[別表第 1] グレード別の適用範囲と別記事項 （い）
（ろ）
（に）

Ｊ

１．建築鉄骨溶接構造の３階以下の建築物（延べ面積 500 ㎡以内、高さ 13ｍ以下かつ軒高 10ｍ以下）とする。
２．400N 級炭素鋼で板厚 16ｍｍ以下の鋼材とする。ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの鋼種及び板厚は、「別記１」による。

グ

３．作業条件は原則として下向姿勢とし、溶接技能者の資格は SA-2F 又は A-2F とする。ただし、横向姿勢を用い

レる場合、溶接技能者の資格は SA-2F 及び SA-2H 又は A-2F 及び A-2H とし、かつ溶接管理技術者は溶接管理技―

術者２級又は鉄骨製作管理技術者２級あるいは管理の実務を資格取得後３年経験した２級建築士の資格を保ド有していること。また、横向姿勢による完全溶込み溶接部の超音波探傷検査は全数とする。
４．鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びパス間温度の管理値は、２．の範囲内で「別記２」による。

Ｒグ

１．建築鉄骨溶接構造の５階以下の建築物（延べ面積 3,000 ㎡以内、高さ 20ｍ以下）とする。
２．400N 及び 490N 級炭素鋼で板厚 25ｍｍ以下の鋼材とする。ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、
ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの鋼種及び板厚は、「別記 1」による。
３．作業条件は原則として下向姿勢とし、溶接技能者の資格は SA-3F 又は A-3F とする。ただし、横向姿勢を用い

レる場合、溶接技能者の資格は SA-3F 及び SA-3H 又は A-3F 及び A-3H とし、横向姿勢による完全溶込み溶接部

ーの超音波探傷検査は全数とする。

ド

Ｍ
グ
レ
ー

４．鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びパス間温度の管理値は、２．の範囲内で「別記２」による。

１．建築鉄骨溶接構造の 400N 及び 490N 級炭素鋼で板厚 40ｍｍ以下の鋼材とする。ただし、開先加工を施さない
通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの板厚は、40mm を超えることができる。
２．作業条件は下向及び横向姿勢とする。溶接技能者の資格は SA-3F 及び SA-3H 又は A-3F 及び A-3H とする。
３．鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びパス間温度の管理値は、１．の範囲内で「別記２」による。
４．溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度の管理値は、１．の範囲内で「別記３」による。

ド

Ｈ
グ
レ
ー
ド

１．建築鉄骨溶接構造の 400N、490N 及び 520N 級炭素鋼で板厚 60mm 以下の鋼材とする。ただし、開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの板厚は 60mmを超えることができる。
２．作業条件は下向、横向及び立向姿勢とする。溶接技能者の資格は SA-3F、SA-3H 及び SA-3V 又は A-3F、A-3H
及び A-3V とする。
３．鋼種と溶接材料の組み合わせによる入熱及びパス間温度の管理値は、１．の範囲内で「別記２」による。
４．溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度の管理値は、１．の範囲内で「別記３」による。

Ｓ

１．全ての建築鉄骨溶接構造とする。

グ

２．使用する鋼種及び溶接材料に適合した、適切な作業条件を自主的に計画し、適切な品質の鉄骨を製作できる

レ

体制を整えている。

ード1別記１ 開先加工を施さない通しダイアフラム、ベースプレート及びノンダイアフラム形式柱梁接合部の厚肉パネルの鋼種及び板厚（い）
（ろ）
溶接方法

鋼

CO２ガスシールドアーク溶接

低水素系被覆アーク溶接
低水素系以外の被覆アーク溶接

種

板厚

備 考
※１
国土交通大臣認定品
かつ降伏点 325N 級の鋼材

400N 級炭素鋼（SS400 を除く。
）
TMCP 鋼 ※１75mm 以下

SS400

50mm 以下

490N 級炭素鋼（TMCP 鋼を除く。
）

50mm 以下

400N 級炭素鋼

40mm 未満490N 級炭素鋼
400N 級炭素鋼

32mm 未満25mm 未満

溶接材料

入 熱

パス間温度

YGW11、YGW15

40kJ/cm 以下

350℃以下YGW18、YGW19

30kJ/cm 以下

450℃以下T490Tx-yCA-U
T490Tx-yMA-U
T550Tx-yCA-U
T550Tx-yMA-U
引張強さ570MPa以上のものを除く。
引張強さ570MPa以上のものを除く。
G49A0U-CCJ
G49A0U-NCC,NCCT 等

40kJ/cm 以下

350℃以下30kJ/cm 以下

450℃以下40kJ/cm 以下

350℃以下YGW11、YGW15

30kJ/cm 以下

250℃以下YGW18、YGW19

40kJ/cm 以下

350℃以下30kJ/cm 以下

250℃以下40kJ/cm 以下

350℃以下40kJ/cm 以下

350℃以下

別記２ 入熱･パス間温度（い）
、
（ろ）
）

鋼材の種類

規

格

JIS Z 3312
400N 級炭素鋼(STKR、BCR 及び BCP を除く。)

JIS Z 3313

JIS Z 3211
JIS Z 3214
JIS Z 3315
JIS Z 3312

490N 級炭素鋼

JIS Z 3315

T490Tx-yCA-U
T490Tx-yMA-U
T550Tx-yCA-U
T550Tx-yMA-U
引張強さ570MPa以上のものを除く。
引張強さ570MPa以上のものを除く。
G49A0U-CCJ
G49A0U-NCC,NCCT 等

JIS Z 3312

YGW18、YGW19
T550Tx-yCA-U
T550Tx-yMA-U

30kJ/cm 以下

250℃以下JIS Z 3313

YGW11、YGW15

30kJ/cm 以下

250℃以下YGW18、YGW19

40kJ/cm 以下

350℃以下30kJ/cm 以下

250℃以下40kJ/cm 以下

350℃以下30kJ/cm 以下

250℃以下JIS Z 3313

(STKR 及び BCP を除く。)

JIS Z 3211
JIS Z 3214

520N 級炭素鋼

JIS Z 3312
400N 級炭素鋼（STKR、BCR 及び BCP に限る。
）

JIS Z 3313

490N 級炭素鋼（STKR 及び BCP に限る。
）

JIS Z 3312
JIS Z 3313

T490Tx-yCA-U
T490Tx-yMA-U
T550Tx-yCA-U
T550Tx-yMA-U
YGW18、YGW19
T550Tx-yCA-U

T550Tx-yMA-U
溶融亜鉛めっき鋼板
溶接される溶融亜鉛めっき鋼板に応じて、それに適合する溶着金属としての性（JIS G 3302、3312、3321、3322 等）能を有する溶接材料を使用しなければならない。
（注）ロボット溶接の場合、（一社）日本ロボット工業会による建築鉄骨溶接ロボットの型式認証条件に従うものとし、別記２
はロボット溶接には適用しない。

2

別記３ 予熱管理（い）（ろ）①溶接方法、鋼種及び板厚の組み合わせによる予熱温度は、下表による。
溶接方法

ＣＯ２ガスシ
ールドアー
ク溶接

低水素系被
覆アーク溶
接

低水素系以
外の被覆ア
ーク溶接

ｔ＜32

32≦ｔ＜40

板 厚（mm）
40≦ｔ≦50

50＜ｔ≦75

75＜ｔ≦100

予熱なし

予熱なし

予熱なし

予熱なし

50℃

（TMCP鋼※１を除く。
）
520N級炭素鋼

予熱なし

予熱なし

予熱なし

50℃

80℃

SS400

予熱なし

予熱なし

予熱なし

※３

※３

TMCP鋼※１

―

―

予熱なし

予熱なし

50℃

予熱なし

予熱なし

50℃

50℃

80℃

(TMCP鋼※１を除く。)
520N級炭素鋼

予熱なし

50℃

50℃

80℃

100℃

SS400

予熱なし

予熱なし

50℃

※３

※３

TMCP鋼※１

―

―

50℃

50℃

80℃

400N級炭素鋼

50℃※２

50℃

※３

※３

※３

490N級炭素鋼

※３

※３

※３

※３

※３

鋼 種
400N級炭素鋼（SS材を除く。
）
490N級炭素鋼

400N級炭素鋼（SS材を除く。
）
490N級炭素鋼（注）※１：国土交通大臣認定品かつ降伏点 325N 級の鋼材（板厚は 40mm 超え 100mm 以下）。
※２：板厚 25mm 以上に適用する。
※３：当該部の溶接を適用する場合は、予熱温度設定のための事前検討方法を適切に定める。
また、当該部を適用しない場合は、その旨を明記する。
②予熱は上表予熱温度以上、200℃以下で行うものとする。予熱の範囲は溶接線の両側 100mm を行うものとする。
③板厚と鋼種の組み合わせが異なる時は、予熱温度の高い方を採用する。
④板厚 100mm 超の溶接及び大電流溶接などの特殊な溶接では、施工試験等により有害な割れが発生しないことを確認し予熱条件を定めるものとする。扱いは、「※２」に準ずる。
⑤気温（鋼材表面温度）が鋼種 400N 級鋼の場合に 0℃以上、鋼種 490N 級以上の高張力鋼の場合は 5℃以上で適用する。
気温－5℃未満では溶接を行わないものとする。気温が－5℃以上 0℃（または 5℃）以下で溶接する場合は別途適切な処置をとる。
⑥湿気が多く開先面に結露のおそれがある場合は 40℃まで加熱を行う。
⑦拘束が大きいことが予想される場合は、上表より約 40℃高い予熱温度を適用する。
⑧鋼材の JIS の炭素当量で 0.44%を超える場合は予熱温度を別途検討する。

3

[別表第２－１］
性能評価基準［別表第２］

(1)
品
質
管
理
体
制
及
び
製
作
工
程
図

類

審

査

（い）（ろ）

Ｊグレード

Ｒグレード

（ろ）
書類審査の内容
Ｍグレード

Ｈグレード

Ｓグレード

1) 品質管理体制
申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品
質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。

1) 品質管理体制
申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。

1) 品質管理体制
申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。

1) 品質管理体制
申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。

1) 品質管理体制
申請書に添付の組織図は、建築鉄骨製作工場の組織として適切であり、かつ、各部署の役割が明示され、その役割が適切である。品質管理責任者の下で、原則として下記の管理技術者、管理責任者及び溶接技能者が適切に配置されていること。

・管理技術者、管理責任者は①と②、①と③、①と④、①と⑤、②と③、②と④、②と⑤の兼務を認める。

・管理技術者、管理責任者は①と③、①と④、②と③の兼務を認める。

① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者
１名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者2級又は溶接管理技術者2級(資格取得後3年経験した者）もしくは二級建築士の有資格者とする。

① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者
１名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者2級又は二級建築士(資格取得後3年経験した者）の有資格者とする。

① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者
１名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者1級又は一級建築士の有資格者とする。

① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者
１名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者1級又は一級建築士の有資格者とする。

① 製作全般を総合的に管理する製作管理技術者
１名は正社員、かつ、鉄骨製作管理技術者1級又は一級建築士の有資格者とする。

② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理す
る溶接管理技術者
１名は正社員、かつ、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級もしくは二級建築士の有資格者とする。

② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する
溶接管理技術者
１名は正社員、かつ、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級の有資格者とする。

② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する
溶接管理技術者
１名は正社員、かつ、溶接管理技術者2級（資格取得後3年経験した者）又は鉄骨製作管理技術者2級(資格取得後3年経験した者）の有資格者とする。

② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する
溶接管理技術者
１名は正社員、かつ、溶接管理技術者1級（資格取得後3年経験した者）又は鉄骨製作管理技術者1級(資格取得後3年経験した者）の有資格者とする。

② 溶接設計から溶接作業までの品質を管理する
溶接管理技術者
１名は正社員、かつ、溶接管理技術者特別級の有資格者とする。

③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者③ 製品の品質、検査に関する検査管理技術者

（い）

審査
項目

書

１名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、検査は次の有資格者に実施させるものとする（外注可）。

１名は正社員、かつ、下記の（イ）又は（ロ）のいずれかの資格を有する者とする。

（イ） 製品検査
建築鉄骨製品検査技術者の有資格者とする。

（イ） 建築鉄骨製品検査技術者（イ） 製品検査管理技術者
１名は正社員、かつ、建築鉄骨製品検査技
術者の有資格者とする。

（イ） 製品検査管理技術者
１名は正社員、かつ、建築鉄骨製品検査技
術者の有資格者とする。

（イ） 製品検査管理技術者
１名は正社員、かつ、建築鉄骨製品検査技
術者の有資格者とする。

（ロ） 超音波検査
建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試
験技術者UTレベル2の有資格者とする。

（ロ） 建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験
技術者UTレベル1
なお、非破壊試験技術者UTレベル1の場合
は、実際の超音波検査は次の有資格者に実施させるものとする。
建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験
技術者UTレベル2の有資格者とする（外注可）。
④ 工作図作成、設計図書との照合チェックから
出図及び変更処理等を行う工作図管理技術者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。

（ロ） 超音波検査管理技術者
１名は正社員、かつ、建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル2の有資格者とする。
なお、③（イ）と③（ロ）との兼務を認める。

（ロ） 超音波検査管理技術者
１名は正社員、かつ、建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル3の有資格者とする。
なお、③（イ）と③（ロ）との兼務を認める。

（ロ） 超音波検査管理技術者
１名は正社員、かつ、建築鉄骨超音波検査技術者又は非破壊試験技術者UTレベル3の有資格者とする。
なお、③（イ）と③（ロ）との兼務を認める。

④ 工作図作成に当っての打合せ、工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を管理する工作図管理技術者
１名は正社員、かつ、二級建築士又は鉄骨製作管理技術者2級の有資格者とする。

④ 工作図作成に当っての打合せ、工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を管理する工作図管理技術者
１名は正社員、かつ、一級建築士又は鉄骨製作管理技術者1級の有資格者とする。

④ 工作図作成に当っての打合せ、工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を管理する工作図管理技術者
１名は正社員、かつ、一級建築士又は鉄骨製作管理技術者1級の有資格者とする。

⑤ 溶接技能者
１名は正社員、かつ、SA-3F又はA-3Fの有資格者とする。
（ただし、横向姿勢を用いる場合は、SA-3F及びSA-3H又はA-3F及びA-3Hの有資格者が配置されている）⑤ 溶接技能者
１名は正社員、かつ、SA-3F及びSA-3H又はA3F及びA-3Hの有資格者とする。

⑤ 溶接技能者
１名は正社員、かつ、SA-3F、SA-3H及びSA3V又はA-3F、A-3H及びA-3Vの有資格者とする。

⑤ 溶接技能者
１名は正社員、かつ、SA-3F、SA-3H及びSA3Vの有資格者とする。

④ 工作図作成、設計図書との照合チェックから出図及び変更処理等を行う工作図管理技
術者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
⑤ 溶接技能者
１名は正社員、かつ、SA-2F又はA-2Fの有資格者とする。
なお、①、②と兼務可であるが、その場合、溶接専門の技能者が兼務者以外に最低１名必要である。
（ただし、横向姿勢を用いる場合は、SA-2F
及びSA-2H又はA-2F及びA-2Hの資格保有者が行い、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級、もしくは管理の実務を資格取得
後3年経験した二級建築士の資格を持つ溶接管理技術者がいなければならない)

4

[別表第２－２］

Ｊグレード

Ｒグレード

（ろ）
書類審査の内容
Ｍグレード⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外
注管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。
⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う材料管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。

⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注
管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。

⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注
管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。

⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う
材料管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。

⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う
材料管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。

（い）

審査
項目

(1)
品
質
管
理
体
制
及
び
製
作
工 2） 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の程
実態に整合しており、各工程の管理技術者・
図管理責任者・溶接技能者が明記されている。

2） 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実

2） 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記されている。

態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記されている。

Ｈグレード

Ｓグレード

⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注
管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。
⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う
材料管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、 ①又は②の技術者の兼務は可とする。

⑥ 工作図、製作及び検査の外注管理を行う外注
管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。

⑧ 品質データの統計処理、分析及び検証を行う
品質管理者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。
なお、③の技術者の兼務は可とする。

⑧ 品質データの統計処理、分析及び検証を行う
品質管理者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。

⑦ 鋼材及び溶接材料の検査及び保管管理を行う
材料管理責任者
１名は正社員とするが、資格は不要とする。

2） 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実 2） 申請書に添付した製作工程図は、当該工場の実態に整合しており、各工程の管理技術者・管理態に整合しており、各工程の管理技術者・管理責任者・溶接技能者が明記され、かつ、それぞ責任者・溶接技能者が明記され、かつ、それぞれの工程における品質記録の種類及び適用基れの工程における品質記録の種類及び適用基
準・標準等が明記されている。
準・標準等が明記されている。
3） 新材料、新工法の研究体制が確立している。

(2) 1） 下記の社内基準を必須とする。
社
内
①工作基準
基
準
②検査基準
の
③外注管理基準
整備－外注がある場合のみ－
1） 下記の設備を必須とする。

(3)
製
造
設
備
の
種
類

1） 下記の社内基準を必須とする。

1） 下記の社内基準を必須とする。

1） 下記の社内基準を必須とする。

1） 下記の社内基準を必須とする。

①工作図作成基準
①工作基準

①工作基準

①工作基準

②工作基準

②検査基準

②検査基準

②検査基準

③検査基準

③外注管理基準③製作要領書作成基準③製作要領書作成基準④製作要領書作成基準－外注がある場合のみ－④外注管理基準④外注管理基準⑤外注管理基準

1） 下記の設備を必須とする。

1） 下記の設備を必須とする。

1） 下記の設備を必須とする。
・のこ盤
・直立ボール盤
・ポータブル自動ガス切断機

1） 下記の設備を必須とする。

・のこ盤
・直立ボール盤
・ポータブル自動ガス切断機

・のこ盤
・直立ボール盤
・ポータブル自動ガス切断機

・被覆アーク溶接機
・CO2ガスシールドアーク溶接機

・被覆アーク溶接機
・CO2ガスシールドアーク溶接機

・被覆アーク溶接機
・CO2ガスシールドアーク溶接機

・被覆アーク溶接機
・CO2ガスシールドアーク溶接機

・エアアークガウジング機
・クレーン
・下向溶接用治具・エアアークガウジング機・クレーン（２ｔ／台×1以上）
・下向溶接用治具・エアアークガウジング機・クレーン（2.8 t/台×1以上）
・下向溶接用治具・エアアークガウジング機・クレーン（10t/台×1以上又は5t以上/台×2以上）

・溶接棒乾燥機

・溶接棒乾燥機

・溶接棒乾燥機

・ＤＣエアアークガウジング機・クレーン(20t/台×1以上)
・回転治具
・ブラスト設備
・溶接棒乾燥機
・サブマージアーク溶接機
・エレクトロスラグ溶接機

・直立ボール盤
・ポータブル自動ガス切断機
・被覆アーク溶接機
・CO2ガスシールドアーク溶接機

・下向溶接用回転治具
・ブラスト設備
・溶接棒乾燥機
［ただし、溶接組立箱形断面部材を製作する場
合には、サブマージアーク溶接機、エレクトロ
スラグ溶接機及びフェーシングマシン設備を必須とする。］

・のこ盤
・直立ボール盤
・ポータブル自動ガス切断機

・フェーシングマシーン
1） 下記の機器等を必須とする。
(4) 1） 下記の機器等を必須とする。
検・各種精度測定検査器具・ルーペ（倍率５以上）
・検査台
・温度チョーク
査・電流・電圧計・各種精度測定検査器具・ルーペ（倍率５以上）
設
備
・表面温度計又は・電流・電圧計の温度チョーク
・表面温度計種
類(5)製 1） 鉄骨の製作内容の確認。
作
直近12カ月間の製作実績リスト＜工事名、重実
績
量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部リ材）等＞で鉄骨の製作内容を確認する。
スト1） 鉄骨の製作内容の確認。

直近12カ月間の製作実績リスト＜工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等＞で鉄骨の製作内容を確認する。

1） 下記の機器等を必須とする。

・検査台

・温度チョーク

1） 下記の機器等を必須とする。

1） 下記の機器等を必須とする。

・検査台

・検査台

・各種精度測定検査器具・超音波探傷器

・各種精度測定検査器具 ・超音波探傷器

・各種精度測定検査器具 ・超音波探傷器

・電流・電圧計

・電流・電圧計・浸透探傷器具

・電流・電圧計・浸透探傷器具

・表面温度計・ルーペ（倍率５以上）

・表面温度計・ルーペ（倍率５以上）

・温度チョーク

・膜厚計

・温度チョーク

・膜厚計

・ルーペ（倍率５以上）

・表面温度計

1） 鉄骨の製作内容の確認。

直近12カ月間の製作実績リスト＜工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等＞で鉄骨の製作内容を確認する。

1） 鉄骨の製作内容の確認。
直近12カ月間の製作実績リスト＜工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等＞で鉄骨の製作内容を確認する。

1） 鉄骨の製作内容の確認。

直近12カ月間の製作実績リスト＜工事名、重量、最大板厚（完全溶込み溶接開先を取る部材）等＞で鉄骨の製作内容を確認する。

5

[別表第３－1]
性能評価基準［別表第3］

工

場

審

査（書類等の確認）（い）（ろ）
平成30年4月6日

（い）

（ろ）

審査
項目

書類審査の内容

(1)
工
場
の
品
質
管
理
体
制
等

Ｊグレード

Ｒグレード

Ｍグレード

Ｈグレード

Ｓグレード

1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。

1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。

1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。

1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。

1) 経営者又は品質管理責任者が説明する品質保証方針、品質管理体制、製作工程図及び工場概要等は申請書に添付した組織図及び製作工程図と整合している。

2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ１名は正社員である。
3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Ｊグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。

2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ１名は正社員である。
3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Ｒグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。

2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ１名は正社員である。
3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Ｍグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。

2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ１名は正社員である。
3) 申請図書の「製作実績リスト」等において、Ｈグレードの最大適用板厚の1/2程度の実績又は技量がある。

2) 申請図書の「評価申請諸元表」に記載された管理技術者、管理責任者及び溶接技能者のそれぞれ１名は正社員である。
3) 特殊鋼材を使用する構造物、超大型や特殊な構造物、特殊な製作法を要する構造物等を製作した実績及び大型プロジェクトの技
術的取り纏めの実績を有し、その技術を継続保有していると認められる。

4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。

4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。

4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。

4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。

4) 溶接を適切に実施できる作業環境が確保されている。

5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。

5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。

5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。

5) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。

5) 受注前、受注後の技術検討等が組織的に行われており、受注段階から納品までの品質管理が各部門の品質管理者に徹底できるシステムが確立している。
(新材料、新工法等の研究体制)
6) 研究開発を担当する部門と業務内容が、社内規定に明記されている。
7) 研究開発の成果を品質管理及び生産技術の改良・改善に活用した実績がある。
8) 鉄骨製品の品質と技術向上のため、学会・関連協会等の委員会に委員を派遣し、指導的活動に貢献している。
9) 当該工場の品質管理体制は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できる品質管理システムとなっている。
1) 当該工場の実態に即した工作図作成基準があり、その記載内容は、品質管理体制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事
項の不足がない。

(2)
工
作
図
作
成
基
準
の
整
備

2) 表示事項および表示方法が定められている。
3) 作成すべき図面が定められている。
4) 記載記号（材料の識別、部材マーク、溶接
記号、ボルト表示記号等）が定められている。
5) 設計変更処理方法が定められている。
6) 検図（設計図との照合チェック等）の方法が明記されている。
7) 承諾手続き、製作着手の方法が明記されている。
8) 適切な準拠図書が明記されている。
9) 基準は適宜適切に改定されている。
10) 工作図作成基準は、適用範囲の鉄骨の工作図を適切に作成できるものである。

6

[別表第３－２]

（い）

（ろ）

審査
項目

書類審査の内容

(3)
工
作
基
準
の
整
備

Ｊグレード

Ｒグレード

Ｍグレード

Ｈグレード

Ｓグレード

1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体
制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。
3) 材質の識別方法が明記されている。

1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体
制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。
3) 材質の識別方法が明記されている。

1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体
制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。
3) 材質の識別方法が明記されている。

1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体
制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 取り扱う鋼種及び板厚が明記され、適用範囲に適合している。
3) 材質の識別方法が明記されている。

1) 当該工場の実態に即した工作基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体
制、製作工程図、製造設備等との不整合や記載事項の不足がない。

2) 材質の識別方法が明記されている。

4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。

4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。

4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。

4) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。

3) 板厚及び溶接姿勢に応じた資格を有する溶接技能者の従事が明記されている。

5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びパス間温度の管理値が明記され、「別記２入熱・パス間温度」の内容を満足している。

5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びパス間温度の管理値が明記され、「別記２入熱・パス間温度」の内容を満足している。

5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びパス間温度の管理値が明記され、「別記２入熱・パス間温度」の内容を満足している。

5) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びパス間温度の管理値が明記され、「別記２入熱・パス間温度」の内容を満足している。

4) 鋼材と溶接材料の組み合わせ及び組み合わせに応じた入熱及びパス間温度の管理値が明記され、「別記２入熱・パス間温度」の内容を満足している。ただし、特別な調査・研究により溶接部の性能が溶接される母材と同等以上の性能を有すると認められた場合はこの限りではない。

6) 入熱及びパス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、パス数及びパス間温度確認パス等が明記されている。

6) 入熱及びパス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、パス数及びパス間温度確認パス等が明記されている。

6) 入熱及びパス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、パス数及びパス間温度確認パス等が明記されている。

6) 入熱及びパス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、パス数及びパス間温度確認パス等が明記されている。

5) 入熱及びパス間温度を適切に管理するため、板厚及び溶接姿勢に応じた溶接条件、層数、パス数及びパス間温度確認パス等が明記されている。

7) 予熱について明記され、「別記３予熱管理」の内容を満足している。

7) 予熱について明記され、「別記３予熱管理」の内容を満足している。

6) 予熱について明記され、「別記３予熱管理」の内容を満足している。

7) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。（ただし、横向姿勢を用いる場合、溶接管理技術者2級又は鉄骨製作管理技術者2級、もしくは管理の実務を資格取
得後3年経験した二級建築士の資格を持つ溶接管理技術者が明記されている）

7) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。

8) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。

8) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。

7) 各管理技術者の保有資格及びその役割が明記されている。

8) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。

8) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。

9) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。

9) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。

8) 切断精度、開先形状の管理値が明記され、スカラップ又はノンスカラップの形状・寸法が明記されている。

9) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。

9) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。

10) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。

10) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。

9) 孔あけ及び摩擦面処理方法が明記されている。

10) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。

10) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。

11) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。

11) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。

10) 部材組立ての際のずれ、食い違いの管理値が明記されている。

11) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準
値、材質、取り付け方法が明記されている。

11) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準
値、材質、 取り付け方法が明記されている。

12) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準
値、材質、 取り付け方法が明記されている。

12) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準
値、材質、 取り付け方法が明記されている。

11) 裏当て金、エンドタブの板厚、寸法の標準
値、材質、 取り付け方法が明記されている。

13) 組立て台の活用が明記されている。

13) 組立て台の活用が明記されている。

12) 組立て台の活用が明記されている。
13) 回転治具・ポジショナ等を使用し適正な姿
勢で作業することが明記されている。
14) 作業者チェックの実施内容を当該基準又は作業標準（手順書）等で明記されている。
15) 溶接欠陥の補修法の立案、実施の方法が明記されている。

12) 基準は適宜適切に改定されている。

12) 基準は適宜適切に改定されている。

14) 基準は適宜適切に改定されている。

14) 基準は適宜適切に改定されている。

16) 基準は適宜適切に改定されている。

13) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

13) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

15) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

15) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

17) 工作基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に製作できるものである。

7

[別表第３－３]

（い）

（ろ）

審査
項目

書類審査の内容

(4)
検
査
基
準
の
整
備

Ｊグレード

Ｒグレード

Ｍグレード

Ｈグレード

Ｓグレード

1) 当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した検査基準があり、社内検査の種類が明記され、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び検査設備等との不整合や記載事項の不足がない。

2) 検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている。

2) 検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている。

2) 検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている。

2) 検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている。

2) 検査記録表に部材寸法、割れ、ずれ、食い違い、アンダーカット等を記録することが明記されている。

3) 主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

3) 主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

3) 主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

3) 主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

3) 主柱の寸法検査項目として、柱の長さ、階高、柱のせい並びに仕口部の長さ及びせいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

4) 大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

4) 大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

4) 大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

4) 大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

4) 大梁の寸法検査項目として、梁の長さ、せいが明記されており、全数検査とすることが明記されている。

5) 溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。

5) 溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。

5) 溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。

5) 溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。

5) 溶接部の外観・精度検査項目として、割れ、ずれ、食い違い及びアンダーカットを全数検査とすることが明記されており、それらの許容値は平成12年建設省告示第1464号に適合している。

6) 内部欠陥（割れ、溶込不良等）の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS6に適合している。
（ただし、横向溶接の超音波探傷検査は全数検査が明記されている）

6) 内部欠陥（割れ、溶込不良等）の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS6に適合している。
（ただし、横向溶接の超音波探傷検査は全数検査が明記されている）

6) 内部欠陥（割れ、溶込不良等）の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS6に適合している。

6) 内部欠陥（割れ、溶込不良等）の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS6に適合している。

6) 内部欠陥（割れ、溶込不良等）の超音波探傷検査の抜き取り方法・合否判定基準が明記されており、その内容はJASS6に適合している。

7) 検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。

7) 検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。

7) 検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。

7) 検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。

7) 検査の種類に応じた資格を有する検査技術者の従事が明記されている。

8) 基準は適宜適切に改定されている。

8) 基準は適宜適切に改定されている。

8) 基準は適宜適切に改定されている。

8) 基準は適宜適切に改定されている。

8) 基準は適宜適切に改定されている。

9) 検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。

9) 検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。

9) 検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。

9) 検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。

9) 検査基準は、適用範囲内の鉄骨を適切に検査できるものである。

8

[別表第３－４]

（い）

（ろ）

審査
項目

書類審査の内容
Ｊグレード

Ｒグレード

(5)
製
作
要
領
書
作
成
基
準
の
整
備

Ｍグレード

Ｈグレード

Ｓグレード

1) 当該工場の実態に即した製作要領書作成基
準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した製作要領書作成基
準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した製作要領書作成基
準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。

2) 製作要領書作成に当たっての適用図書、準拠基準類が明記されている。

2) 製作要領書作成に当たっての適用図書、準拠基準類が明記されている。

2) 製作要領書作成に当たっての適用図書、準拠基準類が明記されている。

3) 社内基準を超える設計図書の要求品質を反映するための方法が明記されている。

3) 社内基準を超える設計図書の要求品質を反映するための方法が明記されている。

3) 設計レビューの方法、技術的難易度の判定
方法、高難易度物件の処理手順・方法が明記されている。

4) 製作要領書の作成から承諾までの管理組
織、役割分担が適切に明記されている。

4) 製作要領書の作成から承諾までの管理組
織、役割分担が適切に明記されている。

4) 製作要領書の作成から承諾までの管理組
織、役割分担が適切に明記されている。

5) 出荷までを含めた製作工程を記載することが明記されている。

5) 出荷までを含めた製作工程を記載することが明記されている。

5) 出荷までを含めた製作工程を記載することが明記されている。
6) 起案者、決裁者等の役割が明記されている。
7) 関係者への周知・徹底の方法が明記されて
いる。

(6)
外
注
管
理
基
準
の
整
備

6) 基準は適宜適切に改定されている。

6) 基準は適宜適切に改定されている。

8) 基準は適宜適切に改定されている。

7) 製作要領書作成基準は、適用範囲内の鉄骨の製作要領書を作成するうえで適切である。

7) 製作要領書作成基準は、適用範囲内の鉄骨の製作要領書を作成するうえで適切である。

9) 製作要領書作成基準は、適用範囲内の鉄骨の製作要領書を作成するうえで適切である。

1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整
合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整
合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整
合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整
合や記載事項の不足がない。

1) 当該工場の実態に即した外注管理基準があり、その記載内容は、当該工場の品質管理体制、製作工程図及び社内基準等との不整
合や記載事項の不足がない。

2) 外注管理責任者の役割が明記されている。

2) 外注管理責任者の役割が明記されている。

2) 外注管理責任者の役割が明記されている。

2) 外注管理責任者の役割が明記されている。

2) 外注管理責任者の役割が明記されている。
3) 外注仕様書が発行されている。

3) 外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。

3) 外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。

3) 外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。

3) 外注先の評価、外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。

4) 外注先の評価、外注先の選定方法（グレードに合致した選定であること。）及び発注方法が明記されている。

4) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。

4) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。

4) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。

4) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。

5) 受入検査の種類、検査方法及び検査記録を作成・保管することが明記されている。
6) 適切な外注先のリストがある。

5) 基準は適宜適切に改定されている。

5) 基準は適宜適切に改定されている。

5) 基準は適宜適切に改定されている。

5) 基準は適宜適切に改定されている。

7) 基準は適宜適切に改定されている。

6) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。

6) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。

6) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。

6) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。

8) 外注管理基準は、適用範囲内の鉄骨製作の一部の工程を外注するうえで適切である。

9

[別表第３－５]

（い）

（ろ）

審査
項目

書類審査の内容

(7)
工
作
図

Ｊグレード

Ｒグレード

1) 設計図書に基づいた工作図又は加工図がある。

1) 軸組図、梁伏図、部材リスト等の各種一般図がある。

2) 主要構造部の詳細がある。

Ｍグレード

Ｈグレード
1) 自社で工作図が作成できる。

2) 工事毎の工作図があり、軸組図、梁伏図、部材リストがある。

2) 工事毎の承諾された工作図があり、軸組図、梁伏図、部材リストがある。

2) 溶接基準図、継手基準図がある。

3) 溶接基準図、継手基準図がある。

3) 溶接基準図、継手基準図がある。

3) 設計図書の製作上の問題点を抽出し、解決策を提案できる能力を有する。

3) 主要構造部の詳細がある。

4) 主要構造部の詳細がある。

4) 主要構造部の詳細がある。

4) 520N級鋼を超える鋼材、板厚60㎜超の鋼材を使用する溶接構造の大規模鉄骨工事で、技術取りまとめが出来ると認められる。

5) 仮設金物、スリーブ等の取り付けの詳細がある。

5) 仮設金物、スリーブ等の取り付けの詳細がある。

(工作図の作成）
5) 工事毎に必要な工作図（梁伏、軸組、部材
リスト、溶接基準、継手基準、ファスナ、
仮設基準、柱詳細、梁詳細、合番図等）を作成している。

6) 工作図管理技術者がおり、設計図書との照合チェック及び訂正処理をした記録があり、サイン又は押印を適切に行っている。

6) 工作図管理技術者がおり、設計図書との照合チェック及び訂正処理をした記録があり、サイン又は押印を適切に行っている。

(工作図の管理方法)
6) 設計図書との照合チェックが行われている。

(

1) 自社で工作図が作成できる。

(

又
は
加
工
図
の
品
質
管
理

3) 工作図管理技術者がおり、設計図書との照合チェックをした記録があり、サイン又は押印を適切に行っている。

Ｓグレード4) 工作図管理技術者がおり、設計図書との照合チェック及び訂正処理をした記録があり、サイン又は押印を適切に行っている。

(自社作成体制)
1) 工作図作成担当部門があり工作図管理技術者が明記されている。
(技術打合せ能力)
2) 発注側鉄骨管理者と技術打合せをし、設計図書で求める要求品質を明確に図示できる能力を有する。

7) 工作図は各工事毎に承諾されたものを保管
している。

(8)
製
作
要
領
書
の
品
質
管
理

7) 設計変更指示書、質疑応答書等が適切に整理されている。

7) 設計変更指示書、質疑応答書等が適切に整理されている。

8) 工作図に変更の来歴が記載されており、最新のものが使用されるシステムが確立されている。
9) 設計変更指示書、質疑応答書、打合せ議事録等が保管されている。

1) 設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サインまたは押印を適切に行っている。

1) 設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サインまたは押印を適切に行っている。

1) 設計図書の要求品質が盛り込まれている工事毎の製作要領書があり、その記載内容
は、当該工場の品質管理体制、製作工程図
及び社内基準等との不整合や記載事項の不足がない。
2) 製作管理技術者、溶接管理技術者、検査管理技術者がチェックし、サインまたは押印を適切に行っている。

3) 使用材料が明記され、Mグレードの適用範
囲内である。

3) 使用材料が明記され、Hグレードの適用範
囲内である。

3) 使用材料が明記されている。

4) 鋼種と溶接材料の組み合わせ、溶接方法、溶接条件及び入熱・パス間温度管理について明記されている。

4) 鋼種と溶接材料の組み合わせ、溶接方法、溶接条件及び入熱・パス間温度管理について明記されている。

4) 鋼種と溶接材料の組み合わせ、溶接方法、溶接条件及び入熱・パス間温度管理について明記されている。

5) 溶接管理技術者による溶接管理方法が明記されている。

5) 溶接管理技術者による溶接管理方法が明記されている。
6) JIS保有資格に応じた作業（被覆アーク溶
接又はCO2ガスシールドアーク溶接、板厚、作業姿勢等）が明記されている。
7) 回転治具･ポジショナ等を使用し下向・水平など適正な姿勢で作業することが明記されている。

5) 検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。

6) 検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。

8) 検査の種類、検査項目、検査方法及び合否判定基準は、検査基準と整合している。

6) 製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。

7) 製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。

9) 製作要領書は、適用範囲の鉄骨を適切に製作できるものである。

10

[別表第４-１]
性能評価基準［別表第4］

(1)
主
要
材
料
の
品
質
管
理

(2)
加
工
の
品
質
管
理

(3)
組
立
て
の
品
質
管
理

(4)
組
立
て
検
査
の
品
質
管
理

場

審

査

（実施の確認）（い）（ろ）

Ｈグレード

Ｓグレード

Ｊグレード

Ｒグレード

（ろ）
工場審査の内容
Ｍグレード1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。

1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。

1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。

1) 主要鋼材の発注書に材料規格が明記されている。

1) 主要鋼材の発注書は材料規格が明記されている。

2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。

2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。

2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。

2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。

2) 溶接材料の発注書又は納品書に規格が明記されている。

3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。

3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。

3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。

3) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。

3) 主要鋼材、溶接材料の受け入れ検収を実施
している。

（い）
審査
項目

工

4) 溶接材料は適切に保管されている。

4) 溶接材料は適切に保管されている。

4) 溶接材料は適切に保管されている。

4) 溶接材料は適切に保管されている。

4) 主要鋼材は、ミルシート又は原品証明書及びプリントマーク又は色識別法等で管理されている。
5) 溶接材料は適切に保管されている。

5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。

5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。

5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。

5) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。

6) 材料管理責任者のもと、主要材料は適切に管理されている。

1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。
2) 加工図等に基づいて適切に加工している。

1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。
2) 加工図等に基づいて適切に加工している。

1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。
2) 加工図等に基づいて適切に加工している。

3) 開先形状、切断面及び孔あけは適切である。
4) 摩擦面処理は適切である。

3) 開先形状、切断面及び孔あけは適切である。
4) 摩擦面処理は適切である。

3) 開先形状、切断面及び孔あけは適切である。
4) 摩擦面処理は適切である。

1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。
2) 型板、定規、加工図等に基づいて適切に加工している。
3) 型板、定規等に開先形状が明示され、切断面及び孔あけは適切である。
4) 摩擦面処理は適切である。
5) 作業者が適切にチェックしている。

1) 主要鋼材はプリントマーク又は色識別等で識別されている。
2) 型板、定規、加工図等に基づいて適切に加工している。
3) 型板、定規等に開先形状が適切に明示されている。
4) 切断寸法、摩擦面処理、切断面、開先形状が製作要領書の管理値を満足している。
5) 作業者が適切にチェックしている。

1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。

1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。

1) 主要鋼材は色識別等が行われている。

1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。

1) 主要鋼材は色識別法等が行われている。

2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。
3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。

2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。
3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。

2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。
3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。
4) 組立て台を用いて組立てを実施している。

2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。
3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。
4) 組立て台を用いて組立てを実施している。

2) 寸法、ずれ、食い違いは許容範囲内である。
3) 工作図又は加工図に基づいて作業を実施している。
4) 組立て台を用いて組立てを実施している。

4) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。

4) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。

5) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。

5) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。

5) 裏当て金、エンドタブの取り付けは適切である。

5) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。

5) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。

6) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。

6) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。

6) 組立て溶接の位置、長さ及び脚長は適切である。

6) 作業者が適切にチェックしている。

6) 作業者が適切にチェックしている。

7) 作業者が適切にチェックしている。

7) 作業者が適切にチェックしている。

7) 作業者が適切にチェックしている。

7) 製作管理技術者が適切に管理している。

7) 製作管理技術者が適切に管理している。

8) 製作管理技術者が適切に管理している。

8) 製作管理技術者が適切に管理している。

8) 製作管理技術者が適切に管理している。

1) 組立て検査記録がある。

1) 組立て検査記録がある。

2) 検査管理技術者による検査が実施されている（外注可）。
3) ずれ、食い違い、開先形状の精度は基準値内である。
4) 主要鋼材は識別されている。

2) 検査管理技術者による検査が実施されている（外注可）。
3) ずれ、食い違い、開先形状の精度は基準値内である。
4) 主要鋼材は識別されている。

1) 品証・検査部門が検査を実施し、検査実施者（有資格者）及び検査管理技術者が押印した検査記録がある。
2) ずれ、食い違い、開先形状の精度は基準値内である。
3) 主要鋼材は識別されている。

11

[別表第４－２]

（い）
審査
項目

(5)
溶
接
の
品
質
管
理

溶ロ
接ボ
をッ
含ト
む

(6)
製
品
の
検
査
方
法
等

Ｊグレード

Ｒグレード

1) 鋼種と溶接材料の組み合わせは工作基準通りで、入熱、パス間温度は適用範囲内で適切に管理されている。

1) 鋼種と溶接材料の組み合わせは工作基準通りで、入熱、パス間温度は適用範囲内で適切に管理されている。

（ろ）工場審査の内容
Ｍグレード

Ｈグレード

Ｓグレード

1) 溶接技能者は、製作要領書に定める鋼種に適した溶接材料を使用し、溶接条件、板厚及び溶接姿勢に応じた適切な層数及びパス数を守り、適切に入熱管理を行っている。

1) 溶接技能者は、製作要領書に定める鋼種に適した溶接材料を使用し、溶接条件、板厚及び溶接姿勢に応じた適切な層数及びパス数を守り、適切に入熱管理を行っている。

1) 溶接技能者は、製作要領書に定める鋼種に適した溶接材料を使用し、溶接条件、板厚及び溶接姿勢に応じた適切な層数及びパス数を守り、適切に入熱管理を行っている。

2) 溶接技能者は、温度チョーク等でパス間温度管理を適切に行っている。

2) 溶接技能者は、温度チョーク等でパス間温度管理を適切に行っている。

2) 溶接技能者は、温度チョーク等でパス間温度管理を適切に行っている。

2) 溶接技能者（SA-2F又はA-2F）は下向溶接用治具を用い下向きで作業している。（ただし、横向溶接を用いている場合は溶接技能者はSA-2F及びSA-2H又はA-2F及びA-2Hの有資格者でなければならない）

2) 溶接技能者（SA-3F又はA-3F）は下向溶接用治具を用い下向きで作業している。
（ただし、横向溶接を用いている場合は溶接技能者はSA-3F及びSA-3H又はA-3F及びA3Hの有資格者でなければならない）

3) 溶接技能者は、所有資格に応じた溶接作業をしている。

3) 溶接技能者は、所有資格に応じた溶接作業をしている。

3) 溶接技能者は、所有資格に応じた溶接作業をしている。

3) 溶接管理技術者が適切に管理している。
（ただし、横向姿勢を用いている場合は溶接管理技術者２級又は鉄骨製作管理技術者
２級、もしくは管理の実務を３年経験した二級建築士資格を持つ溶接管理技術者が管理している）

3) 溶接管理技術者が適切に管理している。

4) 溶接管理技術者が適切に管理している。

4) 溶接管理技術者が適切に管理している。

4) 溶接管理技術者が適切に管理している。

4) 有害な欠陥（割れ、ずれ、食い違い、アン
ダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。

4) 有害な欠陥（割れ、ずれ、食い違い、アン
ダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。

5) 有害な欠陥（割れ、ずれ、食い違い、アン
ダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。

5) 有害な欠陥（割れ、ずれ、食い違い、アン
ダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。

5) 有害な欠陥（割れ、ずれ、食い違い、アン
ダーカット等)が見られず、クレータ処理も適切である。

1) 検査基準に適合した製品検査記録が作成・保管されている。

1) 検査基準に適合した製品検査記録が作成･保管されている。

1) 製作要領書に適合した製品検査記録が作成･保管されている。

1) 製作要領書に適合した製品検査記録が作成･保管されている。

1) 品証・検査部門の管理下で、製作要領書に基づいて製品検査及び溶接部の検査を実施している。

2) 検査基準に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。

2) 検査基準に適合した超音波探傷検査記録が作成･保管されている。

2) 製作要領書に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。

2) 製作要領書に適合した超音波探傷検査記録が作成・保管されている。

2) 有資格検査技術者が押印した工程毎（組立て、溶接、製品）の検査記録が、プロジェ
クト毎に検査成績書として整理保管されている。

3) 検査方法（抜取り方法等）及び合否判定基
準が検査基準通りである。
（ただし、横向溶接を用いている場合は超音波探傷検査は全数である）

3) 検査方法（抜取り方法等）、計測方法及び合否判定基準が検査基準通りである。
（ただし、横向溶接を用いている場合は超音波探傷検査は全数である）

3) 検査方法（抜取り方法等）、計測方法及び合否判定基準が製作要領書通りである。

3) 検査方法（抜取り方法等）、計測方法及び合否判定基準が製作要領書通りである。

3) 検査方法（抜取り方法等）、計測方法及び合否判定基準が製作要領書通りである。

4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。

4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。

4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。

4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。

4) 割れ、ずれ、食い違い、アンダーカットの検査記録がある。

5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。

5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。

5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。

5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。

5) 管理技術者のもと、出荷指示が適切に行われている。

6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。

6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。

6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。

6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。

6) 製品の製作を外注した場合、外注品の受入検査記録がある。

7) 完了物件のミルシートが保管されている。

7) 完了物件のミルシートが保管されている。

7) 完了物件のミルシートが保管されている。

7) 完了物件のミルシートが保管されている。

7) 完了物件のミルシートが保管されている。

8) 品質管理者が適切に統計処理を行っている。

8) 品質管理者が適切に統計処理を行い、品質管理にフィードバックしている。

12

[別表第４－３]

Ｊグレード

Ｒグレード

（ろ）
工場審査の内容
Ｍグレード1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている製造設備が存在する。

2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時点検及び定期点検が適切に実施され
ている。

（い）
審査
項目

(7)
製
造
設
備
の
種
類
(8)
検
査
設
備
の
種
類

(9)
社
内
教
育
の
方
法

Ｈグレード

Ｓグレード

3) 製造設備の適切な管理台帳及び管理基準がある。

1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。

1) 申請図書に記載されている検査設備が存在する。

2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。

2) 始業時調整及び定期点検が適切に実施されている。
3) 検査設備の適切な管理台帳及び管理基準がある。

1) 教育が計画的に実施され、記録がある。

1) 教育が計画的に実施され、記録がある。

1) 教育が計画的に実施され、記録がある。

1) 教育が計画的に実施され、記録がある。

1) 教育・訓練について文書化され、体系的に教育・訓練が実施されており、教育・訓練の実施記録が保管されている。

2) 安全作業についての教育を実施している。

2) 安全作業についての教育を実施している。

2) 安全作業についての教育を実施している。

2) 安全作業についての教育を実施している。

2) 安全作業についての教育を実施している。

3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。

3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。

3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。

3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。

3) 品質確保・品質向上に関する適切な教育を実施している。
4) 提案制度、ＱＣサークル活動等が適切に実施されている。

13