三島事業所

表紙説明

沼津市の淡島越しに望む富士山（写真提供：元 当社製造部機械工作課 故市川康夫氏）
撮影場所は左記地図の●印です。

第38巻

第１号
目

通巻第74号
次

2014

◆巻頭言

水、この不思議なるもの……………………………………………………………………………… 長谷川◆技術報文

オープン型吸込水槽の渦解析………………………………………………………………………… 篠

市

1

泰

4

晃太郎

8

塚

◆技術資料

新型横軸斜流ポンプの開発…………………………………………………………………………… 角
大

富

谷

亮

◆製品紹介

サウジアラビア向け冷却水ポンプ…………………………………………………………………… 加賀美

介
仁

江

口

深

澤

正

幸

アメリカ向け鋼板製多段ターボブロワ……………………………………………………………… 遠

藤

航

治

小

林

穂

高

東京都三河島水再生センター向け汚水ポンプおよび送風機設備…………………………………… 川

原

敦

之

下

田

敬

一

近

藤

友

明

南９号排水機場向け排水ポンプ設備…………………………… 高

梨

真

吾

高

橋

亨

輔

名

取

一

弘

東京都下水道局新河岸水再生センター向け送風機設備…………………………………………… 志

澤

俊

一

土

屋

佑

太

北海道開発局札幌開発建設部

ここで活躍しています

－2013

12

崇
17
20

24

27

製品紹介－… ……………………………………………………………………… 

30

大阪市建設局殿今福下水処理場向け 返送汚泥ポンプ 受注… ………………………………………………………… 36 ODEC Petrobras社（ブラジル）向けおよびM
Tullow Oil社（ガーナ）向けSea Water Lift Pump

計７台受注……………………………………………………… 37

新雄冬岬トンネル向けジェットファン受注…………………………………… 38農林水産省東北農政局殿より優良工事表彰を受ける－大堀排水機場緊急応急工事－…………………………… 

39

電業社シンガポール事務所

40

◆ニュース

北海道開発局札幌開発建設部殿◆海外出張記

開設……………………………………………………………………………………… 

海外視察報告（タイ）…………………………………………………………………………………… 山

本

雄

一

41

◆特許と実用新案… ……………………………………………………………………………………………………… 

43

DENGYOSHA		 TECHNICAL			 REVIEW
Vol.38 No.1 2014

CONTENTS◆Foreword
Water - How, strange it is!…………………………………………………………………………… 1
T. Hasegawa◆Technical Paper
Analysis Technique of Vortex of Open Type Suction Sump……………………………………… 4
Y. Shinozuka◆Technical Data
Development of New Horizontal Mixed Flow Pump……………………………………………… 8
K. Kado and R. Otani◆Product Introduction
Cooling Water Pump for SaudiArabia…………………………………………………………… 12
H. Kagami, T. Eguchi and M. Fukasawa
Multistage Turbo Blower for United States……………………………………………………… 17
K. Endo and H. Kobayashi	Mikawasima Sewage Pump Equipment and Blower Equipment
for Tokyo Bureau of Sewerage…………………………………………………………………… 20
A. Kawahara, K. Shimoda and T. Kondo
Minami 9th Pumping Station……………………………………………………………………… 24
S. Takanashi, K. Takahashi and K. Natori
	Blowers for Shingashi Water Treatment of Bureau of Sewerage Tokyo Metropolitan
Government………………………………………………………………………………………… 27
S. Shizawa and Y. Tsuchiya◆Activities…………………………………………………………………………………………… 30◆EssayVisitation Report to Thailand…………………………………………………………………… 41
Y. Yamamoto◆Patent……………………………………………………………………………………………… 43

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

水、この不思議なるもの

水、この不思議なるもの長谷川

富市

新潟工業短期大学長、新潟大学名誉教授
水は、比熱が大きい、固体になると体積が増える、4 ℃で密度が最大、固体・液体・気体の３相が日常生活の温度範囲で生じるなど、ほかの物質には見られない特別な性質がある。しかし、流体力学
的に、水は空気・油とともにニュートンの粘性法則が成り立つ単純な流体（ニュートン流体）として扱われており、乱流などの複雑な流れや極限状態に近い流れを除くとその流動は予測可能「流れはNavier-Stokes方程式（以下N-S方程式）で記述できる」とされている。
筆者は20年以上にわたり細孔を通過する水の流れの研究を行ってきたが、水はニュートン流体から逸脱した種々の特性をしめすことを実験的に見出している。ここではその一部を紹介する。

図１は直径 8.8 µmの細孔「厚さは20 µm、
ハーバー（金属）製」を通る水（純水）の流動特性である⑴。

ただし、ここでは流れは比較的遅くレイノルズ数は小さい。縦軸は細孔を通過する際の全圧力損失ptを動圧0.5 r V 2で無次元化した無次元圧力損失、横軸はレイノルズ数Re（＝r VD/m ）である。ここに、r は密度、Vは流速、Dは細孔直径、m は粘度を示す。本図から2pt（/ r V2）はN-S方程式の予測値よりも大きな値を示しており、別の言い方をすれば、細孔を通過する水の流量は予測値よりも小さいことに
なる。
1 000

8.8 micron harver
prediction

2pt /ρV2

100

10

1

1

10

100
Re

図１

流れが遅い場合の純水の流動特性

–1–

1 000

電業社機械

水、この不思議なるもの

Vol.38No.1（2014）

図２は細孔（直径D＝5 µm）を通過する、速度が比較的大きい場合のひずみ速度V/Dに対する純水、グリセリン水溶液、シリコンオイルのptを示す⑵ ⑶。同図中にはN-S方程式による予測値も実線と破線で示す。また、記号説明インセット中のDbはオリフィス取り付け流路の直径、Tは液温である。この図によると、DbやTの違いによるptの大きな差はみられない。また、実験を行った領域全てでptは予測値より低くなっている。例えばV/D=107 1/s（V＝50 m/s）では、水とシリコンオイル1 cStのptは予測値の1/10程度である。換言すれば、圧力が同じであれば、5 µm程度の細孔では水やシリコンオイル
は予測値の10倍程度も多く流れることになる。また、粘度が水の10倍であるglycerol水溶液とsiliconoil 10 cStが水とほとんど同じptを示すことも興味深い。

108

pt［Pa］

107

Micro-Oriﬁce
D＝5 µmL/D＝4.0
water

Prediction for water and silicone oil 1 cSt
Prediction for 50/50 G/W Mixture and silicone oil 10 cSt

Back → Front（Db＝1.0 mm）（T＝12.0 ℃）
Front → Back（Db＝3.0 mm）（T＝10.0 ℃）
Back → Front（Db＝3.0 mm）（T＝12.0 ℃）
50/50 G/W Mixture
Front → Back（Db＝3.0 mm）（T＝26.0 ℃）（T＝24.0 ℃）
Back → Front（Db＝3.0 mm）
silicone oil 1 cSt（T＝15.0 ℃）
Front → Back（Db＝1.0 mm）
Back → Front（Db＝1.0 mm）（T＝15.0 ℃）
Front → Back（Db＝3.0 mm）（T＝15.0 ℃）
Back → Front（Db＝3.0 mm）（T＝15.0 ℃）
Front → Back（Db＝1.0 mm）（T＝15.0 ℃）in air
silicone oil 10 cSt
Front → Back（Db＝1.0 mm）（T＝15.0 ℃）

106

105

104

103
105

106

107

108

109

1010

V/D［s−1］

図２

流速が大きい場合の全圧力損失 pt 対ひずみ速度V/D

このように、水は流れが遅い場合（図１）は流れ難く、流れが速い場合（図２）では流れ易いこととなり相反する性質を示す。この原因は現時点ではっきりしないけれども、図１では一定圧力をヘッドにより付加し流量（流速）を測定しており、図２では一定流量をシリンジにより付加し圧力を測定していて、この実験方法の違いが原因の一つとなっている可能性がある（理論的には両者は一致しなければならない）。また、最近、ヘッドにより圧力を付加した圧力一定の実験により、実験開始からの時間の経過につれて流れが徐々に遅くなり、最終的には流れが零、すなわち細孔の閉塞状態が起きることが明らかとなった（詳細は省略）。更に、この閉塞現象は圧力が小さいほど短時間で生じることも分かった。図３は上記の閉塞状態の実験を開始した直後（流れはまだ閉塞していない）における無次元流速である。圧力や他の実験条件を同一にしてもデータが非常にばらついている⑷。このように、細孔を通過する実験結果の再現性は悪く、現時点で水の流動特性は統計的にしか得られていない。興味あることは、図３から見るように、流速が予測値を超えるデータのあることであり、これは図２と同じ傾向である。一方、図中の予測値よりも低い流速は図１と同一の傾向である。このように、経過
時間やばらつきが図１と図２の違いになっていることも考えられる。なお、細孔閉塞後の状態を顕微鏡観察したところ多くの場合に孔中に膜の生成が見られた。この膜の成分を調べた結果、水中に溶存–2–

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

水、この不思議なるもの

No.1 ○
No.2 ●
No.3 △
No.4 ▲
No.5 □
No.6 ■
No.7 ▽
No.8 ▼
No.9 ◇

UPW（0.93）
UPW deae by v&v（0.76）
UPW deae by poly film（0.88）
UPW bubbled with AR（1.01）
Tap Water（0.93）
Tap Water deae by v&v（0.89）
UPW, Grounded Orifice（1.31）
UPW deae by poly film, Grounded Orifice（1.23）
UPW bubbled with AR, Grounded Orifice（3.60）

10
9V/Vth＝16.6

8

Water Kinds

7
6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

3

4

V/Vth［−］図３

種々の水に対する実験開始時の流速V（予測流速Vthで無次元化してある）

No.1 超純水、括弧内の数字はV/Vthの平均値。以下同じ。No.2 振動により空気を抜いた（脱気）した超純水。No.3 高分子膜により脱気した超純水。No.4 Arガスを吹き込んだ超純水。No.5 水道水。No.6 真空と振動により脱気した水道水。No.7 細孔（オリフィス）にアースを付けて超純水を流した場合。No.8 細孔（オリフィス）にアースを付けて、高分子膜により脱気した超純水を流した場合。No.9 細孔（オリフィス）にアースを付けて、Arガスを吹き込んだ超純水を流した場合。

した空気が膜生成に関与していることが分かったがこれについては省略する。
以上を総括すると、水は細孔を通るようなひずみ速度の大きな流れでは、本来N-S方程式から予測される値よりは大きな流量を示す性質がある。しかし、水は細孔基質との摩擦により生じた電荷やラジカルなどの影響を受け（実際、細管から流出する水は帯電していることが確認される）、場合によっては細孔内に膜が生成されて、流量が徐々に減少し遂には閉塞状態に至る。この現象は、圧力一定の場合に顕著に見られる。しかし、流量一定で強制的に流す場合は、閉塞状態の原因物質が流し去られて水本来の性質、つまり図２のような、予測値より大きな流量を示すものと推察される。
＜参考文献＞⑴ Anomaly of excess pressure drops of the flow through very small orifices, T.Hasegawa，M.Suganuma, H.Watanabe, Physics of Fluids,9⑴（1997）,1-3.

⑵ Huge reduction in pressure drop of water, glycerol/water mixture, and aqueous solution of polyethylene oxide in high speed flows
through micro-orifices, Tomiichi Hasegawa, Akiomi Ushida, and Takatsune Narumi, PHISICS OF FLUIDS 21, 052002（2009）, 1-9.

⑶ Drag reduction for liquid flow through micro-apertures, Akiomi USHIDA, Tomiichi HASEGAWA, and Takatsune NARUMI, Journal of
Non-Newtonian Fluid Mechanics, 165（2010）,1516-1524.

⑷

未発表データ。

–3–

オープン型吸込水槽の渦解析

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

オープン型吸込水槽の渦解析
篠塚泰

Analysis Technique of Vortex of Open Type Suction Sump
By Yasushi Shinozuka
Air-intake and submerged vortices may develop in the suction sump of certain pumps dependingon the pump’s operating conditions and / or its shape and configuration. Therefore, when installinga new pump or replacing an old one, the possible generation of these harmful vortices is predicted
and countermeasures against them taken. Conventionally, scaled models have been used to predict
vortex generation and behavior. More recently, however, CFD（Computational Fluid Dynamics）
analysis has also come into use. CFD analysis requires less time than conventional model analysis.
However, CFD vortex prediction can be difficult due to factors such as unsteady vortex generationor the significant difference in scale of vortices generated proportionate to sump size.
This paper discusses recent findings / developments in vortex prediction methods by CFD
analysis, mesh preparation and other related issues.
１．はじめにに小さいことである。解析メッシュを、渦の流れ場が捉

吸込水槽を有するポンプでは、運転条件や水槽形状にえられるサイズにすると、水槽全体ではメッシュ数が増よっては、空気吸込渦や水中渦と呼ばれるポンプ運転に加し、計算量が膨大になってしまう。

有害となる渦が発生することがある。この渦は、ポンプ

次に、渦の発生は非定常性が強いことである。しかし近傍で発生し、発生した渦と共に空気がポンプに吸込まながら、設計検討時間を考慮すると、非定常解析の実施れることによって、振動・騒音を発生させ、さらにポンは実用的とは言えない。

プ性能の低下を引き起こす場合がある。そのため、ポン

そこで本稿では、CFDの定常解析でも計算量をそれほプ新設時や更新時には、それら有害な渦の発生の有無をど増加させることなく、精度良く渦が捉えられるような予測し、発生すると考えられる渦に対して対策を講じて手法を検討した。その結果、メッシュの作成方法などいいる。特に最近では、水槽形状を変更しないでポンプのくつかの知見が得られたので報告する。

吐出し容量を増加させる傾向にあり、水槽内が高流速となるため、渦が発生しやすくなる場合がある。そのため、

２．簡易水槽形状での解析

２−１

渦を検討する重要度が増している。

CFD解析手法

解析手法の検討には、模型試験を実施した形状で空気

従来、渦の発生を予測する手段として模型試験が採用

吸込渦が発生した条件を使用した。

されていた。しかし近年は、ポンプ台数が少ない場合には模型試験に比べ短期間で実施できるCFD解析も採用さメッシュ作成には、ANSYS ICEM 13.0を使用し、図１れている。CFD解析は模型試験では捉えることが難しいに示すとおりにTetra + Prismメッシュとした。解析ソル

水中の流れを可視化することもできる。しかし、CFD解

バーはANSYS CFX 13.0を使用し、乱流モデルはSSTとし析による渦の確認は、以下にあげられる理由により困難た。
図２は、CFD解析結果をField Viewを使用し、渦中心となる場合がある。

線を表示させたものである。ここでは、水面、壁面から、まず、発生する渦の大きさが水槽の大きさに比べ非常–4–

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

オープン型吸込水槽の渦解析

るポンプ周りのみメッシュサイズを小さくし、水槽上流側を従来メッシュと同程度のメッシュサイズにした。
作成した解析メッシュを図３に示す。本稿で作成したメッシュは、ポンプ周りとその上流側の領域を分けて、別々のメッシュとした。これにより、ポンプ周りと水槽
上流側とのメッシュサイズの変更が、半自動的に容易に行える。領域を二つに分ける位置は、本稿では、ポンプ中心より2D0（D0：ポンプベルマウス径）とした（図４）。
また、従来どおりのメッシュと、領域を二つに分けた際のメッシュのメッシュ数（接点数）を表１に示す。本稿
図１の方法では、ポンプ周りのメッシュ数（領域①範囲）を
解析メッシュ

従来のメッシュの約６倍としたが、水槽上流側のメッFig.１ Analysis mesh

シュサイズを適切に設定することにより、水槽全体のメッシュ数としては従来のメッシュの約2.5倍に抑えた。

領域②（水槽上流側）別々にメッシュを作成する

領域①（ポンプ周辺）図２

図３

解析結果（渦中心線）

解析メッシュ

Fig.３ Analysis result

Fig.２ Analysis result（Vortex core）

2D 0

ポンプベルマウスまで渦中心線が連続的につながってい
るかを、渦発生の判断基準の一つとしている。図２では、水面に端を持つ渦中心線がポンプベルマウスまで達していないため（図２中※部）、空気吸込渦発生とは判断し

領域①

領域②

ない。
空気吸込渦が捉えられなかった原因の一つとして、従来のメッシュでは、渦を捉えられる程度のメッシュサイ
ズになっていないことが考えられる。
２−２

D0

メッシュ作成方法の検討

図４

解析メッシュ（断面）Fig.４ Analysis mesh（Cross section）

そこで、モデルの空間分解能を上げるため、従来モデ
ルよりメッシュサイズを小さくし解析を行った。しかし先に述べたとおり、渦の大きさに合わせ水槽全体のメッ

CFD解析を実施した結果を、図５に示す。図５の渦中心

シュを作成するとメッシュ数が膨大になってしまい、実線に示すとおり、先の解析では捉えられなかった空気吸

用的とは言えない。そのため、渦が発生し易い場所であ込渦と判断できる渦中心線が捉えられた。さらに、図５–5–

オープン型吸込水槽の渦解析
表１

電業社機械
メッシュ数

0.0 m/s

Table１ Mesh number
従来メッシュ
（図１）

本稿によるメッシュ（図３）
領域①

領域②

1 430 000

2 700 000

1 000 000

メッシュ数（接点数）Vol.38No.1（2014）

0.2 m/s

空気吸込渦

図６

解析結果（渦中心線と流線）

Fig.６ Analysis result（Vortex core and Streamline）に沈砂地などがあったり、非常に複雑な形状になっている。そのような水槽でも、この方法で渦の発生が捉えら
図５

れるかCFD解析を実施した。

解析結果（渦中心線）

対象としたのは、図７に示す水槽形状であり、模型試

Fig.５ Analysis result（Vortex core）

験において図８のとおり水中渦と空気吸込渦の両方が発生している。水中渦の発生個所は、ポンプベルマウス直にポスト処理として流線を加えた結果を図６に示す。こ下の床面とポンプ井側壁であり、空気吸込渦の発生場所

れにより、空気吸込渦がより鮮明に捉えられた。

は、ポンプと後壁の間の水面からである。
まず、従来の方法で解析を行った結果を図９に示す。

３．実水槽への適用

床面からの水中渦を捉えることはできたが、側壁からのメッシュ作成方法の検証を簡単な形状で実施したが、水中渦と、空気吸込渦を捉えられなかった。

実際の機場では、ポンプが複数台設置されたり、上流側

次に、２−２項のとおりに、ポンプ井と水槽上流側で

空気吸込渦

沈砂地

ポンプ

図７

水槽形状

Fig.７ Layout of sump

水中渦

図８

模型試験結果（左：空気吸込渦、右：水中渦）Fig.８ Result of model test（left：Air-intake vortex, right：submarged vortex）–6–

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

オープン型吸込水槽の渦解析

領域を２分化したメッシュによる解析結果を図10に示す。床面からの水中渦に加え、側壁からの水中渦も捉えられた。しかしながら、空気吸込渦は的確には捉えられなかった。
空気吸込渦は、本稿で示す方法で捉えられ易くなったが、水面の非定常的な流れに大きく影響される。定常解
析では、メッシュを細かくするだけでは、空気吸込渦を捉えることが難しいと考えられる。
水中渦図９

４．おわりに
本稿では、定常CFD解析により、オープン型の吸込水解析結果（従来のメッシュ）

Fig.９ Analysis result（Conventional mesh）

槽で発生するポンプ運転に有害となる渦の予測手法について検討した。
その結果、メッシュ作成方法の工夫により、従来手法

空気吸込渦

よりポンプ周りの渦が捉えやすくなった。それゆえ、より的確に渦発生の予測が行えると考える。しかしながら、水面の非定常的な流れ場が大きく影響する空気吸込渦
は、メッシュの作成方法の工夫だけでは捉えることが難しい。これを踏まえると、現状ではCFD解析による空気吸込渦発生の判断は、解析結果のポスト処理に加え、過去の模型試験のデータなどを交えて総合的に判断することが必要である。今後、空気吸込渦がさらに的確に捉え

水中渦

図10

られるように、知見を得ていく必要があると考える。
＜筆者紹介＞

解析結果

篠塚

Fig.10 Analysis result–7–

泰：‌2010年入社。ポンプ、送風機および流体関連機器の研究開発に従事。現在、技術研究所

研究グループ新型横軸斜流ポンプの開発

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

新型横軸斜流ポンプの開発
角 晃太郎

大谷亮介

Development of New Horizontal Mixed Flow Pump
By Kotaro Kado and Ryosuke Otani
  Horizontal mixed flow pumps are used to drain rainwater to prevent or control flooding and to
supply water for agricultural and other uses. The market is demanding ever more energy efficient,higher performance pumps. To keep pace with changing market conditions and customer needs,
and with an eye to securing more orders, we should propose a higher efficiency pump.
With the goal of improving the efficiency of conventional model pump, we developed a new model
pump. We began by conducting CFD analysis of conventional model to better understand pump
performance and flow field. Using this data we reexamined our new model’s dimensions.
In this paper, we report the higher efficiency and performance of new model pump overconventional model, as achieved and verified through model testing.
１．はじめに

横軸斜流ポンプは、河川での洪水防止を目的とした雨水排水機場や、農地へのかんがいを目的とした機場などで用いられている（図１）。総合評価方式が採用されている昨今では、イニシャルコストのみならずランニング
コストの削減も重要視されている。また市場要求として、省エネルギーの観点から高性能なポンプが求められている。そのため、更なる受注の拡大を目指すにはポンプの高効率化が命題である。
そこで本開発では、高効率化を目的としてモデルポンプの開発を行い、詳細な性能データの取得を行った。
本 開 発 の 性 能 検 討 に は 主 にCFD（Computational Fluid

図１

排水機場における設置例⑴

Fig.１ Installation example on drainage station

Dynamics）解析を用いた。まず、従来モデルにおいて
CFD解析によりポンプ性能や流れ場の把握を行った。次に、それらの結果を反映して新規モデルの形状検討をエルボが設置されているため、エルボ内の偏流や二次流行った後、模型試験により性能を検証した。その結果、れの影響により、インペラおよびケーシング内部の流れ

従来モデルに対して高効率化でき良好な結果が得られたは各翼間で不均一になると考えられる。したがって、そため、本開発の概要を報告する。

れらの流れをより正確に評価するためにはインペラおよびケーシングの全流路を対象に解析（全周解析）を行う

２．開発対象および解析方法必要がある。しかし、全周解析ではメッシュ数が膨大と開発対象のポンプは比速度Ns=930［m, min , m /min］

なり解析時間もより長くなるため、限られた開発期間のの横軸斜流ポンプである。本ポンプはインペラ上流側に中で形状検討などのトライ＆エラーの解析に用いるには

−1

3

–8–

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

新型横軸斜流ポンプの開発不向きである。よって、まずは従来モデルにおいて全周

イドベーン各翼間の流れにおいても負圧面のはく離領域

解析と単流路解析を行い、それらの結果を比較した。全

に若干の差異が見られた。これらの差異は吸込エルボに

周解析では吸込エルボを解析対象に含めるが、一方の単おける流れの偏りや、定常解析のため動静翼干渉に起因流路解析では吸込エルボを含めず、インペラおよびケーするものと考えられるが、全周解析時の翼間の流れの詳シングをそれぞれ１流路とした。新規モデルの形状検討

細については今後検討する必要がある。しかし結果的に時は単流路解析で行い、解析時間ひいては開発期間の短ポンプ性能としては、全周解析と単流路解析の結果はほ縮を図った。また厳密に言えば、吸込エルボ内の流れはぼ一致しているため、エルボが性能に与える影響は小さ

吸上げとなるため、特に大口径の場合、インペラ鉛直下いとした。

部と上部では吸込ヘッド差が発生するため重力を考慮す

３−２

べきであるが、本解析では重力の影響を無視した。

従来モデルの解析結果をもとに効率の向上を狙い流路

新規モデル

ここで、CFD解析には商用コードであるANSYS CFX

形状の変更を行った。まずは、インペラおよびガイドベー

14.0を用いた。メッシュ数は全周解析で約1 000万要素、ンの羽根枚数を減らすことで摩擦損失の低減を図った。

単流路解析で約150万要素であり、乱流モデルはSST、次に、インペラの角度分布は、仕様点付近の効率と部分

動翼と静翼のドメインインターフェイスはFrozen Rotor

流量域の右上がり不安定特性をバランスさせるべく最適を採用し、定常解析を行った。

な角度分布とした。また、ケーシングおよびディフューザ部でのはく離の発生を抑制するため、ガイドベーン間

3．解析結果３−１の流れ、子午面流れおよびディフューザ部の減速流れが

従来モデル

最適な流れとなるよう流路面積や角度分布を決定した。

従来モデルの単流路解析と全周解析の結果を実績性能

CFD解析の結果の一例として、図３に従来モデルと新規と比較して図２に示す。ここで、縦軸は全揚程比H/Hbep、モデルの仕様点流量におけるケーシング内の絶対流速の軸動力比L/Lbepおよび効率比h /h bepを示し、横軸は流量比

流線分布を示す（ケーシング下流側から見た図）。ケー

Q/Qbepを示す。ここに、bepは実績性能の最高効率点であ

シング内、特にガイドベーン負圧面のはく離領域が抑制る。また、■は単流路解析結果（吸込エルボなし）、○

され、流れを改善できているのが確認できる。

は全周解析結果（吸込エルボあり）、破線は実績性能を
示す。

インペラ

ガイドベーン

図２より全周および単流路解析結果を比較すると軸動
力比L/Lbepは一致しているものの、全揚程比H/Hbepと効率
比h /h bepには差異が見られる。また、全周解析におけるインペラ入口において相対速度分布に偏りが発生し、ガ

実績性能
単流路解析
全周解析

η /ηbep
1.0
インペラ

1.0
H/Hbep0.0
L/L bep

ガイドベーンη /η bep

H/Hbep2.0

1.0
L/L bep
0.0

0.0
0.0

1.0
Q/Qbep

図２

従来モデル解析結果

図３

Fig.２ Analysis result of conventional model

流線分布（上：従来モデル、下：新規モデル）

Fig.３ Streamlines of conventional and new model–9–

新型横軸斜流ポンプの開発

電業社機械

４．試験結果Vol.38No.1（2014）

次に、吸込エルボ内の流れの改善を目的にコーナー

CFD解析により検討を行った形状をもとにモデルポン

ベーン（案内羽根）を設置した場合の試験結果を図６にプを製作し、模型試験により性能データを取得した。試示す。ここで、実線はコーナーベーンなし、破線はコー験ループにおけるモデルポンプを図４に示す。ここで、ナーベーンありの試験結果を示す。過大流量側において、吸込方向は水平方向とした。

全揚程と軸動力が増加したが、効率にはほとんど影響が見られなかった。これは過大流量側ではエルボ内の流れが所望通り整流され、インペラの仕事量は増加したものの、コーナーベーンによる摩擦損失の増加により効率は上昇しなかったものと考えられる。
なお、本新規モデルは実機に採用され、図７に示すように工場試験の結果、良好なポンプ性能が得られ、振動や騒音に関しても問題なく運転されることを確認した。

図４

η /ηbep

ベーンなし
ベーンあり

モデルポンプFig.４ View of model pump

1.0

析結果を比較し、従来モデル性能とともに図５に示す。

η /ηbep

CFD解析の妥当性を評価するため、新形状の試験、解H/Hbep2.0

1.0
H/Hbep0.0率比h /h bepを示し、横軸は流量比Q/Qbepを示す。ここに、1.0

bepは従来モデル性能の最高効率点である。また、○おL/L bep0.0

よび実線はそれぞれ新形状の解析結果と試験結果、破線

0.0
0.0

は従来モデル性能を示す。試験結果と解析結果は全体的

1.0
Q/Qbepによく一致しており、CFD解析による性能および流れ分

図６

布の予測は妥当であったといえる。また、従来モデル性

コーナーベーン試験結果

Fig.６ Test result of model pump with corner vane

能に対して高効率化を達成した。

従来モデル性能
新形状（試験）新形状（解析）L/L bep

ここで、縦軸は全揚程比H/Hbep、軸動力比L/Lbepおよび効η /ηbep
1.0

η /ηbep

H/Hbep2.0
1.0
H/HbepL/L bep

0.0
1.0

L/L bep
0.0

0.0
0.0

1.0
Q/Qbep

図５

図７

模型試験結果Fig.５ Test result of model pump

実機工場試験の様子

Fig.７ New model pump view of shop test

– 10 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

新型横軸斜流ポンプの開発

５．おわりに＜参考文献＞⑴ 石谷

横軸斜流ポンプを対象にして従来モデルの高効率化を

渉・宗田 憲郎：青森県

相原第２機場向け排水ポン

プ、電業社機械Vol.3、No.1（2009）

目的に新規モデルの開発を行った。CFD解析をベースに形状検討を行い、新規モデルの模型試験を行った結果、従来モデルと比較して高効率を達成した。CFD解析に関して、仕様点付近では十分な有用性を確認できたものの、全周解析における各翼間流れの詳細について今後も検討＜筆者紹介＞

角 晃太郎 ：2009年入社、ポンプ、送風機および関連機器の研究開発に従事。現在、技術研究所 開発グループ。

大谷亮介 ：2012年入社、ポンプ、送風機および関連機器の研究開発に従事。現在、技術研究所 開発グループ。

する余地がある。また、今後もターボ機械の発展に寄与
できれば幸いである。

– 11 –

サウジアラビア向け冷却水ポンプ

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

崇

深澤正幸

サウジアラビア向け冷却水ポンプ
加賀美

仁

江口

Cooling Water Pump for SaudiArabia
By Hitoshi Kagami , Takashi Eguchi and Masayuki Fukasawa
We have supplied 36 sets of Horizontal Double Suction Pumps for cooling towers to Sadara
Chemical Company（Sadara）, a joint venture formed between Dow and Saudi Arabian Oil
Company（Saudi Aramco）according to PLA（Programmable Leverage Agreement）. Oncecomplete, the complex will represent the largest petrochemical facility ever built in one single
phase all over the world. Detail description will be follows.
１．はじめに近年、サウジアラビアでは石油政策の基本方針の一つ
として、垂直統合が掲げられ、産業と経済の多角化、国
内雇用の創出を目的としたダウンストリーム産業への投ジュベール

その一環として、アラムコ（Saudi Aramco）とダウケ

湾
ャ
シ
ル
ペ

資が進められている。
ミカルカンパニー（Dow Chemical Company）の合弁会
紅海社であるサダラケミカルカンパニー（Sadara Chemical
Company）がサダラプロジェクト（Sadara Project）とサウジアラビア

いう大型石油化学コンプレックスの建設を計画している。今回、当社はそのサダラプロジェクト向け冷却水ポ
ン プ（Cooling Tower Pump：36台 ） のPLA（Program
Leverage Agree-ment）と呼ばれる包括契約を締結するに至った。ここでは、プロジェクト、PLA概要さらにポ

図１

ンプの仕様および構造について説明する。

納入場所

Fig.１ Site location

２．プロジェクト概要
サダラプロジェクトは、サウジアラビア東部のペルた。当初は、ジュベールではなく、既存のラスタヌラ製

シャ湾沿岸のジュベール（図１）に、世界最大級の石油油所に各種石化プラントを建設し、世界最大級の石油精化学コンプレックスを建設する計画で、総投資額は約

製・石化一貫コンプレックスへと高度化する計画であっ200億ドルと見込まれている。エタノールやエチレンなたが、資金調達難などにより、2010年８月、立地先をど石化原料から多品種の石化製品（ポリエチレン、グリジュベールへと変更になった。当社が納入する冷却水ポ

コールエーテル、ポリウレタン、アミンなど）を生産す

ンプは機器の重要性と納入台数から、エンジニアリング

る、26のユニットを備える、総生産能力が300万トンを会社への発注前にKBR社がアラムコ社の代行としてPLA

超える設備である。

をメーカと交わすことが決まった。

アラムコ社よりKBR社が2007年にマネジメント業務

2015年下期に一部製品で稼働を開始、2016年には全（PMC：Project Management Contract） を 正 式 受 注 し工程で稼働を開始する予定である。

– 12 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

サウジアラビア向け冷却水ポンプ

３．PLA概要

本冷却水ポンプが含まれる６つのユニットを受注した

PLAとは、いわゆる包括契約のことで、一括発注ともエンジニアリング会社には、PLA契約および関連する参考えられがちであるが、大きな相違点としては、実際の考情報などがサダラより与えられる。エンジニアリング

発注者であるエンジニアリング会社が決定する以前に、会社は、各々、詳細設計を行い、冷却水ポンプの仕様をオーナーがメーカを決定し、価格、取引条件（Terms &確定させ、PLAポンプメーカに再選定および見積りを要

Conditions）などを規定した契約書を締結してしまう点求する。

が挙げられる。

4．ポンプの仕様および構造

サダラプロジェクトでは、本冷却水ポンプを含め、全53件ものPLA契約が締結されている。当社に関連する代

4－1

ポンプ仕様

表的なPLAを交わした機器は、電動機、メカニカルシー

本冷却水ポンプは異なる６つの設備で使用され、台数

ル、カップリングが相当する。PLAの段階では、技術的は６設備全体で36台である。ただし、それぞれの設備にな基準・仕様に関する懸案事項・デヴィエーションなど

おいて、口径、吐出し量、全揚程などの主要な仕様はすをクリアにし、取引条件・価格体系についても事前同意

べて異なるため、６仕様のポンプを設計、製作した。
各ポンプの仕様を表１、表２に示す。

することで、エンジニアリング会社段階での協議事項・時間・労力の削減を実現している。
表１

各ポンプの仕様⑴Table１ Pump specificarions⑴
型
ユ

式
ニ

Polyethylene

Chlorine

吸込／吐出し口径

40×28inch

32×24inch

28×20inch

吐量

12 385 m3/h

7 060 m3/h

5 200 m3/h

程

41 m

51.4 m59 m

力

2 500HP（1 864 kW）

2 000HP（1 492 kW）

出

全

ト

横軸両吸込渦巻ポンプ
Mixed-Feed Cracker

電

ッ

し
揚

動

機

出

名

ラジアル／スラスト軸受

すべり／ころがり

軸 受 冷 却 方 式

水冷

主要部材質

ファン空冷

ケーシング

FCD400

イ ン ペ ラSCS14A

主

軸

液

質

台

数

1 500HP（1 119 kW）

ころがり／ころがり

SUS403
Desalinated Water（脱塩水）
８台

５台

表２

５台

各ポンプの仕様⑵Table２ Pump specificarions⑵
型
ユ

式
ニ

ッ

横軸両吸込渦巻ポンプ

名

Isocyanates

POD

EO/ESS

吸込み／吐出し口径

40×28inch

40×28inch

32×24inch

吐13 750 m3/h

12 000 m3/h

7 963 m3/h

出

ト
し

用
電

動

機

出

量
途

58 m

56 m

59.5 m力

4 000HP（2 983 kW）

4 500HP（3 356 kW）

2 500HP（1 864 kW）

ラジアル／スラスト軸受

すべり／ころがり

軸 受 冷 却 方 式

水冷

ケーシング
主要部材質

FCD400

イ ン ペ ラSCS14A主SUS403

軸

液

質

台

数

Desalinated Water（脱塩水）５台

８台– 13 –

５台

サウジアラビア向け冷却水ポンプ

4－2
⑴

電業社機械

ポンプ構造

Vol.38No.1（2014）

ることで、従来型モデルよりも小型かつ軽量化を実現しインペラた。具体的には、従来型に対して吸込～吐出しフランジ

本冷却水ポンプは、吸込性能の制限を目的として規定

面間長さが約10％短縮され、質量は約20％低減できた。

されたHI規格の吸込エネルギー規定に適合し、かつ、吸②ノズルロード試験

込性能の制限が要求された（表３）。

本冷却水ポンプは、顧客仕様においてAPI610に規定

ここで、吸込エネルギー SEは、下記のように定義さされているノズルロード試験に関し、実機での実証試験れる。

が要求された。
図２にノズルロード試験の様子を示す。ノズルロード

SE＝DE×N×NSS×SG
DE ：インペラ吸込目玉径（m）

試験は吸込および吐出しフランジにH形鋼を溶接した閉N ：回転速度（min ）−1

NSS ：吸込比速度（min−1, m3/min, m）
SG ：比重
顧客仕様において、吸込比速度は最大で8 500（USunit）である。吸込エネルギーを満足するためには、インペラ吸込目玉径の小径化が必要である。一方で、インペラ吸込径を小さくすると、入口流路面積が減少し入口速度の増加や速度分布の変化により、吸込性能の悪化が考えられる。当社従来型モデルでは吸込エネルギー規定を満足することができなかった。そこで、吸込エネルギー

図２

規定を満足するようインペラ吸込目玉径を従来型モデルに対して小径化し、吸込性能が確保できるモデルを新た実機を用いたノズルロード試験
Fig.２ Nozzle Load Testに開発した。流れ解析にて性能検証を行ったのち、モデ止フランジを取り付け、H形鋼の両端に荷重を掛け、モール試験を行い、良好な結果が得られたので本冷却水ポン

メント力を作用させ、軸端の移動量を測定した。

プに採用した。
⑵

なお、設計時にはケーシングの応力解析を行い、強度ケーシングや振動に問題がないことを確認した。その解析例を図３①小型化、軽量化に示す。試験結果は、許容値に対して十分小さい値であ

ケーシングは、インペラを含めた流路形状を最適化す

り、良好な結果が得られた。

表３

吸込性能の規定

Table３ Minimum NPSH requirements
Both the NPSH Margin and NPSH Ratio must be equal to or greater thanthe listed values for both “A” and “B” conditions.
B
110% Normal Flow or Any other Data Sheet
Identified Operating Flow（i.e. maximum）

A
Normal Flow

US Customary
SuctionEnergy Level
Service

MetricSuctionEnergy Level
Service

MarginNPSHA/NPSHR
Ratio

MarginNPSHA/NPSHR
Ratio＜120 000 000
Process or Utility＜59 000 000
Process or Utility

5ft（1.5 m）

1.2

3ft
（1 m）

1.1

＜120 000 000
Cooling Water＜59 000 000
Cooling Water

5ft（1.5 m）

1.3

3ft
（1 m）

1.2

120 000 000 to
180 000 000
All

59 000 000 to
88 550 000All

5ft（1.5 m）＞180 000 000
All＞88 550 000All

5ft（1.5 m）

1.3 to2Note
2.5Note： Extrapolate margin value from actual SE within the SE range
EXAMPLE : Normal flow Ratio＝1.3 + 0.7×（SE−120 000 000/60 000 000）

– 14 –

3ft
（1 m）
3ft
（1 m）

1.2 to1.7
Note2

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

サウジアラビア向け冷却水ポンプ

ポンプ本体

空冷ファン

電動機
シールPLAN32

図３

応力解析例

図４

Fig.３ Stress analysis⑶

社内試運転（ころがり／ころがり軸受）

Fig.４ Shop test（Ball/Ball Bearing type）

軸受部

軸受部はポンプの仕様により、２種類のタイプを採用
している。

電動機

ひとつは、ラジアル軸受にすべり軸受、スラスト軸受

軸受温度検出器

ポンプ本体にころがり軸受を採用したタイプで、給油はオイルリン
グ式としている。冷却方式は水冷を採用し、ポンプ吐出し流路から揚水を取り出し、冷却に用いた水は吸込流路へ戻している。
もうひとつは、ラジアル軸受・スラスト軸受共にころがり軸受を採用したタイプで、給油はオイルリング式とシールPLAN32

している。冷却方式は軸受ケースにフィンを配し、軸に軸受冷却水配管設置したファンによる空冷を採用した。
軸受胴は両タイプともに分解点検が容易な水平二ツ割

図５とし、主軸貫通部にはインプロシールを採用している。

社内試運転（すべり／ころがり軸受）

Fig.５ Shop test（Sleeve/Ball Bearing type）

油面管理はコンスタントレベルオイラによって行われ、軸受温度測定用の測温抵抗体を設置している。
⑷

め、計測機器やメカプラン、小配管などの付属品を全て軸封部設置した状態で行った（図４、図５）。

軸封部は、メカニカルシールを採用している。メカ
ニカルシールの構造は、事前に顧客とシールメーカに性能については高効率を達成し、吸込性能についてもて締結されたPLAにより、６機種において統一された設

顧客要求を満足した。また、ポンプの各部における振動計思想にて製作したものとなっている。配管プランは、や軸受温度などの機械的な健全性の評価を行い、いずれ

API682のPLAN32を採用しており、注水配管にはストも顧客の仕様を満足する結果が得られ、立会検査も合格

レーナ、圧力計、流量計などが設置されている。

となった。

⑸

共通ベース

６．おわりに共通ベースは、電動機を含むすべての機器を載せた状
態で吊上げることができる強度を有している。共通ベー

本件においては、顧客要求の高効率および吸込性能規ス上で維持管理を行う際、作業者の滑り転倒を防止する定に対応し、円高といった厳しい状況下でコストダウン

目的で、維持管理スペースには砂巻塗装を施している。

を実施したことが、受注に至った大きな要因である。
また、これまで実績のなかったエンジニアリング会社

5．社内試運転からの受注実績ができたことは、今後の受注活動に大い社内試運転は、現地での運転をできるだけ再現するたに役立つものである。

– 15 –

サウジアラビア向け冷却水ポンプ

電業社機械

Vol.38No.1（2014）＜筆者紹介＞

中東案件、中南米案件、アメリカ国内案件など多数の計画が進められており、今後とも、構造のシンプル化、

加賀美仁：1999年入社。主に、海外向け、ポンプと送風機の営業業務に従事。現在、海外部

コンパクト化、および高効率化など、ユーザの様々なニーズに応えると共に、時代に沿った合理的でかつ信頼性の江口

高い製品を提供していく所存である。

海外１グループ

補。

崇：2006年入社。主に、横軸遠心ポンプの機器設計業務に従事。現在、水力機械設計部主任。

おわりに本ポンプの計画、製作にあたり、終始適切な主事

水力機械２グループ

深澤正幸：2002年入社。主に、横軸遠心ポンプの機器設計業務

御指導と御協力を頂いた関係各位に厚く御礼申上げまに従事。現在、水力機械設計部主任。

す。

– 16 –

水力機械２グループ

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

アメリカ向け鋼板製多段ターボブロワ

アメリカ向け鋼板製多段ターボブロワ
遠藤航治

小林穂高

Multistage Turbo Blower for United States
By Koji Endo and Hodaka Kobayashi
   Our multistage turbo blower is used in the synthetic resin production plant .This time DMW
delivered the blower to the customer for the new plant, which has high reliability in previously
delivered one for certain chemical company. This paper introduces about the outline of themultistage turbo blower.

１．はじめに

当社の鋼板製多段ターボブロワは、合成樹脂生産プラ
ントにおいても使用されている。以前に納入した某化学会社向けブロワの信頼性が高いことを評価して頂き、増設プラント向けにブロワを受注し工場出荷を完了した。
本稿では、その概要について紹介を行う。

２．構造と特徴
ブロワ仕様を表１に、ブロワ外観を図１に示す。
本ブロワは、高効率を達成するため、羽根車の設計およびブロワ内部の流路形状を十分に検討し、機能ならびに構造は保守点検を容易にするように配慮した設計を行っている。また、軸封部には取扱気体の漏洩を防止す
図１

る対策としてダブル型カーボンリングシールを採用している。
表１

ブロワの主要部品の特徴について、以下に述べる。

ブロワ仕様

Table１ Blower specifications
形

式

２－１

鋼板製多段ターボブロワ（ガスブロワ）
１号

２号

吸込／吐出し口径

600/600 mm

500/500 mm

風量約465 m3/min

約270 m3/min

力

55 kPa

55 kPa体

ガス

ガス

同期回転速度

3 600 min−1

3 600 min−1

電動機定格出力

550 kW

320 kW

昇
取

圧
扱

気

ブロワ外観

Fig.1 View of multistage turbo blower

インペラ

ステンレス高張力鋼を使用した全溶接構造である。羽根の主板・側板の溶接部は完全融合として高周速で長期間の運転に耐えられる十分な強度と信頼性を有してい
る。
２－２

ケーシング

ケーシングは、ステンレススチール（SUS304）製ケー
シングを採用している。ケーシングは上下分割構造であり、上ケーシングの分解作業のみで、回転体の取り外しが可能である。従って、回転体部品の点検など短い日程– 17 –

アメリカ向け鋼板製多段ターボブロワ

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

で行うことが可能であり、ブロワ内部の点検や、メンテ
ナンスが容易に実施できる。上ケーシング分解状態を図
２に示す。

図２

上ケーシング分解状態

Fig.2 View of dismantled condition

２－３

軸受

図３

強制給油装置外観

図４

軸貫通部シール

Fig.３ View of lube oil unit

１号ブロワではスラスト軸受、ジャーナル軸受共に、強制給油式すべり軸受を採用している。２号ブロワでは軸受に十分な寿命を有した転がり軸受を採用し、潤滑はオイルバス（ジャケット水冷式）として長時間の連続運
転にも安定して使用できる。
２−４

強制給油装置

１号ブロワは給油装置付きであり、クーラは水冷式を採用している。ブロワ軸受の給油システムは、ブロワ軸端に取付けられた主オイルポンプと給油装置に設置された電動補助オイルポンプによって行われる。ブロワ起動、停止時には電動補助オイルポンプにより給油を行い、ブロワが起動完了すると軸端駆動の主オイルポンプにより給油される。強制給油装置外観を図３に示す。
２−５

Fig.４ View of shaft seal

軸封装置

軸貫通部にはカーボンリングシールを採用し、 N2
パージ（N2ガスによる軸封）により流体の漏洩を防止し

３．工場試験

ている。また、カーボンリングは分割構造のため、回転工場における性能試験は、JIS B 8340に沿って実施し体を分解せずにシール部品の交換が可能であり、メンテ規定の要求を全て満足した。仕様点における風量・圧力・ナンス性を高めている。軸封装置の外観を図４に示す。

特性・効率は、ほぼ規定とおりの値を得ることができた。

２－６

全体構成

また、仕様点から不安定領域までの圧力マージンも30％

今回のブロワは、ブロワ、モータおよび関連補機（給以上となっており、安定した運転を実現することができ

油装置、Local panelは１号ブロワのみ）をすべて共通ベーた。

ス上に設置したユニットとして納入した。１号ブロワユ

４．おわりにニット全体の構成（系統）を図５に示す。

本ブロワは以前納入したブロワの信頼性が高いことを評価して頂き、受注した。

– 18 –

電業社機械

Vol.38C.W.

No.1（2014）

アメリカ向け鋼板製多段ターボブロワ

MA

FI
H.E

C.W.

GA

GENERAL ALARM

TG

PG

PG

LOCAL PANEL
PS

PS

PS

OIL
FILTER
RV

RO

RO
TG
MAIN OIL PUMP

POURING HOLE&
AIR BREATHER

BRG

M
AUXILIARY OIL PUMP

TG

SEAL

ブロワ
BLOWR

電動機
MOTOR

SEAL
BRG

SG

SG

2 300 V×60 Hz×3φ

TG

FG

LS

LG

PG PCVGASSTEAMOIL RESERVOIR

図５

系統図

Fig.5 P&I diagram

今後も高い信頼性による長期間の連続運転が可能な、保守点検が容易なブロワを提供し顧客のニーズに応え続け、社会に貢献していく所存である。
＜筆者紹介＞

遠藤航治：1999年入社、主に、ファン、ブロワの設計業務に従事。
現在、気体機械設計部ファングループ主任

小林穂高：2012年入社、主に、ファン、ブロワの設計業務に従事。
現在、気体機械設計部ファングループ– 19 –

東京都三河島水再生センター向け汚水ポンプおよび送風機設備

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

東京都三河島水再生センター向け
汚水ポンプおよび送風機設備
川原敦之

下田敬一

近藤友明

Mikawashima Sewage Pump Equipment and Blower Equipment
for Tokyo Bureau of Sewerage
By Atsuyuki Kawahara, Keiichi Shimoda and Tomoaki Kondo
   Mikawashima water reclamation center in Arakawa-ward, Tokyo, is the first modern inwastewater treatment plant Japan. We have supplied blower equipment and sewage pumpequipment to this new center.
The pump, supplied on the 4th underground floor, supplies wastewater to the water treatment
facility, and VVVF control system has been adopted. This pump has became the high pressure andlarge capacity pump for the urban sewage treatment plant.
The blower supplies the aeration air into the water treatment facility, and the air flow is adjusted
by the inlet guidevanes control system. This blower equipment was able to contribute to energy
saving system by using the low pressure loss check valve and the air-cooled oil cooler.
１．はじめに① ポンプの水中軸受にはゴム軸受を採用し、潤滑水

三河島水再生センターは台東・荒川区の全部、文京・は回収する構造である。
② ポンプに有害な渦流発生を抑止するために、流入

豊島区の大部分、千代田・新宿・北区の一部に流域を持水路の15分の１スケールの水槽模型実験を行い、必つ日本で最初の近代的な下水処理施設である。

要な号機に渦流防止策を施した。

このたび、下水道全体計画の見直しに伴い建設された第二浅草幹線の汚水を汲み上げる目的と、従来設備の老③ 将来にわたり流入水量の変動に対応するために、朽化に伴う再構築を目的として新たに第二浅草系ポンプ

ポンプ台数および流量制御の組み合わせを検討した室が建設された。この第二浅草系ポンプ室に納入した汚結果、45 ～ 360 m3/minの運転を可能とした。

水ポンプ設備および送風機設備を紹介する。

表１

２．汚水ポンプ設備の概要

号

ポンプは地下４階に設置された４台（口径1 200 mm

機

1、2号

ポ ン プ 形 式

２台と口径1 650 mm２台）の大容量・高揚程ポンプで口ある。将来、口径1 650 mmのポンプ１台を増設できる

1 200

1 650

程（m）

45

45

吐出し量（m /min）

180

360

駆 動 機 形 式

立軸巻線形三相誘導電動機

駆 動 機 出 力（kW）

1 810

3 560

流 量 制 御 方 式

VVVF装置による可変速運転＋
吐出弁開度制御

吐出弁開度制御

流量制御範囲（m3/min）

45 ～ 180

180 ～ 360揚3

るため、可変速制御や吐出弁開度制御を組み合わせて、幅広く運転水量を制御できるシステムから成り立っている。汚水ポンプ設備の据付平面図および断面図を図１、図２に示す。

汚水ポンプ

汚水ポンプ設備の仕様を表１に示す。本ポンプの特徴

弁は次のとおりである。

– 20 –

3、4号

立軸斜流ポンプ

径（mm）

全構成となっている。また、流入水量の変動に即時対応す２－１

汚水ポンプ設備仕様

Table１ Sewage pump equipment specifications

類

逆流防止弁、二床式電動蝶形弁

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

東京都三河島水再生センター向け汚水ポンプおよび送風機設備

B1F

汚水ポンプ 逆流防止弁

MB2F

１号

２号

電動蝶形弁

B2F

電動機

B3F
３号
汚水ポンプ

電動蝶形弁

B4F
４号
逆流防止弁
５号
（将来）

図１

図２

ポンプ据付平面図

Fig.１ Layout of pumping equipment

２－２

ポンプ据付断面図

Fig.２ Sectional view of pumping equipment

機器の搬入据付行うことができる。この時検討した地上の開口部での吊ポンプの搬入は、地上部の4 m×4 mの搬出入用開口

り荷の軌跡図を図３に示す。併せて当社工場にてシミュ部から搬出入口用天井クレーンを用いて地下３階の電動レーションを行い、計画通りに吊り降ろし作業が行える

機室へ降ろし、そこで地下中２階に設置した天井クレーことを確認した（図４）。

ンに吊り替えて所定の位置まで横引きして設置する。地
下３階ではポンプの組み立てなどを行うスペースの確保が困難であるため、分割数を極力減らしたポンプ構造とした。これにより、維持管理時の搬出入作業も短期間で

図４搬入シミュレーション

Fig.４ Simulation

３．送風機設備の概要
送風機設備は、流入下水のばっ気処理を目的とした水図３

処理設備へ空気を送風する。地下２階に個別給油装置を

軌跡図（地上の開口部）

備えた送風機を４台、地下３階に送風機の吸込・吐出し

Fig.３ Trajectory drawing– 21 –

東京都三河島水再生センター向け汚水ポンプおよび送風機設備

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

配管、および共同管廊へ布設した吐出集合配管という構成である。送風機設備の据付平面図を図５、据付断面図

B1FL

を図６に示す。

送風機

電動機

個別給油装置
B2FL

送風機
１号

低圧力損失形逆止弁
B3FL

電動機
個別給油装置２号

図６

送風機据付断面図

表２

送風機設備仕様

Fig.６ Sectional view of blower equipment

３号

Table２ Blower equipment specifications
号

４号

機

１～４号

ブ ロ ワ 形 式

片吸込多段ターボブロワ

吸込／吐出口径

550/500 mm

吸420 m3/min

昇

込

風

量
圧

駆 動 機 形 式52.2 kPa
横軸巻線形三相誘導電動機

駆 動 機 出 力

470 kW

流量制御方式

インレットベーン式

台

数

４台

ついては、低圧力損失形逆止弁を採用した。
④ 送風機本体にはオイルミストを回収するオイルミ
図５

スト回収装置（製品名：ミストセパレータシステム）

送風機据付平面図

Fig.５ Layout of blower equipmentを設置した。周囲の環境に影響を与える軸受から発生したオイルミストを送風機の吐出圧力を利用して

３－１

送風機

回収するため、電源などの動力装置は不要である。
３－２

送風機設備の仕様を表２に示す。送風機は風量制御を空冷式オイルクーラ

従来の水冷式オイルクーラでは、潤滑油を冷却する冷インレットベーン式とした鋳鉄製多段ターボブロワであ却水ポンプなどの冷却水設備が必要であった。今回採用る。以下に、送風機設備の特徴を示す。
① 送風機１台に対し、１台の給油装置にて潤滑油をした空冷式オイルクーラは冷却水が不要となり、冷却水供給する個別給油装置を採用した。個別給油装置は、設備や配管ラインが省略された（図７）。これにより機ユニット化された給油装置単体として取り外しが可器設置に必要なスペースが従来に比べて小さくなるとと能な構造のため、工場での修理・点検が容易に対応

もに、ランニングコストを抑えるメリットをもたらした。
３－３

可能である。
② 個別給油装置は潤滑油冷却方式として、空冷式の低圧力損失形逆止弁

低圧力損失形逆止弁は送風機の吐出圧力をシリンダ内

オイルクーラを採用した。

に引き込み、ピストンを押し上げることで連結したアー③ 送風機の吐出し配管ライン上に設置する逆止弁にムを介して弁体を開く。従来の物理的に弁体を開く力に– 22 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

図７

東京都三河島水再生センター向け汚水ポンプおよび送風機設備

図８空冷式オイルクーラ

Fig.７ Air-coooled oil coller

低圧力損失形逆止弁

Fig.８ Low pressure loss check valves

加えシリンダによるアシスト機能をプラスすることで、より弁体開度を開方向に移動させ圧力損失を軽減させく所存です。
最後に、設備の施工にあたりご指導を頂いた東京都下

る。圧力損失軽減による送風効率の増加や、動作機構に水道局殿ならびに関係各位に厚くお礼申し上げます。

電源を用いないなど、省エネルギー対応機器となってい＜筆者紹介＞る（図８）。

川原敦之：‌1993年入社。主に、揚水・排水機場のエンジニアリ

ングに従事。現在、社会システム技術部技術２グルー

４．おわりにプグループリーダー。

下田敬一：‌1991年入社。主に、送風機設備のシステム設計に従

都市型下水処理設備で需要が増えることが予想される事。現在、プラント建設部システム設計グループ

大容量・高揚程ポンプの先駆けとして、今回紹介したポループリーダー。

ンプ設備を提供できた。送風機設備では省エネルギー・グ

近藤友明：‌2000年入社。主に、東京都下水道局殿向けの営業に従事。現在、社会システム営業部社会システム営業グ

環境対策機器を提供できたことなど、今後も次世代に繋ループ主任。

がる技術を創造し、また継承して社会貢献に寄与してい– 23 –

北海道開発局札幌開発建設部

南９号排水機場向け排水ポンプ設備

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

北海道開発局札幌開発建設部
南９号排水機場向け排水ポンプ設備
高梨真吾

高橋亨輔

名取一弘

Minami 9th Pumping Station
By Shingo Takanashi, Kosuke Takahashi and Kazuhiro Natori
A typical lowland covers around the Chitose river which flows through Naganuma cho, Hokkaido.
A farmland around there has a risk of overflow with a small amount of rainfall. As a drainage
measure, large scaled drainage pump stations are under construction at each branch of the
Chitose river. We accept repairs of decrepit Minami 9th drainage pump station which is located at
one of the branch of the Chitose river, called Minami 9th river. We had completed installation andoperation check of pump equipment, and this is the outline report of our work.
１．はじめに解点検整備を地上部で行うことが可能な設備である。原

北海道夕張郡長沼町を流れる千歳川の河川流域は低地

動機にはディーゼル機関を使用し、電源には自家発電設

帯のうえ、排水路の勾配が緩やかで、少量の雨でも周囲備を採用しているため、停電時などの緊急時においてもの農地を湛水させてしまう恐れがあるため 、内水排除運用可能な設備である。

⑴

対策が必要な地域である。その対策として、千歳川の各

また、排水ポンプの軸受は無注水軸受を使用し、ディー支川に大規模な排水機場が建設されている。今回の工事

ゼル機関および自家発電設備は外部冷却水を不要とする

では千歳川の南９号川合流点に建設されている南９号排タイプとし、機場の無水化を実現した。

水機場の老朽化に伴う更新工事を行った。

監視制御に関しては、排水機場での運転支援、および

ここでは、ポンプ設備を納入して動作確認が完了した

千歳川河川事務所からの状態監視や遠隔操作などを可能とした「遠隔・運転支援システム⑵」を設置した。

ので、その概要を報告する（図１）。

ポンプ設備の据付断面図を図２に示す。以下、今回の機場において特徴のある機能を項目別に概説する。
２－１

満水待機モードの採用

通常横軸斜流ポンプを起動する際は、真空ポンプで主ポンプ内を満水にする必要があり、満水に達するまでに３分から５分程度の時間を要しているため、緊急排水時の対応が遅れてしまう可能性がある。そこで、主ポンプを常時満水状態に保持する満水待機モードを採用し、緊急でポンプを起動しなければならない状態においても対応が可能とした。
２－２
図１

インターロック解除装置の採用

通常のポンプ場では重故障が発生した場合、故障項目

機場全景を解除しないとポンプの再起動ができないシステムに

Fig.１ View of pumping station

なっている。この場合、計装機器の誤動作などによる重２．機場の特徴

故障発生時においても同様にポンプの再起動ができな

排水ポンプは横軸斜流ポンプが採用され、ポンプの分い。そこで、インターロック解除スイッチを設けること– 24 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

北海道開発局札幌開発建設部

南９号排水機場向け排水ポンプ設備

主ポンプ
減速機
原動機

図２

据付断面図

Fig.２ Sectional view of pumping station

により、重故障が発生した場合においても、操作員にて

３－２

問題ないと判断した場合には、強制的にポンプを起動で原動機は自己冷却型のラジエータを搭載し、ディーゼ
ル機関の無水化を実現した。冷却水は不凍液を使用し、きるシステムとした。
２－３

原動機

運転操作誘導機能の採用

冷却水系統にヒータを設け冷却水の温度管理を行うこと

排水ポンプの機側操作盤は、盤面上の各機器操作スで凍結対策や冷態時の始動性を確保している。

イッチ上部にランプを設け、次に操作しなければならな

また、レバーで入り切りの切替えが可能な遠心クラッい機器の操作スイッチ上部のランプが自動点滅する運転

チが搭載されており、ポンプを運転しなくてもディーゼ

操作誘導機能を有しており、誤操作の防止を図っている。

ル機関単体での管理運転が可能である（図３）。

３．設備の概要

３－１

主ポンプ

主ポンプは無注水軸封装置に分割構造のラビリンス
シールを採用し、軸封装置の交換を容易とした。また、軸封装置用オイルシールには調整板を設け、スリーブとオイルシールの摺動面をずらすことが可能な構造とする
ことで、スリーブの長寿命化を実現した。
主ポンプの要項を表１に示す。
表１

主ポンプ要項

Table１ Pump specifications
機器名称

No.1、2主ポンプ

ポンプ形式

横軸斜流ポンプ

口

径

1 650 mm

台

数

２台

程

4.2 m

吐出し量

6.5 m /s

原動機出力

360 kW

全

揚

図３

原動機

Fig.３ Prime mover

３－３

真空ポンプ

真空ポンプは封水を不要とする乾式真空ポンプを採用した。連続定格の電動機を使用し、常時満水状態の保持

3をすることが可能である（図４）。

– 25 –

北海道開発局札幌開発建設部

南９号排水機場向け排水ポンプ設備

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

携帯端末向けWebサーバのコンテンツ機能を構築するにあたり、フィーチャーフォン注１）に対応させるとともに急速に普及率が高まっているスマートフォンとタブ
レットPCに対応させるため、「モバイルファースト注２）」
思想に基づいて、広域監視操作システムのコンテンツ機
能のソースプログラムと共有させて設計している。なお、携帯端末向けWebサーバのコンテンツ機能は、Windows
OSの標準ブラウザ、Android、iOS上で動作可能である。

４．おわりに
近年、局地的集中豪雨の増加への対応として、内水排図４除の信頼性向上や緊急時においても対応可能な設備の構

真空ポンプユニット

築が求められるようになり、今回紹介した満水待機モー

Fig.４ Vacuum pump unit

ドの採用や、遠隔・運転支援システムの採用が増加する
ものと考える。

３－４

遠隔・運転支援システム

また、緊急時に対応可能とした排水機能だけでなく、遠隔・運転支援システムは、排水機場内の運転支援シ

メンテナンスや維持管理の簡素化、各部品の延命化など

ステム、千歳川河川事務所内の広域監視操作システムおにも焦点が当てられるものと考えられる。

よび携帯端末向けWebサーバで構成している（図５、図最後に、本工事の実施にあたり、終始適切なご指導を６）。

頂いた札幌開発建設部殿ならびに関係各位に厚くお礼申し上げます。
＜参考文献＞⑴

札幌開発建設部ホームページ⑵ 遠隔・運転支援システム監視操作設備標準マニュアル（案）
平成20年10月

北海道開発局石狩川開発建設部＜筆者紹介＞

高梨真吾：2005年に入社。主に、ポンプ設備のシステム設計に従事。現在、プラント建設部システム設計グループ。

図５

高橋亨輔：1995年に入社。遠隔監視システムおよび電気計装制御装置の設計に従事。現在、プラント建設部電装シス

運転支援システム

テム設計グループ主事補。

Fig.５ Supporting system of pump driving

名取一弘：1981年に入社。主に、揚・排水機場のエンジニアリ
ングに従事。現在、社会システム技術グループリー
ダー。

図６

注１）従来からあるWebブラウザ付携帯電話の総称

注２）‌モバイル端末向けの画面デザインを先に作り、それをベー

携帯端末向けWebサーバ

Fig.６ Web server for personal digital assistants

スにPC向けのものを作る手法– 26 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

東京都下水道局新河岸水再生センター向け送風機設備

東京都下水道局新河岸水再生センター向け送風機設備
志澤俊一

土屋佑太

Blowers for Shingashi Water Treatment of Bureauof Sewerage Tokyo Metropolitan Government
By Shunichi Shizawa and Yuta Tsuchiya
Shingashi Water Treatment is located at the spot where Arakawa and the Shingashi Riverapproach. A lot of blowers are set up there. There are various limits such as set up space, noise,and floor load to set up blowers. We chose “AM-Turbo” for limit of setup space and floor load. Thisblower is simplified auxiliary machinery and lightened. And we covered the blower in the noiseproof cover for noise regulation. This reports on the outline of this water treatment as follows.
１．はじめに化に伴う再構築工事として送風機3台、弁類送気管一式、

新河岸水再生センターは荒川と新河岸川が近接する地

空気ろ過器一式、天井クレーンを製作・設置した。処理点に位置し、工場地帯の排水に加え、住宅の多い練馬、場位置図を図１に主機の配置を図２に示す。

板橋、杉並区の大部分と中野、北、豊島、新宿区の一部地域からの下水を処理し、新河岸川に放流している。ま

空気ろ過機
より

た、処理水の一部を砂ろ過してセンター内で機械の洗浄・冷却、トイレ用水、緑地への散水などに使用してい

動力制御盤

動力制御盤

動力制御盤

る 。今回、再構築工事にて送風機設備を納入したため、⑴以下にその概要を紹介する。

吸込母管

荒川

送風機

反応槽へ
新河岸川

送風機

吐出母管

図２

ブロワ据付平面図

Fig.２ Plan view of blower：今回施行箇所

図１

送風機

水再生センター位置図

本計画は、反応槽の上部にブロワ設備を設置するため、Fig.１ Plan view of Shingashi water treatment

補機スペースの制約と床荷重の制約、また、公共のグラウンドが隣接しているので、発生騒音の制約があった（図２．機場の概要

３）。

今回、当センターに送風機設備の反応槽への個別送風

従来の選定であれば、鋳鉄製ケーシング、すべり軸– 27 –

東京都下水道局新河岸水再生センター向け送風機設備

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

施工場所

グラウンド

図３

上空写真⑴

図４

Fig.３ Bird-eye view

社内試運転

Fig.４ Shop test

受、強制給油装置付の構成仕様となるが、今回の制約条

４．動力制御盤件を満足させるために、補機の簡略化による省スペー

動力制御盤は、送風機の電源回路・制御回路および警ス化とブロワの軽量化を考慮し、鋼板製の「AM-Turbo

報設定器などを収納しており、現場においてブロワ運転（Advanced Multi-Turbo）」を採用、かつ防音カバーを取操作、計器表示ならびに現場接点などの信号が上位制御付けることで上記の制約条件に対応した。

装置と授受できる。

３．ブロワ概要
本ブロワの仕様を表１、社内試運転状況を図４に示す。
特徴を下記に示す。
◦鋼板製ケーシング採用による軽量化◦軽量ロータの採用◦ころがり軸受採用により強制給油装置不要
鋼板製ケーシングを採用により鋳物製ケーシングに比べて、大幅な軽量化を達成した。また、設置スペースについても強制給油装置が不要になり、当社従来比で約30％削減した。
「AM-Turbo」は、補機を必要としないので、補機動力の削減、冷却水などのユーティリティが不要となり、ランニングコスト低減につながり総合的な省エネ化に貢献できる製品である。
表１

図５

Table１ Blower specifications
形

式

動力制御盤

Fig.５ Power control panel

ブロワ仕様

鋼板製多段ターボブロワ

５．騒音対策

吸込／吐出し口径

350/300 mm

風量160 m3/min

送風機全体をカバーする防音カバーを取り付けると共に、吸気口がグラウンド側を向いていたため、空気吸込

昇
取

扱

電

動

台

機

圧

69.5 kPa

気

体

空気

出

力

270 kW数

３台音に対しての消音効果が得られる構造とした吸込口カバーを設けた。
また、送風機吸込・吐出し口に取り付けた伸縮管からの漏れ音を抑制するため、被覆材の周りに遮音シートを– 28 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

東京都下水道局新河岸水再生センター向け送風機設備

なお、据付前にフレームの構造計算を実施し、フレー
ム軸方向の荷重が建屋床面強度に対して十分であることを確認した。

７．おわりにばっ気用送風機の消費電力量は下水処理設備の中で、
図６大きな割合を占めている。昨今の電気料金の上昇に伴い、送風機防音カバー設備としての維持管理費は上昇の一途である。そのため、Fig.６ Noise-proof cover

省エネルギー、高効率の製品を開発・提案していく必要がある。今回、従来の多段ターボブロワに代わる補機無取り付けて発生騒音を抑えた。

し・高効率でコンパクト化を実現した「AM-Turbo」を納入した。今後も省エネルギー製品の提案・納入を推進

６．天井クレーンすると共に地球温暖化対策に貢献できるように、環境に既設建屋の鉄骨に対して負荷をかけないようにするた

配慮した設備を提供していく所存である。

め、新たに鋼製のフレームを製作し据付を行った。

おわりに、本設備の施工にあたり適切なご指導、ご助言を頂いた東京都下水道局の関係各位に厚く御礼申し上げます。
＜参考文献＞⑴

東京都下水道局ホームページ＜筆者紹介＞

志澤俊一：2005年入社。送風機設備のシステム設計に従事。現
在、プラント建設部

システム設計グループ

土屋佑太：2011年入社。主に、ブロワ・ファンの設計業務に従鋼製フレーム事。現在、気体機械設計部

電動チェーンブロック

図７

天井クレーン

Fig.７ Overhead traveling crane– 29 –

ファングループここで活躍しています

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

ここで活躍しています− 2013 年

製品紹介−

１．ポンプ

流ポンプであり、真空ポンプによる満水方式が採用され

１−１ 東
 京都下水道局 東小松川ポンプ所ポンプ設備⑴ていたため、多くの補機設備で構成されていた。

概要

老朽化した横軸ポンプを減速機搭載形立軸斜流ポンプ

東小松川ポンプ所は、昭和51年に創設されたポンプ所へ更新（図２）することにより、真空ポンプや冷却水ポである。新小岩、西小松川の両ポンプ所より送水されるンプなどの補機設備が不要となり、信頼性が向上した。

汚水、並びに江戸川区東小松川、松江、西一之江、船堀⑵

および一之江流域の汚水と雨水を対象としている。汚水

地震対策として、雨水ポンプにはセラミックス軸受をは葛西幹線により葛西水再生センターへ送水され、雨水採用し、原動機の空冷化、さらに減速機油冷部を自己冷は中川へ放流されている。

却とすることで、システム全体の無水化を図った。また、

雨水ポンプ設備の老朽化および震災対策として、雨水設置スペースが狭い場所であったが、従来と比較して管ポンプ５号機および７号機を無注水型先行待機形ポンプ

理動線も確保された。

へ更新を実施し、2014年３月に工事を竣工した（図１）。
⑵

特徴

特徴

⑶

仕様

口径800 mm減速機搭載形立軸斜流ポンプ×１台
93 m3/min×6.4 m×160 kW×375 min−1（ディーゼポンプは、無注水軸受を採用した無注水タイプの全速

ル機関駆動）

先行待機形立軸斜流ポンプであり、原動機は、既設ディーゼル機関駆動から電動機直結駆動へ変更した。
⑶

仕様

口径1 500 mm先行待機形立軸斜流ポンプ×２台（電動機駆動）
345 m3/min×15 m×1 180 kW

図２

１－３
⑴
図１

⑴

‌川崎市上下水道局

雨水ポンプ設備

名古屋市上下水道局

中島ポンプ所概要

中島ポンプ所は、名古屋市中心部の東海道五十三次41

口径1 500 mm立軸斜流ポンプ（雨水５号）

１－２

口径800 mm立軸斜流ポンプ番目の宿場である宮宿（七里の渡し）、現在の白鳥庭園

小向ポンプ場No.2の堀川沿い下流に位置する。雨水排水の総排水能力405
m3/minを有するポンプ所であり、堀川へ放流される。
⑵

概要

特徴

ポンプは、セラミックス軸受および無給水軸封装置を既設No.2雨水ポンプは、ディーゼル機関駆動の横軸斜– 30 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

ここで活躍しています

採用している。なお、戻し弁など付帯設備なしで、締切状態での起動および10分程度の管理運転を行える。また、ディーゼル機関の回転速度制御（ガバナモータ）により、吐出し量の制御が可能である（図３）。
⑶仕様

口径1 000 mm立軸斜流ポンプ×１台（ディーゼル機
関駆動）
135 m3/min×8.5 m×280 kW×385 min−1

図４

１－５
⑴

口径800 mm横軸軸流ポンプ

山口県企業局

厚東川工業用水道事務所

宇部丸山ダム送水ポンプ設備

概要

本設備は、宇部・山陽小野田地区の工業用水の実質的な貯水量を確保するため、厚東川ダムから放流水の一部を宇部丸山ダムへ送水するためのポンプ設備である（図図３

５）。

原動機室全景⑵仕様

口径 700 mm横軸斜流ポンプ×１台（電動機駆動）
１－４⑴

静岡県志太榛原農林事務所

60 m3/min×6 m×90 kW×450 min−1

榛原第２排水機場⑶

特徴

送水管路に設置するため、横吸込・横吐出しの斜流ポ

概要

本機場は、1974年に設置された旧榛原第２排水機場ンプであり、常に満水（押し込み）のため真空ポンプ設の老朽化と排水能力の不足に伴い、機場および設備を更備が不要である。また、ダムからの水圧（最大水頭約30新したものであり、二級河川坂口谷川へ強制排水を行っm）を受けるための強度を有する構造である。

ている（図４）。
⑵特徴

ポンプ設備は無給水軸封装置を採用した横軸軸流ポンプであり、空冷式ディーゼル機関の採用により無水化されている。なお、今回の更新に際し、ポンプ台数を１台から２台とし排水能力を増強した。
⑶

仕様

口径800 mm横軸軸流ポンプ×２台（ディーゼル機関
駆動）
84 m3/min×2.0 m×44 kW×322 min−1

図５– 31 –

ポンプ設置状況ここで活躍しています

１－６
⑴

電業社機械

株式会社東芝

電力システム社

Vol.38No.1（2014）

とめONGCのHazira Terminalへ圧送する。当該BPAプラ

パトハ地熱発電所向けHotwell Pump

ットフォームでは既にCondensate用途で当社のプランジ

概要ャーポンプを合計５台納入済みである。これら製品の信東芝殿よりインドネシアジオディバエネルギ社の55

頼性、実績、厳しいNPSH条件、短納期対応が高く評価

MWのパトハ地熱発電所１号機向けHWPを受注し、納入され受注に至った。

した（図６）。

⑵

特徴

パトハは西ジャワ州バンドン県に位置する。ジャワ地

本ポンプはAPI型式VS7立軸バレル型５段渦巻ポンプ

域は有望な地熱地点が分布しており、その中の一つであで材質はオールステンレス製である。モータは耐圧防爆る。ジャワ地域の電力は需給逼迫しており、その解消を型（Ex-d）でインド製を採用した。メカニカルシールは担うために開発が進められている。

シールプラン53B air cooled heat exchanger付である。

⑵

設計圧力：67.5 kg/cm2Gと高く、また厳しいNPSH条件

特徴にも対応した設計となっている。

本機は、ピットバレル型の立軸斜流ポンプで、コスト低減として同用途にて他機場で実績のあるケーシング、⑶

ベルマウスに鋳鉄材、バレルに炭素鋼材を選定し、防食

立軸バレル型５段渦巻Condensate Transfer Pump×２
台

対策としてエポキシコーティングを施工している。
⑶

仕様

口径80×50 mm×20 m3/h×211 m×30 kW×3 000

仕様

min−1

HWP（Hotwell Pump）
口径44×28インチ立軸斜流ポンプ×２台
5 000 m3/ｈ×30 m×550 kW×750 min−1

図６

Hotwell pump
図７

１－７
⑴

‌インドNPCC

ONGC社BCPA2海上プラット

フォーム向け立軸バレル形５段渦巻ポンプ

１－８⑴‌LINDE インドISPRL社Padur向け

ブースタポンプ

概要

インドNPCC社経由ONGC（インド石油公社）のBCPA2

Condensate transfer pump

概要

海上プラットフォーム向けCondensate Transfer Pumpを

インドLINDE社よりISPRL（インド戦略石油備蓄会社）

２台納入した（図７）。当該プラットフォームはMumbai

PADURステーション向けCrude Booster Pumpを４台納沖西北西85キロの地点にあり、橋で繋がっているBPAプ入した（図８）。本プロジェクトはインド政府主導で総ラットフォームへCondensateを圧送する。BPAプラット量500万トンの石油をインド国内の３カ所に備蓄する計フォームより周囲のプラットフォームのCondensateをま画の１つで、Padurは南インドのケラーラ州に位置する。

– 32 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

ここで活躍しています

顧客の望む高い品質要求、要求仕様（高効率）、短納期⑵

対応のすべてを満足したことが評価され受注に至った。
⑵

特徴

計画当初は１、２系設備同様にルーツブロワの採用予特徴

定であったが検討を重ねた結果、鋼板製直結式多段ター

本ポンプはAPI610タイプBB1横軸両吸込単段渦巻ポ

ボブロワが採用された。本ブロワはころがり軸受（オインプで、主要部材質は鋳鋼（API材料コードS-5）である。

ルバス方式）高効率モータを採用し、潤滑油配管・冷却

モータは耐圧防爆型（Ex-d）でインド防爆認証取得品を水配管並びに補機類は不要で、設備全体を簡素化するこ採用している。メカニカルシールはダブルシールとし、とができた。また環境対策（オイルミスト防止）としてフラッシングプランは53Bを採用している。軸受箱は自オイルミストセパレーターシステム（MSS-a）、省エネ

己冷却式構造とし、冷却水を不要としている。運用許容対策として低圧力損失型逆止弁（AAチェッキ）を採用

圧力：40 kg/cm G以上と高圧であり、また厳しいポンしている（図９）。

2プ効率要求（ポンプ所要動力低減）にも対応した設計と⑶なっている。

口径250×200 mm片吸込多段ターボブロワ×２台

⑶

仕様

（同期）
55 m3/min×78.5 kPa×110 kW×3 600 min−1仕様

口径500×300 mm横軸両吸込渦巻ポンプ×４台
2 475 m3/h×180 m×1 480 kW×1 500 min−1（電
動機駆動）

図９

２－２
図８

⑴

ブースタポンプ⑴

広島県土木局

熊野黒瀬トンネル

概要

安芸郡熊野町および東広島市黒瀬町を経由して広島市
安芸区矢野と呉市安浦町を連絡する幹線道路として、主

２．送風機

２－１

送風機設置状況

要地方道矢野安浦線熊野黒瀬トンネルを含む約2.8 kmの

中津終末処理場送風機設備

バイパスが完成し、開通した。軌道系アクセスのない内

概要

陸地域の連携や交流、経済活動を支えるとともに、東広本終末処理場は1986年に供用開始されており、当初

島・呉自動車道黒瀬ICとの接続により、広域的な都市間は処理能力53 300 m /日の標準活性汚泥法で計画されの物流および経済交流の役割を担う極めて重要な路線でていた。一方、近年の人口推移や給水量の減少など生活ある。そのバイパスにある熊野黒瀬トンネルに換気設備

様式の変化に対応するとともに、周防灘流域別下水道総を設置した（図10）。

3

合計画や流入水質の実績により全体計画および処理能力⑵の見直しが行われてきた。その結果水処理方式が高度処吐出し風速35 m/sの高風速型ジェットファンで羽根理（２段ステップ硝化脱室法）に変更され2014年度に３、車は高効率形を採用し、外装板ならびにケーシングはス

４系設備の増設が行われた。

テンレス製で耐食性に優れた構造である。

– 33 –

特徴

ここで活躍しています

⑶

電業社機械

仕様

⑶

Vol.38No.1（2014）仕様

口径1 030 mmジェットファン（高風速型）×２台

口径400×350 mm片吸込多段ターボブロワ×２台

29 m3/s×35 m/s×33 kW×1 800 min−1（同期）

205 m3/min×70.82 kPa×300 kW×3 600 min−1（同
期）

図10

２－３
⑴

ジェットファン設置状況‌沖縄県土木建築部下水道課

図12

宜野湾浄化センター

低圧力損失型逆止弁（AAチェッキ）

概要
２－４

本設備は、エアレーションによる下水の高級処理を‌沖縄県土木建築部下水道課
具志川浄化センター行うための設備である。今回、宜野湾浄化センターに
No.1/2送風機を新設し、2014年３月に運転を開始した⑴

概要（図11）。

本設備は、エアレーションによる下水の高級処理を行
うための設備である。今回、No.5送風機１台の増設工事を実施し、2014年４月に運転を開始した（図13）。
⑵

特徴

個別給油方式を採用してオイルミストセパレータシス
テムを標準装備し、沖縄仕様の塩害対策として、インレットベーンの材質はステンレスとした。また消防法適用の緩和対策として潤滑油に高引火点オイルを採用してい
る。

図11

⑵

送風機設備設置状況特徴

個別給油方式を採用してオイルミストセパレータシス
テムを標準装備し、沖縄仕様の塩害対策として、インレットベーンの材質はステンレスとした。また消防法適用の緩和対策として潤滑油に高引火点オイルを採用した。
さらに省エネ対策として、低圧力損失型逆止弁（AAチ
図13ェッキ）を搭載している（図12）。

– 34 –

送風機設置状況

電業社機械

⑶

Vol.38No.1（2014）

ここで活躍しています

２－６

仕様

八戸製錬株式会社八戸製錬所向け
硫酸ブロワ

口径350×300 mm片吸込多段ターボブロア×１台
170 m /min×65.3 kPa×250 kW×3 600 min （同
3

⑴

−1

期）

製錬所の硫酸ブロワとして他社製のブロワが使用され

２－５
⑴

概要

‌千代田化工建設株式会社

太陽石油株式会社四国事業所向けていたが、老朽化による更新に伴い高効率である当社の
FDF、IDF

ブロワが採用され、ブロワ本体、増速機、強制給油装置、概要

吸込ダンパなどの補機および予備品類一式を納入した

キ シ レ ン カ ラ ム リ ボ イ ラ ー ヒ ー タ ー 用 のFORCED（図15）。

DRAFT FAN（FDF）およびINDUCED DRAFT FAN（IDF）⑵

を各１台駆動用電動機と共に納入した（図14）。

インペラはステンレス鋼からの削り出し構造で、流体⑵

特徴の流れ損失を少なくするため３次元のブレード形状とFDF、IDF共にすべり軸受ユニットでオイルリング潤し、高効率化によりランニングコストの低減を図ってい滑式を採用している。また、軸受ユニットの冷却水取りる。

合い点がFDF、IDFで通常各４点（入口２、出口２）にまた、取替工事期間が短期間であったため、既設共通

対して、入出を連結し、各２点としている。
⑶

特徴

ベースの流用や、強制給油装置のユニット化など短期間仕様で行えるように配慮した。

FORCED DRAFT FAN（FDF）⑶

仕様

6FTOP-CNM片吸込遠心ファン×１台（電動機駆動）

口径1 200×1 000 mm両吸込ターボブロワ×１台

571 m /min×3.34 kPa×55 kW×1 800 min

1 676 m3/min×44.13 kPa×1 800 kW×約6 898 min−1

3−1

気体：Air
INDUCED DRAFT FAN（IDF）
7FTOP-CNM片吸込遠心ファン×１台（電動機駆動）
1 071 m3/min×3 kPa×90 kW×1 800 min−1
気体：Flue gas

図15

図14

IDF性能試験状況– 35 –

口径1 200×1 000 mm両吸込ターボブロワ外観

大阪市建設局殿今福下水処理場向け返送汚泥ポンプ受注

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

大阪市建設局殿今福下水処理場向け返送汚泥ポンプ受注
大阪市建設局殿今福下水処理場は、大阪市東部に位置するためオープンインペラを採用している。また、本ポし、限られた敷地を有効に活用するため沈殿池を２階槽ンプの更新工事期間中は、処理場内の反応タンク・沈澄

式に、反応タンクと沈澄池を上・下２階槽式に配置する池の上・下２階槽式の一部を区画し、口径500 mm着脱など施設を立体的に構築している。

式水中モータポンプ３台を設置して仮設返送汚泥ポンプ

このたび、本下水処理場向け返送汚泥ポンプ３台（表として運用することで、処理場の能力維持を図っている。

１）を受注した。当社が1972年に納入した返送汚泥ポ

あわせて、余剰汚泥ポンプ3 m3/min×18 m×３台を、ンプ41 m3/min×4.7 m×３台を、111 m3/min×２台・

新たに口径250 mmスクリュー渦巻ポンプ5.9 m3/min×

50 m3/min×１台に更新する工事で、現在は機器の設計

32 m×２台に更新する工事も並行して実施する。

・製作段階である。

（文責：戌亥ポンプの型式は両吸込渦巻ポンプであり、汚泥を送水

表１
ポンプ名称

型

式

ポンプ仕様
流

量

全揚程

電動機出力

台

数

返送汚泥ポンプ⑴口径1 000×900 mm両吸込渦巻ポンプ

111 m3/min

5.3 m

150 kW1

返送汚泥ポンプ⑵口径1 000×900 mm両吸込渦巻ポンプ

111 m3/min

5.7 m

160 kW1

返送汚泥ポンプ⑶口径700×600 mm両吸込渦巻ポンプ

50 m /min

7.2 m

90 kW

1

3

– 36 –

武）

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

MODEC Petrobras社（ブラジル）向けおよびTullow Oil社（ガーナ）向けSea Water Lift Pump 計７台受注

MODEC Petrobras 社（ブラジル）向けおよび Tullow Oil 社（ガーナ）向け Sea Water Lift Pump 計７台受注
このたび、MODEC Singapore社より、Petrobras社向け動にも対処した構造としている（ポンプ仕様は、表１にFPSO Cidade de Caraguatatuba MV27 Project用Sea waterよる）。

Lift Pump４台およびTullow Oil社向けFPSO Tullow T.E.N

当社は、過去40台ほど本用途のポンプを納入してきてProject用Sea Water Lift Pump３台、計７台を受注した。

おり、これら実績を評価されての今回受注となった。今

本ポンプの用途はFPSO船上（図１）の機器に冷却水後も、ポンプ品質向上、納入後のフォローなどを通じてを送るための海水取水用として使用される。特徴とし顧客満足を充実し、受注拡大を目指す所存である。

ては、FPSO船内のスペースに制限があるため、本ポン（文責：鈴木伸一）

プは船舶側舷に設置され、揚水管長さ約30 ｍの長尺立＜参考文献＞

軸ポンプが採用される。また、FPSO船の洋上での運転、⑴ MODEC社

耐久性を考慮して材質はスーパー二相ステンレスを採用

http://www.modec.com/jp/project/fpso_fso/mutineer.html

している。さらに、洋上での揺れに対応するためポンプ（2014年５月29日アクセス）

コラム外筒部にセンターライザを装着し、船の傾きや振

表１
ポンプ名称

ポンプ仕様

型式

吐出し量

全揚程

電動機出力

台数

海水取水ポンプ

口径450 mm

VPFC-M立軸斜流ポンプ

2 200 m3/h

109 m

950 kW

４台

海水取水ポンプ

口径450 mm

VPFC-M立軸斜流ポンプ

2 300 m3/h

90 m

850 kW３台

図１

FPSO船⑴– 37 –

北海道開発局札幌開発建設部殿

新雄冬岬トンネル向けジェットファン受注

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

北海道開発局札幌開発建設部殿
新雄冬岬トンネル向けジェットファン受注
このたび、北海道開発局札幌開発建設部殿より新雄冬形に挟まれた沿岸を通過しており、落石や雪崩の危険が岬トンネル向けジェットファン８台の製作・据付工事を予想される時、通行規制を行う特殊通行規制区間に指定受注し、現在製作中である。

されている。本トンネルは災害による道路寸断で孤立化

本トンネルは、一般国道231号雄冬岬付近のガマタトする集落の解消を目的としている。

ンネル坑内と雄冬岬トンネル坑内をつなぐ形で現道から今回の設備の特徴としてジェットファンは高風速型が大きく山側に迂回するルートを掘削し、２本のトンネル採用され、吊金具の設置はあと施工アンカーの代わりにを１本につなぐ掘削延長1 555 ｍ、開通後の全長4 748

埋込金具方式を採用している。

mのトンネルである。一般国道231号は日本海と急峻地（文責：齋藤仁哉）

231

雄冬岬トンネル
設置場所

雄冬岬

新設区間

231

新雄冬岬トンネル

ガマタトンネル

231

図１

図２

設置場所

表１
機器名称
ジェットファン

型
1 030

式

FV2O-DNM 横型軸流送風機

設置場所（詳細）

ジェットファン仕様
風量29 m3/s以上– 38 –

風速

35 m/s

取扱流体

電動機出力

台数

トンネル内空気37 kW

8

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

農林水産省東北農政局殿より優良工事表彰を受ける

農林水産省東北農政局殿より優良工事表彰を受ける－大堀排水機場緊急応急工事－

平成23年度～平成24年度に当社が施工した「仙台東地業社や機器製作メーカー並びに工事施工業社、監督員殿

区直轄特定災害復旧事業大堀排水機場緊急応急工事」が、との度重なる工程調整により、希望工期であった梅雨時

農林水産省東北農政局長殿より優良工事表彰を受けた。

期前に試運転を完了させる工程管理ができた。
また、工程管理のみならず、施工管理・品質管理・安１．工事概要

全管理ともに優れているとの高評価を頂いたことで、本本排水機場は、北長沼排水路から貞山運河へ排水する表彰の受賞に繋がったと思われる。

施設で、平成23年３月11日に発生した東日本大震災被災後、機能が失われていた横軸ポンプ（計画排水量2.0

３．おわりにm /s）の復旧を行う工事である。

工事にあたっては東3

尚、立軸ポンプ（計画排水量0.6 m /s）は平成23年度

北農政局殿および東北

3に当社受注の別工事にて復旧済みである。

農政局土地改良技術事
務所殿のご指導、ご協

２．優良工事表彰の受賞理由

力を頂きましたことに

本排水機場は、受注時点では建屋が復旧されていな深く感謝申し上げます。

かった。そのため建築工事業者と作業が輻輳し、機械工表１

事の着手時期が遅れ、また、復旧工事が集中して発注さ工れたため、購入機器の製作納期遅れ等による工期遅延が工懸念されていた。

事

名期

復 旧 機 器

さらに、既施設にあった水道が被災により復旧の目処

主 ポ ン プが立たないことが分かったため、エンジンの冷却水及び主ポンプの封水を、原水取水方式に変更せざるを得ず、また非常時を想定して、自家発電装置及び直流電源盤が追加になるなど、さまざまな設計変更があった。
そのような状況の中、並行に進んでいる別途建築工事

主 原 動 機図４
工事概要

大堀排水機場緊急応急工事

平成23年12月15日～平成24年６月22日
主な仕様

１台

工場分解整備操 作 制 御設
備

エンジンポンプ盤

１面

更新

低圧受電盤
補機盤

１面

１面

直流電源盤

１面

真空ポンプ

２台

系 統 機 器
設
備

２台

１組

取水ポンプ

完成後の機場内部

１基

封水ポンプ

100 L空気槽

更新

１基

２基

じ

ん
備

水 門 設 備
（赤沼東）

更新
更新
更新
更新
更新
更新

１台

新規設置

逆洗式オートストレーナ １台

除
設

更新
更新

２台

空気圧縮機

更新

更新

60 kVA非常用発電装置

1 950 L燃料貯油槽

図３更新

横軸遊星歯車減速機

200 L燃料小出槽

図２

現地分解整備77 kWディーゼルエンジン １台

燃料移送ポンプ

被災直後の機場外観応急復旧内容口径1 000 mm
横軸軸流ポンプ １台

主 減 速 機電 源 設 備

図１

表彰状

新規設置

サンドセパレータ１台

除じん機仮設操作盤

１面

新規設置

ロータリーレーキ式
除じん機 ２基

サイクロ減速機工場整備

スライドゲート

２門

ゲート操作盤

１面

ゲート巻上機の撤去・設置及びゲート現地整備

新規設置

更新（文責：佐々木雄也）

表彰式状況– 39 –

電業社シンガポール事務所

開設

電業社機械

電業社シンガポール事務所

Vol.38No.1（2014）開設

2014年５月に新たにシンガポールに海外事務所を開設しました。シンガポール政府登録名称は「DMW
Representative Office Singapore」、当社にとってはムンバイ・ヒューストン・アムステルダム・大連に次いで５番目の海外拠点となります。
当 社 は、 海 外 戦 略 の 一 環 と し て 海 洋 設 備 向 けSea
Water Lift PumpならびにWater Injection pumpを含む高圧ポンプの受注拡大およびアジア地域での新規発電所向
け案件の受注拡大を目指しています。シンガポールを主拠点とする船舶製造メーカが多く、従来より、当社と交流のあるメーカだけではなく新規メーカへも上記ポンプを納入すべく情報収集活動を行っていきます。
また、近隣国タイ・ベトナム・マレーシア・インドネ
シアなどの東南アジア圏において大型発電所の新規建設が多く計画されており、当社の主力製品の一つである循
環水ポンプの需要が、今後も増えることが見込まれます。
これら機器の受注拡大にも貢献していきたいと考えています。
新規納入だけではなく、既に納入したポンプ、ファン、
ブロワの現地巡回を行い、ストックビジネス拡大による

図１

Raffles Place Singapore Land Tower

顧客満足度アップにも貢献していく所存です。
事務所はシンガポールチャンギ国際空港から車で20分程度、Raffles Place Singapore Land Towerの１室にあにスムーズに開設までに至ることができました。また、ります。Raffles Placeはシンガポールの金融機関の中心

金融業が非常に進んでいる国であるため、資金の決裁もであり、多くの銀行、証券会社が軒をつらねています。

スムーズに行うことができます。

交通利便性も非常によく地下鉄Raffles Place駅より東西

シンガポールはアジア近辺のハブ空港となっており、線、南北線の２つの地下鉄が乗り入れており、大変便利

また、日本からも羽田空港国際線発着が増えたことからです。また、バスも整備されており東京に劣らない交通

東京都内からシンガポールへのアクセスも格段によくな

利便性を誇っています。

っています。シンガポールへお越しの際、また乗継で時シンガポールは英語が公用語の国であるため、事務所

間があります際は、是非一度お立ち寄りください。

開設・運営面で意思疎通を容易に行うことができ、非常（文責：鈴木伸一）– 40 –

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

海外視察報告（タイ）

海外視察報告（タイ）山本雄一

Visitation Report to Thailand
By Yuichi Yamamoto
１．はじめに

このたび、海外視察研修の機会を得て、2013年11月28日に岡本工作機械製作所のタイ工場、T.N.メタルワー
クスを視察したので、概要と印象について以下に報告する。

２．岡本工作機械製作所タイ工場

２－１

岡本工作機械製作所

概要

岡本工作機械製作所は、1926年（大正15年）創業で研削盤メーカのパイオニアである。1930年には歯車研
削盤、1953年には平面研削盤の国産一号機を開発、あ図１

らゆる工作機械を世に送り出している会社である。生産

木型工場の様子

拠点として本社安中工場のほか、オカモト・タイ、オカモト・シンガポールがある。
今回視察させていただいたオカモト・タイはアユタヤ

査を実施していた。品質は部署ごとで万全を期し、次工県のワンノーイに工場がある。このタイ工場では高品質

程に送っている姿勢がうかがえた。

な製品を最後まで責任をもってお客様に提供することを２－３目的とし、設計から木型、鋳造、機械加工、塗装、組立、

私の目をひいたのは仕上げ部門のキサゲ作業である。

完成まで一貫した生産体制をとっている。生産体制や歴

キサゲ作業とは、切削加工した底面や軸受内面をさら

史は電業社と通じるものがあるという印象を受けた。

に精度の高い面に仕上げるために、キサゲという工具を

２－２

オカモト・タイ

キサゲ作業

使って少量ずつ削り取る精密加工方法の一つで、まった

まず、事務所にて会社概要、タイでの人員確保や交通

くの手作業であり、職人技の作業である。これは機械の事情などの説明を受け、工場内を見学した。

精度を決める重要な加工で、このような高度な作業を現木型工場では黙々と作業に当たる姿勢が、私がもって地作業員が行っていることに、教育レベルの高さを感じ、いたタイ人の作業者に対する先入観を変えてくれた（図強く感銘を受けた（図２）。

１）。

基盤を組み立てる工場に入る時は、靴の裏をエアで清木型倉庫では整然と並んだ木型の中に他社製品の名前

掃し、ワンタッチで靴を覆うカバーを付け、ごみの侵入もあり、木型、鋳造も受注し製造しているとのことであっを防いでおり、工場内も隅々まで綺麗に清掃されていた。

た。型枠や木型を外す作業は女性が木槌を使い、時に力

工場内は整理整頓が行き届いており、無駄話もせずに強く、時に繊細で器用な作業をしていた、日本ではあま黙々と自分の作業と向き合っている印象を受け、素材かり見られない光景であった。できあがった鋳物は次工程

ら製品まで徹底した品質管理に岡本工作機械製作所のブに送る前にレイアウトマシンを使い、三次元での測定検

ランド力を感じた。

– 41 –

海外視察報告（タイ）

図２

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

キサゲ作業の様子
図３

製缶工場の様子

３．T.N.メタルワークス
T.N.メタルワークスは傘下にVENZ Industrial Co. Ltd.という汎用ファンを主体に製作する会社を有している。
その工場の製缶、機械加工、プレス作業を重点的に見学した。
プロジェクトチームのメンバーでLINEを構成し、今現在の進捗度、トラブルの回避方法を全員でタイムリーに共有していた。チームという名の通り、全員一丸で取り組んでいる姿勢がうかがえた。機械加工はシャフトやイ
ンペラなどの回転体関係を主としており、プレスや溶接が工場の大半を占めていた。現場では個人の持ち場が決まっており黙々と作業をしている印象を受けた（図３）。
工場内は作業工程に沿った効率的なレイアウトがなさ

図４れており、機種により溶接ロボットが導入され作業の効

ヒュンダイ社製

溶接ロボット率化を図っていた（図４）。
そして、今回の海外視察で当社OBの方に面会でき、

４．おわりに話を伺いました。話の中から在籍中の仕事に対する真摯

今回、短い期間であったがオカモト・タイとT.N.メタ

さや責任感、技術士としての誇りなどを感じることがで

ルワークスを視察させて頂いた。

き、私も志を持ち、常に前進し続けていきたいと思いま

今回、タイ人の勤勉さを目の当たりにしたことで危機した。

感も感じることができた。その危機感を少しでも和らげ

最後に、このように視野を広げられる貴重な機会を与られる術は、まず、私たち中堅社員が一致団結し会社のえて下さった関係各位に対し、深く感謝致します。

要求に応えられる技能士、人材となり、さらに一歩ずつ＜筆者紹介＞

前進し、次の世代へ繋げていかなければならないのでは

山本雄一：‌1994年入社。主に、機械加工業務に従事。現在、生ないかと考える。

産部– 42 –

機械グループ班長。

電業社機械

Vol.38No.1（2014）

特許と実用新案

特許と実用新案「立軸ポンプ」
特許第5344751号

１．従来技術の問題点

ポンプ配管内に作業員が入れるような大型の立軸ポンプでは、中間軸受が吐出しエルボまたは揚水管等のポンプ配管内にあり、中間軸受の軸受摺動部

1

材をポンプ軸の上端から取り外しまたは取り付ける

2a4

ためには、吐出しエルボの外側にあるスペーサ軸継
手を取り外すだけでなく、吐出しエルボの外壁を貫72通するポンプ軸の軸封装置やポンプ軸の上部軸受等

2b3も分解する必要がある。さらに、ポンプ軸の中間軸受が配設された位置からポンプ軸の上端までの距離が長いので、この間のポンプ軸の外周部に腐食や

図１

付着物がある場合には、軸受摺動部材をポンプ軸の上端まで移動させるのが容易でなく、定期点検などの際に軸受摺動部材の取り付けおよび取り外2a

しに多大な労力と時間を要するという問題がある。

２．本発明の内容

6
4

5

本発明はこのような従来技術を改善するためになされたもので、図１、図２を参照して説明する。本
発明による立軸ポンプ１は、ポンプ軸２を上部ポン98プ軸2aと下部ポンプ軸2bに分割し、分割した２本7のポンプ軸を揚水管３内で中間軸継手４により連結している。中間軸継手４は軸方向に２分割された連2b

結部材５とこれを外嵌するスリーブ６で構成し、上

図２部ポンプ軸2aの下端と下部ポンプ軸2bの上端の軸方向間隔を、中間軸受７の固定側摺動部材８または回転側摺動部材９の軸方向長さのいずれよりも長くれ、中間軸受の配設位置から下部ポンプ軸の上端ま設定している。また中間軸受７を中間軸継手４の少での距離が短いので、中間軸継手を分解することで、し下方位置に配設し、中間軸継手４を分解した状態

ポンプ配管内で中間軸受の固定側摺動部材と回転側

では、固定側摺動部材８と回転側摺動部材９が下部摺動部材を下部ポンプ軸の上端から容易に取り外す

ポンプ軸2bの上端まで容易に移動できるように構ことができる。そこで、点検作業の際、従来のよう成している。

にスペーサ軸継手やポンプ軸の軸封装置、上部軸受等を分解する必要がないため、中間軸受の点検と部

３．本発明の効果

品の交換を容易に行うことができる。

中間軸受が中間軸継手の少し下方位置に配設さ（文責：山田正嗣）– 43 –

電業社機械

編集後記

編

集

後

Vol.38No.1（2014）記◆この度の巻頭言は、新潟工業短期大学長の長◆オープン型吸込水槽のCFD解析について紹介し谷川富市先生に「水、この不思議なるもの」とました。従来は、クローズ型水槽のCFD解析のごいう題目でご執筆いただきました。

要望を多数頂戴しておりましたが、最近はオー

当社の主力製品の一つはポンプですので水をプン型吸込水槽のCFD解析のご要望が多くなって扱う機会は多く、興味深く拝読させていただき

きております。今後もこのようなお客様のご要ました。当社で製造しているポンプは比較的大望にお応えすべく、解析技術の向上に取り組む

きな流体機械に属するため必然的にレイノルズ

所存です。

数も高くなり、ニュートン流体として扱う水し◆新型横軸斜流ポンプの開発について紹介しまか目にすることができません。そのため、水がした。省エネルギーへの関心が高まっている現ニュートン流体から逸脱した種々の特性を示す

在、市場要求の一つとして高性能なポンプが求ことがあるという実験的事実は、驚きとともにめられています。今回の開発では、従来モデル

新鮮な知見でした。20年以上にわたりこのようと比較して高効率なモデルを開発することがでなご研究をされてきたとのことですが、真理をき、開発したポンプ形状を採用した実機を納入追及するにはかくも長い時間を要するものかとしました。今後も市場要求に応えられる製品開感嘆した次第です。

発に取り組む所存です。

ご多忙なご公務の間をぬって、大変興味深い

今後とも当社の製品をご愛顧いただきますよ

ご寄稿をいただきありがとうございました。

うよろしくお願い申し上げます。

– 44 –

本社〒143-8558

関東支店〒330-0802

横浜営業所〒231-0013

沖縄営業所〒902-0066

北 海 道 支 店

〒060-0061

東

北

支

店

〒983-0852

静

岡

支

店

〒420-0858

名 古 屋 支 店

〒460-0008

大

阪

支

店

〒541-0054

中

国

支

店

〒730-0021

四

国

支

店

〒760-0024

九

州

支

店

〒812-0013

事 務 所
三 島 事 業 所

東京都大田区大森北1丁目5番1号（大森駅東口ビルディング）
TEL 03（3298）5115（代表）・FAX 03（3298）5149
さいたま市大宮区宮町2丁目96番1号（三井生命大宮宮町ビル）
TEL 048（658）2531・FAX 048（658）2533
横浜市中区住吉町5丁目64番1号（石渡ビル）
TEL 045（662）7415・FAX 045（662）4419
沖縄県那覇市字大道55-7番地
TEL 098（887）6687・FAX 098（887）6688
札幌市中央区南1条西10丁目4番地（南大通ビルアネックス）
TEL 011（271）5144・FAX 011（221）5530
仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号（宮城野センタービル）
TEL 022（290）7754・FAX 022（290）7762
静岡市葵区伝馬町9番地の1（河村ビル）
TEL 054（253）3701・FAX 054（253）4980
名古屋市中区栄2丁目4番18号（岡谷ビル）
TEL 052（231）6211・FAX 052（201）6920
大阪市中央区南本町2丁目6番12号（サンマリオンNBFタワー）
TEL 06（6251）2561・FAX 06（6251）2846
広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
TEL 082（242）5456・FAX082（545）8581
高松市兵庫町8番地1（日本生命高松兵庫町ビル）
TEL 087（851）8953・FAX 087（822）7603
福岡市博多区博多駅東2丁目10番35号（博多プライムイースト）
TEL 092（409）3173・FAX 092（409）3183
新潟・山口・熊本・インド（ムンバイ）・米国（ヒューストン）
欧州（アムステルダム）・東南アジア（シンガポール）・中国（大連）〒411-8560

静岡県三島市三好町3番27号
TEL 055（975）8221・FAX

電業社工事㈱〒411-0848㈱エコアドバンス〒411-0943

静岡県三島市緑町10番24号 ㈱電業社機械製作所内
TEL 055（975）8233・FAX 055（975）8239
静岡県駿東郡長泉町下土狩20番地の3（山光ビルA棟403号）
TEL 055（980）5822・FAX 055（988）5222＜関連会社＞

本誌はインターネットで御覧いただけます。

編集委員

浅見幸男

委

員

鯉沼博行

小澤文雄

青山匡志

小山田嘉規

委員長

稲垣

晃

永田元彦

坂本

幹

事

事務局

飯田隆二

発

行
行

富松重行

坂根久美子 田上愛香

各種送風機
各種ブロワ

ロートバルブハウエルバンガーバルブ
廃水処理装置廃棄物処理装置
自動除塵機

水中排砂ロボット
配電盤

電気制御計装装置
電気通信制御装置
流量計

広域水管理システム

http://www.dmw.co.jp

第38巻第１号

日所浩

上杉浩一郎 石澤勇人
鈴木重雄

電業社ホームページ

発

修

各種ポンプ

055（975）5784

電業社機械

監

主要製品

編集兼発行者

企 画 製 作

平成26年７月31日
株式会社電業社機械製作所〒143-8558
TEL

東京都大田区大森北１丁目５番１号

03（3298）5115

FAX

03（3298）5149

浅見幸男
日本工業出版株式会社〒113-8610
TEL

東京都文京区本駒込６丁目３番26号

03（3944）1181

FAX

03（3944）6826

禁無断転載