ヒートポンプ式
温水床暖房熱源機

取 扱 説 明 書
も

く

じ

ページ

特 長………………………………… 2
安全上の注意………………………… 2
各部のなまえとはたらき
機器本体…………………………… 9
床暖房用リモコン………………… 10

ご
使
用
の
前
に 運転の前に現在時刻の設定…………………… 12形名

AEYC-4035SVFWM
AEYH-4035SVF運
転 暖房運転の運転モードの選択………………… 13
し運転のしかた……………………… 14
か
た

保証書別添

このたびは長府製品をお買い求めいただきまして
まことにありがとうございます。
●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいた
だき、正しくお使いください。なお、取扱説明書
は工事説明書・保証書と共に必ず保管し、おわか
りにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
●保証書は販売店からお受け取りになる際に、必要事項が記入されているか必ず確認してください。
●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販
売店、またはお近くの工場・支店・営業所にご連絡ください。
●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
20640600 (M)

上
手
に
使
っ
て
ね

タイマー運転まいにちタイマー運転…………… 15
入・切タイマー運転……………… 18
E-CON接続時のリモコンの設定…… 19
チャイルドロックの設定…………… 20
補助ヒータの設定…………………… 20
日常の点検・手入れ
日常の点検………………………… 21
お手入れの前に…………………… 21
お手入れのしかた………………… 22
シーズン前の準備………………… 23
長期間使用しないときは………… 24
循環水の水抜き…………………… 24
点検のおすすめ…………………… 25
故障・異常の見分けかたと処置方法
故障・異常が発生したときは…… 25
エラーコードについて…………… 26
修理を依頼する前に……………… 27

故障かな？ アフターサービス…………………… 28
仕様………………………………… 29

特長●地球に優しく省エネで安心なヒートポンプ式温水床暖房熱源機です。
●地球環境に優しい新冷媒(R410A)を使用しているため、オゾン層を破壊しません。
●電気を使用していますので温室効果の原因になる二酸化炭素の排出も抑制します。
●大気中の熱を吸収して温水を作る省エネ性に優れたヒートポンプ方式を採用しています。
●圧縮機により電気を効率よく利用するので従来の電気ヒータ式よりお得です。
●火を使わずに温水を作る安全設計です。

安全上の注意●ご使用の前に、この｢安全上の注意｣をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は危害・損害の程度によって次のように分類されます。
いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

警告
注意
お願い

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

●絵表示には次のような意味があります。

禁
一般的な禁止
濡れ手禁止

止

注
分解禁止

意

指

示

一般的な警告・注意

必ず行うこと高温注意

アースを接続すること

次のような場所に設置されていないことを確認してください●最低外気温が−25℃以下になるおそれがある地域
外気温が−20℃を下回る場合は必ず連続運転で使用してください。外気温が−20℃を下回っている状態から運転を開始しようとすると保護のため、機器は運転しません。
●近くに高温になるものがある場所(能力不足・故障の原因)●隣家などに近い場所(騒音苦情の原因)●工業用ミシンなど高周波ノイズを発生する機器がある場所(誤動作・故障の原因）●塩害の起きやすい場所(腐食の原因)●温泉地などで硫化ガスにさらされる場所(腐食・故障の原因)●アンモニアにさらされる場所(腐食・故障の原因)●積雪により機器がふさがれてしまう場所(能力不足・故障の原因)●機器の吹出口からの風が動植物にあたる場所(動植物への悪影響)

2

騒音にご配慮ください● 据付けにあたっては機器の重量に充分耐える場所で、運転音や振動が増大しない場所を選んでください。
● 機器の吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選んでください。
● 機器の吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音の原因になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
●運転中に異音がする場合は運転を停止し、ブレーカを｢切｣にして、お買い求めの販売店にご相談ください。

据付け上の注意

ご
使
用
の
前
に

警告(WARNING)
据付けはお買い求めの販売店にご依頼を…
ご自分で据付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れの原因になります。

アース工事をする

漏電遮断器を取付ける

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アース工事が不完全な場合は感電の原因になります。

漏電遮断器の設置が必要です。取付けられていないと感電の原因になることがあります。

注意(CAUTION)
油煙の多い場所、油成分が浮遊している場所、可燃性ガス・腐食性
ガスや金属製のほこりがある場所には設置しない

純正部品以外は使用しない(事故の原因)純正部品

万一ガスが漏れて機器の周囲にたまると火災の原因になることがあります。

部品は必ず長府ヒートポンプ式温水床暖房熱源機純正部品(指定された部品)を使用してください。

3安全上の注意

使用上の注意警告(WARNING)
自分で分解・改造をしない(ケガ・火災・感電・水漏れの原因)

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない (ケガの原因)

内部でファンが高速回転しています。

床暖房運転時に床暖房パネルの上で就寝しない異常時(こげ臭いなど)は運転を停止してブレーカを｢切｣にする

乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・からだの不自由な方・皮膚の弱い方・非常に疲れている方・深酒・睡眠薬を飲まれた方は、熱すぎても自分で調節ができないため、低温やけどを起こす原因になります。

異常・故障例
・配線が異常に熱い。
・こげ臭いニオイがする。
・ブレーカまたは漏電遮断器が頻繁に落ちる。
運転を停止してブレーカまたは漏電遮断器を｢切｣にして、お買い求めの販売店にご相談く
ださい。そのまま運転を続けると火災・感電の原因になります。

不凍液を乳幼児・お子様の手の届く所に置かない

健康を害するおそれがあります。万一飲んだ
場合は、すぐに吐かせて医師の診断を受けて
ください。

4

床面温度を上げ過ぎない

床面温度を上げ過ぎて、長時間接触すると低温やけどを起こす原因になります。

注意(CAUTION)
ときどき換気する (酸欠事故の原因)

濡れた手でスイッチを操作しない(感電の原因)運転 入／切燃焼器具などをいっしょに使用する場合は、こまめに換気してください。

ライターやスプレーなどを置かない

ス
プ
レ
ー

ご
使
用
の
前
に

他の目的に使用しない

クガ
リラ
ース
ナ
ー

機器の吹出口から1m以内の場所や床(床暖房
パネル)の上に直接置かないでください。
爆発・火災の原因になります。

食品・精密機器・美術品の保存や動植物の生育など特殊な用途には使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

機器の上に乗ったり、物を載せたりしない (ケガの原因)

運転時は機器のカバーをはずす

冬期には凍結予防のため電源を切らない

床暖房パネルの張り替えや修理はお買い求めの販売店にご依頼を…

機器や配管が凍結して破損することがあります。電源を切るときには必ず循環水の水抜きを行ってください。
循環水に不凍液を使用している場合は外気温が−20℃(無風状態)まで凍結しません。
24ページ(故障の原因)床暖房パネルの張り替えや修理はお買い求めの販売店、または専門業者にご依頼ください。
ご自分で行うと水漏れの原因になります。

5

安全上の注意

注意(CAUTION)
据付台の確認 (ケガの原因)

掃除をするときは… (感電・ケガの原因)
運転 入／切傷んだ状態で放置すると機器の落下につながります。

内部でファンが高速回転していますので運転を停止し、ブレーカを｢切｣にしてください。

金属部に触らない

機器の下や近くに他の電気製品を置かない機器の側面や後面のアルミ部分に触らないでください。ケガの原因になります。

機器の周囲に落ち葉がたまらないようにする

落ち葉があると、小動物が侵入して、内部の電気部品に触れ、発煙・発火・故障の原因になることがあります。

機器から水滴が滴下することがありますので電気製品や濡れて困る物を下に置かないでください。感電・故障の原因になります。

床(床暖房パネル)の上に釘や突起物を刺したり、固いものをぶつけた
り、落としたりしない

床(床暖房パネル)の破損により水漏れや故障の原因になることがあります。

(事故の原因)幼児に本体やリモコンで遊ばせない

ヒートポンプ式温水床暖房熱源機は一般家庭でご使用いただくために製造されたものです。

誤った操作による体調悪化や健康障害の原因になります。

家庭用以外の使用禁止

床の1箇所に荷重をかけない
床(床暖房パネル)の上にピアノなどの重い物を置く場合は緩衝材を敷いて、1箇所に荷重がかからないように設置してください。床が破損し、水漏れのおそれがあります。

6

注意(CAUTION)
水抜きを行うときはやけどに注意する

運転中や停止直後に給水タンクのふたをあけない(AEYH-4035SVFのみ)
給水タンクのふた

循環水の温度は最高約60℃になり、やけどの原因になることがあります。

閉め切った部屋で目が痛くなる場合は換気をする
ホルムアルデヒドなどによる体調不良の原因になることがあります。換気をしてください。

運転中や停止直後に給水タンクのふたをあけると循環水が飛び散ってやけどをするおそれがあります。

ご
使
用
の
前
に

家財道具に注意

床(床暖房パネル)の上に直接調度品や家具などを置くと熱がこもり、ひずみなどが発生する原因になります。

お願い(NOTICE)
リモコンについてリモコンの設置場所に注意

リモコンのスイッチを先のとがったもので押さないでください。故障の原因になります。
また、リモコンの表面をベンジンやシンナーなどでふかないでください。発火・故障の原
因になります。

リモコンを燃焼器具の上・水のかかる場所・
直射日光のあたる場所・業務用薬品を使用する場所・幼児の手が届く場所などに設置しな
いでください。故障の原因になります。

直射日光に注意

乾燥に注意

床暖房パネルが天然木の場合は、直射日光が長くあたると熱や紫外線による変色のおそれがあります。

連続運転で室内が乾燥しすぎて床にすき間やひび割れが生じることがあります。加湿器の併用をおすすめします。

循環水に注意落雷のおそれがあるときの処置

循環水には別売の純正不凍液または水道水を使用してください。飲用に適さない水・井戸
水・工業用水・熱湯・添加剤・ゴミなどを入れると故障の原因になります。

雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがありますので、雷が発生したときはすみやかにブレーカを｢切｣にしてください。

7安全上の注意

お願い(NOTICE)
他の暖房機器に注意

床の汚れに注意

床(床暖房パネル)にホットカーペットを敷かないでください。床が変形・変色するおそれがあります。ファンヒーターを使用すると温風があたる床は高温になります。マットなどで保護してください。また、こたつは電源を入れないでください。

床(床暖房パネル)の上に水・薬品・醤油などをこぼした場合はすみやかにふき取ってください。そのまま放置すると、床暖房パネルの放熱板が腐食することがあります。常時水の飛び散るおそれのある台所や洗面所は通気性のよいマットなどを敷いて保護してください。

移設・修理時の注意

警告(WARNING)

8

機器の修理はお買い求めの販売店にご相談を…

移設はお買い求めの販売店にご相談を…

修理に不備があると火災・感電・水漏れの原
因になります。

移設に不備があると火災・感電・水漏れの原
因になります。

各部のなまえとはたらき
機器本体
表示部
異常時にエラーコードを表示します。
26 ページ

吸込口

給水タンク(AEYH-4035SVFのみ)内部にあります。

左側面と後面にあります。

ご
使
用
の
前
に

給水タンクふた(AEYH-4035SVFのみ)内部にあります。

吹出口

シール

暖房時は冷風が出ます。

上部に形名を記載
しています。

冷房時は温風が出ます。
(AEYC-4035SVFWMのみ)

循環水接続口下面にあります。

防振ゴム

排水口
底面にあります。
暖房時は水が出ます。

排水栓

アースねじ

バルブカバー9各部のなまえとはたらき

床暖房用リモコン(別売…CMR-2611)※ふたを開いた状態です。

1

1 運転入/切スイッチ(運転ランプ/モニターランプ)

運転 入／切優先

通常温度 セーブ温度

入 切
タイマー
１

℃
暖房 冷房 お ま か せ

２

補助ヒータ

モード
切換

10

ECO

点検
警報

9

2
まいにち
タイマー

3

入／切
タイマー

リセット(警報解除)の方法

セーブ
温度

時刻
合せ

タイマー
設定

戻り

送り

手動で運転、停止するときに押します。
運転ランプ(上)点灯…運転中です。
モニターランプ(下)点灯…循環水を加熱または冷却中です。
点滅…警報表示中です。

8

確定

運転入/切スイッチを一度｢切｣にしてから再度｢入｣にします。
2 入/切タイマースイッチ(入/切タイマーランプ)
4

表示部

7

5

6

23

22

21

入・切タイマー運転のセット・解除をするときに押します。
3 まいにちタイマースイッチ

20(まいにちタイマーランプ)
まいにちタイマー運転のセット・解除をするときに押します。

優先

11
12

通常温度 セーブ温度

入 切
タイマー
１ ２

℃
暖房 冷房 お ま か せ
補助ヒータ
点検

14

18

ECO

17

警報

13

19

15

16

4 時刻合せスイッチ

現在時刻を設定するときに押します。
また、約3秒間押し続けると｢ピピッ｣とブザーが鳴りチャイ
ルドロックの設定・解除ができます。
5 タイマー設定スイッチ

タイマー運転の設定内容を変更するときに押します。

●表示例は説明のためのもので、実際とは異なります。
●タイマー運転内容表示の｢ ｣をカーソルといいます。

お知らせ●床暖房用リモコンは室内ユニットを設置している部屋に取付けます。
●床暖房用リモコンを2個使用して、そのうち1個をサブ回路用リモコンとして設定し、ヘッダー
ユニット〔VH-HD-RAY2N(別売)〕を併せて使用することで、2回路の温水制御をそれぞれの床暖
房用リモコンで操作することができます。(AEYH-4035SVFのみ)
サブ回路用リモコンとして設定していない床暖房用リモコン(メイン回路用)は、室内ユニットを設置している部屋に取付けます。
●サブ回路用リモコンに設定した床暖房用リモコンでは現在時刻の設定はできません。

10

6 設定切換スイッチ

11 チャイルドロック表示

現在時刻・タイマー運転の設定 表示中は運転入/切スイッチを
内容を変更するときに押します。 ｢切｣にする操作以外は受け付けません。
7

確定スイッチ

変更内容を確定するときに押します。
8 温度調節スイッチ

セーブ温度のセット・解除をするときに押します。
10 モード切換スイッチ

運転モードを切換えるときに押します。

18 冷房表示

冷房運転設定中に表示します。
(AEYC-4035SVFWMのみ)

タイマー運転の運転内容をカー
ソル(30分単位)で表示します。

19 設定温度表示

13 タイマー1・2表示(セーブランプ)

ECO運転設定中に表示します。

12 タイマー運転内容表示

設定温度・タイマー運転の設定
内容を変更するときに押します。 まいにちタイマー運転の設定・
温度調節範囲は、機器の設定に 運転中に点灯します。
より暖房運転では0〜50℃、ま 14
警報表示
たは0〜60℃になり、冷房運転
では7〜30℃になります。(冷房 異常時に点灯して異常をお知ら
運転はAEYC-4035SVFWMのみ) せします。
9 セーブスイッチ

17 ECO表示

15 補助ヒータ表示

補助ヒータが設定されているときに表示します。
補助ヒータユニット(別売…
HTU-20)を取付けた場合のみ
20 ページ
16 時刻表示

設定温度を表示します。
20 セーブ温度表示

ご
使
用
の
前
に

セーブ温度で運転中に表示します。
21 通常温度表示

通常温度で運転中に表示します。
22 暖房表示

暖房運転設定中に表示します。
(暖房専用に設定されている場
合は表示しません。
)(AEYC-4035SVFWMのみ)
23 入・切タイマー表示

入・切タイマー運転を設定・予約すると表示します。

現在時刻を表示します。
異常時にエラーコードを表示します。
26 ページ

ディスプレイの特性について●液晶ディスプレイは表示内容やコントラスト調整などにより明るさにムラが生じますが故障ではありません。
●液晶ディスプレイの画面を正面以外から見ると表示色が変化して見える場合がありますが故障ではありません。
●液晶ディスプレイは気温が下がると表示の切換わりが遅くなる場合がありますが故障ではありません。

床暖房用リモコンについて●何も操作しない状態が約5分間続くと表示部のバックライトが消灯します。
●下記の場所には取付けないでください。
・操作しにくい場所
・幼児の手が届く場所
・ストーブなどに近い場所
・表示が見えにくい場所
・直射日光があたる場所
・湿気の多い場所
・蒸気・水滴・水しぶきなどがかかる場所
・ガステーブル・コンロなどの燃焼器具の上部・テレビやラジオから１m以内、テレビのアンテナから3m以内の場所●床暖房用リモコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。
●設定時以外はふたを閉じてください。開いたままにするとケガや破損の原因になります。
●時刻合せスイッチの左上にある凹部に触らないでください。故障の原因になります。

11

運転の前に
現在時刻の設定
運転 入／切1

優先を押す

時刻表示が点滅します。
お買い求め時は13：00になっています。

モード
切換

おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

時刻
合せ

点検
警報

おまかせ
まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

温度
時刻
合せ

1

2

2

確定

3

2

戻り

送り

を押して時刻を合わせる

1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わ
ります。

おまかせ

3

確定

を押す

｢ピピッ｣とブザーが鳴り、設定した時刻が点灯に変わり、現在時刻の設定が完了します。
設定完了と同時に秒は0秒になり、時計がスター
トします。

おまかせ

お知らせ
●現在時刻を設定しないと｢タイマー運転｣はできません。
●何も操作をしない状態が約30秒間続くと元の表示に戻ります。
また、ふたを閉じても元の表示に戻ります。
●停電したときやブレーカを｢切｣にしたときは現在時刻が合っているか確認してください。
約24時間以内であれば記憶しています。
●サブ回路用リモコンに設定した床暖房用リモコンでは現在時刻の設定はできません。
サブ回路用リモコンに設定していない、もうひとつの床暖房用リモコンで設定した時刻と同じ時刻になります。

12

暖房運転
運転モードの選択●モード切換スイッチを押すと｢ECO運転｣が選択できます。
｢ECO運転｣とは最大暖房能力をおさえ、設定温度よりも低い温度で暖房を行う運転です。

運転 入／切

1

優先

モード
切換

を押して選択する

スイッチを押すごとに下記の順で切換わります。
おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

モード
切換

ご
使
用
の
前
に

表示なし
(暖房運転)

点検
警報

1
まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

ECO

(暖房運転＋ECO運転)

おまかせ
補助ヒータ E C O

温度
時刻
合せ

確定

運
転
の
し
か
た

お知らせ
●タイマー運転もここで設定した運転モードになります。
●AEYC-4035SVFWMは冷房運転できますが、お買い求め時は暖房専用の設定となっています。
冷房運転を利用する場合は、お買い求めの販売店に設定変更を依頼してください。
(AEYC-4035SVFWMのみ)●冷房運転が利用できる設定の場合は、モード切換スイッチを押すごとに｢暖房運転｣・｢暖房運転＋
ECO運転｣・｢冷房運転｣・｢冷房運転＋ECO運転｣の選択ができます。(AEYC-4035SVFWMのみ)｢暖房運転＋ECO運転｣とは最大暖房能力をおさえ、設定温度よりも低い温度で暖房を行う運転です。
｢冷房運転＋ECO運転｣とは最大冷房能力をおさえ、設定温度よりも高い温度で冷房を行う運転です。

13

暖房運転

運転のしかた1●｢通常温度｣と｢セーブ温度｣の2種類を設定してお好みの温度で運転することができます。
●｢セーブ温度｣は｢通常温度｣より高い温度に設定することはできません。
また、｢通常温度｣は｢セーブ温度｣より低い温度に設定することはできません。

を押す

運転ランプ・設定温度表示が点灯します。
通常温度

℃
おまかせ
補助ヒータ E C O

2

運転 入／切運転 入／切セーブを押す｢通常温度｣または｢セーブ温度｣を選択します。
優先

1

4

通常温度

通常温度

℃
おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

モード
切換

℃
おまかせ
補助ヒータ E C O

点検
警報

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

3
温度

時刻
合せ

2

確定

3

3

を押して温度調節をする
温度

温度調節範囲は、機器の設定により0〜50℃、
または0〜60℃になります。
温度調節のおすすめ範囲

30 〜 40℃

通常温度

℃
おまかせ
補助ヒータ E C O

お知らせ●外気温が低いと暖房能力が低下します。
●床材・断熱材によっては暖まるまでに時間がかかることがあります。
●温水を循環させて部屋全体を暖めるので、暖まるまでに時間がかかります。
タイマー運転を行うことをおすすめし
ます。

14

停

4

運転 入／切止を押す

運転ランプ・設定温度表示が消灯します。
次回からはを押すだけで同じ設定で運転できます。
運転 入／切タイマー運転
まいにちタイマー運転● まいにちタイマー運転はタイマー1とタイマー2の2種類の設定ができます。

設定番号を利用して時刻を設定する場合

1

運転 入／切タイマー
設定

を約3秒間押す

設定番号選択モードになります。
タイマーが点灯し、1が点滅します。
モード
切換

タイマー
おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

２

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

タイマー
セーブ

おまかせ
補助ヒータ ECO

１
温度

時刻
合せ

タイマー
設定

戻り

1

送り

確定

2

2

3

4

4

5

2

戻り

送り

を押す

タイマー1またはタイマー2を選択します。

●設定番号
あらかじめ設定されているタイマー運
転時間です。これを利用してお好みの時間に手動で設定すると便利です。

運
転
の
し
か
た

タイマー
おまかせ
補助ヒータ ECO

２

設定番号｢1｣
6：00〜10：00(通常温度)
16：00〜23：00(通常温度)

3

確定

を押す

設定番号｢1｣が点滅します。

設定番号｢2｣
5：00〜 8：00(通常温度)
16：00〜23：00(通常温度)
23：00〜 5：00(セーブ温度)

設定番号｢3｣
16：00〜 8：00(セーブ温度)

上
手
に
使
っ
て
ね

タイマー
おまかせ
補助ヒータ ECO

２

4

戻り

送り

を押す

ご希望の設定番号を選択します。

設定番号｢4｣5：00〜12：00(通常温度)
12：00〜17：00(セーブ温度)
17：00〜22：00(通常温度)
22：00〜 5：00(セーブ温度)

5確定

を押して確定する｢ピピッ｣とブザーが鳴ると設定が完了です。
この設定をした後に｢手動で時刻を設定する場合｣でお好みの時間に変更できます。
16ページ

15

タイマー運転運転 入／切手動で時刻を設定する場合

1
モード
切換

タイマー
おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

１

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ
温度

時刻
合せ

タイマー
設定

戻り

送り

確定

タイマー
設定

を押す

タイマー1またはタイマー2を選択します。
タイマー設定スイッチを押すごとに下記の順で切換わります。

2

タイマー1

2

タイマー2
タイマー

入タイマー

1

3

3

5

おまかせ
補助ヒータ E C O

１

切タイマー
通常画面

2

を押して運転モードを設定する
温度

通常温度

セーブ温度

運転停止

タイマー
１

3

戻り

送り

おまかせ
補助ヒータ ECO

を押す

カーソルの点滅が左右に移動します。
30分単位で設定できます。

タイマー
１

お知らせ
●何も操作をしない状態が約30秒間続くと元の表示に戻ります。
また、ふたを閉じても元の表示に
戻ります。

16

おまかせ
補助ヒータ E C O

4 希望の内容になるまで2・3を繰り返す
5確定

を押して確定する｢ピピッ｣とブザーが鳴ると設定が完了です。

●まいにちタイマー運転をセットする前に、現在時刻を設定していることを確認してください。現在時刻を設定していない場合は、まいにちタイマース
イッチを押すと、｢ピピピピピッ｣とブザーが鳴り、まいにちタイマー運
転ができません。

まいにちタイマーのセットと解除

1

運転 入／切を押す

運転ランプ・設定温度表示が点灯します。
通常温度

12ページ

℃
おまかせ
補助ヒータ ECO

運転 入／切1
タイマー
おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

１

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

モード
切換

温度
時刻
合せ

2

確定

2

まいにち
タイマー

を押す

予約したいタイマー表示を点灯させます。
まいにちタイマースイッチを押すごとに下記の順で切換わります。
予約したタイマー運転内容(カーソル)が点灯し
ます。
タイマー1
タイマー2
タイマー解除

タイマー
１

おまかせ
補助ヒータ ECO

上
手
に
使
っ
て
ね

お知らせ
●運転入/切スイッチを押してもまいにちタイマー運転は解除できます。
●｢まいにちタイマー運転｣セット中に停電した場合、停電時間が24時間以内の場合は停電復旧後、｢まいにちタイマー運転｣を再開します。
24時間以上停電した場合は、｢まいにちタイマー運転｣が解除されることがあります。
●｢まいにちタイマー運転｣は｢暖房運転｣で設定した設定温度で運転します。
14ページ●｢まいにちタイマー運転｣・｢入タイマー運転｣・｢切タイマー運転｣は同時に設定できません。
●｢まいにちタイマー運転｣中にセーブスイッチを押すと｢まいにちタイマー運転｣は解除され、セーブ温度で｢暖房運転｣を開始します。

17

タイマー運転

入･切タイマー運転●入タイマー運転
設定時刻になると運転を開始します。
おめざめ前やご帰宅時などに合わせてご使用ください。
●切タイマー運転
設定時刻になると運転を停止します。
おやすみになるときなどにご使用ください。
●入・切タイマー運転を設定する前に現在時刻が合っていることを確認してく
ださい。
12ページ
●｢暖房運転｣で設定した運転モード・温度で運転します。
13・14ページ

入・切タイマー時刻の設定

1を押す

入タイマーまたは切タイマーを選択します。
タイマー設定スイッチを押すごとに下記の順で切換わります。
タイマー1
タイマー2
入タイマー

入
タイマー
おまかせ
補助ヒータ E C O

切タイマー
通常画面

2

戻り

送り

を押す

入タイマー時刻または切タイマー時刻を設定します。10分単位で設定できます。
カーソルは30分単位になります。

運転 入／切

入
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

温度

2

おまかせ
補助ヒータ E C O

4

まいにち
タイマー

1

入
タイマー

モード
切換

おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

時刻
合せ

タイマー
設定

2

確定

3

確定

を押して確定する｢ピピッ｣とブザーが鳴ると設定が完了です。

3

入・切タイマーのセットと解除

4
お知らせ●運転入/切スイッチを押しても入・切
タイマー運転は解除できます。
● ｢ まいにちタイマー運転｣・｢入タイマー運転｣・｢切タイマー運転｣は同時に設定できません。
●何も操作をしない状態が約30秒間続くと元の表示に戻ります。
また、ふたを閉じても元の表示に戻り
ます。

18

入／切
タイマー

を押す

予約したいタイマー表示を点灯させます。
入/切タイマースイッチを押すごとに下記の順で切換わります。
予約したタイマー運転時間(カーソル)が点灯します。時刻表示部はタイマー時刻を約1秒間表示した後、現在時刻表示に換わります。
入タイマー
切タイマー
タイマー解除

入
タイマー
補助ヒータ

ECO

E-CON接続時のリモコンの設定
E-CON(イーコン)接続とは？
●他の機器からのON･OFF信号によってヒートポンプ式温水床暖房熱源機の運転を行うことができます。
●E-CON接続の場合、床暖房用リモコンを取付けて、E-CON用リモコンとしての設定を行うと、運転モードや温度の設定が可能になります。
(工事説明書参照)※この設定にすると、運転の開始/停止、
および現在時刻の設定、タイマー運
転はできません。

1を押す

運転 入／切運転ランプ・設定温度表示が点灯します。
優先

通常温度

℃
おまかせ
補助ヒータ ECO
点検
警報

2

モード
切換

を押して選択する

スイッチを押すごとに下記の順で切換わります。
表示なし(暖房運転)●｢通常温度｣と｢セーブ温度｣が選択できます。
●｢セーブ温度｣は｢通常温度｣より高い温度に設定することはできません。
また、｢通常温度｣は｢セーブ温度｣より低い温度に設定することはできません｡

優先

通常温度

℃

ECO

おまかせ
補助ヒータ ECO

(暖房運転＋ECO運転)

点検

13ページ

3
運転 入／切

セーブ

警報

を押す

｢通常温度｣または｢セーブ温度｣を選択します。
優先

優先

1

セーブ温度

5

セーブ温度

℃
おまかせ
補 助 ヒ ータ E CO

モード
切換

℃

2

おまかせ
補助ヒータ E C O
点検

点検

警報

警報

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

4
温度

時刻
合せ

3

確定

4

4

を押して温度調節をする

上
手
に
使
っ
て
ね

温度

温度調節範囲は、機器の設定により0〜50℃、
または0〜60℃になります。
優先

セーブ温度

℃
おまかせ
補助ヒータ ECO

お知らせ
●他の機器からのON信号が送られてくると、運転ランプ・設定温度表示が消灯していても、床暖房用リモコンで設定した内容で運転します。

点検
警報

5

運転 入／切を押す

運転ランプ・設定温度表示が消灯します。

19

チャイルドロックの設定●チャイルドロックを設定することによって、お子様などのいたずらによる運転開始や温度調節などを防止します。
運転 入／切

1

優先

通常温度

モード
切換

℃
おまかせ
補助ヒータ ECO
点検

時刻
合せ

を約3秒間押す

チャイルドロック表示が点灯し、｢ピピッ｣とブザーが鳴ります。

通常温度

℃
おまかせ
補 助 ヒ ー タ ECO

警報

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

温度
時刻
合せ

確定

解

1
時刻
合せ

除

を約3秒間押す

チャイルドロック表示が消灯し、｢ピピッ｣とブザーが鳴ります。

お知らせ●運転中・停止中に関係なくチャイルドロックを設定することができます。
●運転中にチャイルドロックを設定した場合は、運転入/切スイッチを押して運転を停止することしかできません。
●停止中にチャイルドロックを設定すると、すべての操作ができません。チャイルドロックを解除
してから操作してください。

補助ヒータの設定

補助ヒータユニット(別売…
HTU-20)を取付けた場合のみ●補助ヒータの設定を行うと、外気温が低くヒートポンプ能力が低下するときは、自動的に補助ヒータが作動します。
●補助ヒータの設定を行うと、床暖房用リモコンの補助ヒータ表示が点灯します。
運転 入／切

1
モード
切換

おまかせ
補助ヒータ ECO

まいにち
タイマー

入／切
タイマー

セーブ

タイマー
設定

戻り

送り

確定

を約3秒間押す

補助ヒータ表示が点灯
し、｢ピピッ｣とブザーが鳴ります。

おまかせ
補 助 ヒ ー タ ECO

温度
時刻
合せ

確定

解

1
確定

除

を約3秒間押す

補助ヒータ表示が消灯し、｢ピピッ｣とブザーが鳴ります。

20

日常の点検・手入れ
日常の点検
アースの確認

循環水漏れ

アース線が途中で切れていないか確認してください。

機器、配管などから液漏れしていないことを確認してください。

漏電遮断器の作動確認

吸込口・吹出口の確認

漏電遮断器が正常に作動することを確認してください。(1カ月に1回以上)

吸込口・吹出口がふさがれていると正常な運転ができず、故障の原因になります。

お手入れの前に1 運転を停止する

上
手
に
使
っ
て
ね

運転 入／切注意●運転している場合は運転を停止してください。
停止しないと内部でファンが高速回転していますのでケガの原因になります。

2 ブレーカを｢切｣にする
21

日常の点検・手入れ

3 次のものは使用しない●ガソリン・ベンジン・シンナー・
みがき粉・殺虫剤など●40℃以上のお湯
変色・変形の原因になります。

塗装がはがれたり、傷の原因になります。

ガ
ソ
リ
ン

ベ
ン
ジ
ン

シ
ン
ナ
ー

み
が
き
粉

殺
虫
剤

お手入れのしかた注意●機器に直接水をかけて掃除をしないでください。感電の原因になります。

周辺の掃除

機器周辺のゴミを掃除してください。
吸込口がつまると能力低下の原因になります。

循環水●循環水には不凍液または水道水を使用しています。不凍液を使用している場合は数年おきに交換が必要です。交換時期は不凍液の種類によって異なります。お買い求めの販売店に依頼
してください。
水道水を使用している場合は入れ替えは不要です。
●不凍液は当社純正部品の不凍液(濃度50％)を必ず使用してください。外気温−20℃(無風状態)まで凍結しません。不凍液を薄めると故障・能力低下の原因になります。他メーカーの不凍液を混ぜたり、使用したりしないでください。正常な運転ができないだけでなく、故障の原因になります。

22

リモコン

運転 入／切水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶき
してください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき
粉・ガラスクリーナーなどは使用しないでください。印
刷や塗装がはがれたり、傷の原因になります。

シーズン前の準備

1 吸込口・吹出口をふさがない

ふさがれていると正常な運転ができず、故障の原因になります。

2 ブレーカを｢入｣にする(AEYH-4035SVFのみ)
3 循環水の給水
循環水に水道水を使用し、水抜きを行った場合は運転前に必ず給水してください。
26ページ

上
手
に
使
っ
て
ね

23

日常の点検・手入れ

長期間使用しないときは
AEYC-4035SVFWM●循環水に不凍液を使用している場合はブレーカを｢切｣にしてください。
外気温が−20℃(無風状態)まで凍結しません。
●循環水に水道水を使用している場合で凍結のおそれがあるときは、ブレーカを｢切｣にしないでくだ
さい。｢切｣にする場合はお買い求めの販売店に循環水の水抜きを依頼してください。
AEYH-4035SVF●基本的にはブレーカは｢入｣にしたままにしておいてください。
循環水に水道水を使用している場合は、水アカ防止のために水を入れたままにしておいてください。
●床暖房パネルが機器本体より上方にある場合(２階設置など)は、ブレーカを｢切｣にしないでくださ
い。床暖房パネルに空気がたまる原因になります。

循環水の水抜き(水道水を使用している場合)(AEYH-4035SVFのみ)

注意●運転中や停止直後は給水タンクふたを開けないでください。循環水が飛び散ってやけどをするおそれがあります。運転停止後しばらくして循環水が冷めてから行ってください。
●機器本体の金属部に触らないでください。ケガの原因になります。
●循環水に水道水を使用した場合で凍結のおそれがあるときに、ブレーカを｢切｣にする場合は、必ず水抜きを行ってください。
● 水抜きを行った後はブレーカは｢入｣にしないでください。故障の原因になります。
1. バルブカバーのねじ(1本)をはずし、バルブカバーを取りはずします。
2. 給水タンクカバーのねじ(1本)をはずし、給水タンクカバーを取りはずします。
3. 給水タンクふたを開けます。
4. 排水栓を緩めます。
給水タンクカバー
5. 表示基板防滴板の右側面(表示基板と端子台との間)のみを手前に抜いてはずします。
給排水スイッチ
6. 表示基板の給排水スイッチを押します。循環ポンプが運転して排水します。
表示基板防滴板
循環ポンプを停止させる場合はもう一度押してください。循環ポンプは約10分間で自動的にバルブカバー
停止します。
7. 給水タンク内の水がすべて抜けていることを確認してください。抜けていない場合はもう一度給排水スイッチを押してください。
ねじ
8. 循環水が出なくなったら排水栓をしっかりと締
排水栓
め、表示基板防滴板・バルブカバー・給水タン
クふた・給水タンクカバーを元通りに取付けます。
9. ブレーカを｢切｣にしてください。

24

点検のおすすめ●長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要になります。
機器を安心して長くご使用いただくために、定期点検を受けることをおすすめします。
●定期点検はお買い求めの販売店にご相談ください。 (定期点検は有料です。)

故障･異常の見分けかたと処置方法
故障・異常が発生したときは警告●不完全な修理は危険ですから、絶対にご自分で修理しないでください。
火災・感電・水漏れの原因になります。
●故障・異常が発生した場合は床暖房用リモコンの時刻表示部にエラーコードが点滅して故障・異常をお知らせします。
エラーコードにより故障・異常箇所がわかるようになっていますので、エラーコードをお買い求めの販売店にご連絡ください。

お願い

運転中に誤動作したときは…
万一運転中に雷、自動車無線などで誤動作したり、動かなくなったり、リモコン操作を受けつけなくなったりしたときはブレーカを｢切｣にし、約3分間待って再度ブレーカを入れた後に、床暖房用リモコンの運転入/切スイッチを押してください。また、床暖房用リモコンの現在時刻が合っているか確認してください。

上
手
に
使
っ
て
ね

故
障
か
な
？

12ページ

25

故障・異常の見分けかたと処置方法

エラーコードについて●床暖房用リモコンの時刻表示部に故障・異常箇所をエラーコードで表示します。
●下記以外のエラーコードを表示した場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。
エラーコード

原

因

外気温低下

通信異常

処

置

外気温がおよそ−20℃を下回っているときに、運転を開始しようとすると機器を保護するため、運転しません。また運転中に外気温が−25℃を下回った場合も機器を保護するため、運転を停止します。
外気温が上昇すると機器は自動的に運転を開始します。

ブレーカを｢切｣にし、約1分間待ってから再度ブレーカを｢入｣にしてください。その後、現在時刻を設定し直してください。
12ページ
それでも直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

注意●運転中や停止直後は給水タンクふたを開けないでください。
循環水が飛び散ってやけどをするおそれがあります。
運転停止後しばらくして循環水が冷めてから行ってください。
機器、配管などから水漏れしていないことを確認して、以下に従って水道水または純正補充液(別売)を補給してください。
1. 給水タンクカバーのねじ(1本)をはずして、給水タンクカバーを取りはずします。
水位異常低下2. 周囲の金属に注意して給水タンクふたをゆっくり開けます。

(AEYH-4035SVFのみ)

3. 循環水に水道水を使用している場合は水道水、不凍液を使用している場合は純正補充液(別売)を約
1.4リットル補給します。井戸水 ねじなどを入れないでください。故障 給水タンク
カバーの原因になります。
4. 給水タンクふたをつけ、｢カチカチ｣
開けると音がするまで閉めます。
音がするまで閉めないと水漏れの 給水タンクふた原因になります。
5. 給水タンクカバーを元通りに取付
けます。

閉める

水道水
または
純正補充液

6. リセットします。
※リセット(警報解除)の方法…床暖房用リモコンの運転入/切スイッチを一度「切｣にしてから再度｢入｣にします。

26

修理を依頼する前に次のような場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度確認してください。
次の処置を行っても直らない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

現

象

確

認・処

置

運転しない

●ブレーカが｢切｣になっていませんか。ブレーカを｢入｣にしてください。

途中で止まる●タイマーで運転をしていませんか。

再運転操作してもすぐに運転しない●機器を保護するためです。運転停止後すぐに再運転操作しても約3分間、機器は運転しません。

音がする●運転を始めたときや停止したときに シュルシュル グッググなどの音がしますが、これは機器内部の冷媒(液)が流れている音です。

よく冷えないよく暖まらない●温度設定は適切ですか。
●機器の吸込口・吹出口がふさがれていませんか。
●外気温が下がると暖房能力が低下しますので、他の暖房器具を併用してください。
●窓やドアが開いていませんか。
●換気扇が回っていませんか。

湯気が出る●暖房運転中に機器から湯気が出るのは、霜取り運転によるものです。

停止中に機器が運転する(ポンプが作動する)●タイマー運転が設定されていませんか。
●凍結予防のため、循環水を温めてポンプで循環させることがあります。
●チャイルドロックがセットされていませんか。

床暖房用リモコンの操作ができない

タイマー運転の設定ができ
ない

20ページ

●｢E-CON接続時のリモコンの設定｣をされていませんか。
19ページ● 現在時刻が設定されていますか。停電したときやブレーカを｢切｣にしたときは、現在時刻が合っているか確認してください。
12ページ

故
障
か
な
？

27

アフターサービス
修理を依頼するとき●修理を依頼する前に25〜27ページの｢故障・異常の見分けかたと処置方法｣の項を見て、今一度確認してください。異常がある場合は運転を停止し、お買い求めの販売店にご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

1. 形

名…………機器の側面に貼ってあるシールに記載されています。
AEYC-4035SVFWM
9ページ
AEYH-4035SVF
2. お買い上げ年月日
3. 故障の状況…………できるだけ詳しく
4. ご住所、お名前、電話番号
5. 訪問ご希望日

移設するとき●増改築、引越しなどで機器を取りはずしたり、再設置する場合は専門の技術が必要になりますので、お買い求めの販売店にご相談ください。
●この場合の取りはずし、設置は保証期間内でも費用がかかります。

保証・修理について
このヒートポンプ式温水床暖房熱源機には｢保証書｣がついています●正常な使用状態において故障した場合には、保証書の規定に従って修理いたします。
お買い求めの販売店にご相談ください。
●保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご相談ください。
修理により性能が維持できる場合はご希望により有料修理いたします。

補修用性能部品について
ヒートポンプ式温水床暖房熱源機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です●性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

28

仕

様

形

名

種

類

電

源
出

暖
房
運
転

冷
房
運
転

50/60Hz

6.3

力

(W)

1,485

1,535

運

転

電

流

(A)

7.5

7.7

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率

4.24

4.10
48

騒

音

(dB)

出

力

(kW)

3.8

−

消

費

電

力

(W)

1,130

−

運

転

電

流

(A)

5.7

−

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率

3.36

−

音

(dB)

46

−

水

(L)

水道水または不凍液 1.0(機器内)

水道水または不凍液 2.4(機器内)

往き

R3/4(20A)

戻り

R3/4(20A)

さ

(m)

10

最 大 高 低 差

(m)

質

(kg)

環
管

接

続

管

大

径
長

量

外 形 寸 法 ( 高 さ × 幅 × 奥 行 ) (mm)付

単相200V電

最総ヒートポンプ式温水床暖房熱源機

費

循

配

(kW)

AEYH-4035SVF

消

騒

配

力

AEYC-4035SVFWM

属

品

上方：10

下方：5

4

46

44
550×780×378

ゴムブッシュ、ドレンエルボ、防振ゴム、E-CON・HTU用リード線、取扱説明書、据付工事説明書、保証書●温水出力は外気温7℃(乾球)、6℃(湿球)、循環水戻り温度25℃、循環水量12L /min(AEYC-4035SVFWM)または6L /min
(AEYH-4035SVF)、循環水に水道水を使用した場合の値です。
冷水出力は外気温35℃(乾球)、24℃(湿球)、循環水往き温度15℃、循環水量12L /min、循環水に水道水を使用した場合の値です。
循環水戻り温度により｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)の値は異なります。
●騒音値は当社実測値です。騒音値は反響音の少ない無響室で測定した時の数値です。
実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
●｢エネルギー消費効率｣の成績係数(COP)は消費電力1kWあたりの温水出力、冷水出力を表したものです。
●運転していないときでもマイコンをはたらかせるため約2Wの電力を消費しています。

この製品には最大でCO2(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

故
障
か
な
？

●この表示はこの製品に温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを認識していただくための表示です。製品を取りはずす際はフロン類の回収が必要です。

29

おぼえがき
お買い上げ日年月

日

販 売 店 名
電話番号
●記入しておくと修理などの依頼のときに便利です。

愛情点検

長年ご使用の機器の点検を！
こんな症状はありませんか?
●漏電遮断器がたびたび落ちる。
●運転中にこげくさい臭いや、異常な音や振動がする。
●架台や吊り下げなどの取付け部品
が腐食、緩んでいる。
●配管接続部から水が漏れる。
●その他の異常や故障がある。

お願い
このような症状の場合は使用を中止
し、故障や事故防止のため技術者による保守点検を受けていただくことをおすすめします。
詳しくは販売店にご相談ください。
ヒートポンプ式温水床暖房熱源機の補修用性能部品の保有期間は製造打
ち切り後 10 年です。

住宅設備機器総合メーカー

株式会社 長府製作所●本社●お問い合わせ先山 口 県 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1(083)248 - 1111
FAX (083)248 - 1906
札幌市白石区菊水九条 2 - 3 - 1(011)813 - 2210
(019)641 - 0811
盛岡市みたけ5-15-50(022)264 - 0311
仙台市青葉区錦町1-4-6
宇都宮市清原工業団地30番(028)667 - 6111
さいたま市北区宮原町4-16-30(048)653 - 8111
新 宿 区 新 宿 5 - 1 4 - 6(03)5369 - 3511
横浜市都筑区中川中央1-36 -21(045)912 - 3111
千葉市美浜区幸町2 - 24- 32(043)248 - 4111
名古屋市名東区高社1-72-1(052)779 - 2111
金 沢 市 玉 鉾 4 - 1 7(076)292 - 3111
野 洲 市 野 洲 1 4 7 3 - 1(077)588 - 4111
吹 田 市 江 の 木 町 1 8 - 2 7(06)6338 - 7111
仲多度郡多度津町東港町7-8(0877)33 - 2311
岡 山 市 北 区 辰 巳 3 - 111(086)245 - 1111
(082)261 - 5111
広 島 市 南 区 段 原 1 - 1 - 1
福 岡 市 東 区 原 田 4 - 2 - 7(092)629 - 5111
浦 添 市 西 原 3 - 1 8 - 1 0(098)877 - 3111

本 社 ・ 営 業 部 〒752-8555 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1
北海道販売センター 〒003-0809
盛 岡 営 業 所 〒020-0122
仙 台 営 業 所 〒980-0012
宇都宮工場・営業部 〒321-3231
大 宮 営 業 所 〒331-0812
東京
支
店 〒160-0022
横 浜 営 業 所 〒224-0003
千 葉 営 業 所 〒261-0001
名 古 屋 営 業 所 〒465-0095
金 沢 営 業 所 〒921-8550
滋 賀 工 場・営業部 〒520-2394
大阪
支店 〒564-0053
香 川 営 業 所 〒764-8510
岡 山 営 業 所 〒700-0976
広 島 営 業 所 〒732-0811
福 岡 営 業 所 〒812-0063
沖 縄 営 業 所 〒901-2101