使用したデータ転送では、周辺環境や設置場所によってはパケットの消失が起こり、有線に比べて安定しないことがあります。必ず動作を確認の上で使用してください。

＊5

GT Designer3の［無線LAN設定］
で［動作モード］を［アクセスポイント］に設定した場合、最大接続台数は5台です。

＊6

ハードウェアバージョンAから適合しています。ハードウェアバージョンAの無線LAN通信ユニットは、日本国内でのみ使用できます。

＊7

ハードウェアバージョンBから適合しています。ハードウェアバージョンB以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインで使用できます。

＊8

ハードウェアバージョンDから適合しています。ハードウェアバージョンD以降の無線LAN通信ユニットは、日本、アメリカ、EU加盟国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、中国（ただし、香港、マカオ、台湾は除く）、韓国で使用できます。

＊9

GT2105のみ使用可能です。

＊10 GT2105-Q、GT2104-R、GT2104-PMBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBDSは使用可能です。
＊11 GT2505-VTBDは使用できません。
＊12 GT2505-VTBDのみ使用可能です。
＊13 無線LAN通信ユニットは、2017/3/31より、RE指令に適合しています。

上記価格に消費税は含まれておりません。

オプションユニット
品10

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

名

形

名

仕

様

対応機種
GT27 GT25

参考標準価格 納期
GT25
GT21
ワイド

製品一覧

プリンタユニット

GT15-PRN

プリンタ接続用USBスレーブ（PictBridge）
1ch
プリンタユニット⇔プリンタ間の専用接続ケーブル
（3m）
付

●

●＊4

―

―

¥30,000○

マルチメディアユニット

GT27-MMR-Z

ビデオ入力用（NTSC/PAL）
1ch、映像録画/動画ファイル再生

●＊1

―

―

―

¥78,000○

ビデオ入力ユニット

GT27-V4-Z

ビデオ入力用（NTSC/PAL）
4ch

●＊1

―

―

―

¥60,000○

GT27-R2

アナログRGB入力用

2ch(2ch同時表示)＊3

●＊1

―

―

―

¥60,000○

GT27-R2-Z

アナログRGB入力用

2ch(1chずつ表示)＊3

●＊1

―

―

―

¥60,000○

GT27-V4R1-Z

ビデオ入力（NTSC/PAL）
4ch/アナログRGB 1ch 入力用

●＊1

―

―

―

¥78,000○

GT27-ROUT

アナログRGB出力用

1ch（薄型ユニット）

●＊1

―

―

―

¥42,000○

GT27-ROUT-Z

アナログRGB出力用

1ch

●＊1

―

―

―

¥42,000○

GT15-SOUT

音声出力用（φ3.5ステレオピンジャック）

●

●＊4

―

―

¥20,000○

GT15-DIOR

外部入出力機器/操作パネル接続用（マイナスコモン入力/ソースタイプ出力）

●

●＊4

―

―

¥36,000○

GT15-DIO

外部入出力機器/操作パネル接続用（プラスコモン入力/シンクタイプ出力）

●

●＊4

―

―

¥36,000○

GT21-03SDCD

SDメモリカード装着用

―

―

―

●＊2

¥3,000○

RGB入力ユニット
ビデオ/RGB入力ユニット
RGB出力ユニット
音声出力ユニット
外部入出力ユニット
SDメモリカードユニット＊1

GT2705は対応していません。

＊2

GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2のみ対応しています。

＊3

GT27-R2とGT27-R2-Zは画面作成ソフトウェアでの設定方法が異なります。

＊4

GT2505-VTBDは対応していません。

上記価格に消費税は含まれておりません。

144

Product list

ソフトウェア
品

価格：2017年10月現在

名

形

名

内

容

GT27 GT25

参考標準価格
GT25
GT21
ワイド

SW1DND-GTWK3-J

標準ライセンス品

●

●

●

●

¥30,000

SW1DND-GTWK3-JC

サイトライセンス品＊1

●

●

●

●

¥40,000

●

●

●

●

¥6,000＊11

●

●

●

●

¥6,000＊11

●

●

●

●

¥15,000¥30,000

SW1DND-GTWK3-JA

日本語版

SW1DND-GTWK3-JAZ

表示器画面作成ソフトウェア
MELSOFT GT Works3

対応機種

複数ライセンス品＊2＊10
追加ライセンス品＊2＊7

DVD-ROM版

バージョンアップ専用品(お手持ちのGT Designer2/GT Works2を最新バージョンへバージョンアップ)

SW1DND-GTWK3-JV
SW1DND-GTWK3-E

標準ライセンス品

SW1DND-GTWK3-EA

英語版

複数ライセンス品＊2＊10

DVD-ROM版

追加ライセンス品＊2＊7

SW1DND-GTWK3-EAZ

●

●

●

●

●

●

●

●

¥6,000＊11

●

●

●

●

¥6,000＊11

FA統合エンジニアリングソフトウェア
MELSOFT iQ Works＊3＊4

SW2DND-IQWK-J

日本語版 標準ライセンス品

DVD-ROM版

●

●

●

●

¥220,000

SW2DND-IQWK-E

英語版

DVD-ROM版

●

●

●

●

¥220,000

GT Works音声合成ライセンス＊8

SW1DND-GTVO-M

標準ライセンス品

●

●＊9

●

―

¥20,000

GT SoftGOT2000用ライセンスキー＊5

GT27-SGTKEY-U

USBポート用

―

―

―

―

¥150,000

GT25-PCRAKEY-1

1ライセンス●●●―¥28,000

GT25-PCRAKEY-5

5ライセンス●●●―¥140,000

GT25-PCRAKEY-10

10ライセンス

●

●

●

―

¥280,000

GT25-PCRAKEY-20

20ライセンス

●

●

●

―

¥560,000

GT25-VNCSKEY-1

1ライセンス●●●―¥28,000

GT25-VNCSKEY-5

5ライセンス●●●―¥140,000

GT25-VNCSKEY-10

10ライセンス

●

●

●

―

¥280,000

GT25-VNCSKEY-20

20ライセンス

●

●

●

―

¥560,000

GT25-MESIFKEY-1

1ライセンス●●●―¥28,000

GT25-MESIFKEY-5

5ライセンス●●●―¥140,000

GT25-MESIFKEY-10

10ライセンス

●

●

●

―

¥280,000

GT25-MESIFKEY-20

20ライセンス

●

●

●

―

¥560,000

GT25-WEBSKEY-1

1ライセンス●●●―¥38,000

GT25-WEBSKEY-5

5ライセンス●●●―¥190,000

GT25-WEBSKEY-10

10ライセンス

●

●

●

―

¥380,000

GT25-WEBSKEY-20

20ライセンス

●

●

●

―

¥760,000

パソコンリモート操作機能（Ethernet）
ライセンス＊6

VNCサーバ機能ライセンス＊6

MESインタフェース機能ライセンス＊6

GOT Mobile機能ライセンス＊6

＊1

NEW

標準ライセンス品

サイトライセンス品1台につき、200ライセンスまで登録可能です。購入された同一法人、同一事業所内に限ります。

＊22ライセンス以上であればご希望数のライセンスを販売いたします。詳細内容は最寄りの支社、代理店にお問い合わせください。

＊3

サイトライセンス品、複数ライセンス品、追加ライセンス品もご用意しております。詳細は、MELSOFT iQ Worksカタログ〈L（名）
08210〉
をご参照ください。

＊4

この製品には以下のソフトウェアが含まれています。
･システム管理ソフトウェア[MELSOFT Navigator]･モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT MT Works2]･ロボットエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT RT ToolBox3 mini]･C言語コントローラセットアップソフトウェア[MELSOFT CW Configurator]･MITSUBISHI ELECTRIC FA Library＊5

GT SoftGOT2000を使用するためには、パソコン1台毎にGT SoftGOT2000用ライセンスキーが必要です。

＊6

GOT1台毎に1ライセンスが必要です。

＊7

本製品にはDVD-ROMは付きません。プロダクトID番号を記載したライセンス証の発行のみです。

＊8

音声を編集するパソコン1台毎に1ライセンスが必要です。

＊9GT2505-VTBDは音声出力機能に対応していません。

･シーケンサエンジニアリングソフトウェア[MELSOFT GX Works3、GX Works2、GX Developer]･表示器画面作成ソフトウェア[MELSOFT GT Works3]･インバータセットアップソフトウェア[MELSOFT FR Configurator2]･サーボセットアップソフトウェア[MELSOFT MR Configurator2]＊10 複数ライセンス品のみでのご購入はできません。標準ライセンス品とあわせてご購入いただく必要があります。
＊11 1ライセンス分の価格です。

上記価格に消費税は含まれておりません。

品iQ Monozukuriアンドン＊1

＊1

名

NEW

価格：2017年10月現在

形

名

内

容

対応機種
GT27 GT25

参考標準価格
GT25
GT21
ワイド

AP30-ADN001AA-MA

1ライセンス●●●―¥98,000

AP30-ADN001AA-MB

5ライセンス●●●―¥466,000

AP30-ADN001AA-MC

10ライセンス

●

●

●

―

¥884,000

AP30-ADN001AA-MD

15ライセンス

●

●

●

―

¥1,260,000

AP30-ADN001AA-ME

20ライセンス

●

●

●

―

¥1,596,000

製品一覧

アプリケーションパッケージ

10

コンテンツパブリッシャー、iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル（テンプレート画面）、GOT Mobile機能ライセンス、iQ Monozukuriアンドン用ライセンスを同梱しています。

上記価格に消費税は含まれておりません。

145

Product list

オプション
品

名

保護シート＊1

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

形

名

仕

10
製品一覧

耐油カバー＊3

スタンド

GT27 GT25

参考標準価格 納期
GT25
GT21
ワイド

15型用

●

―

―

―

¥13,000○

GT25-12PSGC

12.1型用●●――   ¥8,000○

GT25-10PSGC

10.4型用●●――   ¥5,000○

GT25-08PSGC

8.4型用

●

●

―

―

   ¥4,000○

GT25-05PSGC

5.7型用

●

―

―

―

   ¥3,000○

表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

5.7型用

―

●

―

―

   ¥3,000○

10.1型ワイド用 表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊10
7型ワイド用 セット枚数:5枚

―

―

●

―

   ¥5,000

○

―

―

●

―

   ¥3,500○

GT27-15PSCC

15型用

●

―

―

―

¥13,000○

GT25-12PSCC

12.1型用●●――   ¥8,000○

GT25-10PSCC

10.4型用●●――   ¥5,000○

GT25-08PSCC

8.4型用

●

●

―

―

   ¥4,000○

GT25-05PSCC

5.7型用

●

―

―

―

   ¥3,000

○

5.7型用

―

●

―

―

   ¥3,000○

10.1型ワイド用 表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊10
7型ワイド用 セット枚数:5枚

―

―

●

―

   ¥5,000

○

―

―

●

―

   ¥3,500○

GT25-12PSCC-UC＊912.1型用

●＊9

●

―

―

   ¥8,000△

GT25-10PSCC-UC＊910.4型用

●＊9

●＊9

―

―

   ¥5,000△

GT25-08PSCC-UC＊9

8.4型用

GT25-05PSGC-2

NEW

GT25-10WPSGC

NEW

GT21-07WPSGC

NEW

GT25-05PSCC-2

NEW

GT25-10WPSCC

NEW

GT21-07WPSCC

NEW

5.7型用

GT21-04RPSGC-UC

4.3型用

GT21-04PSGC-UC

4.5型用

GT21-03PSGC-UC

3.8型用
5.7型用

GT21-05PSCC

USB耐環境カバー

対応機種

GT27-15PSGC

GT21-05PSGC

耐環境シート様GT21-04RPSCC-UC

4.3型用

GT21-04PSCC-UC

4.5型用

表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし＊2
セット枚数:5枚

●

●＊9

―

―

   ¥4,000△

表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

―

―

―

●

   ¥3,000○

表面処理:アンチグレア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし
セット枚数:5枚

―

―

―

●

   ¥3,000

○

―

―

―

●

   ¥3,000

○

―

―

―

●

   ¥3,000○

表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口あり
セット枚数:5枚

―

―

―

●

   ¥3,000○

表面処理:クリア
シート色:なし
USB耐環境カバー部:開口なし
セット枚数:5枚

―

―

―

●

   ¥3,000

○

―

―

―

●

   ¥3,000

○

―

―

―

●

   ¥3,000

○

―

●＊7

―

―

¥12,000

○

―

●＊7

―

―

¥11,000

○

―

●＊7

―

―

¥10,000○

15型/12.1型/10.4型/8.4型用

●

●

―

―

   ¥2,000

○

5.7型用

本体前面USBインタフェース用耐環境カバー
10.1型ワイド/7型ワイド/5.7型用 （交換用）

●

―

―

―

   ¥2,000

○

―

●

●

―

   ¥2,000○

GT14-50UCOV

5.7型用

―

―

―

●

   ¥2,000○

GT20-15PCO

15型用

●

―

―

―

¥20,000△

GT20-12PCO

12.1型用

●●――¥15,000△

GT20-10PCO

10.4型用●●――¥12,000△

GT20-08PCO

8.4型用

●

●

―

―

¥11,000△

GT25-05PCO

5.7型用

●

―

―

―

¥10,000△

GT05-50PCO

5.7型用

―

―

―

●

¥10,000△

GT21-03PSCC-UC

3.8型用

GT25F-12ESGS

12.1型用GT25F-10ESGS

10.4型用GT25F-08ESGS

8.4型用

GT25-UCOV
GT25-05UCOV
GT21-WUCOV

NEW

保護構造IP67F対応用
表面処理：アンチグレア
シート色：シルバー
セット枚数：1枚

GT21-04RPCO

4.3型用

―

―

―

●

   ¥9,000△

GT10-30PCO

4.5型用

―

―

―

●

   ¥8,000△

GT10-20PCO

3.8型用

―

―

―

●

   ¥7,000△

GT15-90STAND

15型用

●

―

―

―

¥30,000○

GT15-80STAND

12.1型用●●――¥25,000○

GT15-70STAND

10.4型/8.4型用

●

●

―

―

¥20,000○

10.1型ワイド用

―

―

●

―

近日発売

―

7型ワイド用

―

―

●

―

近日発売

―

5.7型用

●

●

―

●

¥20,000○

GT25-10WSTAND

近日発売

GT21-07WSTAND

近日発売

GT05-50STAND

上記価格に消費税は含まれておりません。

146

Product list

オプション
品

名

SDメモリ
カード

メモリ
カード
CFカード

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

形

名

参考標準価格 納期
GT25
GT21
ワイド

●

●

●

●

¥30,000○

GOT本体用 SDHCメモリカード 4GB

●

●

●

●

¥50,000○

NZ1MEM-8GBSD

GOT本体用 SDHCメモリカード 8GB

●

●

●

●

¥90,000○

NZ1MEM-16GBSD

GOT本体用 SDHCメモリカード 16GB

●

●

●

●

¥150,000○

GT05-MEM-128MC

GT27-MMR-Z用 CFカード 128MB

●

―

―

―

¥12,500○

GT05-MEM-256MC

GT27-MMR-Z用 CFカード 256MB

●

―

―

―

¥15,000○

GT05-MEM-512MC

GT27-MMR-Z用 CFカード 512MB

●

―

―

―

¥20,000○

GT05-MEM-1GC

GT27-MMR-Z用 CFカード 1GB

●

―

―

―

¥30,000○

GT05-MEM-2GC

GT27-MMR-Z用 CFカード 2GB

●

―

―

―

¥40,000○

GT05-MEM-4GC

GT27-MMR-Z用 CFカード 4GB

●

―

―

―

¥60,000○

GT05-MEM-8GC

GT27-MMR-Z用 CFカード 8GB

●

―

―

―

¥80,000○

GT05-MEM-16GC

GT27-MMR-Z用 CFカード 16GB

●

―

―

―

¥120,000○

GT27-MMR-Z用 CFカード→メモリカード（TYPEⅡ）
変換アダプタ●―――¥10,000○

GT168□、GT158□、A985GOTからの置き換え＊4

●

●

―

―

   ¥5,000○

10.4型用A870GOT-SWS/TWS、A8GT-70GOT-TB/TW/SB/SWからの置き換え

●

●

―

―

   ¥5,000○

GT15-60ATT-97

GT167□、GT157□、A97□GOTからの置き換え

●

●

―

―

   ¥5,000○

GT15-60ATT-96

A960GOTからの置き換え

●

●

―

―

   ¥5,000○

A870GOT-EWS、A8GT-70GOT-EB/EW、
A77GOT-EL、A77GOT-EL-S5/S3からの置き換え

●

●

―

―

   ¥5,000○

A77GOT-CL、A77GOT-CL-S5/S3、A77GOT-L、A77GOT-L-S5/S3からの置き換え

●

●

―

―

   ¥5,000○

A956WGOT、F940WGOTからの置き換え

●

●

―

●

   ¥5,000○

A85□GOTからの置き換え

●

●

―

●

   ¥5,000○

GT104□からの置き換え

―

―

―

●＊8

   ¥5,000○○

GT15-60ATT-87

8.4型用

GT15-60ATT-77
GT15-50ATT-95W
GT15-50ATT-85
GT21-04RATT-40

＊1

GT27 GT25

GOT本体用 SDメモリカード 2GB

GT15-70ATT-87

特殊取付金具＊9対応機種

NZ1MEM-4GBSD

GT15-70ATT-98

バッテリ

様

NZ1MEM-2GBSD

メモリカードアダプタ GT05-MEM-ADPC

アタッチメント＊11

仕

5.7型用
4.3型用

GT11-50BAT

SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータバックアップ＊6用電池 (交換用)

●

●

●

●＊5

   ¥4,500

GT25-12FIT-EXS

12.1型用

●＊9

―

―

―

   ¥2,500△

GT25-10FIT-EXS

10.4型用

●＊9

●＊9

―

―

   ¥1,500△

特殊取付金具一式 ATEX、KCs規格対応用

ホワイトモデルは前面USBインタフェースがありません。USB耐環境カバー部:開口なしの製品を使用してください。

＊2

USB耐環境カバー部:開口なしの製品をご使用時は、前面USBインタフェースは使用できません。

＊3

ご使用になる前に使用する環境で実機確認の上、使用可否を判断してください。耐油カバーをご使用時は、前面USBインタフェースと人感センサは使用できません。

＊4 （株）
デジタル製GP250□、GP260□も対象となります。
＊5

GT2103はバッテリを内蔵していません。

＊6

GT21はシステム状態ログデータバックアップ機能には対応していません。

＊7

GT2512F、GT2510F、GT2508Fのみ使用可能です。

＊8

GT2104-RTBDのみ使用可能です。

＊9

ATEX、KCs規格対応機種で規格対応する場合に必要となります。対応機種については、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)でご確認ください。

＊10 保護シートは、USB耐環境カバーを覆わない形状をしています。
＊11 アタッチメントは板厚2 〜 3㎜の場合に使用可能です。アタッチメントを使用した場合、IP67Fに対応しません。

上記価格に消費税は含まれておりません。

10
製品一覧
147

Product list

ケーブル
品

QCPU用
バス接続
ケーブル

名

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

形

名ケーブル 紹介品＊1
長対応機種＊16
GT27 GT25

0.6ｍ¥7,0001.2ｍ¥10,000

3ｍ○

5ｍ

QCPU⇔GOT
GOT⇔GOT

●

●

＊13

―

―

¥16,000

GT15-QC100B

10ｍ
15ｍ

¥44,000

GT15-QC200BSQCPU接続ケーブル
GOT間接続ケーブル GT15-QC250BS（長距離接続用）
GT15-QC300BS

20ｍ¥53,000

GT15-QC350BS

35ｍ

25ｍ

¥40,000○30ｍ

QCPU⇔GOT（長距離接続用） A9GT-QCNBが必要
GOT⇔GOT（長距離接続用）●

A9GT-QCNB――

バス接続ケーブル用
フェライトコア

GT15-QFC―○

既設GOT-A900をGOT2000に置き換え時にGOT-A900バス接続ケーブルに装着して使用（2個セット）●○RS-485端子台変換ユニット
GOT2000のRS-422/485（コネクタ）⇔RS-485端子台変換ユニット
間の接続ケーブル付●

QCPU/L02SCPU（-P）⇔RS-422ケーブル（GT01-C□R4-25P、GT10-C□R4-25P、GT21-C□R4-25P5）
L6ADP-R2⇔RS-422ケーブル（GT01-C□R4-25P、GT10-C□R425P、GT21-C□R4-25P5）[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ25ピン]

●

0.5ｍ

FA-LTBGT2R4CBL101ｍ

FA-LTBGT2R4CBL202ｍ

FA-CNV2402CBL

0.2ｍ○

FA-CNV2405CBL

0.5ｍ

GT01-C30R4-25P

3ｍ

GT01-C100R4-25P

10ｍ

GT01-C200R4-25P

20ｍ

GT01-C300R4-25P

30ｍ

GT10-C30R4-25P
QnA/A/FXCPU直接接続ケーブルGT10-C100R4-25P
計算機リンク接続
GT10-C200R4-25P
ケーブル
CC-Link（G4）
接続
GT10-C300R4-25P
ケーブル

3ｍ

計算機リンク接続
ケーブル

RS-422ケーブル

製品一覧

FXCPU直接接続
ケーブル
FXCPU通信機能
拡張ボード接続
ケーブル

10ｍ
20ｍ

3ｍ

GT21-C100R4-25P5

10ｍ

GT21-C200R4-25P5

20ｍ

GT21-C300R4-25P530ｍ

GT09-C30R4-6C

3ｍ

GT09-C100R4-6C

10ｍ

GT09-C200R4-6C

20ｍ

GT09-C300R4-6C

30ｍ

GT01-C10R4-8P

1ｍ

GT01-C30R4-8P

3ｍ

GT01-C100R4-8P

10ｍ

GT01-C200R4-8P

20ｍ

GT01-C300R4-8P

30ｍ

GT10-C10R4-8P

1ｍ

GT10-C30R4-8P

3ｍ

GT10-C100R4-8P

10ｍ

GT10-C200R4-8P

20ｍ

GT10-C300R4-8P

30ｍ

GT21-C10R4-8P5

1ｍ

GT21-C30R4-8P53ｍ

GT21-C100R4-8P5

10ｍ

GT21-C200R4-8P5

20ｍ

GT21-C300R4-8P530ｍ

GT10-C10R4-8PL

1ｍ

GT10-C10R4-8PC

1ｍ

GT10-C30R4-8PC

3ｍ

GT10-C100R4-8PC

10ｍ

GT10-C200R4-8PC

20ｍ

GT10-C300R4-8PC●―¥63,000○¥73,000――¥12,000

○

●

―

―

¥4,800

○

●

●

―

＊13

¥9,300○¥9,900¥7,000――QnA/ACPU/モーションコントローラCPU（Aシリーズ）/FXCPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル（FA-CNV□CBL）⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT-G4-S3）⇔GOT[Dサブ25ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）]―

QnACPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル（FA-CNV□CBL）⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT-G4-S3）⇔GOT［Dサブ25ピン⇔バラ線（コネクタ端子台5ピン）］
GT2103-PMBDはQ00JCPU、
Q00CPU、
Q01CPU、※GT2104-PMBD、Aシリーズ、
FX1、
FX2シリーズとの接続には対応しておりません。

―

シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT[バラ線⇔Dサブ9ピン]

●

○

●

＊13

●

●

●

＊12

○
¥7,500¥17,000

●

●

●

●

＊3＊7

¥20,000¥22,000○¥25,000¥3,000
―

―

―

●

＊10

¥5,500¥11,000○¥21,000¥3,000――●＊2¥5,500¥11,000○¥21,000¥15,000
●

●

●

＊3＊7

¥22,000¥32,000○¥42,000¥10,000―

FXCPU⇔GOTFXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT[MINI-DIN8ピン⇔Dサブ9ピン]¥12,000
●

●

●

●

＊3＊7

¥20,000○¥22,000¥25,000¥2,100―FXCPU⇔GOTFXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT[MINI-DIN8ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）]¥3,000
―

―

―

●

＊4

¥5,500○¥11,000¥21,000¥2,100―FXCPU⇔GOTFXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT[MINI-DIN8ピン⇔バラ線（コネクタ端子台5ピン）]¥3,000
―

―

―

●

＊2

¥5,500○¥11,000¥21,000―

FXCPU⇔GOTFXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT[MINI-DIN8ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）]※FX1NC、
FX2NC、
FX3UC-D/DSS、
FX3G、
FX3GCには使用できません。

―

FXCPU⇔GOTFXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT[MINI-DIN8ピン⇔バラ線配線済みコネクタ端子台9ピン]

―

―

―

―

●

＊4

¥2,100○¥3,600¥4,500――●＊4¥7,000○¥12,500¥22,500

30ｍ

RS-422コネクタ変換
GT10-C02H-9SC
ケーブル

0.2ｍ

―

シーケンサ⇔GOT[Dサブ9ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）
へ変換]

―

―

―

GT01-C30R2-6P

3ｍ―

Q/LCPU⇔GOTL6ADP-R2⇔GOT/パソコン（GT SoftGOT2000）[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ9ピン]

●

●

●

GT10-C30R2-6P

3ｍ―

Q/LCPU⇔GOT[MINI-DIN6ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）
]

―

―

―

複数台接続GOT⇔GOT[MINI-DIN6ピン⇔バラ線（コネクタ端子台9ピン）
]

―

―

―

Q/LCPU直接接続
ケーブル―¥9,000QnA/ACPU/モーションコントローラCPU（Aシリーズ）/FXCPU⇔GOT
RS-422変換ケーブル（FA-CNV□CBL）⇔GOT
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT-G4-S3）⇔GOT[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

30ｍ

GT21-C30R4-25P5●＊13¥84,000

バス延長コネクタボックス

FA-LTBGT2R4CBL05○¥24,000

GT15-QC150BS

QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用

RS-232
ケーブル

参
考
納期
GT25
GT21 標準価格
ワイド

GT15-QC12B

RS-422変換ケーブル

148

様GT15-QC06B
QCPU接続ケーブル
GT15-QC30B
GOT間接続ケーブル
GT15-QC50B

RS-485端子台変換ユニット

10

仕

●

¥3,600○●¥10,000○¥3,000

○

＊10

＊5＊8

●

＊6

●

＊11

上記価格に消費税は含まれておりません。

Product list

ケーブル
品

価格：2017年10月現在○：仕込生産品△：受注生産品

GT01-C30R2-9S

3ｍ―

FXCPU通信機能拡張ボード⇔GOT/パソコン（GT
SoftGOT2000）
FXCPU通信特殊アダプタ⇔GOT/パソコン（GT SoftGOT2000）[Dサブ9ピン⇔Dサブ9ピン]

●

●

●

FXCPU通信特殊
アダプタ
接続ケーブルGT01-C30R2-25P

3ｍ―

FXCPU通信特殊アダプタ⇔GOT/パソコン（GT SoftGOT2000）[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

●

●

●

計算機リンク接続
ケーブル
CC-Link
（G4）
接続
ケーブル

GT09-C30R2-9P

3ｍ○

シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
周辺機器接続ユニット（AJ65BT‐R2N）⇔GOT[Dサブ9ピン⇔Dサブ9ピン]

●

●

●

計算機リンク接続
ケーブル

GT09-C30R2-25P

3ｍ○

シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT[Dサブ25ピン⇔Dサブ9ピン]

●

●

●

RS-232コネクタ変換
GT10-C02H-6PT9P
ケーブル

0.2ｍ

―

シーケンサ⇔GOT
複数台接続GOT⇔GOT
バーコードリーダ、RFID、
シリアルプリンタ⇔GOT[Dサブ9ピン⇔MINI-DIN6ピンへ変換]

―

―

―

データ転送ケーブル

GT01-C30R2-6P

3ｍ―

GOT⇔パソコン[MINI-DIN6ピン⇔Dサブ9ピン]※FAトランスペアレント機能にのみ使用できます。画面・OSデータ
転送には使用できません。

―

―

―

外部入出力ユニット接続用変換ケーブル

GT15-C03HTB

0.3m

○

外部入出力ユニット（GT15-DIO）⇔GOT-A900用外部入出力イン
タフェースユニット接続ケーブル（A8GT-C05TK、A8GT-C30TB、ユーザ作成ケーブル）●●

アナログRGBケーブル

GT15-C50VG

5m○

RGB映像出力機器（外部モニタ、パソコンなど）
⇔GOT

●

3ｍ

○

パソコン
（画面作成ソフトウェア）
⇔GOT
パソコン
（GT SoftGOT2000）⇔QnU/L/FXCPUPictBridge対応プリンタ⇔プリンタユニット（GT15-PRN）[USB-A⇔USB Mini-B]

GT14-C10EXUSB-4S
NEW


1m

―

GOT背面のUSBポート（ホスト）を制御盤面に引き出す場合に使用

GT10-C10EXUSB-5S

1m―

GOT背面のUSBポート（デバイス）
を制御盤面に引き出す場合に使用

データ転送ケーブル
GT09-C30USB-5P
プリンタ接続ケーブル

拡張USB防水ケーブル

様

参
考
納期
GT25
GT21 標準価格
ワイド

FXCPU通信機能
拡張ボード接続
ケーブル
FXCPU通信特殊
アダプタ
接続ケーブル

USB
ケーブル

仕

対応機種＊16形

RS-232ケーブル

名ケーブル 紹介品＊1
長名GT27 GT25●¥17,000○●¥17,000○●¥15,000○●¥15,000○●¥6,000○●¥10,000○――¥18,000

△

―

―

―

¥25,000

○

●

●

●

●

¥13,500

○

●

●

●

―

¥10,000

○

●

―

●

¥10,000

○

＊13

●

＊14

＊14

＊1

FA-LTBGT2R4CBL□、FA-CNV240□CBLは、三菱電機エンジニアリング（株）（URL http://www.mee.co.jp/）の[FA関連製品（MEEFAN）]よりご購入ください。
その他の紹介品は、三菱電機システムサービス（株）（URL http://www.melsc.co.jp/）
よりご購入ください。

＊2

GT2104-PMBD、GT2103-PMBDのみ使用可能です。

＊3

GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSのみ使用可能です。

＊4

GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBLSのみ使用可能です。
GT2104-PMBLS、GT2103-PMBLSを使用する場合、ケーブル長が3m以下の接続ケーブルを使用してください。

＊5

GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2のみ使用可能です。

＊6

GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS2のみ使用可能です。

＊7

GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSは、GT10-C02H-9SC形RS-422コネクタ変換ケーブルを組み合わせることで対応可能です。

＊8

GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2は、GT10-C02H-6PT9P形RS-232コネクタ変換ケーブルを組み合わせることで対応可能です。

＊9

プリンタ接続には対応しておりません。

＊5＊8

＊5＊8

＊5＊8

＊5＊8

＊11

＊11

＊9

＊15

＊10 GT2104-RTBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBDSのみ使用可能です。
＊11 GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2のみ使用可能です。
＊12 GT2105-QTBDS、GT2105-QMBDS、GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2104-PMBDS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBDSのみ使用可能です。
＊13 GT2505-VTBDは対応していません。
＊14 GT2712-STWA、GT2712-STWD、GT2710-VTWA、GT2710-VTWD、GT2512F-STNA、GT2512F-STND、GT2510-VTWA、GT2510-VTWD、GT2510F-VTNA、GT2510F-VTND、GT2508VTWA、GT2508-VTWD、GT2508F-VTNA、GT2508F-VTNDのみ使用可能です。
＊16 GOT本体によって、使用できる接続形態やケーブルが異なります。あらかじめご注意ください。

上記価格に消費税は含まれておりません。

他社FA機器ケーブル

製品一覧＊15 GT2104-RTBD、GT2104-PMBD、GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2104-PMBLS、GT2103-PMBD、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT2103-PMBLSのみ使用可能です。

10

各社RS-232、RS-422ケーブルがあります。詳細は、三菱電機FAサイト（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）
または、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。

関連マニュアル

価格：2017年10月現在

マニュアル名称

形名コード

価

格

GOT2000シリーズ本体取扱説明書（ハードウェア編）

1D7MI6¥3,000

GOT2000シリーズ本体取扱説明書（ユーティリティ編）

1D7MI7¥3,000

GOT2000シリーズ本体取扱説明書（モニタ編）

1D7MI8¥4,000

GOT2000シリーズ接続マニュアル（三菱電機機器接続編）
GT Works3 Version1対応

1D7MI9¥4,000

画面設計マニュアル
GT Designer3（GOT2000）

1D7ML8¥10,000

上記価格に消費税は含まれておりません。

149Support◆保証についてご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲

生産中止後の有償修理期間

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下（1）
当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、そ

併せて
「故障」
と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じ修理させていただきます。

させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

■無償保証期間
製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。
ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。
また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

■無償保証範囲（1）
一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。
ただし、貴社要請により当社、
または当社サービス網がこの業
務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
（2）
使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユー
ザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場
合に限定させていただきます。
（3）
無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などに11より生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェ
ア設計内容に起因した故障。
②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことサポートに起因する故障。
③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
⑤消耗部品（バッテリ、表示デバイス、
タッチパネル、
ヒューズな
ど）
の交換。
⑥火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由
による故障。

150の製品の生産中止後7年間です。

⑧その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

（2）
生産中止後の製品供給（補用品を含む）
はできません。

海外でのサービス
海外においては、当社の各地域ＦＡセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各ＦＡセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。
（1）
当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
（2）
当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
（3）当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
（4）
お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転
その他の業務に対する補償。

製品仕様の変更
カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

製品の適用について（1）
当社グラフィックオペレーションターミナルをご使用いただくにあたりましては、万一グラフィックオペレーションターミナルに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
（2）
当社グラフィックオペレーションターミナルは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがいまして、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、グラフィックオペレーションターミナルの適用を除外させていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機
械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社グラフィックオペレーションターミ
ナルの適用を除外させていただきます。
ただし、これらの用途であっても、使途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。

Support◆国内サポート
三菱電機サービスネットワーク

三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。
関西支社
（06）
6458-9728
FAX（06）
6458-6911

北陸支店
（076）
252-9519
FAX（076）
252-5458

姫路機器サービスステーション（079）
269-8845
FAX（079）
294-4141

北海道支店
（011）
890-7515
FAX（011）
890-7516

新潟機器サービスステーション（025）
241-7261
FAX（025）
241-7262

京滋機器サービス
ステーション（075）
611-6211
FAX（075）
611-6330

岡山機器サービスステーション（086）
242-1900
FAX（086）
242-5300
中四国支社
（082）
285-2111
FAX（082）
285-7773

北日本支社
（022）
353-7814FAX（022）
353-7834

九州支社
（092）
483-8208
FAX（092）
483-8228

長崎機器サービスステーション（095）
818-0700
FAX（095）
861-7566

東京機電支社（03）3454-5521
FAX（03）
5440-7783
神奈川機器サービスステーション（045）
938-5420
FAX（045）
935-0066

関越機器サービスステーション（048）
859-7521
FAX（048）
858-5601
四国支店（087）
831-3186
FAX（087）
833-1240

通常受付体制
時間外受付体制

中部支社（052）
722-7601
FAX（052）
719-1270

静岡機器サービスステーション（054）
287-8866
FAX（054）
287-8484

受 付 体 制

平日９
：
００〜１９
：
００の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受け致します。

休日・夜間は、機器製品の修理に関し下記の休日・夜間受付専用電話でお受け致します。

時間外修理受付窓口（機器製品全般）☎ ０５２−７１９−４３３７（受付時間帯）月〜金：19：00〜翌9：00

土日祝日：終日

三菱電機 機器製品アフターサービス技術相談ダイヤル ０５２−７１９−４３３３
機器製品の故障診断など、技術相談を承ります。

（相談受付時間） 月〜金：9：00〜19：00

土日祝日：9:00〜17：30

11

サービス拠点一覧
住〒983-0013〒004-0041〒108-0022〒224-0053〒338-0822〒950-8504〒461-8675〒422-8058〒920-0811〒531-0076〒612-8444〒670-0996〒732-0802〒700-0951〒760-0072〒812-0007〒852-8004

所

仙台市宮城野区中野1-5-35
札幌市厚別区大谷地東2-1-18
東京都港区海岸3-9-15
横浜市都筑区池辺町3963-1
さいたま市桜区中島2-21-10
新潟市中央区東大通2-4-10
名古屋市東区矢田南5-1-14
静岡市駿河区中原877-2
金沢市小坂町北255
大阪市北区大淀中1-4-13
京都市伏見区竹田田中宮町8番地
姫路市土山2-234-1
広島市南区大州4-3-26
岡山市北区田中606-8
高松市花園町1-9-38
福岡市博多区東比恵3-12-16
長崎市丸尾町4番4号

受付電話
022-353-7814
011-890-7515
03-3454-5521
045-938-5420
048-859-7521
025-241-7261
052-722-7601
054-287-8866
076-252-9519
06-6458-9728
075-611-6211
079-269-8845
082-285-2111
086-242-1900
087-831-3186
092-483-8208
095-818-0700

時間外修理受付窓口

FAX専用

052-719-4337

022-353-7834
011-890-7516
03-5440-7783
045-935-0066
048-858-5601
025-241-7262
052-719-1270
054-287-8484
076-252-5458
06-6458-6911
075-611-6330
079-294-4141
082-285-7773
086-242-5300
087-833-1240
092-483-8228
095-861-7566

サポート

サービス拠点名
北日本支社
北日本支社 北海道支店
東京機電支社
神奈川機器サービスステーション
関越機器サービスステーション
新潟機器サービスステーション
中部支社
静岡機器サービスステーション
中部支社 北陸支店
関西支社
京滋機器サービスステーション
姫路機器サービスステーション
中四国支社
岡山機器サービスステーション
中四国支社 四国支店
九州支社
長崎機器サービスステーション

151Support◆海外サポート
グローバル海外FAセンター
英国FAセンター

ドイツFAセンター
ロシアFAセンター

欧州FAセンター
チェコFAセンター
イタリアFAセンター
天津FAセンター
トルコFAセンター
広州FAセンター
インド・グルガオンFAセンター
インド・アーメダバードFAセンター
インド・プネFAセンター
インド・バンガロールFAセンター
インド・チェンナイFAセンター
インドネシアFAセンターChina Mainland
上海FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation
Center, Shanghai, China
Tel: +86-21-2322-3030 / Fax: +86-21-2322-3000(9611#)

北京FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Beijing Branch
5/F, ONE INDIGO, 20 Jiuxianqiao Road Chaoyang District,
Beijing, China
Tel: +86-10-6518-8830 / Fax: +86-10-6518-2938

天津FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Tianjin Branch
Room 2003 City Tower, No.35, Youyi Road, Hexi District,Tianjin, China
Tel: +86-22-2813-1015 / Fax: +86-22-2813-1017

広州FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
Guangzhou Branch
Room 1609, North Tower, The Hub Center, No.1068,
Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou, China
Tel: +86-20-8923-6730 / Fax: +86-20-8923-6715

Korea

上海FAセンター
台北FAセンター
ハノイFAセンター
ホーチミンFAセンター
タイFAセンター
アセアンFAセンター

MexicoメキシコシティFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION(THAILAND) CO., LTD.
12th Floor, SV. City Building, Office Tower 1, No.896/19
and 20 Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang,
Khet Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel: +66-2682-6522 to 31 / Fax: +66-2682-6020

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. Mexico Branch
Mariano Escobedo #69, Col. Zona Industrial,
Tlalnepantla Edo, C.P.54030, Mexico
Tel: +52-55-3067-7511 / Fax: -India
インド・プネFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Pune Branch
Emerald House, EL -3, J Block, M.I.D.C Bhosari,
Pune - 411026, Maharashtra, India
Tel: +91-20-2710-2000 / Fax: +91-20-2710-2100

インド・グルガオンFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Gurgaon Head Office
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City,DLF Phase -3, Gurgaon - 122002 Haryana, India
Tel: +91-124-463-0300 / Fax: +91-124-463-0399

インド・バンガロールFAセンター

インド・チェンナイFAセンター

サポート

SETSUYO ENTERPRISE CO., LTD.
3F, No.105, Wugong 3rd Road, Wugu District,
New Taipei City 24889, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-2299-9917 / Fax: +886-2-2299-9963

ASEAN
アセアンFAセンター

Indonesia
インドネシアFAセンター

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA Cikarang Office
Jl. Kenari Raya Blok G2-07A Delta Silicon 5, Lippo
Cikarang - Bekasi 17550, Indonesia
Tel: +62-21-2961-7797 / Fax: +62-21-2961-7794

Vietnam
ハノイFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Hanoi Branch
6 - Floor, Detech Tower, 8 Ton That Thuyet Street,
My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84-4-3937-8075 / Fax: +84-4-3937-8076

ホーチミンFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM COMPANY LIMITED
Unit 01-04, 10th Floor, Vincom Center, 72 Le
Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3910-5945 / Fax: +84-8-3910-5947

ブラジルFAセンター

ThailandタイFAセンター

Taiwan
台北FAセンター

北米FAセンター
メキシコ・モンテレイ
FAセンター
メキシコFAセンター
メキシコシティFAセンター

三菱電機

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.
7F-9F, Gangseo Hangang Xi-tower A, 401,
Yangcheon-ro, Gangseo-Gu, Seoul 157-801, Korea
Tel: +82-2-3660-9632 / Fax: +82-2-3663-0475

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD.
307, Alexandra Road, Mitsubishi Electric Building,Singapore 159943
Tel: +65-6470-2480 / Fax: +65-6476-7439

152

韓国FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Bangalore Branch
Prestige Emerald, 6th Floor, Municipal No. 2,
Madras Bank Road (Lavelle Road),
Bangalore - 560001, Karnataka, India
Tel: +91-80-4020-1600 / Fax: +91-80-4020-1699

韓国FAセンター

11

北京FAセンター

メキシコ・モンテレイFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. Monterrey Office
Plaza Mirage, Av. Gonzalitos 460 Sur, Local 28,
Col. San Jeronimo, Monterrey, Nuevo Leon, C.P. 64640,
MexicoTel: +52-55-3067-7521 / Fax: -BrazilブラジルFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMERCIO ESERVICOS LTDA.
Avenida Adelino Cardana, 293, 21 andar, Bethaville,
Barueri SP, Brasil CEP 06401-147
Tel: +55-11-4689-3000 / Fax: +55-11-4689-3016

Europe欧州FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Polish Branch
ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Poland
Tel: +48-12-630-47-00, +48-12-630-47-81(日本語窓口)
Fax: +48-12-630-47-01

ドイツFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany
Tel: +49-2102-486-0 / Fax: +49-2102-486-1120

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Chennai Branch“Citilights Corporate Centre” No.1, Vivekananda Road,
Srinivasa Nagar, Chetpet, Chennai - 600031,
Tamil Nadu, India
Tel: +91-44-4554-8772 / Fax: +91-44-4554-8773

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, U.K.
Tel: +44-1707-28-8780 / Fax: +44-1707-27-8695

インド・アーメダバードFAセンター

イタリアFAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT. LTD.
Ahmedabad Branch
B/4, 3rd Floor, Safal Profitaire, Corporate Road, Prahaladnagar,
Satellite, Ahmedabad, Gujarat - 380015, India
Tel: +91-79-6512-0063 / Fax: -Americas
北米FAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC.
500 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061, U.S.A.
Tel: +1-847-478-2100, +1-847-478-2469（日本語窓口）Fax: +1-847-478-2253

MexicoメキシコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC. Queretaro Office
Parque Tecnologico Innovacion Queretaro
Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, Lote 91 Modulos
1 y 2 Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marques,
Queretaro, Mexico
Tel: +52-442-153-6014 / Fax: -英国FAセンター

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Itarian BranchCentro Direzionale Colleoni - Palazzo Sirio,
Viale Colleoni 7, Agrate Brianza (MB), Italy
Tel: +39-039-60531 / Fax: +39-039-6053-312

チェコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Czech Branch
Avenir Business Park, Radlicka 751/113e, 158 00
Praha5, Czech Republic
Tel: +420-251-551-470 / Fax: +420-251-551-471

ロシアFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Russian Branch
St. Petersburg Office
Piskarevsky pr. 2, bld 2, lit "Sch", BC "Benua",
office 720; 195027, St. Petersburg, Russia
Tel: +7-812-633-3497 / Fax: +7-812-633-3499

トルコFAセンター
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.S. Umraniye Branch
Serifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, TR-34775
Umraniye, Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-526-3990 / Fax: +90-216-526-3995

Support◆認証規格
国内外の規格、法律に対応しています。
UL規格をはじめとする各種国際規格や船級規格に対応しています。

〈国際規格〉
マーク
CE
Ex
UL
cUL

〈船級規格〉
概要

EMC指令整合規格、低電圧指令整合規格、
RoHS指令整合規格
ATEX指令整合規格
安全規格
ClassⅠ, Division 2
安全規格
ClassⅠ, Division 2

EAC

EMC技術規則、電気安全技術規則

KC

EMC規格

KCs

安全規格

国／地域
欧州
欧州
米国
カナダ

略

称

ABS
BV

認証機関

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas

DNV GL DNV GL
LR
NK
RINA

Lloyd's Register
NIPPON KAIJI KYOKAI
Registro Italiano Navale

国
アメリカ
フランス
ノルウェー、
ドイツ
イギリス
日本
イタリア

ユーラシア経済連合(ロシア、ベラルーシ、
カザフスタン等)
韓国
韓国

各規格認定の機種詳細については、三菱電機FAサイトで公開しております。

（www.MitsubishiElectric.co.jp/fa）

11
サポート
153

商標、登録商標などについて
MELDAS、MELSEC、iQ Platform、MELSOFT、GOT、CC-Link、CC-Link/LT、CC-Link IEは、三菱電機株式会社の日本およびその他の国における商標、または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、Excel、Visual Basic、Visual C++、Visual Studio、Access、SQL Server は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
イーサネット、ETHERNETは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
MODBUSはシュナイダー オートメーション インコーポレイテッドの登録商標です。
SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標又は商標です。
VNCは、RealVNC Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。
Unicode、Unicodeロゴは各国におけるUnicode, Inc.の登録商標又は商標です。
OracleはOracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
PictBridgeはキヤノン株式会社の登録商標です。
Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Intel、Intel Coreは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。
写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。
また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。

ご 採 用 に 際 し て の ご 注 意

この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事
項、ユニットの組合わせによる制約事項などがすべて記載されているわけではありません。ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

154

安全にお使いいただくために●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず●「マニュアル」をお読みください。
●この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわ●るような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障によ●り重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

Automation solutions

YOUR SOLUTION PARTNER

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

三菱電機は、
シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニ
クス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

シーケンサ

生産現場で、最も信頼されるブランドを目指して
三菱電機は、
コンポーネントから加工機まで、駆動機器

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバル

幅広いFA（Factory Automation）事業を展

ネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサ開しています。さまざまな分野の生産システ

ポートをご提供しています。三菱電機のFA事ムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を業は、常にお客様との密接なコミュニケーショ

目指しています。そして開発から製造、品質管ンに基づき、最先端のFAソリューションをご提理まで一貫した体制で、お客様のニーズをい案し、世界のものづくりに貢献していきます。

表示器（HMI）

ち早く取り込み、ご満足いただける製品づくりに取り組んでいます。
数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

155

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル
GOT2000シリーズ〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒100-8310
北海道支社 ··················· 〒060-8693
東北支社 ······················· 〒980-0013
関越支社 ······················· 〒330-6034
新潟支店 ······················· 〒950-8504
神奈川支社 ··················· 〒220-8118
北陸支社 ······················· 〒920-0031
中部支社 ······················· 〒450-6423
豊田支店 ······················· 〒471-0034
関西支社 ······················· 〒530-8206
中国支社 ······················· 〒730-8657
四国支社 ······················· 〒760-8654
九州支社 ······················· 〒810-8686

三菱電機 FA

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）·················································································· （03）3218-6760
札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）················································································· （011）212-3794
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）········································································· （022）216-4546
さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）·········································· （048）600-5835
新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）············································································ （025）241-7227
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）···························································· （045）224-2624
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）··························································································· （076）
233-5502
名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）······························································· （052）565-3314
豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）··················································································· （0565）
34-4112大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA）······························································· （06）6486-4122
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）·················································································· （082）248-5348
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）·············································································· （087）825-0055
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）······················································································· （092）721-2247

インターネットによる情報サービス 「三菱電機FAサイト」

検索

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

電話技術相談窓口
対

象

受付時間

※１

機

CADデータ等のダウンロード、ｅラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９
：
００～１７
：
００

種

電話番号

対

象

機

種

電話番号

MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般

052-711-5111

MELSERVOシリーズ
位置決めユニット（MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ）

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般

052-725-2271 ※2

ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット

052-712-2578

アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/
高速カウンタユニット

052-712-2579

MELSOFT シーケンサ
プログラミングツール

MELSOFT GXシリーズ

052-711-0037

MELSOFT
統合エンジニアリング環境

MELSOFTiQ Works（Navigator）

052-799-3591※3

iQ Sensor Solution
シーケンサ

MELSOFTMELSOFT MXシリーズ
通信支援ソフトウェアツール
MELSECパソコンボード

サーボ/位置決めユニット/
シンプルモーションユニット/
モーションコントローラ
センシングユニット/
組込み型サーボシステム
コントローラC言語コントローラ
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット

052-799-3592 ※3

プロセスCPU/二重化CPU（MELSEC-Qシリーズ）
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化 プロセスCPU（プロセス/二重化） 052-712-2830 ※2※3
（MELSEC iQ-Rシリーズ）
MELSOFT PXシリーズ
MELSEC Safety

安全シーケンサ（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）
安全コントローラ（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QE8□シリーズ
センサ MELSENSOR

表示器

052-712-3079

MELSOFT MTシリーズ/
MRシリーズ/EMシリーズ
FR-E700EX/MM-GKR

052-722-2182

インバータ

FREQROLシリーズ

052-722-2182

三相モータ

三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ※3※4

ロボット

MELFAシリーズ

052-725-2271 ※2

GOT2000/GOT1000/
A900シリーズなど

052-712-2417

MELSOFT GTシリーズ

052-721-0100
052-712-5430 ※5

データ収集アナライザ

MELQIC IU1/IU2シリーズ 052-712-5440 ※5

低圧開閉器

MS-Tシリーズ/
MS-Nシリーズ※2※3

GOT-F900シリーズ

052-712-6607

シンプルモーションボード

電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ

052-799-9495 ※3

ビジョンセンサ

センシングユニット（MR-MTシリーズ）

センサレスサーボ

052-719-4557 ※2※3

レーザ変位センサ

モーションCPU（MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ）

C言語コントローラインタフェース
ユニット（Q173SCCF）/
ポジションボード

052-712-2370 ※3

Q80BDシリーズなど

シンプルモーションユニット（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/
Lシリーズ）

US-Nシリーズ

052-719-4170

低圧遮断器

ノーヒューズ遮断器/
漏電遮断器/MDUブレーカ/
気中遮断器
（ACB）
など

電力管理用計器

電力量計/計器用変成器/
指示電気計器/052-719-4556
管理用計器/タイムスイッチ

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/
検針システム/エネルギー計測ユニット/
B/NETなど

小容量UPS（5kVA以下）

FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/
052-799-9489 ※3※6
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ

052-719-4559

052-719-4557 ※2※3

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2:金曜は17:00まで ※3:土曜・日曜・祝日を除く ※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30※5:受付時間9:00～17:00（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く） ※6:月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口

受付時間 月曜～金曜 ９
：
００～１６
：
００
（祝日・当社休日を除く）
対

象

機

種

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QE8□シリーズ）

FAX番号084-926-8340

三相モータ225フレーム以下

0536-25-1258 ※7

低圧開閉器

0574-61-1955

低圧遮断器

084-926-8280

電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS（5kVA以下）

084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」
もご利用ください。
※7:月曜～木曜の９
：
００～１７
：
００と金曜の９
：
００～１６
：
３０
（祝日・当社休日を除く）

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステムISO 14001、及び品質システムISO 9001の認証取得工場です。

L（名）08268-H 1710〈IP〉

この印刷物は、2017年10月の発行です。
なお、
この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、
事前に弊社までお問い合わせください。

2017年10月作成