排熱利用給湯暖房ユニット
太陽熱利用給湯暖房システム

取 扱 説 明 書も(台所リモコン)

く

じ

ページ

ごま 安全に正しく使用していただくために………
確ず 特 長……………………………………………
認は 各部のなまえとはたらき
くじ 貯湯ユニット…………………………………
だめ 台所リモコン…………………………………
さに 浴室リモコン…………………………………
機能設定について……………………………
い

1
9

10
11
13
15
表示について………………………………… 17の使 設置状態の確認………………………………… 18
準用 ご使用前の準備と確認………………………… 18
備前 時刻の設定……………………………………… 19(浴室リモコン)

型式名

HSGT-201D-N

このたびは長府製品をお買い求めいただきまして
まことにありがとうございます。
●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいた
だき、正しくお使いください。なお、取扱説明書
は工事説明書と共に必ず保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
●この取扱説明書を販売店からお受け取りになる際に、保証書に必要事項が記入してあるか必ず確認
してください。
●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販
売店にご連絡ください。
●製品改良により、本体・仕様等が説明書の内容と異なる場合がございますので、あらかじめご了承
ください。

23
25
26
27
29
31
32
33
35
37
38
38

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

給 湯……………………………………………
eco ゆ運転………………………………………
追いだき運転……………………………………
ふろ自動運転……………………………………
ふろ自動運転の予約時刻の設定………………
ふろ自動運転の予約……………………………
ふろ水位の設定…………………………………
保温時間の設定…………………………………
湯はり中断の設定………………………………
たし湯運転………………………………………
たし水運転………………………………………
ふろ温度の設定…………………………………

暖
房
運
転

暖房静音時間の設定…………………………… 39

モ太 太陽熱モニター表示について………………… 41
ニタ陽 太陽熱モニターを表示するには…………………41
ー熱 太陽熱モニター表示の設定………………………43

ルエ エネルック表示について……………………… 47
ッネ エネルックを表示するには…………………… 50
エネルック表示の設定………………………… 53
ク

そ
の
他
の
機
能

インターホン…………………………………… 71
リモコンの設定………………………………… 75
配管クリーンの設定…………………………… 95
連絡先の登録・表示…………………………… 97
音声ガイド一覧………………………………… 99
冬期の凍結による破損防止について………… 101
災害時などにお湯を取り出す方法…………… 105

故
障
か
な
？

故障・異常の見分けかたと処置方法
修理を依頼する前に………………………… 106
故障表示一覧表……………………………… 110
運転動作モード一覧表……………………… 112
安全装置……………………………………… 113
異常時の処置方法…………………………… 114

た長
だく
く使
たっ
めて
にい

長期間使用しない場合………………………… 115
日常の点検・手入れのしかた………………… 115
仕 様…………………………………………… 120
アフターサービス……………………………… 121
保証書…………………………………………… 巻末

20644520 (IT)

安全に正しく使用していただくために●ご使用の前に、この「安全に正しく使用していただくために」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。
いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負
う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内
容です。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容です。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

●絵表示について次のような意味があります。

一般的な危険・警告・注意

高温注意

接触禁止

感電注意

一般的な禁止

分解禁止

火災注意

火気禁止

必ず行うこと危険(DANGER)
ガス漏れに注意
ガス漏れに気づいたときは、すぐに使用を中止して、換気をしてください。給湯
スイッチを｢切｣にして、貯湯ユニットを停止し、ガス栓を閉じ、お買い求めの販
売店にご連絡ください。

給湯 入 / 切

太陽熱
モニター

ふろ 自動

通話

eco ゆ

閉じる

ガス栓
閉じる

3 ページ
絶対に火をつけたり、電源プラグの抜き差し、電気器具の｢入・切｣はしないでください。
また長期間使用しない場合は、必ず｢長期間使用しない場合｣に従ってください。

115 ページ

1

火気禁止

禁止

危険(DANGER)
屋内・浴室内への設置禁止
屋外設置型ですので、絶対に屋内・浴室内には設置しないでください。不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒の原因になります。

禁止
ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

警告(WARNING)
ガスの種類・電源の確認 (不完全燃焼・爆発着火・火災・故障の原因)
必ず貯湯ユニットの銘板に表示してあるガスの種類(ガス種・ガスグループの区分)、電源(電圧・周波数)で使用してください。
●ガス種は都市ガス(12A・13A)または LP ガス、
電源は AC100V、定格周波数は 50/60Hz です。
●銘板は貯湯ユニット本体の右図の位置に貼ってあ
ります。

都市ガス用
13A
12A
または

ガ
ス

LPガス用

確認

定格周波数
50/60Hz

電源

やけどに注意シャワーを使用するときや、入浴するときは手で湯温を確か
めてください。使用中はシャワー使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。また、貯湯ユニットは貯湯式のため停電中でも熱いお湯が出ることがあります。特に小さなお子様には注意してください。

高温注意

高温注意
接触禁止
沸き上げ中や沸き上げ直後は循環アダプターから熱い湯が出ますので、注意してください。
また、浴そうの上部と下部で湯温に差がある場合がありますので、充分にかき混ぜてから手で湯温を確認してください。

使用中や消火直後は貯湯ユニットの排気部が高温になっています。
絶対に手を触れないでください。

設置・移設・修理の注意
太陽熱利用給湯暖房システムやリモコンの設置・移設・付帯工事・修理をする場合はお買い求めの販売店に依頼
してください。また、分解・改造を行わないでください。
火災・感電・事故の原因になります。

分解禁止

2

安全に正しく使用していただくために警告(WARNING)
異常時の処置
運転中に異常を感じたり、地震、火災などの緊急の場合は次の処置を行ってください。
この処置を行った場合は使用できません。
ガス漏れの場合は、絶対に火をつけたり、電源プラグの抜き差し、電気器具の｢入･切｣はしないでください。

1 換気する5 電源プラグを抜く

2 OM 補助暖房機器の運転を停止する

6 ガス栓、給水元栓を閉じる

ガス漏れの場合はすぐに使用を中止して、換気してください。ただし、換気扇は回さないでください。
充分に換気してから 2 以下を行ってください。

OM ソーラーのリモコンで停止します。

給水元栓
閉じる

3 給湯栓を閉じる

ガス栓
閉じる

4 給湯スイッチを｢切｣にする
給湯 入 / 切

ふろ 自動

7 お買い求めの販売店に連絡する

通話

eco ゆ

太陽熱
モニター

子どもに注意

囲い禁止
禁止
設置後、貯湯ユニットや排気部を波板やビニルなどで囲んで屋内状態にしないでください。不完全
燃焼による一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

禁止
浴そうの循環口付近で、もぐったり、浴室で遊ばせないでください。思わぬ事故につながることがあります。特に小さなお子様には注意してください。

可燃物に注意貯湯ユニットや排気部の周囲に紙や木材など燃えやすい物を置かないでください。また、スプレー缶やカセットこんろ用ボンベ等を置かないでください。火災の原因になります。
(※はサービススペースとして必要な距離です。)

330cm以上
60cm
以上

禁止

5cm
以上

15cm以上※54cm以上警告(WARNING)
引火のおそれがあるものの使用禁止
貯湯ユニットや排気部の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれがあるものを置いたり、使用したりしないでください。火災の原因になります。

火災注意

電源コードを傷めない

濡れた手危険

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。
火災・感電の原因になります。

電源プラグを濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあり危険です。

禁止

可
燃
物

感電注意

電源コードを切断して延長しない

電源プラグは確実に差し込む

電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災等の原因になります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプ
ラグやゆるんだコンセントを使用しないでください。 必ず行うこと
火災の原因になります。

禁止

電源コードは束ねたまま使用しない

電源プラグのお手入れをする

必ず行うこと禁止
電源コードは絶対に束ねたまま使用しないでください。発熱や火災の原因になります。

許容電力以上の使用禁止

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

ときどきは電源プラグを抜き、ホコリおよび金属物を除去してください。ホコリがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

使用中の外出・就寝禁止（火災の原因）禁止
コンセントや配線器具の定格を超えたり、たこ足
配線で定格を超えると、発熱により火災の原因に
なります。

禁止
お湯を出したまま外出や就寝は絶対にしないでください。

機器の固定確認 （事故の原因）
台風シーズンや強風が予想されるとき、地震の後は貯湯
ユニットのアンカーボルトがゆるんでいないか確認してください。転倒すると危険です。

確認4

安全に正しく使用していただくために警告(WARNING)
循環アダプターのフィルターは必ずつける
循環アダプターのフィルターをはずして使用しな
いでください。ふろポンプに髪の毛やゴミが詰まり故障の原因になります。

ガス配管の接続

必ず行うこと循環口の形状はメーカーにより異なる場合があります。

無理な力を加えない禁止

必ず行うことこの機器のガス配管はねじ接続です。ガス配管の接続工事には専門の資格、技術が必要ですので、お買い求めの販売店に依頼してください。

貯湯ユニットの上にのったり、植木鉢等を置いた
りしないでください。ケガや変形によるガス漏れ、不完全燃焼・破損のおそれがあります。

注意(CAUTION)
不凍液や熱媒に注意

リモコンに耳を近づけて使用し
ない
禁止

注意
不凍液や熱媒を万一飲んだ場合はすぐに吐かせ、す
みやかに医師の診断を受けてください。

大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。

電源コードを持って引き抜かない

電源コードを引っ張って電源プラグを抜かないでください。
電源コードを引っ張ると破損して火災・感電の原因になります。

5禁止

注意(CAUTION)
アースの確認

乾電池に関する注意
必ず行うことこの機器はアースが必要です。アースが不完全な場
合は、感電するおそれがあります。
（D 種接地工事）

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もしお客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。

必ず正しい組み合わせで使用する

用途に注意

確認

アース棒

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

（火災・事故の原因）
必ずこの取扱説明書に記載している
正しい組み合わせで使用してください。他社の製品と組み合わせないで必ず行うことください。

一般家庭の給湯、シャワー、追いだき、暖房以外の用途には使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

配管カバーをはずした際の注意

逃し弁の確認

配管カバーをはずした場合、再度取り付けるときは、化粧ねじをしっかりと締めてください。
思わぬ事故の原因になります。

逃し弁が故障したまま使用すると、事故の原因になります。｢日常の点検
・手入れのしかた｣に従って作動テストを行ってください。
ページ

注意

水漏れに注意

117

確認

確認

貯湯ユニット内部のお湯を排水するときは確認

貯湯ユニットの接続部や配管から水漏れしていないことを確認してください。

やけど防止や配管保護のために必ず冷めてから排水してください。
冷めていないと高温水が排水される 高温注意
場合があります。

お願い(NOTICE)
リモコンの設置場所について

リモコンについてキ〜

注意
リモコンに故意に水やシャンプー等をかけないでください。また、お子様がいたずらしないように注意してください。故障・作動不良・音声異常の原因になります。リモコンは分解したり、乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
リモコンを掃除するときはシンナーやベンジン、
酸性洗剤等を使用しないでください。変色・変形の原因になります。
リモコンの使用環境温度は−10 〜 60℃の範囲です。

必ず行うこと

ン

ン

キ〜

ン

キ〜

キ〜

ン

台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場
合、インターホン通話をするとハウリング(キーン等の大きな音がする現象)を起こすことがあります。
そのような場合は、お買い求めの販売店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。

6

安全に正しく使用していただくためにお願い(NOTICE)
凍結予防についてふろの空だき禁止（故障の原因）追いだきをするときには循環アダプ
ターから 5cm 以上の水位を保ってください。

冬期には凍結に充分注意し、凍結予防の処置を行ってください。

確認

循環アダプターをふさがない

101〜104 ページ

循環アダプターのフィルターの詰まりに注意

浴そうの循環アダプターを手や足、タオルなどでふさがないでください。故障の原因になります。

浴そうにミカンやレモン等を浮かべて使用しないでください。またポプ
リ等をご使用の場合は、袋などに入れて使用してください。故障の原因や循環不良になりご希望の温度にならないおそれがあります。

入浴剤・洗剤に注意

人工炭酸泉装置に注意

イオウ、酸、アルカリ、油分を含んだ入浴剤、洗剤、ふろがま洗浄剤は、
ふろポンプの故障や熱交換器の腐食の原因になりますので使用しないでください。また注意文をよく読んでから使用してください。

人工炭酸泉装置を設置する場合は追いだき配管をしないでください。高濃度の炭酸ガスをお湯に溶かすためお湯が弱酸性となります。追いだき運転を行うとふろポンプの故障や熱交換器の腐食の原因になります。

禁止

禁止

サービススペースの確保※30cm以上
※
60cm
以上

確認

必ず行うこと禁止

禁止

積雪時の注意 （事故の原因）※
15cm以上注意

54cm以上※5cm
以上

機器の周囲には点検・整備のためのサービスス
ペースを確保してください。
(※は火災予防上必要な距離です。)

積雪や屋根から落ちた雪により給気部・排気部がふさがれないように点検、除雪を行ってください。
屋根から落ちた雪が給気部・排気部をふさぐおそれがある場所に設置している場合は、給排気に影響がないように防雪の処置を行ってください。

石けんの使用禁止

地下水、井戸水、温泉水の使用禁止

浴そう内では石けんやボディーシャ
ンプーを使用しないでください。
次回使用時に泡が出たり、故障の原因になります。

給水は必ず水道水を使用してください。
地下水、井戸水、温泉水を使用すると機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。

禁止

注意

停電時の注意すべての運転が停止しますので、停電復帰後は必要に応じて運転を再開してください。
約 24 時間以上停電した場合は、時刻を設定してください。
また、冬期の場合は凍結予防のため水抜きを行ってください。 101・102 ページ

7

注意お願い(NOTICE)
排気口の周囲混合水栓について禁止

必ず行うこと混合水栓は必ず逆止機能付きのものを使用してください。混合水栓は通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用し、泡沫
水栓は使用しないでください。サーモスタット付
混合水栓(通水抵抗の少ないもの)の使用をおすすめします。その場合はリモコンの設定温度は混合
水栓の設定温度より高めにして使用してください。

植物やペットなど、燃焼排気ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気口の周囲には置かないでください。
また増築などによって、燃焼排気ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどにあたらないようにしてください。
変色・破損・腐食の原因となります。

指定された別売部品
以外は使用しない

電源について必ず指定された別売部品を使用してください。

凍結予防運転のために電気を使用しています。緊急の場合以外は電 必ず行うこと
源を切らないでください。

落雷のおそれがあるときの処置

飲用について（故障の原因）必ず行うこと

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

（故障の原因）雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがありますので、雷が発生したときはすみやかに運転を停止し、電源を切ってくださ 必ず行うことい。

断水のときは （故障の原因）
給湯スイッチを｢切｣にしてください。
リモコン表示部に｢260｣を表示した場合は｢故障表示一覧表｣に従ってください。

必ず行うこと110 ページ

点火・着火・消火の確認
リモコンの補助熱源機燃焼表示で点火・着火・消火を確認してください。

必ず行うこと機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しないでください。雑用
水として使用してください。
飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず沸騰させてください。
●必ず水道法に定められた飲用水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
●熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
●固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せず直ちに、お買い求めの販売店へ点検を依頼してください。

長期間使用しない場合の処置

確認

長期間使用しない場合、または電源を切る場合は必ず水抜きを行ってください。

115 ページ

必ず行うこと安全装置が作動したときは家庭用以外のご使用について

安全装置が作動したときは、この説明書に従って処置をしてください。処置をしないで何度もリセットを繰り返さないでください。
火災・事故の原因になります。

（事故・故障の原因）

106〜114 ページ

必ず行うことこの太陽熱利用給湯暖房システムは家庭用です。
業務用には使用しないでください。
業務用に使用して事故や故障が発生した場合は、保証の対象外になります。

禁止

8

特 長
●太陽熱で沸かしたお得なお湯が使用できます。
●太陽熱で沸かした貯湯タンクのお湯のみを使用する設定ができます。＜eco ゆ機能＞
●貯湯タンクのお湯がなくなっても補助熱源機で沸かすことができます。
●太陽熱利用の優先順位は、暖房＞貯湯となっています。
●リモコンの表示と音声で節約度、環境貢献度、電気と熱の利用状況、エネルギーデータなどをお知らせします。
＜太陽熱モニター機能・エネルック機能＞●台所リモコンと浴室リモコンで通話ができます。
●断水時や万一の地震などの災害時は、貯湯タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。

105 ページ

上手な使い方●シャワーや高温のお湯が必要なとき以外は｢eco ゆ運転｣をおすすめします。 25 ページ
太陽熱で沸かしたお得なお湯を有効に使用できます。
●追いだき運転中は補助熱源機が運転します。貯湯タンクにお湯がたっぷりたまっているときは、前日のおふろのお湯を沸かしなおすより、｢ふろ自動運転｣の方が時間も早く経済的です。

システム図

OMハンドリング(※2)
空気
熱交換器

太陽熱を
回収します。

貯湯ユニット
貯湯タンク
補助熱源機(※1)
循環ポンプ

OM補助暖房機器(※3)

太陽熱

P

空気
熱交換器

給湯

熱交換器

ソーラー
ポンプ

P

SV

熱交換器
M

暖房ポンプ

M

洗面

M

シャワー/浴室
シャワー 浴室

P

暖
房

ふろ
P

お湯はり/追いだき
熱交換器

ふろポンプ

※ 1 貯湯タンクのお湯がなくなると補助熱源機でお湯を沸かします。
※ 2 太陽熱を利用し、貯湯タンクにお湯を貯めます。
※ 3 太陽熱で足りない場合に暖房します。補助熱源機で不足分を補います。

9

キッチン

各部のなまえとはたらき
貯湯ユニット
排気部
フロントパネル

追いだき｢戻り｣追いだき｢戻り｣追いだき｢往き｣

熱媒｢往き｣
熱媒｢戻り｣
排水口

型式名記載位置
ガス接続口
給湯接続口

排水用ホッパー

追いだき｢往き｣

給湯接続口

暖房｢戻り｣

ガス接続口

暖房｢往き｣

給水接続口

給水接続口
排水用ホッパー

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

【機器上方よりの透視図】

配管位置図

熱媒と不凍液について●本文中の｢熱媒｣とは貯湯ユニットと OM ハンドリング間を循環する(集熱回路)不凍液のことです。
●本文中の｢不凍液｣とは貯湯ユニットと OM 補助暖房機器間を循環する(暖房回路)不凍液のことです。

10

各部のなまえとはたらき
台所リモコン(CMR-2509P)
ふたを閉じた状態です。

1 マイク

浴室にいる人と通話するときに使います。
2 ふろ自動スイッチ

7 スピーカー

ここから音声や音が出ます。

1

7(ふろ自動ランプ)

ふろ自動運転するときに押します。
点滅…お湯はり中またはお湯はり準備中です。
点灯…保温運転中です。

(給湯ランプ)

9 エネルックスイッチ(エネルックランプ)

2
給湯 入 / 切

ふろ 自動

ガス・お湯などの使用状況をお知らせします。

通話

3

8
eco ゆ

太陽熱
モニター

11 設定スイッチ

給湯スイッチを一度｢切｣にしてから再度｢入｣にします。
4 太陽熱モニタースイッチ

4(太陽熱モニターランプ)

5

選択した機能の設定を変更するときに押します。
…時間や数値を上げたり、項目を進めたりします。
…時間や数値を下げたり、項目を戻したりします。

6

12 確定スイッチ

ふたを開いた状態です。

機能設定の内容を確定する
ときに押します。

5 給湯温度調節スイッチ

給湯温度の調節、太陽熱モニ
ター表示、エネルック表示を切り替えるときに押します。
優先表示が点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。
…温度を高くします。
…温度を低くします。

13 追いだきスイッチ(追いだきランプ)

追いだきするときに押します。追いだきスイッチが｢入｣のときに点灯します。
14 ふろ予約スイッチ

5

温度調節範囲…約32〜60℃
32℃・35℃・37〜48℃(1℃ごと)・55℃・60℃に設定できます。

エネ
ルック

給湯
温度

ふろ

(ecoゆランプ)

9

14

予約

6 ecoゆスイッチ

貯湯タンク内のお湯のみを使う場合に押します。
貯湯タンク内のお湯が給湯
設定温度以下でも補助熱源機は作動しません。

10 機能スイッチ

予約時刻、現在時刻、保温
時間、単価等を設定するときに押します。
15・16 ページ

リセット(警報解除)の方法

太陽熱利用率、ガス削減量、CO2削減量、給湯使用熱量、太陽熱利用量を表示するときに押します。

(通話ランプ)

浴室リモコンと通話するときに押します。

3 給湯スイッチ

給湯、停止、リセットする
ときに押します。
給湯スイッチが｢入｣のときに点灯します。

8 通話スイッチ

機能

設定

確定

10

11

12

(ふろ予約ランプ)

ふろ自動運転を予約するときに押します。
点灯…ふろ自動運転を予約
中です。

追い
だき

13

音声ガイドの種類は99〜100ページを参照してください。
ランプは周囲が均一に光るものではありません。

ディスプレイの特性について●液晶ディスプレイは表示内容やコントラスト調整などにより明るさにムラが生じますが故障ではありません。
●液晶ディスプレイの画面を正面以外から見ると表示色が変化して見える場合がありますが故障ではありません。
●液晶ディスプレイは気温が下がると表示がゆっくり消えたりする場合がありますが故障ではありません。

11

表示部
●給湯スイッチを｢入｣にしたときの表示
30

28
29

28

27

26

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

25
15

24
23

16

31

22

17

18

19

20

32

33

21

●給湯スイッチを｢切｣にしたときの表示

15 貯湯タンク温度表示

20 ふろ予約表示

24 太陽熱集熱マーク表示

29 電気使用量表示(※)

貯湯タンク内のお湯の温度を表示します。

ふろ自動運転の予約中に表示します。

太陽熱集熱運転中に表示します。

ご家庭で使用中の電気使用量を表示します。

16 貯湯量表示

21 ふろ温度表示

25 現在時刻表示

30 高温表示

貯湯量を表示します。

ふろ温度(沸き上げ温度)を表示します。
お湯はり表示・追いだき表
示中・保温表示中は表示しません。

現在時刻を表示します。

給湯設定温度が55℃以上のときに表示します。

17 ページ
17 補助熱源機燃焼表示

点灯…補助熱源機が燃焼しています。
18 自動運転表示

貯湯ユニットの運転動作を表示します。 17 ページ
19 給湯温度表示

26 達成マーク表示

エネルックで設定した目標
値の達成度を表示します。
17 ページ

22 浴室暖房表示

浴暖……浴室暖房乾燥機の
27 ecoゆ表示
運転中に表示します。
浴暖…浴室暖房乾燥機の ecoゆ運転設定中に表示し予約中に表示します。 ます。
23 暖房表示

給湯設定温度を表示します。 点灯…暖房中です。

31 お湯はり表示

ふろ自動運転やたし湯運転、
たし水運転で浴そうにお湯・水を入れているときに点滅します。
32 保温表示

保温運転・追いだき中です。

28 優先表示

33 追いだき表示

この表示が点灯しているときのみ給湯温度調節ができます。

追いだき中です。

表示部は説明のためのもので実際とは異なります。
※電力測定ユニット(別売)の取り付けを行わないと表示しません。
電気使用量は小数点第2位を四捨五入して表示しています。

12

各部のなまえとはたらき
浴室リモコン(YST-2505P)
ふたを閉じた状態です。

1 マイク

台所リモコンと通話するときに使います。
2 給湯スイッチ

1

7(給湯ランプ)

給湯、停止、リセットする
ときに押します。
給湯スイッチが｢入｣のときに点灯します。

リセット(警報解除)の方法
給湯スイッチを一度｢切｣にしてから再度｢入｣にします。

給湯 入 / 切

ふろ 自動

追 いだき

太陽熱 モニター

通話

2

3

4

5

6

水位

たし湯 たし水 ふろ温度

3 ふろ自動スイッチ(ふろ自動ランプ)

ふろ自動運転するときに押します。
点滅…お湯はり中またはお湯はり準備中です。
点灯…保温運転中です。
4 追いだきスイッチ(追いだきランプ)

追いだきするときに押します。追いだきスイッチが｢入｣のときに点灯します。

ふたを開いた状態です。

5 太陽熱モニタースイッチ(太陽熱モニターランプ)

太陽熱利用率を表示するときに押します。
6 通話スイッチ(通話ランプ)台所リモコンと通話するときに押します。
7 スピーカー

ここから音声や音が出ます。

8

給湯温度

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

11

12

13

キープ

8 給湯温度調節スイッチ

給湯温度の調節、エネルッ
ク表示を切り替えるときに押します。
優先表示が点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。
…温度を高くします。
…温度を低くします。

9

10

14

15

16

温度調節範囲…約32〜60℃
32℃・35℃・37〜48℃(1℃ごと)・55℃・60℃に設定できます。

音声ガイドの種類は99〜100ページを参照してください。
ランプは周囲が均一に光るものではありません。

ディスプレイの特性について●液晶ディスプレイは表示内容やコントラスト調整などにより明るさにムラが生じますが故障ではありません。
●液晶ディスプレイの画面を正面以外から見ると表示色が変化して見える場合がありますが故障ではありません。
●液晶ディスプレイは気温が下がると表示がゆっくり消えたりする場合がありますが故障ではありません。

13

17

表示部
9 優先スイッチ(優先ランプ)32

30

浴室リモコンで給湯温度を調節するときに押します。
このランプが点灯しているときのみ給湯温度調節ができます。

31 30 29 28

10 エネルックスイッチ(エネルックランプ)

ガス・お湯などの利用状況をお知らせします。

18

27

11 機能スイッチ

音量、水位等を設定するときに押します。

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

26

19

15・16ページ25

12 設定スイッチ

選択した機能の設定を変更するときに押します。
…数値を上げたり、項目を進めたりします。
…数値を下げたり、項目を戻したりします。

21 22

20

23

24

13 確定スイッチ

34

機能設定の内容を確定する
ときに押します。
14 水位キープスイッチ(水位キープランプ)

自動たし湯を解除したいときに押します。
水位キープランプが消灯します。
15 たし湯スイッチ(たし湯ランプ)

浴そうにたし湯をするときに押します。
たし湯スイッチが｢入｣のときに点灯します。
16 たし水スイッチ(たし水ランプ)

浴そうにたし水するときに押します。
たし水スイッチが｢入｣のときに点灯します。
17 ふろ温度調節スイッチ

ふろ自動運転、追いだき運
転、たし湯運転の温度を調節するときに押します。
…温度を高くします。
…温度を低くします。

温度調節範囲…約33〜48℃
1℃ごとに設定できます。

33

35

18 貯湯タンク温度表示

24 水位表示30 優先表示

貯湯タンク内のお湯の温度を表示します。

ふろ自動運転で設定した浴そうの水位を表示します。

19 貯湯量表示

25 ふろ温度表示

この表示が点灯しているときのみ給湯温度調節ができます。

貯湯量を表示します。

ふろ温度(沸き上げ温度)を表示します。
表示位置は運転状態によって変わります。

17 ページ
20 補助熱源機燃焼表示

点灯…補助熱源機が燃焼しています。
21 自動運転表示

貯湯ユニットの運転動作を表示します。 17 ページ
22 給湯温度表示

給湯設定温度を表示します。
23 水位キープ表示

26 達成マーク表示

エネルックで設定した目標
値の達成度を表示します。
17 ページ
27 ふろ予約表示

ふろ自動運転の予約中に表示します。
28 現在時刻表示

現在時刻を表示します。
点灯…ふろ自動運転中に自29 ecoゆ表示
動的にたし湯をし、水位を一定に保ちます。 ecoゆ運転設定中に表示し31 電気使用量表示(※)

ご家庭で使用中の電気使用量を表示します。
32 高温表示

給湯設定温度が55℃以上のときに表示します。
33 お湯はり表示

ふろ自動運転やたし湯運転、
たし水運転で浴そうにお湯・水を入れているときに点滅します。
34 保温表示

保温運転・追いだき中です。
35 追いだき表示

追いだき中です。

ます。

表示部は説明のためのもので実際とは異なります。
※電力測定ユニット(別売)の取り付けを行わないと表示しません。
電気使用量は小数点第2位を四捨五入して表示しています。

14

各部のなまえとはたらき
機能設定について●機能スイッチ、確定スイッチ、設定スイッチを操作することにより、下記の機能設定ができます。

台所リモコンの場合
機能設定開始前機能

機能＜選択グループ＞

暖房設定

確定

∧
暖
房
設
定
グ
ル
ー
プ
∨

確定

機能

暖房運転(※1)

エネルック設定

ふろ設定

∧
ふ
ろ
設
定
グ
ル
ー
プ
∨

機能

機能

∧
エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ
∨

確定

機能

電気目標値(※3)

経過日数初期化

ガス目標値

エネルック設定初期化

お湯目標値

エネルック金額表示

水道目標値(※2)

表示有無CO2

購入電気単価(※3)

表示有無光熱費

販売電気単価(※4)

表示有無水道(※2)

ガス単価表示有無お湯水道単価

表示有無ガス

光熱費計算

表示有無販売電気(※4)

光熱費目標金額確認

表示有無購入電気(※4)

CO2計算

表示有無電気使用量(※3)

CO2原単位(電気)(※3)

表示有無太陽光発電量(※4)※1 設置時の設定によっては表示しない場合があります。

CO2原単位(ガス)表示有無今日の情報※2 電力測定ユニット(別売)などの取り付けを行わないと表示しません。
水道を表示するとお湯は表示しません。

CO2原単位(水道)表示有無エネルギーモニタ

達成マーク表示有無

表示ジャンプ先達成マーク種類

達成マーク表示内容

浴室暖房運転(※5)

ふろ予約時刻

ふろ保温時間

浴室暖房予約(※5)

暖房静音

機能

…機能スイッチ

確定…確定スイッチ

湯はり中断

配管クリーン…設定スイッチ※3 電力測定ユニット(1個)の取り付けを行わないと表示しません。
※4 電力測定ユニット(2個)の取り付けを行わないと表示しません。
※5 使用しません。
(注) 以降のページに記載する｢機能設定の順序｣のことを表しています。

15は省略しているお知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●現在時刻の設定を行っていない場合は、機能スイッチを押すと｢現在時刻｣の設定画面を表示します。

浴室リモコンの場合
機能設定開始前機能機能

ふろ水位設定音声・画面設定

確定

∧
音
量
・
画
面
設
定
グ
ル
ー
プ
∨

時刻・その他設定

確定機能

音声ガイド音量

音声ガイド速さ

音声ガイド音程

インターホン音量

∧
時
刻
・
そ
の
他
設
定
グ
ル
ー
プ
∨

機能

現在時刻

ごま
確ず
認は
くじ
だめ
さに
い

音声ガイド音量

音声ガイド速さ

音声ガイド音程

インターホン音量
時刻表示12h/24h
操作音量

連絡先登録表示

表示明るさ

表示コントラスト

操作音量
太陽熱モニタ単位設定

表示白黒反転表示明るさ

表示コントラスト

太陽熱モニタ積算値クリア

表示画面省エネモード

標準バックライト色

表示白黒反転リモコン設定初期化

集熱時バックライト色

表示画面省エネモード

標準バックライト色

エネルックデータ消去

リモコン設定初期化

集熱時バックライト色

16

各部のなまえとはたらき表示について
貯湯量表示●貯湯タンク内の｢お湯の量｣をリモコンに表示します。
●約 30 〜 50℃のお湯を元に表示していますが、季節や貯湯状態により変動します。
●貯湯量表示を表示している場合でも、補助熱源機が約 30 秒作動する場合があります。
お湯の出を早くするためで、故障ではありません。
●表示されたお湯の量以外は水です。
●給湯しているときに補助熱源機が作動していない場合は｢ ｣を表示します。

貯湯タンク内のお湯の量の目安
お湯の量のめやす

お湯を使用中お湯を沸き上げ中

約140L〜約200L
約110L〜約140L
約80L〜約110L
約40L〜約80L
約40L未満(消灯)

自動運転表示●貯湯ユニットの運転動作を表示しています。
凍結防止運転

貯湯ユニット内部や暖房回路の凍結防止運転をしています。

タンクリフレッシュ運転

お湯の利用が少なくなると貯湯タンク内の水質維持のため、お湯を高温にしています。(貯湯タンク内の水を沸き上げる場合は補助熱源機が作動します。)

達成マーク●｢エネルックの設定｣で設定した目標値に対する達成度をお知らせします。 61・62
クローバー

顔

花

達成度
目標値を大きく達成しています。
目標値を達成しています。
ほぼ目標値通りです。
目標値を超えています。
目標値を大きく超えています。

17

ページ

設置状態の確認
1 設置場所

太陽熱利用給湯暖房システムの貯湯ユニットの設置場所は次のことを満たしていることを確認してください。
●水平な場所●給気部・排気部の周囲に冷暖房装置や換気扇などの吹出口や吸込口がない場所●給気・排気が充分できる場所(波板などで囲まないでください。)●落下物の危険がない場所●周囲に可燃物や引火性のものがない場所●給気部・排気部に強い風が吹き込まない場所●足場などを組まなくてもメンテナンスができる場所●排気部からの吹き出し音が隣家の迷惑にならない場所●階段、避難口から離れた場所●排気部から吹き出される排気ガスが建物の外壁や窓にあたらない場所●落雪・積雪の影響を受けない場所

の使
準用
備前

2 周囲の防火処置

火災予防のため、右図を参考に周囲の可燃物から防火上有効な距離をとってください。
(※はサービススペースとして必要な距離です。)

30cm以上確認

3 排気部の周囲排気部から吹き出される排気ガスによって、加熱されると危険なものを貯湯ユニットの近くに置かないでください。
（ガソリン、ベンジン、灯油、スプレー缶等）
また窓などの建物開口部が近くにない場所に設置してくだ
さい。

60cm
以上

15cm以上※54cm以上5cm
以上

ご使用前の準備と確認
1 貯湯ユニットおよび周辺の確認

給気部・排気部がふさがれていないことを確認してください。
貯湯ユニットの近くにガソリン・ベンジンなど引火性のものや燃えやすいものを置かないでください。

確認

2 給水元栓を開く
3 ガス栓を開く

ガス漏れがないことを確認してください。

4 電源プラグを差し込む

リモコンに｢260｣が点滅した場合は、｢貯湯ユニット内の水を抜く方法｣の｢再使用方法(貯湯ユニットの水張り)｣に従って通水を行ってください。

103・104 ページ

5 水漏れの確認

貯湯ユニットの接続部や配管から水漏れしていないことを確認してください。

18

時刻の設定現在時刻の設定
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能

暖房設定
エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

選択グループ

予約

機能

設定

確定

1

2

3

時刻・その他設定

追い

確定

機能

だき

現在時刻

設時
定刻
グ・
ルそ
ーの
プ他

エネルックデータ消去

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する
台所リモコン表示部

戻る

機能

進む

設定

現在時刻の設定を行っていない場合は、｢現在時刻｣の設定画面を表示します。

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

3を
5 もう一度確定スイッチ
押す

確定

点滅

時刻・その他設定グループの項目を表示します。

19

現在の設定が点滅します。

2 を押して
6 設定スイッチ
現在時刻を設定する
戻る

7 確定スイッチ 3 を押す

進む

確定

設定

点滅

1 回ずつ押すと 1 分、押し続けると 10 分単位で変わります。

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

の使
準用
備前

8 ふたを閉じる
通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

注意●この貯湯ユニットは学習機能により、最適な時間帯を選んで太陽熱集熱運転を行います。
必ず現在時刻の設定を行ってください。設定していない場合は給湯スイッチを押すと音声で｢時計を合わせてください｣とお知らせします。
●現在時刻の設定は台所リモコンで行います。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●停電により｢PM 0：00｣が点滅しているときは現在時刻を設定し直してください。
●｢7 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢時刻・その他グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

20

時刻の設定時計の表示方法の設定
時計の表示を｢AM・PM 表示｣または｢24 時間表示｣か選択できます。
時計の表示を変更すると現在時刻・設定時刻・音声などが変更されます。
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能

時刻・その他設定

暖房設定
エネ
ルック

機能

ふろ

給湯
温度

選択グループ

予約

設定

確定

追い

確定

機能

だき

現在時刻

1

2

3

設時
定刻
グ・
ルそ
ーの
プ他

時刻表示12h/24h

エネルックデータ消去

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する
台所リモコン表示部

戻る

機能

4 確定スイッチ 3 を押す

進む

設定

2 を押して5 設定スイッチ｢時刻表示 12h/24h｣を

選択する
戻る

確定

時刻・その他設定グループの項目を表示します。

21

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
時刻表示 12h/24h を

設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに12h
24hを交互に繰り返します。
(AM・PM表示) (24時間表示)

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

の使
準用
備前

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢12h｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢時刻・その他設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

22

給

湯

台所リモコン

給湯 入 / 切

ふろ 自動

浴室リモコン

通話

給湯 入 / 切

ふろ 自動

浴室リモコン

追 いだき
給湯温度

優先

エネ
ルック

機能

設定

eco ゆ

太陽熱
モニター

1

1

2

2

警告
●シャワーを使用中に給湯温度の変更、優先切替をしないでください。突然熱湯が出てやけどをするおそれがあります。給湯温度を変更するときは他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
●シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にかけず、リモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。
●給湯設定温度を 55℃以上に設定したときは、・音声で｢あついお湯が出ます｣
・高温表示の点灯でお知らせします。
●表示の温度をよく確かめてから使用してください。55℃以上の高温で使用した後、あらためて使用する
ときは特に注意してください。
●停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

お知らせ●給湯中に追いだき運転や暖房運転をすると給湯量が減ったり、給湯温度が変化することがあります。
●ふろ自動運転、たし湯運転中に給湯すると給湯を優先するため、ふろ運転は一時中断することがあります。
ただし、ふろ運転を一時中断しないように設定することができます。
35・36 ページ
この場合はふろ運転中はふろ設定温度で給湯します。
●給湯終了後でも補助熱源機が数十秒作動する場合があります。お湯の出を早くするためで故障ではありません。
●貯湯温度が設定温度より高い場合でも設定温度で給湯するために補助熱源機が作動することがあります。
補助熱源機を停止させる場合は｢eco ゆ運転｣を設定してください。
25 ページ

1 給湯スイッチ 1 を｢入｣にする

台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

前回に設定した温度(例：40℃)

前回に設定した温度(例：40℃)

給湯 入 / 切点灯

給湯スイッチを押したリモコンの優先表示(優先ランプ)が点灯します。
給湯設定温度が 55℃以上の場合は表示と音声で｢あついお湯が出ます｣とお知らせします。

23

2 給湯温度調節スイッチ 2 を押す(一度設定すると次回変更するまで記憶しています。)

ぬるくなる

台所リモコン表示部

あつくなる
あつくなる

給湯温度
ぬるくなる

あつくなる

ぬるくなる

給湯設定温度

給湯
温度

浴室リモコン表示部

優先表示(優先ランプ)が点灯しているリモコンで温度調節ができます。設定温度は 32℃・35℃・37℃〜 48℃(1℃ごと)
・55℃･60℃の範囲で調節できます。設定温度が 55℃以上の場合は高温表示が点灯し、表示と音声で｢お湯の温度が○○℃に変更されました。あついお湯が出ます｣、48℃以下の場合は｢お湯の温度が○○℃に変更されました｣とお知らせします。

3 給湯栓を開く

給湯設定温度

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

4 給湯栓を閉じる
閉じる

開く

次回使用するときは、給湯栓を開くだけで使用できます。長時間使用しないときはリモコンの給湯スイッチを｢切｣にしてください。

お湯が出ます。

優先切替 浴室リモコンでお湯の温度が調節できない場合は、以下の操作を行ってください。
湯温調節できない状態
浴室リモコン表示部

浴室リモコンのふたを開け優先スイッチを押す

湯温調節できる状態
浴室リモコン表示部

点灯

優先｢優先｣表示していない表示

もう一度浴室リモコンの優先スイッチを押すと優先ランプが消灯し、台所リモコンが優先になります。

断水検知したときの処置方法●断水したときは台所リモコンと浴室リモコンの表示部に｢260｣が点滅します。
表示している処置方法や｢故障表示一覧表｣に従って処置を行ってください。 110 ページ

24eco ゆ運転●太陽熱によって沸かしたお得なお湯のみを使用して給湯します。
●シャワーや高温のお湯が必要なとき以外は｢eco ゆ運転｣をおすすめします。
手洗いや食器洗いなどぬるま湯でよい場合に、eco ゆ運転にするとお得なお湯が効果的に使用できます。
貯湯タンクのお得なお湯が水になるまで使い切ることができます。
●貯湯タンク温度表示が給湯温度表示より低い場合でも補助熱源機は運転しませんので、給湯温度表示より低いお湯が出ることがあります。

台所リモコン

給湯 入 / 切

ふろ 自動

通話

eco ゆ

太陽熱
モニター

1
給湯スイッチが｢切｣のときは｢入｣にしてください。

eco ゆスイッチ 1 を｢入｣にする
台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

点灯
eco ゆ

貯湯タンク
温度表示

点灯
給湯温度表示

貯湯タンク
温度表示

点灯
給湯温度表示eco ゆ表示が点灯します。
貯湯タンク温度表示が給湯温度表示より高い場合は、給湯温度表示で給湯します。
貯湯タンク温度表示が給湯温度表示より低い場合は、貯湯タンク温度表示で給湯します。

eco ゆ運転をやめたいときは
消灯
eco ゆ

eco ゆスイッチを｢切｣にしてください。
(eco ゆ表示消灯)

お知らせ●台所リモコンの給湯が優先の場合のみ eco ゆ運転ができます。
浴室リモコンの給湯が優先の場合とタンクリフレッシュ運転中は、eco ゆ運転はできません。
●ふろ運転中・暖房運転中は補助熱源機が運転することがあります。

25

17 ページ追いだき運転台所リモコン

浴室リモコン

給湯 入 / 切
エネ
ルック

機能

ふろ 自動

追 いだき

太陽熱 モニター

通話

ふろ

給湯
温度

予約
確定

設定

追い
だき

1

1
給湯スイッチが｢切｣のときは｢入｣にしてください。

追いだきスイッチ 1 を｢入｣にする
台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

点滅
点灯(補助熱源機燃焼)

点灯
点滅(補助熱源機燃焼)

追 いだき

点灯

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

表示と音声で｢追いだきをします｣とお知らせします。
お湯の温度が設定温度より低い場合は、設定温度まで沸き上げます。
浴室リモコンで操作した場合のみお湯の温度が設定温度以上のときはお湯の温度＋約 1℃まで沸き上げます。
台所リモコンで操作した場合は、沸き上げると台所リモコンからメロディーと音声で｢おふろが沸きました｣とお知らせします。
追いだきの温度調節は 38 ページの｢ふろ温度の設定｣を参照してください。

追いだき運転をやめたいときは
追 いだき

消灯

お願い
浴そうの水が循環アダプターから 5cm 以上ある状態で使用してください。

追いだきスイッチを｢切｣にしてください。
(追いだきランプ消灯)

お知らせ●給湯中に追いだき運転すると給湯流量が低下することがあります。
●追いだき運転中に補助熱源機燃焼表示が点灯・消灯を繰り返すことがあります。

26

ふろ自動運転
自動的に浴そうにお湯をはり《自動お湯はり》、その後はお湯が冷めたら沸き上げを繰り返し《自動保温》、お湯が減ったらたし湯をして水位を保ちます《自動たし湯》。

設定した水位、温度になったら

ふろ自動運転開始

台所リモコン

給湯 入 / 切

ふろ 自動

お湯が冷めたら《自動保温》
お湯が減ったら《自動たし湯》

自動お湯はり完了
リモコンの音声でお知らせ
浴室リモコン

浴室リモコン

通話

給湯 入 / 切

ふろ 自動

追 いだき

太陽熱 モニター

通話
設定

確定

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

eco ゆ

太陽熱
モニター

1

2

1

3

2

お知らせ
●やけど防止のためふろ設定温度を確認してください。 38 ページ●ふろ自動運転のお湯はり時間は給水温度によって、夏期は短く冬期は長くなります。
●保温運転中は約 20 分に一度ふろポンプが作動して浴そう内の湯温を検知し、湯温が低いときはふろ設定温度まで追いだきします。
●保温時間はお買い上げ時には 4 時間に設定されています。

33・34 ページ

●ふろ自動運転中に給湯すると給湯を優先するため、ふろ自動運転は一時中断することがあります。
ただし、ふろ自動運転を一時中断しないように設定することができます。 35・36 ページ●残り湯がある場合、またはお湯はり中に給湯すると沸き上げ時間が長くなることがあります。
●残り湯の有無を検知するため、お湯はり・停止を数回繰り返します。
●設置後初めてお湯はりを行う場合は必ず浴そうを空にしてください。浴そうにお湯(水)が入っている状態で、ふろ自動運転を行うと故障表示｢002｣が出てお湯はりを停止します。
このときは、浴そうの水を一度全部抜いてふろ自動運転をやり直してください。
●水位キープスイッチはふろ自動運転中しか受け付けません。
ふろ自動運転中以外で水位キープスイッチを押すと｢受付できません、確認してください｣とお知らせします。

27

運転前の準備(1)浴そうに排水栓をする。
(2)浴そうの循環アダプターにフィルターがついていることを確認する。
(3)浴そうにふたをする。

1 給湯スイッチ 1 を｢入｣にする
台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

給湯 入 / 切点灯

水位 ふろ設定温度

給湯ランプと操作したリモコンの優先表示が点灯します。
ふろ設定温度(沸き上げ温度)と水位を確認してください。

2 ふろ自動スイッチ 2 を｢入｣にする

台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

ふろ自動

点滅

点滅

水位キープ表示 点滅

音声で｢ふろ温度○○℃でお湯はりをします｣とお知らせし、お湯はりをはじめます。
(お湯はり表示点滅・水位キープ表示・水位キープランプ点灯)
水位の調節は 32 ページの｢ふろ水位の設定｣を参照してください。
ふろ設定温度の調節は 38 ページの｢ふろ温度の設定｣を参照してください。

お湯はり終了後は……
設定した水位までお湯はりをすると自動的に停止します。設定温度に沸き上げるとリモコンからメロディーと音声で｢おふろが沸きました｣とお知らせします。その後お湯が冷めたら沸き上げを繰り返し、お湯が減ったらたし湯をして水位を保ちます。保温中は保温表示とふろ自動ランプが点灯します。

ふろ自動をやめたいときは
ふろ 自動

ふろ自動スイッチ 2 を｢切｣にします。
(ふろ自動ランプ消灯)

消灯

自動たし湯をやめたいときは水位キープスイッチ 3 を｢切｣にします。音声で｢水位キープを解除します｣とお知らせします。
水位キープ表示・水位キープ
ランプ消灯

消灯
水位
キープ

28

ふろ自動運転の予約時刻の設定
機能設定の順序

台所リモコン

機能設定開始前
機能

機能

暖房設定
エネ
ルック

機能

1

予約

設定

2

確定

時刻・その他設定

選択グループ

ふろ

給湯
温度

ふろ設定

確定

追い

機能

だき

3

ふ
ろ
設
定
グ
ル
ー
プ

ふろ予約時刻配管クリーン

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢ふろ設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

3を
5 もう一度確定スイッチ
押す

確定

点滅

ふろ設定グループの項目を表示します。

29

現在の設定が点滅します。

2 を押して
6 設定スイッチ
ふろ予約時刻を設定する

戻る

7 確定スイッチ 3 を押す

進む

確定

設定

点滅

1 回ずつ押すと 1 分、押し続けると 10 分単位で変わります。

8

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

ふたを閉じる

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●現在時刻が合っていることを確認して予約時刻を設定してください。
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢PM5:00(17:00)｣に設定されています。
●｢7 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢ふろ設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

30

ふろ自動運転の予約
台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

機能

予約
確定

設定

追い
だき

1

運転前の準備浴室リモコン表示部(1)浴そうに排水栓をする。
(2)浴そうの循環アダプターにフィルターがついていることを確認する。
(3)浴そうにふたをする。
(4)ふろ設定温度(沸き上げ温度)と水位を確認する。
（浴室リモコン）(5)現在時刻が正しいか確認する。

ふろ予約スイッチ 1 を｢入｣にする

表示と音声で｢お湯はりが(午後・午前)○○時に予約されました｣とお知らせします。
予約時刻に沸き上がるように約 30 分前にお湯はりを
始めます。

水位

現在時刻

ふろ温度設定台所リモコン表示部

点灯
ふろ

予約

点灯

ふろ自動運転の予約をやめたいときは消灯

ふろ予約スイッチを｢切｣にしてください。
(ふろ予約ランプとふろ予約表示消灯)

予約

ふろ

ふろ自動運転の予約時刻を変更するときは｢ふろ自動運転の予約時刻の設定｣に従って予約時刻を設定し直してください。

お知らせ

31

29・30 ページ

●現在時刻が合っていることを確認してください。
また、現在時刻が未設定の場合は予約できません。
表示と音声で｢予約できません。時計を合わせてください｣とお知らせします。
●予約中に停電すると予約が解除されることがあります。
●残り湯がある場合、またはお湯はり中に給湯する場合は沸き上げ時刻が遅れることがあります。

ふろ水位の設定
浴室リモコン

ふろ自動運転時のお湯はりの水位を設定します。
浴室リモコンのみ設定できます。
機能設定の順序
機能設定開始前機能

ふろ水位設定

機能

給湯温度

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

リモコン設定初期化

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

浴室リモコン表示部

3 確定スイッチ 3 を押す
確定

機能

現在の設定が点滅します。

2 を押して4 設定スイッチ
ふろ水位を設定する
戻る

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

点滅

5 確定スイッチ 3 を押す

進む

確定

設定

点滅

2･･･9
10 の
設定スイッチを押すごとに 1順で変更できます。水量 1 は循環アダプターから約 60L、2 以上は約 4cm ずつ増えます。

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

6 ふたを閉じる
通常の表示に戻ります。約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●洋風バスなど浅い浴そうや循環アダプターの位置によっては、ふろ水位設定を高めにすると浴そうから湯があふれる場合があります。また浴そうの大きさによっては設定水位にならない場合があります。
●お買い上げ時は｢5｣に設定されています。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

32

保温時間の設定
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能

暖房設定
エネ
ルック

機能

1

ふろ

給湯
温度

2

確定

時刻・その他設定

選択グループ

予約

設定

ふろ設定

確定

追い

機能

だき

3

ふろ予約時刻

ふ
ろ
設
定
グ
ル
ー
プ

ふろ保温時間配管クリーン

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢ふろ設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して5 設定スイッチ｢ふろ保温時間｣を選択する

戻る

確定

ふろ設定グループの項目を表示します。

33

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
ふろ保温時間を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチでご希望の時間に設定します。設定
時間は 0 〜 10 時間までは 30 分単位、10 時間以
上は 1 時間単位で変わります。 最大 24 時間まで設定できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢4.0 時間｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢ふろ設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

34

湯はり中断の設定
ふろ自動運転、たし湯運転中に給湯すると給湯を優先するため、ふろ運転は一時中断することがあります。
湯はり中断を｢しない｣に設定すると中断しません。
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能

ふろ設定

暖房設定
エネ
ルック

機能

1

ふろ

給湯
温度

選択グループ

予約

設定

2

確定

時刻・その他設定

追い

確定

機能

だき

3

ふろ予約時刻

ふ
ろ
設
定
グ
ル
ー
プ

湯はり中断

配管クリーン

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢ふろ設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して5 設定スイッチ｢湯はり中断｣を選択する

戻る

確定

ふろ設定グループの項目を表示します。

35

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
湯はり中断を設定する

戻る

確定

進む

設定

点滅

現在の設定が点滅します。

8 確定スイッチ 3 を押す

点滅

設定スイッチを押すごとに するに繰り返します。

しない を交互

9 ふたを閉じる

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●湯はり中断する……ふろ自動運転中やたし湯中に給湯すると、給湯が優先されお湯はりを中断することがあります。給湯が終わると再開します。中断するため沸き上がりが遅くなります。
湯はり中断しない…ふろ自動運転中やたし湯中に給湯しても、ふろ自動運転とたし湯は中断しません。
給湯量が少なくなることがあります。給湯するとふろ温度のお湯が出ます。
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢する｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢ふろ設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

36

たし湯運転浴室リモコン

ふろ設定温度のお湯を約20L たし湯します。

給湯温度

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

水位
キープ

1

給湯スイッチが｢切｣のときは｢入｣にしてください。

たし湯スイッチ 1 を｢入｣にする

たし湯 たし水 ふろ温度

浴室リモコン表示部

点灯

たし湯
点滅

表示と音声で｢たし湯をします｣とお知らせし、ふろ設定温度のお湯を約20L たし湯すると自動的に終了します。
たし湯の温度調節は 38 ページの｢ふろ温度の設定｣を参照してください。

たし湯運転をやめたいときは消灯

たし湯
たし湯スイッチを｢切｣にしてください。
(たし湯ランプ消灯)

お知らせ●たし湯運転中に給湯すると給湯を優先するため、たし湯運転は一時中断することがあります。
ただし、たし湯運転を一時中断しないように設定することができます。

35・36 ページ

●たし湯運転中にたし水スイッチを押してもたし水運転を開始しません。
たし湯運転を停止してから、たし水運転を行ってください。

37

たし水運転
約10L の水を給水して浴そうのお湯の温度を下げます。
給湯スイッチが｢切｣のときは｢入｣にしてください。

浴室リモコン

たし水スイッチ 1 を｢入｣にする
浴室リモコン表示部

点灯
給湯温度

優先

エネ
ルック

機能

確定

設定

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

たし水
1
点滅

表示と音声で｢たし水をします｣とお知らせし、約10L の水を給水すると自動的に終了します。

たし水をやめたいときは消灯

たし水スイッチを｢切｣にしてください。
(たし水ランプ消灯)

お知らせ

たし水

●たし水運転終了後の湯温は、浴そうのお湯の温度と給水温度によって異なります。
●たし水運転中に給湯やたし湯運転をするとたし水運転を中止します。

給
湯
・
ふ
ろ
運
転

ふろ温度の設定
浴室リモコンで設定します。

浴室リモコン

給湯温度

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

1

給湯スイッチが｢切｣のときは｢入｣にしてください。

ふろ温度調節スイッチ 1 を押す 一度設定すると次回変更するまで記憶しています。
台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

あつくなる
ふ ろ温度

ぬるくなる
数字が変わる

数字が変わる

設定温度は 33℃〜 48℃(1℃ごと)の範囲で調節できます。
設定温度を変えると表示と音声で｢ふろ温度が○○℃に変更されました｣とお知らせします。

38

暖房静音時間の設定
暖房静音を設定した時間に暖房すると暖房能力をおさえた暖房静音モードになります。

機能設定の順序
機能設定開始前

台所リモコン

機能

機能

暖房設定

時刻・その他設定
選択グループ

機能

確定
エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

機能

1

予約

設定

2

確定

追い
だき

3

暖
房
設
定
グ
ル
ー
プ

暖房運転(※)

浴室暖房予約暖房静音※設置時の設定によっては表示しません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

3 確定スイッチ 3 を押す
確定

機能

暖房設定グループの項目を表示します。

2 を押して4 設定スイッチ｢暖房静音｣を選択する
戻る

進む

5 確定スイッチ 3 を押す
確定

設定
点滅

開始時刻が点滅します。

2 を押して
6 設定スイッチ
開始時刻を設定する

戻る

進む

設定
1 回ずつ押すと 1 分、押し続けると 10 分単位で変わります。

39

点滅

7 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
8 設定スイッチ
終了時刻を設定する

戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

音声で｢変更されました｣とお知らせし、終了時刻
が点滅します。

1 回ずつ押すと 1 分、押し続けると 10 分単位で変わります。

9 確定スイッチ 3 を押す

10 ふたを閉じる

確定

音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

暖
房
運
転

暖房静音時間をやめたいときは開始時刻と終了時刻を同じ時刻にしてください。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には設定されていません。
●｢9 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢暖房設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

40

太陽熱モニター表示について
太陽熱モニターとは●お客様に太陽熱の利用状況をお知らせする機能です。
表示と音声でお知らせします。
●太陽熱モニターの機能を充分お使いいただくためには、｢時刻の設定｣や｢エネルック表示の設定｣で単価の設定を行ってください。
19・20 ページ 55・56 ページ
データが表示されないなどの原因になります。

太陽熱モニターを表示するにはお客様に使用状況をお知らせする機能です。
台所リモコン

太陽熱モニター表示の順序

浴室リモコン●台所リモコン
太陽熱
モニター

1 を押すごとに次の項目を表示します。
給湯 入 / 切

ふろ 自動

通話

給湯 入 / 切

ふろ 自動

追 いだき

太陽熱 モニター

通話

太陽熱利用率

今日
昨日
一月
小計
合計

ガス削減量

今日
･･
･
合計

CO2削減量今日･･･合計

給湯使用熱量今日･･･
合計

太陽熱利用量

今日
･･
･
合計

eco ゆ

太陽熱
モニター

1

1

2

2 を押すごとにすべての表示をひとつずつ見ることができます。

太陽熱モニタースイッチ 1 を
押す
点灯
太陽熱
モニター

以降は太陽熱モニタースイッチ 1 と給湯温度調節
スイッチ 2 を押すごとに右の順序で表示します。

元の表示に戻る●浴室リモコン

太陽熱モニター表示をやめたい
ときは
消灯

太陽熱
モニター

1 を押すごとにひとつずつ項目を表示します。

太陽熱利用率(今日)

太陽熱
モニター

太陽熱利用率(昨日)
太陽熱利用率(一月)

太陽熱モニタースイッチを数回押すと元の表示に戻ります。また、何も操作しない状態が約 40秒間続くと元の表示に戻ります。

41

太陽熱利用率(小計)
太陽熱利用率(合計)元の表示に戻る太陽熱利用率表示

ガス削減量表示

給湯使用熱量のうち太陽熱集熱運転によってまかなわれた熱量の割合です。

太陽熱集熱運転によって削減されたガス量と金額です。

CO2 削減量表示

給湯使用熱量表示

太陽熱集熱運転によって削減された CO2 の量です。

給湯やお湯張りに使用された熱量の合計です。

太陽熱利用量表示
給湯使用熱量のうち太陽熱集熱運転によってまかな
われた熱量です。

お知らせ

モ太
ニ
タ陽
ー熱

●｢今日｣とは今日の午前 0 時から現在までのことです。
●｢昨日｣とは昨日の午前 0 時から昨日の午後 11 時 59 分までのことです。
●｢一月｣(ひと月)とは 30 日前から昨日までの 30 日間のことです。
●｢小計｣(積算)とは貯湯ユニット設置後または｢太陽熱モニター積算値クリアの設定｣をした日から昨日までのことです。
45・46 ページ●｢合計｣(設置後積算)とは貯湯ユニット設置後から昨日までのことです。
●イラストは運転停止中に操作した場合です。
● OM ソーラーが暖房運転を行う時期(冬期･中間期)は太陽熱を優先的に暖房に利用するため、太陽熱利用率表
示・ガス削減量表示・CO2 削減量表示・太陽熱利用量表示が低くなり、数値がゼロになることもあります。

42

太陽熱モニター表示の設定
太陽熱モニター表示単位の設定｢給湯使用熱量｣・｢太陽熱利用量｣の表示単位を変更することができます。
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能

暖房設定
エネ
ルック

機能

ふろ

給湯
温度

選択グループ

予約

設定

確定

時刻・その他設定

確定

追い

機能

だき

現在時刻

1

2

3

設時
定刻
グ・
ルそ
ーの
プ他

太陽熱モニタ単位設定

エネルックデータ消去

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する
台所リモコン表示部

戻る

機能

4 確定スイッチ 3 を押す

進む

設定

2 を押して5 設定スイッチ｢太陽熱モニタ単位設定｣を

選択する
戻る

確定

時刻・その他設定グループの項目を表示します。

43

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
太陽熱モニタ単位設定を

設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに MJり返します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

kWh を交互に繰

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

モ太
ニ
タ陽
ー熱

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢M J｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢時刻・その他設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

44

太陽熱モニター表示の設定
太陽熱モニター積算値クリアの設定
太陽熱モニター表示の小計(積算)データを消去することができます。
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能
エネ
ルック

機能

予約

設定

確定

時刻・その他設定

暖房設定

ふろ

給湯
温度

追い
だき

選択グループ
確定

1

2

機能

3
現在時刻
設時
定刻
グ・
ルそ
ーの
プ他

太陽熱モニタ積算値クリア

エネルックデータ消去

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する
台所リモコン表示部

戻る

機能

設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

時刻・その他設定グループの項目を表示します。

45

進む

2 を押して確定スイッチ 3 を押す
5 設定スイッチ
6｢太陽熱モニタ積算値クリア｣

を選択する
戻る

進む

確定

設定

点滅

現在の設定が点滅します。

2 を押して
7 設定スイッチ
太陽熱モニタ積算値クリア

8 確定スイッチ 3 を押す

を設定する
戻る

進む

確定

設定

点滅

設定スイッチを押すごとにする
繰り返します。

しないを交互に設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせし、小計(積算)データが消去されます。

9 ふたを閉じる

モ太
ニ
タ陽
ー熱

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢しない｣に設定されています。
データを消去すると自動的に｢しない｣に戻ります。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢時刻・その他設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

46

エネルック表示について
エネルックとはエネルックとは貯湯ユニットで使用したガス・水道使用量・使用金額をリモコンに表示する機能です。また、使用量の目標を設定し実績と見比べることで日々のエネルギー消費状況をよりわかりやすく把握できます。
●ガス・水道などの目安使用量・目安使用金額を表示しています。実際の使用量・使用金額とは異なります。
●金額は設定した単価に使用量を掛けた値(従量料金)を表示しています。基本料金は含みません。
●ご家庭で支払われる使用料金は各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示される金額で請求されることはありません。
●エネルックの機能をお使いいただくためには、｢時刻の設定｣を行ってください。
19・20 ページ
●エネルックの機能を充分お使いいただくためには、｢エネルックに関する設定｣でガス・水道などの単価や目標値の設定を行ってください。データが表示されないなどの原因になります。
49 ページ●｢エネルック表示の設定｣や電力測定ユニット(別売)の取り付けなどによって表示する項目や内容が異なります。
●矢印の配線・配管の使用分をデータとして積算しています。
OMハンドリング

標準

貯湯
ユニット

台所

リモコン

洗面

OM補助
暖房機器

ガス

太陽熱
熱の流れ

水道

電力測定ユニット(別売)を取り付けた場合●電力測定ユニットの接続対象機器
・分電盤
・太陽光発電システム
・パルス機能付ガスメーター
・パルス機能付水道メーター

浴室

ガス
水道

太陽光発電
システム
電力測定ユニット

電気

分電盤

貯湯
ユニット

電力測定ユニット OMハンドリング

水蛇口

トイレ

ガス
ファンヒーター
ガスコンロ

パルス機能付
ガスメーター
ガス
パルス機能付水道メーター

電気
ガス
水道

水道

●電力測定ユニット(別売)を 1 台取り付けた場合
・家庭全体で使用した電気の使用量を表示します。
・パルス機能付ガスメーターとパルス機能付水道メーターを取り付けると家庭全体で使用したガスや水道の使用量を表示します。
ただし、水道使用量を表示するとお湯使用量は表示しません。標準ではガスコンロ・ガスファンヒーター・トイレなどの貯湯ユニットを通らないガスや水道の使用量を含まないで表示しています。
●電力測定ユニット(別売)を 2 台取り付けた場合
・更に太陽光発電の発電量・販売した電力量・購入した電力量を表示します。

47

ガス・お湯・水道などの目安使用量・目安使用金額の実績を表示
例 先月のガス使用量
1

2

3

4

6

交互表示
(約5秒ごと)

5

6

7

8

9

10

① 表示項目 65・66 ページ⑤ 期間 63・64 ページ⑧ 交互表示タイマー② 達成マーク 61・62 ページ⑥ 使用量の目標値(※2)
53〜56・65・66 ページ⑨ 項目数・表示の順番

17 ページ⑩ １時間または１日の使用量(※2)⑦ 期間中の量・金額・光熱費・CO2排出量・エネルギー量の目安
53〜60・65・66 ページ③ 給湯温度表示(※1)④ 補助熱源機燃焼表示(※1)

エネルックの表示順については50ページをご覧ください。
データを表示しないなどの場合は｢エネルック表示の設定｣(上記表中の参照ページ)に従って設定を確認してください。
※1 給湯スイッチを｢入｣にしたときに表示します。
※2 目標値がグラフの中心になるように表示しています。
目標値を変更したときは、変更前のグラフのデータが正確に表現されない場合があります。
目標値が設定されていない場合は、過去の実績データの最大値に合わせてグラフを表示します。

●エネルックスイッチを押すと下図のように一定期間ごとのデータを表示します。
カレンダー上の日付とは異なります。
●現在時刻を設定するとエネルックのデータの積算・保存を開始します。
19・20 ページ
時刻を設定した日は PM11:59 までのデータを一日分として保存します。
エネルックスイッチを押す
AM0:00

AM0:00

昨日

今日

先週(7日)

今週(7日)

前年12ヵ月前(30日) 3〜11ヵ月前(300日)※

AM0:00※ルエッネク

先月(30日) 今月(30日)

※

※

※

※通電した日から30日ごと経過した日のAM0:00、または経過日数初期化の設定を行った日のAM0:00

48

エネルック表示について
現在の電気・お湯などの利用状況を表示(エネルギーモニタ)●現在の電気やお湯の利用状況などがひと目でわかります。
1

2

3

4

5

購入電気量の場合

販売電気量の場合

6

7
13

12 11

10

9

8

① 購入電気量・販売電気量(※1)⑤ 電気使用量(※2)⑩ 太陽熱集熱運転中② 電気の流れ(※2)⑥ 暖房使用中

⑪ 貯湯量

…消費中、

⑦ ふろ使用中⑫ 補助熱源機燃焼中③ 太陽光発電システムによる発電量(※1)⑧ 給湯使用中…燃焼中④ 太陽光発電システム⑨ 熱の流れ…販売中

17 ページ⑬ 貯湯タンク内のお湯の温度

集熱ユニット※1 太陽光発電システムを設置している場合、電力測定ユニット(別売・2台)の取り付けおよび｢エネルック表示の設定｣などにより表示することができます。
｢①購入電気量・販売電気量｣の数字が購入電気量のときは黒字、販売電気量のときは白抜きになります。
※2 電力測定ユニット(別売)の取り付けにより表示することができます。

エネルックに関する設定●エネルックの機能をお使いいただくためには｢時刻の設定｣を行ってください。
19・20 ページ
●エネルックの機能を充分お使いいただくためには右図の｢エネルック表示の設定｣を行ってください。
●｢エネルック表示の設定｣には右図以外に下記の設定ができます。
｢エネルック設定初期化｣
・設定内容をお買い上げ時の状態に戻す設定

67・68 ページ
｢経過日数初期化｣
・積算開始日の設定

67・68 ページ

｢エネルックデータの消去｣
・エネルックデータを消去する設定●エネルック表示の設定
目標値の設定53･54 ページ
ひと月(30日)の使用量の目標値を設定

単価の設定
金額を求めるための単価を設定

55･56 ページ

光熱費・CO2計算の設定
57･58 ページ
光熱費・CO2として表示する項目を設定

CO2原単位の設定
59･60 ページ
電気・お湯・水道を使用する時に排出するCO2量を設定

達成マークの設定

61･62 ページ表示ジャンプ先の設定

63･64 ページ

69・70 ページ表示有無の設定
65･66 ページ
エネルック表示で表示する項目を設定

エネルック金額表示の設定
65･66 ページ
金額を表示させるかを設定設定しないと単価を設定しても金額を表示しません。

49

エネルックを表示するには
台所リモコン

浴室リモコン

エネルック表示の順序
エネ
ルック

1 を押すごとに次の項目を表示します。
エネ
ルック

給湯
温度

機能

1

設定

2

ふろ
給湯温度

予約
確定

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

水位
キープ

2 を押すごとにすべての表示をひとつずつ見ることができます。

たし湯 たし水 ふろ温度

追いエネルギーモニタ

だき

2

今日の情報

1

太陽光発電量(※1) 今月
先月

エネルックスイッチ 1 を押す

前年
今日

リモコン表示部

点灯

昨日
今週
先週

エネ
ルック

電気使用量(※2)

今月
･
･
･
･
先週

以降はエネルックスイッチ 1 と給湯温度調節スイッチ 2
を押すごとに右の順序で表示します。

購入電気(※1)

今月
･
･
･
･
先週

エネルック表示をやめたいときは販売電気(※1)

今月
･
･
･
･
先週

ガス

今月
･
･
･
･
先週

お湯

今月
･
･
･
･
先週

消灯

エネ
ルック
エネルックスイッチを数回押すと元の表示に戻ります。
また、何も操作しない状態が約 1 分間続くと通常の表示に戻ります。

交互表示を停止したいときはグラフも表示する画面は数字とグラフが交互に表示します。確定スイッチを押すと表示が停止し、確定ランプが点滅します。再度確定スイッチを押すと交互表示に戻り、確定ランプが点灯します。
また、何も操作しない状態が約 2 分間続
くと元の表示に戻ります。

確定

水道(※3)

今月
･
･
･
･
先週

光熱費

今月
･
･
･
･
先週

CO2排出量

今月
･
･
･
･
先週

ルエ
ッネ
ク

元の表示に戻る

枠の表示は電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。
※ 1 太陽光発電システムを設置している場合、電力測定ユニット(別売・2 台)の取り付けおよび｢エネルック表示の設定｣などにより表示することができます。
※ 2 電力測定ユニット(別売)の取り付けおよび｢エネルック表示の設定｣などにより表示することができます。
※ 3 電力測定ユニット(別売)とパルス機能付水道メーターを取り付けると水道の使用量を表示します。
ただし、お湯の使用量は表示しません。

50

エネルックを表示するにはエネルギーモニタ●現在の電気や熱の使用状況などを表示します。
1

2

3

4

5

① 購入電気量・販売電気量(※1)⑦ ふろ使用中② 電気の流れ(※2)⑧ 給湯使用中③ 太陽光発電システムによる
6

発電量(※1)④ 太陽光発電システム⑪ 貯湯量

集熱ユニット
7
13 12

11 10

9

17 ページ

⑫ 補助熱源機燃焼中⑤ 電気使用量(※2)…燃焼中⑥ 暖房使用中8⑨ 熱の流れ⑩ 太陽熱集熱運転中⑬ 貯湯タンク内のお湯の温度

今日の情報① 使用量の目安●今日の電気(※ 2)・ガス・お湯(※ 4)の使用量と金額を表示します。

② 使用金額の目安③ 項目数・表示の順番

1

2

3

太陽光発電量・購入電気・販売電気●太陽光発電量は太陽光発電システムで発電した電力量を表示します。(※ 1)●購入電気は電力会社から購入した電力量を表示します。(※ 1)●販売電気は太陽光発電システムで発電した電力のうち電力会社に販売した電力量を表示します。(※ 1)1① 表示項目交互表示② 期間③ 期間中の量・金額の目安④ 項目数・表示の順番⑤ １時間または１日の使用量

2

3

4

5

電気使用量・ガス・お湯・水道●電気使用量は家庭で使用した全ての電力量と目標値を表示します。(※ 2)●ガス使用量は貯湯ユニットで使用したガスの量と目標値を表示します。(※ 3)●お湯使用量は貯湯ユニットで使用したお湯の量と目標値を表示します。(※ 4)●水道使用量は家庭全体で使用した全ての水道量と目標値を表示します。(※ 4)1① 表示項目

交互表示

② 期間
③ 目標値
④ 達成マーク

17 ページ⑤ 期間中の量・金額の目安⑥ 項目数・表示の順番
2

51

3

4

5

6

7

⑦ １時間または１日の使用量

光熱費●｢光熱費計算の設定｣で設定された項目の合計値と目標値を表示します。 57・58 ページ｢光熱費計算の設定｣でガス＋電気を選択した場合のみエネルギー量を表示します。(※ 5)●ガス・お湯(水道)・電気(※ 2)いずれか単独、または合計して表示します。
① 期間

交互表示

② 目標値
③ 達成マーク

17 ページ

期間中の光熱費・④
エネルギー量の目安(※5)⑤ 項目数・表示の順番
1

2

3

4

5

⑥ １時間または１日の使用量

6CO2 排出量① 期間② 期間中のCO2排出量●｢CO2 計算の設定｣で設定された項目のCO2 排出量を表示します。

③ １時間または１日の使用量④ 項目数・表示の順番

57・58 ページ
●ガス・お湯(水道)・電気(※ 2)いずれか
単独、または合計して表示します。

1

2

3

4

● CO2 排出量を削減するには(東京ガス ウルトラ省エネ BOOK より)・シャワーの時間を短くする。
1 日 1 分シャワーの時間を短くすると、CO2 排出量を 1 日 77g 削減できます。
※水温 15℃、お湯の温度 40℃、シャワー湯量 12L / 分の場合
・おふろは続けて入浴する。
おふろは家族の入浴時間に合わせて沸かし、すぐに入浴すると、CO2 排出量を 1 日 80g 削減できます。
※外気温 25℃、200Lの浴そうの水を 40℃に沸かし、2 時間後に15℃下がったお湯を追いだきしない場合お知らせ※ 1 太陽光発電システムの設置、電力会社との販売契約、電力測定ユニット(別売・2 台)の取り付けなどを行
わないと表示しません。
※ 2 電力測定ユニット(別売)の取り付けなどを行わないと表示しません。
※ 3 電力測定ユニット(別売)とパルス機能付ガスメーターを取り付けると、貯湯ユニット以外でのガスの使用(ガスファンヒーター・ガスコンロなど)を含んだ家庭全体で使用したガス消費量を表示します。
※ 4 電力測定ユニット(別売)とパルス機能付水道メーターを取り付けると、貯湯ユニット以外での水道の使用を含んだ家庭全体で使用した水道の使用量を表示します。ただし、お湯の使用量は表示しません。
※ 5 エネルギー量表示は次の式にて算出しています。
ガス量(m3)× 12.5(kWh/m 3)＋購入電気(kWh)/0.369(一次エネルギー換算量)●｢表示有無の設定｣で表示を｢しない｣に設定した項目は表示しません。 65・66 ページ

ルエ
ッネ
ク

●｢表示有無の設定｣でエネルック金額表示を｢しない｣に設定した場合
65・66 ページは金額の代わりに｢−−−−｣を表示します。
●停電すると太陽光発電システムに関する項目(太陽光発電量など)を一旦表示しなくなります。その後太陽光発電システムが発電を行うと再び表示するようになります。
●目標値および達成マークは、設定しないと表示されません。

53･54･61･62 ページ●エネルック非表示状態からエネルックスイッチを押してエネルックを表示させたときに、数値は最新情報に更新されます。グラフは毎正時に更新されます。

52

エネルック表示の設定●エネルックの機能をお使いいただくためには｢時刻の設定｣を行ってください。
19・20 ページ
●エネルックの機能を充分お使いいただくためには
右図の設定を行ってください。
●停電すると太陽光発電システムに関する設定(表示有無太陽光発電量など)が一旦できなくなります。
その後太陽光発電システムが発電を行うと再び設定できるようになります。

目
標
値
の
設
定

単
価
の
設
定

光光
熱熱
費費
計目
算標
の金
設額
定確
・認

Ｃ
０

Ｃ
０

計
算
の
設
定

原
単
位
の
設
定

2

2

達
成
マ
ー
ク
の
設
定

表
示
ジ
ャ
ン
プ
先
の
設
定

表エ
示ネ
有ル
無ッ
のク
設金
定額
・表
示
の
設
定

目標値の設定●ひと月(30 日)分の電気・ガス・お湯・水道の使用量の目標値を設定します。
目標値に対してどの程度達成できたかをエネルック表示や達成マークでお知らせします。
台所リモコン

機能設定の順序
台所リモコン
機能設定開始前
機能

エネ
ルック

機能

機能

ふろ

給湯
温度

予約

設定

確定

暖房設定

追い

エネルック設定

時刻・その他設定

だき選択グループ

1

2

機能

確定

3

電気目標値(※)
エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

ガス目標値
お湯目標値
水道目標値(※)
経過日数初期化※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。
水道を表示するとお湯は表示しません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

機能

53

進む

設定

4 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して5 設定スイッチ｢電気目標値｣｢ガス目標値｣｢お湯目標値｣｢水道目標値｣のいずれかを選択する

確定

戻る

進む

設定
エネルック設定グループの項目を表示します。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
目標値を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅し、前年同月の実績を表示します。
※イラストは｢ガス目標値｣を選択した場合です。

1 回ずつ押すと 1 単位、押し続けると 10 単位、
更に押し続けると 100 単位で変わります。
※前年同月の実績を参考に目標値を設定してください。前年同月の実績がない(0.0 と表示)場合
は検針票などを参考にしてください。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる
ルエ
ッネ
ク

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時に目標値は設定されていません。(｢−−−−｣と表示します。
)●目標値を設定しないとエネルック表示の目標値や達成マークを表示しません。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

54

エネルック表示の設定
単価の設定●お客様が契約している電力会社・水道局・ガス会社の検針票、使用量のお知らせなどを参考にして購入単価・販売単価を設定します。
機能設定の順序
台所リモコン

台所リモコン

機能設定開始前
機能

機能

エネ
ルック

機能

暖房設定

ふろ

給湯
温度

エネルック設定

設定

確定

追い

選択グループ

だき

機能

確定

1

時刻・その他設定

予約

2

3

電気目標値(※)

エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

購入電気単価(※)
販売電気単価(※)
ガス単価
水道単価
経過日数初期化※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

機能

設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

エネルック設定グループの項目を表示します。

55

進む

2 を押して
5 設定スイッチ｢購入電気単価｣｢販売電気単価｣｢ガス単価｣｢水道単価｣のいずれかを選択する

6 確定スイッチ 3 を押す

戻る

設定

2 を押して
7 設定スイッチ
単価を設定する
戻る

確定

進む

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。
※イラストは｢ガス単価｣を選択した場合です。

1 回ずつ押すと 1 単位、押し続けると 10 単位で変わります。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

ルエ
ッネク

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時は｢購入電気単価｣・｢販売電気単価｣は｢20 円 /kWh｣、｢ガス単価｣は｢100 円 /m3｣、｢水道単価｣は｢200 円 /m3｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

56

エネルック表示の設定
光熱費・CO2 計算の設定・光熱費目標金額確認●｢光熱費計算｣で｢光熱費｣、｢CO2 計算｣で｢CO2 排出量｣の計算内容を設定します。
計算内容はガス・電気・お湯の組み合わせにより決まります。
●｢光熱費目標金額確認｣で光熱費計算で設定した内容の目標金額の合計を表示します。
台所リモコン

機能設定の順序
台所リモコン
機能設定開始前
機能

エネ
ルック

機能

機能

ふろ

給湯
温度

予約

設定

確定

追い

暖房設定

エネルック設定

時刻・その他設定

だき選択グループ

1

2

確定

3

機能

電気目標値(※)
エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

光熱費計算
光熱費目標金額確認
CO2計算
経過日数初期化※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。

●｢光熱費目標金額確認｣の場合は 7 ・8 の操作は不要です。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

機能

設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

エネルック設定グループの項目を表示します。

57

進む

2 を押して
5 設定スイッチ｢光熱費計算｣｢光熱費目標金額確認｣｢CO2 計算｣のいずれかを選択する

6 確定スイッチ 3 を押す

戻る

進む

設定

2 を押して
7 設定スイッチ
光熱費計算・CO2 計算を

設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

設定スイッチを押すごとに
OFF
ガス
お湯
光熱費計算・CO2 計算の場合は現在の設定が点滅します。
光熱費目標金額確認の場合は目標金額を表示します。
※イラストは｢光熱費計算｣を選択した場合です。

の順で計算内容を変更できます。(※)

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

ガス
＋お湯
＋電気

お湯
＋電気

ガス
＋電気

電気
ガス
＋お湯

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

ルエ
ッネク

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時の設定は｢光熱費計算｣は｢ガス｣、｢CO2 計算｣は｢ガス＋お湯｣です。
●｢光熱費計算｣を｢OFF｣に設定すると｢光熱費目標金額確認｣は｢−−−−｣と表示します。
●｢CO2 計算｣を｢OFF｣に設定するとエネルック表示の｢CO2 排出量｣を表示しません。
●｢光熱費計算｣の設定内容全てに目標値を設定してください。設定していないと金額表示は｢−−−−｣を表示します。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。
※電力測定ユニット(別売)とパルス機能付水道メーターを接続した場合、お湯が水道表示になる場合があります。
また、電力測定ユニット(別売)を取り付けない場合は電気を表示しません。

58

エネルック表示の設定
CO2 原単位の設定●ガス・お湯・電気の CO2 の原単位を設定します。
●｢CO2 原単位｣とはガス・お湯・電気を使用したときに排出される CO2 の単位量のことです。
台所リモコン

機能設定の順序
台所リモコン
機能設定開始前
機能

エネ
ルック

機能

機能

ふろ

給湯
温度

予約

設定

確定

追い

暖房設定

エネルック設定

時刻・その他設定

だき選択グループ

1

2

確定

3

機能

電気目標値(※)
エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

C０2原単位(電気)(※)
C０2原単位(ガス)C０2原単位(水道)経過日数初期化※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

機能

設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

エネルック設定グループの項目を表示します。

59

進む

2 を押して
5 設定スイッチ｢CO2 原単位(電気)｣(※)

｢CO2 原単位(ガス)｣｢CO2 原単位(水道)｣のいずれかを選択する

6 確定スイッチ 3 を押す

戻る

設定

2 を押して
7 設定スイッチ
CO2 原単位を設定する
戻る

確定

進む

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。
※イラストは｢CO2 原単位(ガス)｣を選択した場合です。

1 回ずつ押すと 0.01 単位、押し続けると 0.1 単
位で変わります。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

ルエ
ッネ
ク

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●｢CO2 原単位(電気)｣はお買い上げ時には｢0.69kg/kWh｣に設定されています。
〔火力発電の CO2 排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会｢中間とりまとめ｣2001 年より)〕●｢CO2 原単位(ガス)｣はお買い上げ時には｢2.21kg/m3｣(都市ガス 13A)、または｢6.0kg/m3｣(LP ガス)に設定されています。
〔東京ガスの都市ガス 13A の代表組成、日本 LP ガス協会資料より〕●｢CO2 原単位(水道)｣はお買い上げ時には｢0.36kg/m3｣に設定されています。
〔環境省発表資料より〕●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示に戻ります。
選択スイッチ 2 で｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。
※電力測定ユニット(別売)を取り付けない場合は電気を表示しません。

60

エネルック表示の設定
達成マークの設定●達成マークは目標を設定した項目の目標値に対する達成度合を各項目と通常画面に表示します。
17 ページ●｢達成マーク表示有無｣で達成マークを表示するかしないかを設定します。
●｢達成マーク種類｣で 3 種類の達成マークのうちどれを表示させるかを設定します。
●｢達成マーク表示内容｣でどの項目の今週の目標値達成状況を通常画面に表示するかを設定します。
機能設定の順序

台所リモコン

台所リモコン※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。

機能設定開始前
機能

機能
エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

機能

予約

設定

確定

暖房設定

追い
だき

エネルック設定

選択グループ
機能

確定

1

2

3
電気目標値(※)●達成マークの種類
達成度

時刻・その他設定

目標を達成
しています

ほぼ目標値
どおりです

目標値を超え
ています

花
クローバー
顔

エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

達成マーク表示有無
達成マーク種類
達成マーク表示内容
経過日数初期化

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

エネルック設定グループの項目を表示します。

61

2 を押して
5 設定スイッチ｢達成マーク表示有無｣｢達成マーク種類｣｢達成マーク表示内容｣のいずれかを選択する

6 確定スイッチ 3 を押す

戻る

進む

設定

2 を押して
7 設定スイッチ
達成マークを設定する
戻る

進む

設定

点滅

確定

点滅

現在の設定が点滅します。
※イラストは｢達成マーク表示有無｣を選択した場合です。

8 確定スイッチ 3 を押す●達成マーク表示有無の場合
しないを交互設定スイッチを押すごとにするに繰り返します。
●達成マーク種類の場合
設定スイッチを押すごとに
花
クローバー
顔 の順で変更できます。
●達成マーク表示内容の場合
設定スイッチを押すごとに
電気使用量
ガス

光熱費
お湯(水道)の順で変更できます。(※)

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

ルエ
ッネク
通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●｢達成マーク表示有無｣を｢する｣に設定しても、｢目標値の設定｣を設定していない場合は達成マークを表示しません。
●｢達成マーク表示有無｣を｢しない｣に設定すると｢達成マーク種類｣・｢達成マーク表示内容｣を表示しません。
●お買い上げ時の設定は｢達成マーク表示有無｣は｢する｣、｢達成マーク種類｣は｢花｣、｢達成マーク表示内容｣は｢ガス｣です。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。
※電力測定ユニット(別売)とパルス機能付水道メーターを接続した場合、お湯が水道表示になる場合があります。
また、電力測定ユニット(別売)を取り付けない場合は電気を表示しません。
62

エネルック表示の設定
表示ジャンプ先の設定●エネルックスイッチを押して次の項目を表示させたときに、最初に表示する期間を設定します。
台所リモコン

機能設定の順序
台所リモコン
機能設定開始前
機能

エネ
ルック

機能

機能

ふろ

給湯
温度

予約

設定

確定

追い

暖房設定

エネルック設定

時刻・その他設定

だき選択グループ

1

2

確定

3
エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

機能

電気目標値(※)

表示ジャンプ先

経過日数初期化※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

エネルック設定グループの項目を表示します。

63

2 を押して
5 設定スイッチ｢表示ジャンプ先｣を選択

する

戻る

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
表示ジャンプ先を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

設定スイッチを押すごとに
今月
先月
前年
今日 の順で変更できます。
現在の設定が点滅します。

8 確定スイッチ 3 を押す

先週

今週

昨日

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

ルエ
ッネク

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時は｢今月｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

64

エネルック表示の設定
表示有無・エネルック金額表示の設定●｢表示有無○○○○｣でエネルック表示の各項目を表示するかしないかを項目ごとに設定します。
●｢エネルック金額表示｣でエネルック表示の各項目に金額を表示するかしないかを設定します。
お買い上げ時には｢しない｣に設定しています。
｢する｣に設定すると｢単価の設定｣で設定した金額に基づいて金額を表示します。

55・56 ページ

機能設定の順序
台所リモコン
機能設定開始前機能

機能

エネルック設定

暖房設定
選択グループ機能

台所リモコン

エネ
ルック

機能

1

ふろ

給湯
温度

予約

設定

2

確定

3

追い
だき

エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

時刻・その他設定

確定

機能

電気目標値(※)

経過日数初期化

表示有無エネルギーモニタ

表示有無電気使用量(※)

表示有無ガスエネルック金額表示

表示有無今日の情報

表示有無購入電気(※)

表示有無お湯表示有無CO2

表示有無太陽光発電量(※)

表示有無販売電気(※)

表示有無水道(※)

表示有無光熱費※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。
水道を表示するとお湯は表示しません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

2 を押して5 設定スイッチ｢表示有無○○○○｣｢エネルック金額表示｣のいずれかを選択する
戻る

進む

設定
エネルック設定グループの項目を表示します。

65

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
表示有無を設定する表示有無エネルギーモニタの場合

表示有無エネルギーモニタの場合
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとにトップに繰り返します。(※)

表示有無エネルギーモニタ以外の場合(例：エネルック金額表示)表示有無エネルギーモニタ以外の場合(例：エネルック金額表示)戻る

確定

なし を順番

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとにする
繰り返します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

しないを交互に確定
ルエッネ
ク
設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

※表示有無エネルギーモニタの設定について｢トップ｣を選択するとエネルック表示の最初に表示します。
｢なし｣を選択すると表示しません。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時は下記に設定されています。
トップ…エネルギーモニタ
する……今日の情報、太陽光発電量、電気使用量、ガス、お湯、水道、光熱費、CO2
しない…購入電気、販売電気、エネルック金額表示●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

66

エネルック表示の設定
初期化の設定●｢エネルック設定初期化｣とは｢エネルック設定｣の設定内容をお買い上げ時の状態に戻したいときに設定します。
●｢経過日数初期化｣とは今月の積算開始日を設定します。
操作日を月初日として扱うように設定するもので、週単位の日にちの扱いは変更されません。
台所リモコン

機能設定の順序
台所リモコン
機能設定開始前
機能

エネ
ルック

機能

機能

ふろ

給湯
温度

予約

設定

確定

追い

暖房設定

エネルック設定

時刻・その他設定

だき選択グループ

1

2

確定

3
エ
ネ
ル
ッ
ク
設
定
グ
ル
ー
プ

機能

電気目標値(※)

エネルック設定初期化

経過日数初期化※電力測定ユニット(別売)などの取り付けにより表示します。

●｢経過日数初期化｣の場合は 8 の操作は不要です。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢エネルック設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す
確定

エネルック設定グループの項目を表示します。

67

2 を押して
5 設定スイッチ｢エネルック設定初期化｣｢経過日数初期化｣のいずれかを選択する

6 確定スイッチ 3 を押す

戻る

設定

2 を押して
7 設定スイッチ
初期化を設定する
戻る

確定

進む

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。
※イラストは｢エネルック設定初期化｣を選択した場合です。

設定スイッチを押すごとにする
繰り返します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 再度確定スイッチ 3 を押す

確定

しない を交互に確定

点滅

設定をやめる場合はふたを閉じてください。
通常の表示に戻ります。

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせし初期化またはクリアします。

10 ふたを閉じる

ルエ
ッネク

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢しない｣に設定されています。
初期化後は自動的に設定が｢しない｣に戻ります。
●｢9 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢エネルック設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。
●エネルック設定の初期化を行っても積算されたエネルックデータは消去されません。

68

エネルック表示の設定
エネルックデータの消去
エネルック表示の積算データを消去することができます。

台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能

暖房設定
エネ
ルック

機能

1

ふろ

給湯
温度

選択グループ

予約

設定

2

確定

時刻・その他設定

追い

確定

機能

だき

3

設時
定刻
グ・
ルそ
ーの
プ他

現在時刻

エネルックデータ消去

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する
台所リモコン表示部

戻る

機能

4 確定スイッチ 3 を押す

進む

設定

2 を押して5 設定スイッチ｢エネルックデータ消去｣を

選択する
戻る

確定

時刻・その他設定グループの項目を表示します。

69

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
エネルックデータ消去を

設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとにする
繰り返します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 再度確定スイッチ 3 を押す

確定

しない を交互に確定

点滅

設定をやめる場合はふたを閉じてください。
通常の表示に戻ります。

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせし積算データが消去されます。

10 ふたを閉じる

ルエ
ッネク

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢しない｣に設定されています。
消去後は自動的に設定が｢しない｣に戻ります。
●｢9 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢時刻・その他設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

70インターホンインターホンの使いかた
通話を始めたいときにどちらかのリモコンの通話スイッチを押すと、後は通話スイッチから手を離した状態で通話できます。(ハンズフリー方式です。
)

注意
お願い

リモコンに耳を近づけて使用しないでください。
大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合、インターホン通話をするとハウリング(キーン等の大きな音がする現象)を起こすことがあります。そのような場合は音量を下げて使用してください。それでも直らない場合はお買い求めの販売店に連絡
して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。

台所リモコン

給湯 入 / 切

ふろ 自動

浴室リモコン

通話

給湯 入 / 切

ふろ 自動

追 いだき

太陽熱 モニター

通話

eco ゆ

太陽熱
モニター

1

1

通話スイッチ 1 を押して通話を開始する
台所リモコンと浴室リモコンの呼び出し音が鳴って通話ランプが点灯します。
通話ランプによってリモコンの状態がわかります。

通話ランプ

リモコンの状態

通話

こちらの話が相手に聞こえ
ます。

点灯
通話

点灯

通話

点滅

話を受けている状態です。
こちらの話は相手に聞こえません。

通話を終了するには通話スイッチ 1 を押すと、通話ランプが消灯し、通話状態が終了します。
話さなかったり、音がしない状態が約 1 分間続いた場合、または通話をはじめてから約 30 分間経過した場合も、通話ランプが消灯して通話状態が終了します。
自動的に通話状態が終了するときは｢通話を終了します｣と音声でお知らせします。

71

通話

消灯

相手の話をさえぎって話をするときは…
通話点灯

通話スイッチ 1 を押しながら話します。

お知らせ●台所リモコンの周囲が騒々しいと台所リモコンからの通話モードとなり、浴室の音がモニターできないことがあります。
●音声ガイドが流れているときは通話できません。
●通話スイッチを押した直後は、浴室リモコンからの通話モードになっています。
●通話スイッチを押しているリモコンの通話が優先されます。
●話しはじめるときに音声が一瞬途切れることがあります。
●スイッチ操作などを行ったときに、音声が途切れることがあります。
●音声が途切れたり、声が小さいときはリモコンに近づいて話してください。
●話をするときはリモコンから約 20cm 離れて話してください。
●リモコンに近づきすぎて話すと、相手のリモコンで音声が聞きとりにくいことがあります。
●通話スイッチを押しながら話す場合は、押す時間が短いと通話状態が終了することがあります。
●浴室のドアを開けたままインターホンを使用するとハウリングが発生することがあります。
その場合はドアを閉めて使用してください。

そ
の
他
の
機
能

72

インターホンインターホン(通話)の音量の設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

インターホン音量

選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
インターホン音量
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定73

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢インターホン音量｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
インターホン音量を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに 1
2
3 の順で
(小)
(中)
(大)
変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に音量の設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢2｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

74リモコンの設定
音声ガイドの音量の設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

音声ガイド音量選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量

集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定75

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢音声ガイド音量｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
音声ガイド音量を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに000123 の順で変更できます。
(※1) (※2) (小) (中) (大)8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に音量の設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢2｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。
※ 1……音量を｢00(切)｣にすると音声ガイド、太陽熱モニター表示、エネルック表示の音声ガイドが消えます。
※ 2……音量を｢0(切)｣にすると音声ガイドは消えますが、太陽熱モニター表示、エネルック表示の音声ガイド
は消えません。

76リモコンの設定
音声ガイドの速さの設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

音声ガイド速さ

選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
音声ガイド速さ
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定77

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢音声ガイド速さ｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
音声ガイド速さを設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに
1
2
3
4
5
(遅い) (少し遅い) (普通) (少し速い) (速い)の順で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に速さの設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢3｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

78リモコンの設定
音声ガイドの音程の設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

音声ガイド音程

選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
音声ガイド音程
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定

79

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢音声ガイド音程｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
音声ガイド音程を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

設定スイッチを押すごとに現在の設定が点滅します。

1
2
3
4
5
(低い) (少し低い) (普通) (少し高い) (高い)の順で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に音程の設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢3｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

80

リモコンの設定
操作音量の設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

操作音量選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
操作音量
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定

81

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢操作音量｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
操作音量を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに 0
1
2
3 の
(無)
(小)
(中)
(大)
順で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に音量の設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢2｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

82リモコンの設定
表示明るさの設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能

設定

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

表示明るさ

選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
表示明るさ
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定

83

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢表示明るさ｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
表示明るさを設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに 1で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

2･･･6

7 の順

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に明るさの設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢4｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

84リモコンの設定
リモコン表示部の液晶(LCD)のコントラスト(濃淡のバランス)を調節できます。

表示コントラストの設定

浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

表示コントラスト選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量表示コントラスト
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定85

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢表示コントラスト｣を選択

する
戻る

確定

リモコン表示部進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
表示コントラストを設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに 1で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

2･･･8

9 の順

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々にコントラストの設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢5｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

86リモコンの設定
表示白黒反転の設定
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

表示白黒反転選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
表示白黒反転集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定87

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢表示白黒反転｣を選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
表示白黒反転を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに する
繰り返します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

しないを交互に

台所リモコン表示部

浴室リモコン表示部

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々に表示白黒反転の設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢しない｣に設定されています。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

88リモコンの設定
表示画面省エネモードの設定 リモコン表示部はバックライトの状態を変更することができます。
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

表示画面省エネモード

選択グループ
確定

機能

リモコン設定初期化
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量表示画面省エネモード
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定

89

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢表示画面省エネモード｣を

選択する
戻る

リモコン表示部進む

確定
設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して表示
7 設定スイッチ
画面省エネモードを設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

設定スイッチを押すごとに
明-暗
明-消
常に点灯

現在の設定が点滅します。

の順で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

点滅

常に消灯

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

選択した表示画面省エネモードで通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
モード設定●台所リモコン、浴室リモコンは別々に表示画面省エ
ネモードの設定をすることができます。
●お買い上げ時には｢明 - 暗｣に設定されています。
明-暗●｢明 - 暗｣・｢明 - 消｣は給湯設定温度を 55℃以上に設定
している場合は表示画面省エネモードにはなりません。
●表示画面省エネモードの設定内容は右記となります。
●｢明 - 暗｣・｢明 - 消｣は表示画面省エネモード中にリモ
明-消コンを操作すると表示部のバックライトは元の明るさに戻ります。貯湯ユニットを使用しなければ約 10秒後に再び表示画面省エネモードになります。
常に点灯●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、
機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
常に消灯●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。
通常の表示に戻ります。

表示画面省エネモードの内容

そ
の
他
の
機
能

貯湯ユニットを使用しない状態が約 5分間続くと表示部のバックライトを暗くします。
貯湯ユニットを使用しない状態が約 5分間続くと表示部のバックライトを消灯します。
表示部のバックライトを常に明るくします。
表示部のバックライトを常に消灯します。

90

リモコンの設定
バックライトの設定 リモコン表示部のバックライト(表示色)を変更することができます。
また、通常時と集熱中のバックライトの色を変えることができます。
浴室リモコン

台所リモコン

エネ
ルック

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能

ふろ水位設定

機能
機能

暖房設定

音声・画面設定

時刻・その他設定

標準バックライト色

選択グループ
確定

機能

集熱時バックライト色
グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

音声ガイド音量
リモコン設定初期化
標準バックライト色
集熱時バックライト色●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢音声・画面設定｣を選択する(台所リモコンのみ)

台所リモコン表示部

機能

戻る

進む

浴室リモコン表示部

設定

91

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

2 を押して5 設定スイッチ｢標準バックライト色｣｢集熱時バックライト色｣のいずれかを選択する
リモコン表示部

戻る

確定

進む

設定

音声・画面設定グループの項目を表示します。

※イラストは台所リモコンの場合です。

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
バックライト色を設定する
戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとに 1
2･･･7
8の
(白)
(薄い緑)
(緑)
順で変更できます。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●台所リモコン、浴室リモコンは別々にバックライトの設定をすることができます。
●お買い上げ時の設定は｢標準バックライト色｣は｢1｣、｢集熱時バックライト色｣は｢6｣です。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

92リモコンの設定
台所リモコンの場合は｢機能設定｣の｢音声・画面設定｣をお買い上げ時の状態にします。
浴室リモコンの場合は｢ふろ水位設定｣以外の｢機能設定｣をお買い上げ時の状態にします。

リモコン設定初期化の設定
台所リモコンエネ
ルック

浴室リモコン

ふろ

給湯
温度

給湯温度

予約

機能

設定

確定

1

2

3

優先

エネ
ルック

機能

設定

確定

1

2

3

水位
キープ

たし湯 たし水 ふろ温度

追いだき

機能設定の順序
台所リモコン

浴室リモコン

機能設定開始前

機能設定開始前機能機能機能

ふろ水位設定機能

暖房設定

時刻・その他設定

リモコン設定初期化

選択グループ
確定

グ音
ル声
ー・
プ画
面
設
定

機能

現在時刻
リモコン設定初期化
エネルックデータ消去●浴室リモコンで設定する場合は 3・4 の操作はありません。

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

台所リモコン表示部

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する (台所リモコンのみ)
台所リモコン表示部

戻る

機能

進む

浴室リモコン表示部

設定

93

4 確定スイッチ 3 を押す(台所リモコンのみ)

確定
時刻・その他設定グループの項目を表示します。

2 を押して5 設定スイッチ｢リモコン設定初期化｣を

6 確定スイッチ 3 を押す

選択する
戻る

リモコン表示部

進む

確定

設定

※イラストは台所リモコンの場合です。

現在の設定が点滅します。

2 を押して
7 設定スイッチ
リモコン設定初期化を

8 確定スイッチ 3 を押す

点滅

設定する
戻る

進む

確定

設定

点滅

設定スイッチを押すごとにする
繰り返します。

しないを交互に

9 再度確定スイッチ 3 を押す

点滅

設定をやめる場合はふたを閉じてください。
通常の表示に戻ります。

10 ふたを閉じる

確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせし初期化します。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。
※イラストは台所リモコンの場合です。

そ
の
他
の
機
能

お知らせ
●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢しない｣に設定されています。
初期化後は自動的に設定が｢しない｣に戻ります。
●｢9 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢5 ｣の表示になり他の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

94

配管クリーンの設定
配管洗浄中

配管クリーンとはふろ自動運転終了後、ふろ配管
からきれいな水(約 5L)が流れ、ふろ配管内の残り湯を排出する機能です。
浴そうのお湯が循環アダプターより低くなると作
動します。

排水する
台所リモコン

きれいな水を約 5L 流して
配管内のすすぎを行う

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能
エネ
ルック

機能

暖房設定

ふろ

給湯
温度

予約

設定

確定

追い
だき

ふろ設定

確定

1

2

時刻・その他設定

選択グループ

3

ふ
ろ
設
定
グ
ル
ー
プ

機能

ふろ予約時刻配管クリーン

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢ふろ設定｣を選択する

台所リモコン表示部

戻る

進む

機能
設定

4 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して5 設定スイッチ｢配管クリーン｣を選択する
戻る

確定

ふろ設定グループの項目を表示します。

95

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
配管クリーンを設定する

戻る

確定

進む

設定

点滅

点滅

現在の設定が点滅します。

設定スイッチを押すごとにするに繰り返します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

しないを交互確定

設定の点滅が終了し、音声で｢変更されました｣とお知らせします。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には｢する｣に設定されています。
●下記の場合は配管クリーンを｢する｣に設定しても作動しません。
・浴そうの排水栓を抜く前のお湯(水)の量が循環口より上約 10cm 未満の場合
・浴そうのお湯(水)を排水しているときに、給湯スイッチが｢切｣になっている場合
・浴そうのお湯(水)を排水しているときに、ふろ自動スイッチが｢入｣になっている場合
・停電した場合●浴そうのお湯(水)を排水しているときに、給湯すると配管クリーンが作動しないことがあります。
●配管クリーンを中止する場合は給湯スイッチを｢切｣にしてください。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢ふろ設定グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

そ
の
他
の
機
能

96

連絡先の登録・表示
連絡先の電話番号を登録・表示することができます。
お買い求めの販売店の電話番号を登録してください。
台所リモコン

機能設定の順序
機能設定開始前
機能

機能
エネ
ルック

機能

予約

設定

確定

時刻・その他設定

暖房設定

ふろ

給湯
温度

追い
だき

選択グループ
確定

1

2

機能

3
現在時刻
設時
定刻
グ・
ルそ
ーの
プ他

連絡先登録表示エネルックデータ消去

1 ふたを開ける
2 機能スイッチ 1 を押す

2 を押して3 設定スイッチ｢時刻・その他設定｣を選択する
台所リモコン表示部

戻る

機能

4 確定スイッチ 3 を押す

設定

2 を押して5 設定スイッチ｢連絡先登録表示｣を選択する

戻る

確定

時刻・その他設定グループの項目を表示します。

97

進む

進む

設定

6 確定スイッチ 3 を押す

2 を押して
7 設定スイッチ
連絡先を登録する

確定
戻る
点滅

進む

設定

操作しても連絡先が表示されない場合は登録されていません。
連絡先を登録する場合は 7 以下の操作を行ってください。
約 40 秒間放置またはふたを閉じると通常の表示に戻ります。

電話番号を 1 つずつ登録します。

8 確定スイッチ 3 を押す

9 ふたを閉じる

点滅

確定

音声で｢変更されました｣とお知らせし、次の番号が点滅します。
7・8 を繰り返し電話番号を登録します。
最後まで登録が済むと電話番号の点滅はなくなります。

通常の表示に戻ります。
約 40 秒間放置しても通常の表示に戻ります。

お知らせ●給湯スイッチの｢入・切｣に関係なく設定できます。
●お買い上げ時には電話番号は設定されていません。
●｢8 ｣で確定スイッチを押した後(設定内容を表示中)、機能スイッチ 1 を押すと｢時刻・その他グループ｣内の機能を続けて設定できます。
●途中で設定をやめる場合はふたを閉じてください。通常の表示に戻ります。

そ
の
他
の
機
能

98

音声ガイド一覧●操作の一例を表示しています。

台所リモコンでの操作操作するスイッチ・条件など
給湯｢入｣台所リモコンから出る音声ガイド

55℃以上♪あついお湯が出ます

48℃以下

♪

給湯｢切｣

浴室リモコンから出る音声ガイド
あついお湯が出ます♪

現在時刻が未設定

給湯｢入｣時計を合わせてください

台所リモコン
優先のとき

給湯温度
上下

55℃以上

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

48℃以下

お湯の温度が○○℃に変更されました

お湯の温度が○○℃に変更されました

浴室リモコン
優先のとき

給湯温度
上下

変更できません
優先を確認してください

｢入｣
ecoゆ

ecoゆを設定します
55℃以上

｢切｣

48℃以下
ふろ自動

ふろ予約
｢入｣

ecoゆを解除します
あついお湯が出ます

あついお湯が出ます

ecoゆを解除します｢入｣

ふろ温度○○℃でお湯はりをします

お湯はり・沸き上げ後♪おふろが沸きました

現在時刻が設定済み

お湯はりが(午後・午前)○○時に予約されました

現在時刻が未設定

予約できません 時計を合わせてください
追いだきをします

追いだき♪おふろが沸きました

沸き上げ後通話が自動的に終了するとき
設定

機能

操作を誤ったとき

確定♪通話を終了します♪通話を終了します

変更されました
受付できません 確認してください♪はメロディーが鳴ることを表しています。

エネルックスイッチでの操作
項

目

音声ガイド

項

音声ガイド

お湯

発電の情報を表示します。

水道

電気の情報を表示します。
目標を達成しています。(※2)
目標を達成しました。(※2)

水の情報を表示します。
目標を達成しています。(※2)
目標を達成しました。(※2)

光熱費

光熱費の情報を表示します。
目標を達成しています。(※2)
目標を達成しました。(※2)

CO 2 排出量

CO 2 排出量の情報を表示します。

エネルギーモニタ
今日の情報

今日の情報を表示します。

太陽光発電量
電気使用量
購入電気

電気の情報を表示します。

販売電気

電気の情報を表示します。

ガス

ガスの情報を表示します。
目標を達成しています。(※2)
目標を達成しました。(※2)※1 ( )内は電力測定ユニットを取り付け時のみお知らせします。
※2 音声ガイドは目標を達成している場合のみお知らせします。
音声ガイドは操作したリモコンから発声します。

99

目

お湯の情報を表示します。
目標を達成しています。(※2)
目標を達成しました。(※2)

現在の(電気と)熱の利用状況を表示します。(※1)

浴室リモコンでの操作操作するスイッチ・条件など
給湯｢入｣浴室リモコンから出る音声ガイド

55℃以上♪あついお湯が出ます

48℃以下

♪

給湯｢切｣

台所リモコンから出る音声ガイド
あついお湯が出ます♪

現在時刻が未設定

給湯｢入｣時計を合わせてください

浴
室
優リ
先モ
のコ
とン
き

55℃以上

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

48℃以下

お湯の温度が○○℃に変更されました

お湯の温度が○○℃に変更されました

55℃以上

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

48℃以下

お湯の温度が○○℃に変更されました

お湯の温度が○○℃に変更されました

55℃以上

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

お湯の温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

お湯の温度が○○℃に変更されました

お湯の温度が○○℃に変更されました

台
所
優リ
先モ
のコ
とン
き

優先｢切｣

給湯温度
上下

優先｢入｣

48℃以下

変更できません
優先を確認してください

給湯温度
上下

ふろ自動

｢入｣

ふろ温度○○℃でお湯はりをします

お湯はり・沸き上げ後♪おふろが沸きました♪おふろが沸きました

ふろ温度
上下

ふろ温度が○○℃に変更されました

水位キープ｢切｣水位キープを解除します

水位キープ｢入｣水位キープを開始します

追いだき

追いだきをします

たし湯

たし湯をします

たし水

たし水をします

通話が自動的に終了するとき
設定

機能

操作を誤ったとき

確定♪通話を終了します♪通話を終了します

変更されました
受付できません
確認してください♪はメロディーが鳴ることを表しています。

太陽熱モニタースイッチでの操作
項

音

目

声

ガ

イ

ド

太陽熱利用率今日(昨日・ひと月)の太陽熱の情報を表示します。
太陽熱の情報を表示します。

ガス削減量

今日(昨日・ひと月・積算)のガスの情報を表示します。

CO 2 削減量

今日(昨日・ひと月・積算)のCO 2 削減量を表示します。

給湯使用熱量今日(昨日・ひと月・積算)のお湯の情報を表示します。

太陽熱利用量今日(昨日・ひと月・積算)の太陽熱の情報を表示します。

そ
の
他
の
機
能

音声ガイドは操作したリモコンから発声します。

100

冬期の凍結による破損防止について
凍結予防●冬期には寒冷地だけでなく暖かい地方でも急な寒波のために、貯湯ユニットや配管が凍結して破損することがあります。冬期には充分注意してください。

凍結予防装置による方法(自動)浴そうの水位の確認
必ず循環アダプターより 5cm 以上給水してください。
浴そう内の水を循環させ、貯湯ユニット内のふろ経路と追いだき配管の凍結を予防します。

5cm以上●停電した場合や電源プラグを抜いた場合は、｢凍結予防装置による方法｣では凍結予防装置が作動しません
ので効果がありません。｢貯湯ユニット内の水を抜く方法｣を行ってください。
●凍結した場合はそのままでは絶対に使用しないでください。故障の原因になります。
再使用時はすべての給湯栓(シャワーなどを含む)を開いて水が出ることや、貯湯ユニットや配管から水漏れがないことを確認してください。

貯湯ユニット内の水を抜く方法●沸騰防止のために集熱用の熱媒の回収をお買い求めの販売店に依頼してください。
●長期間にわたって貯湯ユニットを使用しない場合、および電源プラグを抜いた場合は水抜きを行ってください。
●再使用時は｢再使用方法(貯湯ユニットの水張り)｣に従ってください。 103・104 ページ●水抜きは配管カバーをはずして行い、終了後は配管カバーを取り付けてください。 115 ページ

警告

やけど防止や配管保護のために必ず冷めてから排水してください。
給湯や暖房運転後などは高温水が排水される場合があります。

お知らせ●給水元栓を閉じないと水抜きはできません。
台所リモコンの設定スイッチの｢−｣を押すと音声で｢受付できません 確認してください｣とお知らせし
ます。

101

貯湯ユニットの水抜き●暖房回路内には不凍液が入っています。暖房水抜き栓はゆるめないでください。
●集熱回路内には熱媒が入っています。熱媒水抜き栓はゆるめないでください。
●水抜き中は他の運転操作をしないでください。
●排水栓・水抜き栓の位置は｢再使用方法(貯湯ユニットの水張り)｣のイラストを参照してください。

104 ページ(1)給湯設定温度を 40℃に設定します。
(2)台所リモコンの貯湯量表示が点灯している場合は、すべての給湯栓を開きお湯を出します。
台所リモコンの補助熱源機燃焼表示が点灯することを確認してから(3)以下を行ってください。

給湯栓(3)すべての給湯栓(シャワーなど含む)を閉じます。
OM 補助暖房機器の運転を停止します。
(4)浴そうのお湯を排水します。
(5)ガス栓 1 ・給水元栓 2 を閉じます。
(6)すべての給湯栓(シャワーなど含む)・排水栓 3 を開きます。
このとき台所リモコンの表示部に｢260｣を表示します。
(7)リモコンの給湯スイッチを｢切｣にします。
(8)台所リモコンのふたを開き、設定スイッチの｢−｣を約 3 秒間押します。
表示部に｢00d｣の点滅と｢タンク排水中｣を表示し、｢ピーピーピー｣と音がします。
(1)〜(7)の操作を行わずに設定スイッチの｢−｣を押しても｢00d｣は表示しません。
また、給湯スイッチや OM 補助暖房機器の運転スイッチ(OM ソーラーのリモコン)が｢入｣の場合はこの操作を受け付けません。
この操作を行うと水抜きが終了するまで他のスイッチは受け付けません。
(9)過圧逃し弁 4 ・給水水抜き栓 5 ・熱量計配管水抜き栓 6 をはずします。
(10)追いだき｢戻り｣水抜き栓 7 、追いだき｢往き｣水抜き栓 8 、ふろポンプ水抜き栓 9 、中和器水抜
き栓 10 をゆるめます。
(11)排水栓 3 ・過圧逃し弁 4 ・水抜き栓 5 〜 10 から水が出なくなる、または約1時間後に表示部の｢00d｣の点滅が｢260｣の表示に変わり、｢ピーピーピー｣と音がすると水抜きは完了です。
(12)すべての水抜き栓を元通りに締め、給湯栓(シャワーなどを含む)と排水栓を閉じます。
(13)電源プラグを抜いてください。
補助熱源機燃焼表示

そ
の
他
の
機
能

給湯温度表示

貯湯量表示
給湯 入 / 切

給湯スイッチ

ふろ 自動

通話
エネ
ルック

太陽熱
モニター

eco ゆ

機能

給湯温度調節スイッチ

給湯
温度

設定

ふろ

予約
確定

追い
だき

設定スイッチ｢−｣102冬期の凍結による破損防止について
再使用方法(貯湯ユニットの水張り)●集熱用の熱媒の注入をお買い求めの販売店に依頼してください。
●水張り時には浴そうの循環アダプターから水が出ますので、浴そうの排水栓をはずしてください。
●｢貯湯ユニットの水抜き｣を行っていない場合にリモコンの表示部に｢260｣を表示した場合は、原因(断水等)が直った後に(5)〜(8)の操作を行ってください。
●水張りは約 20 分間かかります。
●水張り中は他の運転操作をしないでください。
(1)配管カバーをはずして排水栓 3 、過圧逃し弁 4 、水抜き栓 5 〜 10 、すべての給湯栓(シャワーなどを含む)を閉じます。
(2)電源プラグを差し込みます。
(3)リモコンの表示部に｢260｣が表示します。
(4)給水元栓 2 を開きます。
(5)リモコンの給湯スイッチを｢切｣にします。
(6)台所リモコンのふたを開き、設定スイッチの｢＋｣を約 3 秒間押します。
表示部に｢00P｣が点滅します。給水元栓が充分開いていないと｢00P｣は点滅しません。
給湯スイッチや OM 補助暖房機器の運転スイッチ(OM ソーラーのリモコン)が｢入｣の場合もこの操作は受け付けません。 全てのOM補助暖房機器の運転を停止してください。
この操作を行うと水張りが終了するまで他のスイッチは受け付けません。
(7)｢00P｣が消灯し｢ピーピーピー｣と音がすると給湯回路の水張りは完了です。
(8)給湯栓を開き、水が出てくることを確認した後、給湯栓を閉じます。
(9)ガス栓 1 を開きます。
(10)配管カバーを元通りに取り付けます。
(11)現在時刻を設定します。

19・20 ページ

日射量に応じて自動的に太陽熱集熱運転を開始します。

103

給湯 入 / 切

通話

ふろ 自動

エネ
ルック
eco ゆ

太陽熱

給湯
温度

機能

モニター

設定

ふろ

予約
確定

追い
だき

設定スイッチ｢＋｣給湯スイッチ

給水水抜き栓(給水口フィルター) ふろポンプ水抜き栓
右側面より見て過圧逃し弁

中和器水抜き栓

4

その他の水抜き栓

7

9

6

8

5

10

1

暖房水抜き栓●暖房水抜き栓ははずさないでください。

熱媒
水抜き栓

2
3

そ
の
他
の
機
能

熱媒水抜き栓●熱媒水抜き栓ははずさないでください。

104災害時などにお湯を取り出す方法●断水時や地震などの災害時は、貯湯タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。

警告
取水中に熱湯が出ることがあり、やけどのおそれがあります。

1 OM 補助暖房機器の運転を停止する
OM 補助暖房機器の取扱説明書に従って運転を停止
してください。

給湯 入 / 切

太陽熱

ふろ 自動

通話

eco ゆ

モニター

2 給湯スイッチを｢切｣にする
3 電源プラグを抜く
4 配管カバーをはずす
115
ページ

5 給水元栓を閉じる
6 逃し弁の排水口を右に向ける
7 逃し弁のレバーを上げる

出てきたお湯(水)をバケツなどで受け、生活用水として使用してください。
初めに湯アカなどが出ることがありますので、少し捨ててから使用してください。

配管カバーをはずしたイラストです。

取水が終わったら逃し弁のレバーを下げてください。
再度使用するときは●｢冬期の凍結による破損防止について｣の｢貯湯ユニット内の水を抜く方法｣の｢再使用方法(貯湯ユニットの水張り)｣に従って水張りを行ってください。
103・104 ページ
通電していない状態が 24 時間以上続いた場合は、現在時刻の設定を行ってください。
その後は通常通りに使用できます。
19・20 ページ105

故障・異常の見分けかたと処置方法
修理を依頼する前に
次のような場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度確認してください。

貯湯ユニット・リモコンに関すること
現

象

説

明

給湯ランプが点灯しない

停電しているためです。
漏電ブレーカが｢切｣になっているためです。
電源プラグを抜いているためです。

リモコンの表面が熱く感じる

使用中は表示部などが点灯していますので、リモコン本体が熱く感じることがあります。リモコンの給湯スイッチを｢切｣にしていても電子回路が作動していますので発熱があります。

時刻表示が｢PM 0：00(12：00)｣で点滅している

停電等で電源が切れた後(約 24 時間以上)は時刻を記憶していませんので、再度時刻を設定してください。
現在時刻を設定しないと太陽熱集熱運転やふろ自動運転の19・20 ページ
予約等ができません。

リモコン表示が表示画面省エネモードにならない

表示画面省エネモードの設定が正しく設定されていないためです。
給湯温度設定が 55℃以上になっているためです。
貯湯ユニットが運転しているためです。
(待機状態になっていません。)

リモコンのバックライトが暗い、または消灯している

表示画面省エネモードになっているためです。

使用中に消火した

ガス栓または給水元栓が閉じているためです。開いてください。
断水しているためです。
少流量では点火しません。給湯栓をもっと開いて使用してください。
ガスメーターがガスを遮断しているためです。

寒い日に排気部から湯気が出る

排気ガスが水蒸気を多く含んでいて、冷たい外気に触れて白く見えるためです。

使用していないのにポンプまたは補助熱源機が作動(補助熱源機燃焼表示が点灯)する
使用していないのに貯湯ユニットや配管から伝わり音がする

ふろ自動運転の保温中や追いだき終了後にお湯をかくはんするために、ふろポンプが回ります。
ポンプの凍結を予防するために、外気温が約 3℃になると凍結予防装置により、ポンプと補助熱源機が運転・停止を繰り返します。
一定期間お湯を使用しないと貯湯タンク内のお湯をあたため直します。そのとき補助熱源機が自動的に燃焼しているためです。
ポンプの固着を防止するために、自動的にポンプを 48 時間に 1 回、約 1 秒間回しているためです。また給湯終了後は約 5 分間ポンプが動きます。
暖房回路内にたまった空気を抜くために、1 カ月に 1 回自動的にポンプを回しているためです。

逃し弁から水が出る

熱交換器内の圧力が上がり過ぎないように上昇した圧力を逃がすためです。
運転中はポタポタと出ることがあります。

排水配管先からお湯(水)が少しの間出る

貯湯タンク内の水が沸き始めると水の体積が大きくなり、その分が排水配管先から出ますが、沸き上がると止まります。

水が青く見える
浴そうや洗面台が青く変色した

水中に溶けた微量の銅イオンが石けんや湯あかに含まれた脂肪分と反応して不溶性の生成物を生じ、青く見えることがありますが、健康上は支障ありません。
浴そうや洗面台を中性洗剤で洗ってすすぎをよく行うことで発色しにくくなります。

運転を停止してもしばらくの間、貯湯ユニットからファンの音がする

燃焼室内の排気ガスを排出するためです。約 5 秒間で停止します。

給湯を止めた後しばらくポンプの音がする

再出湯の待機をしています。約 5 分間で止まります。

リモコンの通話が途切れる

マイクに水滴がつくと音が伝わらないことがあります。

天気が良いのに太陽熱集熱運転しない

数日間電源を切った場合や停電した場合は、日射により OM ハンドリング内の熱媒が沸騰し、回路中の熱媒が貯湯ユニット内のリザーブタンクに押し出されエアがみ状態となり、太陽熱集熱運転ができなくなることがあります。お買い求めの販売店にご連絡ください。
OM ハンドリングが暖房運転を行うとき(冬期・中間期)は、太陽熱集熱運転を行いません。

故
障
か
な
？

106

故障・異常の見分けかたと処置方法
給湯(シャワー)・おふろに関すること
現象

明

初めて点火するとき、なかなか点火しない

ガス配管内に空気が入っているためです。給湯栓を閉じ、再度開く操作を繰り返してください。

給湯栓を開いてもお湯が出ない

少流量では点火しません。給湯栓をもっと開いて使用してください。
ガス栓または給水元栓が閉じているためです。開いてください。
断水しているためです。
ガスメーターがガスを遮断しているためです。
給水水抜き栓の給水口フィルターにゴミなどが詰まっているた 118 ページ
めです。
凍結しているためです。
給湯スイッチが｢切｣になっているためです。

貯湯タンクにお湯が貯まらない

現在時刻を設定していないと太陽熱集熱運転を行いません。現在時刻を設定してください。
19・20 ページ
天気が悪いと太陽熱集熱運転を行わないことがあります。
OM ハンドリングが暖房運転を行うとき(冬期・中間期)は、太陽熱集熱運転を行いません。

お湯がぬるい先止め式の混合水栓の場合は、必ず逆止弁付きのものを取り付けてください。
高圧力地域等で混合水栓の給水側から給湯側に逆流し、シャワーなど給湯使用
時に快適性が確保できない場合があります。

給湯栓を開いてもすぐにお湯にならない

貯湯ユニットから給湯栓まで距離があり、配管内に水が残っているため多少時間がかかります。

低温のお湯が出ない

水温が高いときに低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。給湯栓をもっと開いて水と混ぜて使用してください。

高温のお湯が出ない

ガス栓が全開になっていないためです。
給湯温度の設定が低いためです。
湯はり中断を｢しない｣にした場合、お湯はり中に給湯すると給湯温度はふろ温
度になります。

給湯温度の調節ができない

操作しているリモコンに｢優先｣を表示していない場合は調節できません。

ふろ設定温度で設定した温度に沸き上がらない

お湯はり中にふろ設定温度を低く設定すると、ふろ設定温度より高くなることがあります。

ふろのお湯がぬるいまたはあつい

循環アダプターにゴミが詰まっていたり、循環アダプターが確実に取り付けられていないためです。

使用中に停電になり、再通電後もお湯が出ない

一度電源が切れると、再通電後は自動的には点火しません。
｢給湯・ふろ運転｣に従ってやり直してください。

出湯量・お湯はり量が少ない

107

説24 ページ

23〜38 ページ

貯湯タンクのお湯がなくなったときに、OM 補助暖房機器の運転・追いだき運
転等と同時に給湯を行うと出湯量が減少することがありますが、故障ではありません。

お湯はり量が多い

残り湯が設定水位付近にある状態でふろ自動運転を行うと、設定水位より多くお湯はりをすることがあります。
循環アダプターにゴミが詰まっているためです。

湯温・湯量が不安定なことがある

他の給湯栓を同時に使用すると湯温が熱くなったり、ぬるくなったり、湯量が少なくなることがあります。
水道の圧力や配管条件によっては出湯量が減る場合があります。
湯はり中断を｢しない｣にした場合、お湯はり中の出湯量が減る場合があります。

お湯はりの始めに水が出る

給水温度が高い場合やふろ設定温度を低くしている場合は、お湯はりの始めに水が出ることがあります。

お湯が白く見える

水中に溶けていた空気が分離して、細かい泡となり白く見えるためです。

運転時に点火・消火を繰り返すことがある

補助熱源機がお湯の温度を調節するために点火・消火を繰り返します。

お湯はりするとき、浴そうの循環アダプ
ターから泡が出る

貯湯ユニット内で水中の空気が分離するためです。

断続的にたし湯運転する

たし湯中に給湯するとたし湯が中断されるためです。
湯はり中断を｢する｣にすると、給湯中はお湯はりが中断します。

36 ページ現象

ふろ自動運転に通常より時間がかかる

ふろ自動運転の途中でお湯はりが停止する
循環アダプターからお湯が出たり止まっ
たりする

説

明

ふろ自動運転中に給湯するとお湯はりを一時中断するため時間がかかります。
また、お湯はりに使うお湯の一部を使うためお湯はりに時間がかかります。
湯はり中断を｢する｣にすると、給湯中はお湯はりが中断します。
36 ページ
浴そうの残り湯を確認しているためです。
湯はり中断を｢する｣にすると、給湯中はお湯はりが中断します。

36 ページ

ふろ自動運転や追いだきを始めると濁ったお湯が出る

配管クリーンをしないと、配管内の残り湯が混入し濁ったお湯が出ることがあります。
特に濁り系の入浴剤を使用した後は目立ちます。

ふろ自動運転や追いだきをするとき、循
環口から泡が出る

機器内でお湯の中に空気が混入したり、水中に溶けていた空気が分離するためです。

追いだきができない

浴そうの循環アダプター上部より 5cm 以上お湯または水が入っていないためです。
循環アダプターにゴミが詰まっているためです。

追いだき時間が長くなった

貯湯タンクにお湯がたまっていないときに、給湯・OM 補助暖房機器の運転等と同時に追いだき運転を行うと追いだき時間が長くなることがありますが、故障ではありません。

ふろを使用していないのに循環アダプ
ターから水が出る

凍結予防のためにふろ配管内の残水が出ることがあります。
配管クリーンを｢する｣にした場合は、配管内の水を排出するため水が出ます。

配管クリーンが作動しない

配管クリ−ンの作動条件を満たしていない。
配管クリーンを｢する｣にしていない。
停電後は作動しません。

96 ページ

故
障
か
な
？

108

故障・異常の見分けかたと処置方法
エネルックに関すること
現
エ
ネ
ル
ギ
Ι
モ
ニ
タ

象

説

明

太陽光発電に関する表示が消えた

停電すると太陽光発電システムに関する項目(太陽光発電量など)を一旦表示しなくなります。その後太陽光発電システムが発電を行うと再び表示するようになります。エネルックの積算データは保持されます。

金額表示が出ない

お買い上げ時のエネルック金額表示の設定は｢なし｣になっています。設定を変更して｢あり｣にしてください。

表示された量と金額の計算が合わない

金額を計算するときに、基にする量は表示桁数以上の細かい数値で精度よく行っています。そのため、掛算した数字と異なる場合があります。

量
と
金
額

エネルックの表示量・金額が請求書と合わない

エネルックの量・金額は目安です。標準仕様では、ガス量と水量は貯湯ユニットで使用した量を表示しています。また、金額は基本料金や使用量に応じた料金に対応していません。
ご家庭で支払われる使用料金は各メーターの使用量に応じて請求されます。
リモコンに表示される金額で請求されることはありません。

月
積
算
値

今月の積算値が先月に切り替わるときに数字が変化する

今月のデータを先月に切り替える際、内部処理するためにわずかな差を生じることがあります。

光
熱
費
金
額

目標に対して実績が異常に少ない
金額になる

太陽光発電システムと電力測定ユニットをご利用の場合は、販売電気量を光熱費から差し引きますので少ない値になります。計算上、マイナスになる場合は０円で表示します。

水
道
使
用
量

実際の水道使用量に比べて表示の使用量が極端に多い、少ない

パルス機能付水道メーターに対応したパルス調整ができていない可能性があります。お買い求めの販売店にお問合せください。
長期ご利用後の変化の場合は、パルス機能付水道メーターのパルス出力が荒くなっている可能性があります。改善するにはメーター交換が必要となります。
水道メーターを設置した会社にお問合せください。

ガ
ス
使
用
量

実際のガス使用量に比べて表示の使用量が極端に多い、少ない

パルス機能付ガスメーターに対応したパルス調整ができていない可能性があります。
お買い求めの販売店にお問合せください。

設
定

経過日数初期化しても週はかわらない

経過日数初期化は操作日を月初日として扱うように設定するもので、週単位の日にちの扱いは変更されません。

金
額
表
示

65・66 ページ

太陽熱モニターに関すること
現
ガ
ス
削
減
量

象

表示された量と金額の計算が合わない

数値が低い

109

説

明

金額を計算するときに、基にする量は表示桁数以上の細かい数値で精度よく行っています。そのため、掛算した数字と異なる場合があります。
OM ソーラーが暖房運転を行う時期(冬期･中間期)は太陽熱を優先的に暖房に利用するため、太陽熱利用率表示・ガス削減量表示・CO2 削減量表示・太陽熱利用量表示が低くなり、数値がゼロになることもあります。

故障表示一覧表●台所リモコンと浴室リモコンに故障・異常箇所を表示します。
故障表示が表示されたときは、下表の確認・処置を行ってください。
●リセット(警報解除)の方法…リモコンの給湯スイッチを一度「切」にしてから再度「入」にします。
表示によってはリセットしても直らない場合があります。直らない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

表

示

説

明

リモコンの表示部に何も表示し
ない

確

認・処

置

電源プラグを抜いてから約 10 秒後に差し込んでください。

002

残り湯検知異常011

補助熱源機連続燃焼時間超過(給湯 / お湯はり時)

浴そうの水を一度全部抜いてから、再度ふろ自動運転を行ってください。〔設置後最初に行うふろ自動運転は、浴そうに湯(水)がな
い状態で行ってください。
〕
補助熱源機を約 1 時間連続して燃焼させませんでしたか。
確認後リセットしてください。

012

ふろ追いだき時間超過

リセットしてください。

032

ふろ排水栓抜け検知

浴そうにふろ排水栓がしてありますか。
確認・処置後リセットしてください。

043
049

暖房水渇水検知(自動試運転時)

お買い求めの販売店にご連絡ください。

熱媒不足検知お買い求めの販売店に熱媒の補充を依頼してください。

100

補助熱源機燃焼異常(排気閉塞警告)

お買い求めの販売店にご連絡ください。

111
112
113

点火不良(給湯 / お湯はり時)

121
122
123
141
142
143
161
173
180
193
252

点火不良(追いだき時)
点火不良(暖房時)立消え安全装置作動(給湯 / お湯はり時)
立消え安全装置作動(追いだき時)

ガス栓は充分開いていますか。
マイコンメーターがガスを遮断していないか確認してください。
確認・処置後リセットしてください。

立消え安全装置作動(暖房時)残火安全装置作動(給湯 / お湯はり時)
残火安全装置作動(追いだき時)残火安全装置作動(暖房時)
給湯温度高温異常
暖房回路漏水検知(少量)

リセットしてください。

電源 200V 誤配線
E-CON 地絡
ふろ水流スイッチ異常(お湯はり / 追いだき時)
給水元栓が閉まっていませんか。
断水していませんか。断水が解除されたら｢再使用方法(貯湯ユ
ニットの水張り)｣(5)〜(8)に従って水張りを行ってください。
103・104 ページ

260

断水検知(圧力スイッチ作動)

リモコン表示部リモコン表示部

故
障
か
な
？

交互表示

110

故障・異常の見分けかたと処置方法
表

111

示

説

明

確

認・処

置

290
300
309
310
311
312
319
320
321
323
329
339
349
411
412
419
430
432
433
439
510
511
512
513
543
560
561
562
569
570
593
599
611
612
613

中和器異常

632

ふろ循環異常循環アダプターのフィルターにゴミが詰まっていませんか。
117 ページ
浴そうに排水栓をしていますか。
確認・処置後リセットしてください。

649
651
659

ソーラーポンプ回転異常

リセットしてください。

外気温サーミスタ異常
ソーラー戻サーミスタ異常
BU 入サーミスタ異常
給水サーミスタ異常
ふろサーミスタ異常
貯湯 1 サーミスタ異常
BU 出サーミスタ異常
給湯サーミスタ異常
暖房サーミスタ異常
貯湯 2 サーミスタ異常
貯湯 3 サーミスタ異常
貯湯 4 サーミスタ異常
給水水量センサー異常
お湯はり水量センサー異常

リセットしてください。

循環回路異常(BU 水量センサー)
水位電極異常水位センサー異常
暖房水位電極異常
ソーラー水位電極異常
元ガス電磁弁異常
給湯ガス電磁弁異常(給湯 / お湯はり時)
給湯ガス電磁弁異常(追いだき時)
給湯ガス電磁弁異常(暖房時)
暖房回路漏水検知(多量)
お湯はり弁異常タンク閉止三方弁異常
お湯はり異常ソーラー三方弁異常
BU 出三方弁異常
暖房熱交換器漏水検知
ソーラー水位オーバー異常

お買い求めの販売店にご連絡ください。

送風機異常(給湯 / お湯はり時)
送風機異常(追いだき時)

リセットしてください。

送風機異常(暖房時)

湯比例弁異常循環比例弁異常お買い求めの販売店にご連絡ください。

表

示

説

明

確

認・処

置

660
661
700
710
721
722
723
730
740
750

循環回路異常(循環ポンプ)

リセットしてください。

水比例弁異常お買い求めの販売店にご連絡ください。

760

リモコン通信異常

給湯栓を開閉する。
電源プラグを抜いてから約 10 秒後に差し込んでください。

763

インテリジェント通信異常(暖房端末機通信異常 90 秒間連続)

電源プラグを抜いてから約 10 秒後に差し込んでください。

920

中和器寿命(警告表示)

しばらくは使用できますが中和器の交換が必要です。
お早めにお買い求めの販売店にご連絡ください。

930

中和器寿命(機能停止)

中和器を交換しないと運転できません。
お買い求めの販売店にご連絡ください。
(リセットしても運転しません。)

969

空気抜き異常(給湯回路の水張り異常)

リセットしてください。

990

補助熱源機燃焼異常(排気閉塞警報)

お買い求めの販売店にご連絡ください。

制御基板 1 異常
制御基板 1 異常
擬似炎検知(給湯 / お湯はり時)
擬似炎検知(追いだき時)

リセットしてください。

擬似炎検知(暖房時)
制御基板 1 設定不良
台所リモコン通信異常(5 分連続)
浴室リモコン通信異常(5 分連続)

電源プラグを抜いてから約 10 秒後に差し込んでください。

運転動作モード一覧表●台所リモコンと浴室リモコンの表示部に運転動作を示す表示が出ることがあります。

表

示

説

00d
タンク排水中

給湯回路水抜き中

00F

暖房回路水張り終了

00H
00P
タンク水張り中
LLL

明

暖房試運転中・システム試運転中

確認・処運転動作を表示しています。
異常ではありません。

置

故
障
か
な
？

給湯回路水張り中
ふろ試運転(ガス無し)終了

112

故障・異常の見分けかたと処置方法
安全装置
安 全 装 置

は

た

ら

き

立 消 え 安 全 装 置●使用中にバーナーの炎が消えた場合に自動的にガスを停止します。

残置●空だきなどにより熱交換器内の温度が異常に上昇した場合に自動的にガスを停止します。

空 だ き 防 止 装 置●給湯回路に一定量の水が流れないと補助熱源機が燃焼しません。
ふろの循環を検知しないと追いだきしません。
●暖房水タンクに一定量の水または不凍液が入っていないと暖房運転しません。
●リザーブタンクに一定量の熱媒が入っていないと太陽熱集熱運転をしません。

停●使用中に停電した場合に自動的にガスを停止します。

火

電

安

安

全

全

装

装

置

補助熱源機過熱防止装置 ●貯湯ユニット内の温度が異常に上昇した場合に自動的にガスを停止し（ 温 度 ヒ ュ ー ズ ）ます。
過 電 流 防 止 装 置●万一内部や送風機の配線のショートなどで過電流が流れたときにヒューズが切れて停止します。

過 圧 防 止 安 全 装 置●熱交換器や貯湯タンク内の圧力が上昇した場合に圧力を逃がします。

ファン回転検出装置●送風機の回転数が一定数以外の場合に補助熱源機を停止します。

漏

電

安

全

装

置

●万一漏電したときに作動して自動的に運転を停止します。

沸

騰

防

止

装

置

●高温のお湯が貯湯ユニットに給水された場合に補助熱源機を燃焼しないようにします。

負 圧 防 止 安 全 装 置●断水したときに自動的に運転を停止します。
●貯湯タンクが負圧になることを防ぎます。

高 温 出 湯 回 避 装 置●給湯温度が設定温度より高温の場合に給湯を停止します。
●停電中または運転していないときに高温で給湯しないように水を混ぜます。

凍●ポンプが貯湯ユニット内の水を循環させ、給湯・ふろ・暖房回路および配管の凍結を予防します。

結

予

お願い

防

装

置

運転中に誤動作したときは…
●万一運転中に雷、自動車無線などで誤動作したり、動かなくなったりしたときは、電源
プラグを抜いてから再度差し込んでください。再度運転して異常がある場合はお買い求
めの販売店にご連絡ください。

113

異常時の処置方法
運転中に異常を感じたり、地震、火災などの緊急の場合は次の処置を行ってください。
この処置を行った場合は使用できません。
ガス漏れの場合は、絶対に火をつけたり、電源プラグの抜き差し、電気器具の｢入・切｣はしないでください。

1 換気する

補助暖房機器の運転を
2 OM
停止する

ガス漏れの場合はすぐに使用を中止して、換気してください。
ただし、換気扇は回さないでください。
充分に換気してから 2 以下を行ってください。

OM ソーラーのリモコンで停止します。

3 給湯栓を閉じる

4 給湯スイッチを｢切｣にする

閉じる
給湯 入 / 切

ふろ 自動

通話

eco ゆ

太陽熱
モニター

5 電源プラグを抜く

6 ガス栓、給水元栓を閉じる

ガス栓
閉じる

緊急の場合以外は台所リモコンの表示が全て消灯

給水元栓
閉じる
故
障
か
な
？

してから抜いてください。

7 お買い求めの販売店に連絡する
114

長期間使用しない場合●電源を切らないでください。凍結のおそれがあるときに凍結予防装置が作動しません。
また、電源を切ると熱媒が沸騰するおそれがあります。
●やむを得ず電源を切る場合は、凍結により貯湯ユニットや配管が破損するおそれがありますので、冬期の凍結による破損防止についての｢貯湯ユニット内の水を抜く方法｣の｢貯湯ユニットの水抜き｣に従って水抜きを行ってください。
101・102 ページ
また、沸騰防止のために集熱用の熱媒の回収をお買い求めの販売店に依頼してください。

再使用するとき
冬期の凍結による破損防止についての｢貯湯ユニット内の水を抜く方法｣の｢再使用方法(貯湯ユニットの水張り)｣に従って貯湯ユニットに水張りをしてください。
103・104 ページ
また、集熱用の熱媒の注入をお買い求めの販売店に依頼してください。

日常の点検・手入れのしかた
点検・手入れの際のご注意

注意●点検・手入れの際は金属部に充分注意してください。ケガの原因になることがあります。
●点検・手入れの際は手袋などの保護具を着用してください。
●部品の分解・調整は絶対にしないでください。
●異常がある場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。

点検・手入れ前の準備
配管カバーのはずしかた
配管カバー

配管カバーの化粧ねじ(2 本)をはずして配管カバーを取りはずします。
点検・手入れが終わったら元通りに取り付けてください。

115

化粧ねじ
(2本)

点検
（日常）
排気部およびその周囲

周囲の可燃物

確認

確認

警告
排気部がふさがれていないことを確認してくだ
さい。

可
燃
物

警告
貯湯ユニットおよび排気部の周囲に可燃物や、危険物がないことを確認してください。

ガス漏れ・水漏れ警告
貯湯ユニット・配管などからガス漏れしていないことや、貯湯ユニット・配管などから水漏れしていないことを確認してください。ガスが漏れていれば異臭がします。

(台風シーズン、地震の後など)
貯湯ユニットの固定状態
確認
台風シーズンや強風が予想されるとき、地震の後は貯湯ユニットのアンカーボルトがゆるんでいないか
確認してください。転倒すると危険です。

警告（1 年に 2 〜 3 回以上）
配管の点検
配管の水漏れ、保温材の破損がないか確認してください。

た長
だく
く使
たっ
めて
にい

116

日常の点検・手入れのしかた（1 年に 2 〜 3 回以上）
逃し弁の確認注意

逃し弁から熱いお湯が出ることがありますので手などにかからないように注意してください。
また逃し弁のレバーが熱くなっていることがありますので注意してください。
(1)配管カバーをはずします。

上げる
逃し弁の
レバー

115 ページ(2)逃し弁のレバーをゆっくり上げて、逃し弁から水が出てくるか確認してください。
(3)逃し弁のレバーを元の位置に戻し、配管カバーを取り付けます。

手入れ
（適時に）
ホコリ

フィルターの掃除
左に回してはずす

循環アダプター循環口の形状はメーカーにより異なる場合があります。

貯湯ユニット外面にホコリがたまっていたり、汚れていたら、布またはスポンジに中性洗剤をつけてふき取ってください。

浴そうを掃除するときは、必ず循環アダプターをはずして、歯ブラシ等でフィルターの汚れを掃除してください。
使用時には必ず取り付けてください。

リモコン

水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶきしてください。
ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー等は使用しないでください。印刷や塗装がはがれたり、傷の原因となります。

117

（適時に）
給水口フィルターの掃除
給水口フィルター(1)給湯スイッチを｢切｣にします。
(2)配管カバーをはずします。

115 ページ(3)給水元栓を閉じます。
(4)給水水抜き栓をはずして給水口フィルターの掃除をしてください。
(5)元通りに給水水抜き栓を取り付け、給水元栓を開き、配管カバーを取り付けます。

底から見たイラストです。

（1 年に 2 〜 3 回程度）
貯湯ユニットのお手入れ(給湯回路の洗浄)
貯湯タンクの水張りを行うことで給湯回路の洗浄が行えます。
貯湯量表示が点灯していないときに行ってください。
(1)浴そうの排水栓をはずします。
(2)循環アダプターのフィルターをはずします。
(3)台所リモコンの給湯スイッチを｢切｣にします。
全ての OM 補助暖房機器の運転を停止してください。
(4)台所リモコンのふたを開き、設定スイッチの｢＋｣を約 3 秒間押します。
表示部に｢00P｣の点滅と｢タンク水張り中｣を表示します。
給湯スイッチが｢切｣でないと受け付けません。
また、台所リモコンの｢暖房｣が点灯中も受け付けません。
(5)｢00P｣と｢タンク水張り中｣の表示が消灯し、｢ピーピーピー｣と音がすると終了です。
循環アダプターのフィルターを元通りに取り付けます。

給湯 入 / 切

ふろ 自動

通話
エネ
ルック
eco ゆ

太陽熱
モニター

給湯スイッチ

機能

給湯
温度

設定

設定スイッチ｢＋｣

ふろ

予約
確定

追い
だき

た長
だく
く使
たっ
めて
にい

118

日常の点検・手入れのしかた（1 年に 1 回程度）
貯湯ユニットのお手入れ(貯湯タンクの洗浄)
貯湯量表示が点灯していないときに行ってください。
(1)｢貯湯ユニット内の水を抜く方法｣に従って水抜きを行ってください。

101・102 ページ(2)水抜き後、｢再使用方法(貯湯ユニットの水張り)｣に従って水張りを行ってください。

103・104 ページ

定期点検について(有料)●機器を安心して長くご使用いただくために、3 年に 1 回程度は定期点検を受けることをおすすめします。
なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては(社)日本水道協会発行の｢給水用具の維持管理指針｣に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は 4 〜 6 年に 1回程度をおすすめします。
●定期点検に関してはお買い求めの販売店にご相談ください。

熱媒について●当社純正部品の熱媒を必ず使用してください。
他メーカーの熱媒を混ぜたり、使用したりしないでください。
使用すると正常な運転ができないだけでなく、故障の原因になります。
●熱媒は 10 年に 1 回程度交換が必要です。
お買い求めの販売店に依頼してください。

部品交換について●故障したままで使用しないでください。爆発・ガス漏れ・不完全燃焼の原因になります。
●故障して修理や部品交換が必要なときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

中和器について●中和器の寿命が近づくとエラーコード｢920｣を表示し、中和器の交換時期をお知らせします。
●中和器の寿命が過ぎるとエラーコード｢930｣を表示し、運転を停止します。
中和器を交換しないと運転できません。

119

仕

様

項

目

品
集
給

熱
湯

方

・

給

型

水

方

式

設

置

給

方

排

外

気

方

形

寸

続

点
給
湯
・
お
湯
は
り
追
い
だ
き
暖
房

太陽熱利用給湯暖房システム
強制循環式

式

水道直結式

名

HSGT-201D-N

式

屋外式据置形、壁面近接設置形

式

強制排気式
高さ1900mm

幅750mm

奥行き440mm

110kg(満水時約317kg)

ガス

R1/2(15A)

給水

R3/4(20A)

給湯R3/4(20A)

ふろ (往・戻)QF16ジョイント

暖

房 (往・戻)QF16ジョイント

熱媒 (往・戻)QF16ジョイント

排水電

R1/2(15A)
R1/2(15A)

源

AC100V

50/60Hz

信号

線

2芯(最大25m)

最大時

425/480W

凍結予防ヒーター
待

152W

機

時

方

式

連続スパーク点火式

力

システム給湯能力：1.22〜41.9kW(0.7〜24号)
補 助 熱 源 機 能 力：4.00〜41.9kW(2.0〜24号)

能

給湯スイッチ｢切｣：3W

給 湯 時 最 大 出 湯 量

給湯スイッチ｢入｣：5W(台所・浴室リモコン取付時)

24L/min(貯湯タンク含む)

最

低

作

動

流

量

最

低

作

動

水

圧

9.8kPa(0.1kgf/cm2)

減

圧

圧

力

370kPa(3.78kgf/cm2)

能力

11.0kW(9,460kcal/h)/12.0kW(10,300kcal/h)

方

式

強制循環式

能

力

高温：17.4kW(15,000kcal/h)〔75℃時〕 低温：17.4kW(15,000kcal/h)

装置

立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電安全装置
補助熱源機過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置
過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、漏電安全装置
沸騰防止装置、負圧防止安全装置、高温出湯回避装置、凍結予防装置
取扱説明書、工事説明書、熱媒注入手順書、インターホンリモコンセット
配管カバー、コネクタ(コード)一式、アース用丸形端子、熱媒注入パック
S字フック、QF16Pタケノコジョイント10A、樹脂管バンド

全

弁

付

属

部

品

使

用

ガ

ス

Ｌ

容

量

火

安

都

内

法

オーバーフロー貯湯ユニ
ッ 消費電力
ト

入

名

法

重

接

記

市

ガ
Ｐ

ス
ガ

ON：2.7L/min

OFF：1.5L/min

ガス消費量
最大

最小

(12A)

46.6kW(40,100kcal/h)3.7kW(3,180kcal/h)(13A)

50.0kW(43,000kcal/h)

4.0kW(3,440kcal/h)

50.0kW(3.56kg/h)

4.0kW(0.29kg/h)

ス

ガス消費量は補助熱源機の消費量です。

た長
だく
く使
たっ
めて
にい

120

アフターサービス
修理を依頼するとき修理を依頼する前に 106 〜 114 ページの｢故障・異常の見分けかたと処置方法｣の項を見て、今一度確認してください。不具合があるときはご自分で修理せず、お買い求めの販売店にご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

1. 品
2. 型

式

名…………太陽熱利用給湯暖房システム
名…………貯湯ユニットの前パネルに貼ってあるシールに記載されています。

HSGT-201D-N
3. ガ ス 種…………都市ガス(12A・13A)、または LP ガス

10 ページ
故障表示

4. お買い上げ年月日
5. 故障の状況…………できるだけ詳しく(故障表示など)
6. ご住所、お名前、電話番号
給湯 入 / 切

ふろ 自動

通話

7. 訪問ご希望日
太陽熱

eco ゆ

モニター

保証・修理について●正常な使用状態において故障した場合には、保証書の規定に従って修理いたします。
お買い求めの販売店にご連絡ください。
●保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご相談ください。
●家庭用の給湯以外の特殊な使用方法でのクレーム発生につきましては、保証の対象外となりますのでご注意ください。
●凍結やスケール(石灰づまり)による故障の場合は保証期間内でも有料となります。

転居または機器を移設する場合●転居される場合はお買い求めの販売店にご相談ください。
●移設は販売店に依頼し、お客様ご自身で行わないでください。
ガス種によっては使用できない場合があります。

補修用性能部品について
太陽熱利用給湯暖房システムの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10 年です●性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

121

長府太陽熱利用給湯暖房システム保証書
型
名★ 製 造 番 号 No.

HSGT-201D-N

貯湯ユニットの貯湯タンク

5年

保 証 期 間 貯湯ユニットの補助熱交換器

3年

上記以外の部品または機能

2年★お買い上げ日年

本書は当製品に故障が発生した場合、お買い上げ日より左記保証期間につき本書記載内容に従って、無料修理をお約束するものです。
修理を依頼される場合は、お買い求めの販
売店に必ず本書をご提示ください。

月

日

ご住所
★お

客

様

様 お名前
電話

（

）

住所・店名
★販

売

店

印

電話

（

）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当製品を無料で修理致します。お買い求めの販売店にご相談ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い求めの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は、事前にお買い求めの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い求めの販売店に修理がご依頼できない場合には、裏面記載の最寄りの工場・支店・営業所へご相談ください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 本書の提示がない場合、または必要事項の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は有料修理となります。
●次の場合は保証期間内でも有料修理になります。
(1) 住宅用途以外で使用した場合の不具合(2) 使用者が適切な使用、維持管理等を行わなかったことに起因する不具合(3) 一般家庭用以外（業務用）に使用されたことに起因する不具合(4) 専門業者以外による修理、改造等に起因する不具合(5) 弊社が定める工事説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解等に起因する不具合(6) 建築躯体の変形等、住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ、錆等の経
年変化、または使用に伴う摩耗、汚れ等により生じる外観上の現象(7) 海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境に起因する不具合(8) 犬・猫・ねずみ・昆虫等の動物の行為、及び植物の侵入等に起因する不具合(9) 火災・爆発・凍結等の事故、台風・落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異、または戦争・暴動等の破壊行為による不具合
10) 消耗部品の消耗に起因する不具合(1011) 給水・給湯・ふろ・暖房配管等の錆や異物流入に起因する不具合(1112) 地下水・井戸水・温泉水等を給水したことに起因する不具合(1213) 公害による不具合(1314) 電気・水・燃料等の供給トラブルに起因する不具合(1415) 指定規格以外の電気・燃料・熱媒等を使用したことに起因する不具合
(15
修理メモ

●お客様へ
1. この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い求めの販売店、または裏面記載の最寄りの工場・支店・営業所にお問い合わせください。

株式会社 長府製作所〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1（083）248-1111

おぼえがきお買い上げ日年月

日

販 売 店 名
電話番号
●記入しておくと修理などの依頼のときに便利です。

愛情点検

長年ご使用の太陽熱利用給湯暖房システムの点検を！
こんな症状はありませんか?
●ガス漏れがある。
●運転中にこげくさい臭いや、異常な音や振動がする。
●その他の異常や故障がある。

お願い
このような症状の場合は使用を中止
し、故障や事故防止のため技術者による保守点検を受けていただくことをおすすめします。
詳しくは販売店にご相談ください。

住宅設備機器総合メーカー

株式会社 長府製作所●本社●お問い合わせ先本山 口 県 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1(083)248 - 1111
FAX (083)248 - 1906
札幌市白石区菊水九条 2 - 3 - 1(011)813 - 2210
(019)641 - 0811
盛 岡 市 み た け 5 - 1 5 - 5 0(022)264 - 0311
仙台市青葉区錦町1-4-6
宇都宮市清原工業団地30番(028)667 - 6111
さいたま市北区宮原町4-16-30(048)653 - 8111
新 宿 区 新 宿 5 - 1 4 - 6(03)5369 - 3511
横浜市都筑区中川中央1-36 -21(045)912 - 3111
千葉市美浜区幸町2 - 24- 32(043)248 - 4111
名古屋市名東区高社1-72-1(052)779 - 2111
(076)292 - 3111
金 沢 市 玉 鉾 4 - 1 7(077)588 - 4111
野 洲 市 野 洲 1 4 7 3 - 1
吹 田 市 江 の 木 町 1 8 - 2 7(06)6338 - 7111
仲多度郡多度津町東港町7-8(0877)33 - 2311
(086)245 - 1111
岡 山 市 北 区 辰 巳 3 - 111(082)261 - 5111
広 島 市 南 区 段 原 1 - 1 - 1(092)629 - 5111
福 岡 市 東 区 原 田 4 - 2 - 7(098)877 - 3111
浦 添 市 西 原 3 - 1 8 - 1 0

社 ・ 営 業 部 〒752-8555 下 関 市 長 府 扇 町 2 - 1

北海道販売センター 〒003-0809
盛 岡 営 業 所 〒020-0122
仙 台 営 業 所 〒980-0012
宇都宮工場・営業部 〒321-3231
大 宮 営 業 所 〒331-0812
東京
支
店 〒160-0022
横 浜 営 業 所 〒224-0003
千 葉 営 業 所 〒261-0001
名 古 屋 営 業 所 〒465-0095
金 沢 営 業 所 〒921-8550
滋 賀 工 場・営業部 〒520-2394
大阪
支店 〒564-0053
香 川 営 業 所 〒764-8510
岡 山 営 業 所 〒700-0976
広 島 営 業 所 〒732-0811
福 岡 営 業 所 〒812-0063
沖 縄 営 業 所 〒901-2101