0822-151201-1

for mobile.

Operation Manual - 初版

OM Solar,Inc.

目次
1. 操作画面一覧

・・・・・ 3・・・・・

2. 各種画面TOP・・・・・ 4・・・・・・・・・・ 5・・・・・・・・・・ 6

運転設定
温度設定

・・・・・
・・・・・ 7・・・・・・・・・・ 8・・・・・・・・・・ 9タイマー設定切タイマー設定
ファン設定
3. エコナビOMへの接続
4. エラー表示・・・・・・・・・・ 10・・・・・・・・・・ 11・・・・・

【エコナビOMへの接続について】
エコナビGWの裏にある「製造番号」とお客様の情報を、「エコナビOM」サイトにある「エコナビOM初期登録画面」から入力します。 →詳しくはP.10をご確認ください

登録画面
エコナビOM http://econaviom.net「操作と連携」→「エコナビOMリモコン初期登録」

使用上の注意ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分理解されてから正しくご使用ください。
読み終わったら本書はいつでもご覧いただけるところに大切に保管してください。

禁止

感電おこなってはいけない内行ってはいけない内容を容を告げるマークです。
告げるマークです。

感電の恐れのある内容を告げるマークです。

分解禁止
分解してはいけない内容を告げるマークです。

注意
機器に損傷をあたえる恐れのあることを告げるマークです。

濡れた手でリモコンの操作をしないでください。感電、故障の恐れがあります。

小さなお子様には、一人で触らせないよ
うに注意してください。誤作動による事故や故障の原因となる恐れがあります。

洗剤やシンナーでリモコンを清掃しないでください。塗装面の劣化や感電、故障等の恐れがあります。清掃は、乾いた布等で拭きとる程度としてください。

塗装や装飾をしないでください。故障、火災の原因になる恐れがあります。

お客様自身では、分解、修理、改造はしないでください。ショート、感電、誤作動の恐れがあります。

油煙や湯気をあてないようにしてください。故障の原因になる恐れがあります。

水をかけたり、物や体をぶつけないでください。故障、火災の原因になる恐れがあります。

冬季に季節モードを「夏」にしないでください。凍結によりお湯採りコイルが破損する恐れがあります。

とがったものや硬いもので操作しないでください。穴が開いて故障の原因になります。

2

OM Solar,Inc.

操作画面一覧

TOP

グラフ

運転設定

現在の状態を当日の温度変化をアニメーションで。

OMの運転モードグラフで表示。

を切り替え。

タッチパネルリモ
最高（最低）温度コンよりも、より室内循環や排気、の記録も残るので、詳細に見やすく表

夏の夜間取入もこ

今日どれだけ温度示。拡大縮小も自の画面で。

が上がったか（下由自在。

がったか）も確認できます。

温度設定

タイマー設定切タイマー設定

ファン設定

循環運転と排気設定温度を変更

運転の切タイマーオプション設置

時間設定画面。

している機器のしたい場合はこそれぞれの運転ちらから。

モードをどれだけの時間動かす

OM取り込み開始時間や設定室温を、タッチパネルリモコンよりも簡単に操作できます。

かを設定します。

運転モードを設定する画面。
OMエアフォール（OM空気清補助暖房や循環浄）の運転モー運転はこちら。

ドで「強制」を連続運転か、タイマーによる自動運転を設定できます。

選択すると、OM集熱運転停止時も室内循環運転をして、家全体の空気を清浄します。

OM Solar,Inc.

3

TOP

① OM 空気流れ
アニメーションで OM の空気流れを表示します。
(動きのパターンは下記参照)② お湯採り運転や温度によって色が変化します。

①10②③④③ 補助暖房用ボイラー
OM と連動した暖房が運転しているときに色がつきます。(運転していないときは、 配管がグレーになります。)④ DOMA くーる
アニメーションで DOMA くーるの運転を表示します。

10101825

ノート②③④は、設備が設置されている場合に限り表示します。
設置されていない場合は表示されません。

28

OMソーラーの運転パターン

4

OM Solar,Inc.

運転設定
この画面では、運転状況の設定を変更できます。

① 運転切替
運転には、季節モード(冬/中間/夏)を自動で判断する「自動運転」と手動で切り替える「手動運転」 の 2 種類があります。

②室内循環(風量設定:切/弱/中/強)

室内の空気を一定時間循環します。
用途例
ストーブなどで高いところにたまった暖気を循環させる• 少数の冷暖房機器の空気を家全体に回す•ノート「集熱取り込み」「集熱お湯採り」「排気お湯採り」の運転をしていないときに利用できます。

①
③

室内排気

(風量設定:切/弱/中/強)

室内の空気を一定時間排気します。
用途例
室内にこもった熱気を排気させる

•②

③

ノート
「集熱取り込み」「集熱お湯採り」「排気お湯採り」「室内循環」をしていないときに利用できます。

④

外気取入

(風量設定:切/弱/中/強)

夏の夜、室温よりも外気温の方が涼しくなったときに、 外気を取り込みます。

④⑤OM強制停止
緊急の場合など、OMソーラーの動きを強制的に停止します。
（全閉停止状態）⑤ノート
白抜き文字が選択された状態です。
• 天候によっては、自動モードの季節判断が適当でない場合があります。
••

自動運転のまま“冬”“ 中間”“夏”ボタンを押すと、その日に限り選択した季節モードで動きます。
翌日はまた自動判別が行われます。

OM Solar,Inc.

5

温度設定
この画面で、運転温度の詳細な設定ができます。

① 設定室温
OM ソーラーの運転が切り替わるときの基準となる 室温です。
季節モードごとに 10 ~ 35°Cの範囲で設定できます。( 温度目盛 1°C)

②設定棟温OM ソーラーの運転が始まるときの基準となる棟温 です。
季節モードごとに 10 ~ 45°Cの範囲で設定できます。(温度目盛 1°C)

③目標棟温OM ソーラーの運転風量の基準となる棟温です。目標棟温に向け風量①が変化します。季節モードごとに 10 ~ 70°Cの範囲で設定できます。
(温度目盛 2°C) 目標棟温を上げると風量は緩やかになります。

④

デフォルト値に戻す
このページの設定をリセットします。

②

設定室温「冬」「中間」「夏」ともに 23°C
設定棟温「冬」30°C /「中間」35°C /「夏」40°C③

運転パターンと温度
目標棟温「冬」50°C /「中間」54°C /「夏」64°C
設定と動作条件をまとめた表です。例えば、冬モードの時、設定温度を 23℃にすると室温 22℃以下までは「集熱取り込み」をします。室温 23℃以上になった時に「集熱お湯採り」に運転が切り替わります。

23℃の場合季節モード

102030（初期値 23℃）

④
冬

中間

夏（昼）

夏（夜）
※

室温22℃以下は「集熱取り込み」

室温12℃以下は「集熱取り込み」

室温22℃以下は「集熱お湯採り」

室温23℃以上で「集熱お湯採り」

室温23℃以上で「排気お湯採り」

OM ソーラー
運転開始温度条件

自動運転の季節判断

棟温30℃以上(初期値)

朝5時における外気温が13℃以下

棟温35℃以上(初期値)

朝5時における外気温が14℃〜20℃

設定室温
-10℃
室温12℃以下は「集熱お湯採り」

室温13℃以上は「排気お湯採り」「自動換気」

1時間に1回、室内排気（※）

棟温40℃以上(初期値)

設定室温
-10℃
室温22℃以下は運転停止・換気停止

朝5時における外気温が21℃以上
室温23℃以上で「外気取り入れ」

・昼の運転が停止
・棟温「室温+2℃以下」
・外気温「室温-1℃以下」

排気お湯採り運転中に 1 時間に 1 回、室内排気を行います。設定時間は「切タイマー設定」画面（p21)（p8）で行えます。

ノート•

各温度の設定後、“登録”にて設定が完了いたします。

ノート
・運転停止時は、季節モードが冬の場合、全閉停止になります。
・季節モードが中間及び夏の場合、 換気停止になります。( 全閉停止も選択できます。詳しくは施工工務店まで）
・お湯採り信号出力状態でも集熱空気の温度と貯湯槽内の水温の差が７〜９℃以上ないと貯湯槽は運転しません。
（貯湯槽の機種によって異なります。)

26OM Solar,Inc.

タイマー設定
この画面では、暖房または循環運転、補助暖房における設定温度及びタイマーにおける稼働時間の設定を行います。

① 連続運転「暖房」は、OM ソーラーのファンを動かして、 補助暖房を行います。
画面下部で設定した温度よりも室温が低い時に暖房ボイラーが稼働します。
「循環」は、OM ソーラーのファンを動かして、 室内の空気を循環させます。
操作手順
1. 「暖房」または「循環」を押し、運転させたいモード名称を表示させます。
2. 風量設定を選択すれば設定完了です。
ノート
運転を停止したいときは OFF を選択します。
• 室内循環運転が有効になっているときには、そちらの風量が優先されます。
•①②タイマー1・2
暖房または循環運転の 24 時間タイマー設定を行います(風量設定:切/弱/中/強)。
操作手順
1. 「暖房」または「循環」を押し、運転させたいモード名称を表示させます。
2. 風量設定を選択すれば設定完了です。

②

ノート
タイマーを解除したいときは OFF を選択します。
• タイマーで設定した時間内に室内循環運転 または 連続暖房/連続循環が有効になっているときには、そちらの風量が優先されます。
•

③③

暖房設定
補助暖房における設定温度を設定します。この温度 よりも室温が低い時に補助暖房を行います。 設定範囲は、15°C~ 30°Cです。

④④

タイマー1・2
暖房及び循環運転の 24 時間タイマー運転を行う時間を、2 通り設定できます。

ノート•

タイマー設定時間は、00:00 ~ 23:59 です。

•設定範囲外の時間は入力できません。
タイマー時間を設定しても、タイマー運転の風量を設定しなければ稼働しません。

•OM Solar,Inc.

7

切タイマー設定
この画面では、運転状況の設定を変更できます。

①

室内循環

(風量設定:切/弱/中/強)

室内の空気を循環させる時間を設定します。 設定時間(1 時間/ 2 時間/4 時間/ 6 時間)の中 から選択できます。
ノート「室内循環」の連続運転・タイマー運転は、運転設定で行います。

②

室内排気室内の空気を排気させる時間を設定します。 設定時間(15 分/ 30 分/45 分/ 60 分)の中から選択できます。

③

①

②

夏の自動換気季節モードが 「夏」のとき、排気お湯採り運転中に 1 時間に 1 回、室内排気運転を行います。ここでは、その運転時間を設定します。
設定時間は(OFF / 5 分/ 10 分/ 15 分)の中から選択できます。

•ノート
棟温度が 80°Cを超えるときは運転しません。

運転中に棟温度が 100°Cを超えると設定時間の途中でも 運転を終了します。
• 運転風量は、「中」で一定です。
•③

•8ノート
白抜き文字が選択された状態です。

OM Solar,Inc.

ファン設定この画面で、別付けファンの運転を設定します。

① DOMA くーる
DOMA くーるの連動運転を設定します。連動運転は、 「夏」モード時の「排気お湯採り」運転をしているときに動きます。また、設定を変えることで、ハンドリングボックス停止時、夏の夜に動かすこともできます。
【S.0】・・・「排気お湯採り」時に稼動【S.1】・・・「排気お湯採り」「換気停止」または「全閉停止」時に稼動【S.2】・・・「排気お湯採り」「換気停止」または「全閉停止」「夏の夜の外気取り入れ」時に稼動② 小屋裏換気①

小屋裏温度センサーが感知する小屋裏温度が 40°C を超えると、接続した小屋裏換気扇が稼動します。

③ 24 時間換気②

OM ソーラーと連携して、24 時間換気をします。 排気お湯採り、室内循環、換気停止または全閉停止時に稼動します。

④ OM空気清浄③

OMソーラーの空気清浄機「OMエアフォール」の運転モードです。
「通常」は、OM運転モードに合わせて「循環運転」・「取入運転」時に空気清浄し、「強制」は夜間OM運転モードが「停止」になる場
合でも強制的に「循環運転」にて空気清浄を行います。

④

•

ノート
白抜き文字が選択された状態です。

•これらはオプションです。機器を設置していない場合は設定できません。画面がOFFに固定されます。

OM Solar,Inc.

9

for mobile.

エコナビOMへの接続

エコナビGWでは、OMソーラーのデータだけでなく、タッチパネルリモコンと同様の操作を行うことができます。

1.エコナビOM初期登録作業
まずはエコナビGWと、お客様のお宅を関連付けます。
エコナビGWの裏にある「製造番号」とお客様の情報を、「エコナビOM」サイトにある「エコナビOM初期登録画面」から入力します。
登録画面
エコナビOMhttp://econaviom.net「操作と連携」→「エコナビOMリモコン初期登録」<注意事項>• お客様のメールアドレスがログインIDとなります。 (後ほど変更可能です)

エコナビGWがインターネットに接続されていなくても初期登録は可能です。（パスワード発行も可能です）• 登録されたメールアドレス宛にパスワードを送ります。 ※即時発行ではない為、お急ぎの場合はOMソーラー株式会社／エコナビ
OM申込受付係までご連絡ください。TEL : 053-488-1700

2.エコナビOM操作画面へのアクセス
すでにインターネットに接続されているお宅では、エコナビOM経由でお客様のエコナビ機器にアクセスすることができます。
※インターネット経由でご利用の場合は、まず上記「エコナビOM初期登録作業」にて、初期登録を完了させ、ログインID（設定したメールアドレス）とパスワードが必要になります。

初期登録で発行した• ログインID（メールアドレス）• パスワードを入力

1. パソコンやスマートフォンから、「エコナビOM」にアクセスします。
2. サイト右上の「操作と連携」コンテンツから、「エコナビOMリモコン」を選択します。
3. 発行されたお客様専用の「ログインID(メールアドレス)」と「パスワード」を入力します。
4. エコナビOMのTOP画面が表示され、OMソーラーの操作が可能になります。

10

OM Solar,Inc.

エラー表示
エラーが検知されると、メイン画面の運転状況の下側にエラーが表示されます。エラーの内容は、下表を参考に確認してください。

異常が解除されれば、エラー表示が消えます。

ノート
複数のエラーが同時に発生している場合、発生しているエラーコードのナンバーが一番若いエラーコードが表示されます。

エラー表示一覧
エラーコード内容

E01

リモコン通信エラー

E02

対処方法

エラーコード内容

施工者に連絡してください。

E12

出口温度センサー断線

出口温度が -10 C以上で自動解除

棟温センサー断線

棟温が -10 C以上で自動解除

E13

出口温度センサー短絡

出口温度が120 C以下で自動解除

E03

棟温センサー短絡

棟温が120 C以下で自動解除

E14

小屋裏温度センサー断線

小屋裏温度が -10 C以上で自動解除

E04

室温センサー断線

室温が -10 C以上で自動解除

E15

小屋裏温度センサー短絡

小屋裏温度が120 C以下で自動解除

E05

室温センサー短絡

室温が60 C以下で自動解除

E18子機間通信エラー施工者に連絡してください。

E06

外気温センサー断線

外気温が -10 C以上で自動解除

E20

棟温異常

棟温が80 C以下で自動解除

E07

外気温センサー短絡

外気温が120 C以下で自動解除

E21

ファンモーター異常施工者に連絡してください。

E08

湯温センサー断線

湯温が -10 C以上で自動解除

E30

試運転中施工者に連絡してください。

E09

湯温センサー短絡

湯温が120 C以下で自動解除

E39フィルターサイン

リモコンで確認後、自動解除

E10

入口温度センサー断線

入口温度が -10 C以上で自動解除

制御盤異常施工者に連絡してください。

E11

入口温度センサー短絡

入口温度が120 C以下で自動解除

E99
E97~E99

対処方法

11

http://econaviom.net/

エコナビゲートウェイ操作説明書
発行 OMソーラー株式会社〒 431-1207
静岡県浜松市西区村櫛町4601
TEL. 053-488-1700 (代)
http://omsolar.jp

2015年 11月 1日※本印刷物の無断複写・複製等を禁じます。

OM Solar,Inc.