ＡＴＣホール

イベント電源設備関連資料

Ａホール 電灯 （Tr容量３００KVA）
UB(ユーティリティーボックス）
電気室 Ｃ－１ｄ１－２Ａ
UB送電盤
MCCB 容量 MCCB 容量
MCCB 容量
系統名
BOX_№（AT) （KVA) （AT) （KVA)（AT) （KVA)
Ａ１－１ 10016150
24
Ａ１－２ 100
16Ａ２－１ 100
16150
24
Ａ２－２ 100
16
Ａ３－１ 100
1624150
Ａ３－２ 100
16２Ａ１400
64150
24
Ａ４－１ (150)24
Ａ４－２ 10016150
24
Ａ４－３ 100
16
Ａ５－１ 10016150
24
Ａ５－２ 100
16Ａ６－１ 100
16150
24
Ａ６－２ 100
16Ｂ１－１ 100
16150
24
Ｂ１－２ 100
16Ｂ２－１ 100
16150
24
Ｂ２－２ 100
16Ｂ２－３ 100
16150
24
Ｂ３－１ (150)24２Ａ２30048150
24
Ｂ３－２ 100
16Ｂ４－１ 100
16150
24
Ｂ４－２ 10016Ｂ４－３ 100
16Ｂ５－１ 100
16150
24
Ｂ５－２ 10016150
24
Ｃ１－１ (150)24
Ｃ１－２ 100
1615024※注1
Ｃ１－３ 100
16２Ａ３300
48
Ｃ２－１ 10016150
24
Ｃ２－２ 10016※注1：２Ａ３系統送りのＣ３－１ 100
16
MCCB(300AT)二次側にてC室調光仮設電源盤送りを150
24
Ｃ３－２ 10016分岐している為、同調光盤
Ｃ３－３100
16を負荷と同時使用する場合
２Ａ３系統容量はそれら負Ｃ４－１ 10016荷の合算となります。
24150
Ｃ４－２ 100
16Ｃ４－３ 10016150
24
Ｄ１－１ (150)24
Ｄ１－２ 10016150
24
Ｄ１－３ 10016Ｄ２－１ 100
1615024
Ｄ２－２ 100
16
Ｄ２－３ 100
16
Ｄ３－１ 100
16２Ａ４40064150
24
Ｄ３－２ 100
16
Ｄ３－３ 100
16
Ｄ４－１ 10016150
24
Ｄ４－２ 100
16
Ｄ５－１ 10016150
24
Ｄ５－２ 100
16
Ｄ６－１ 100
1624150
Ｄ６－２ 10016Ａホール 動力 （Tr容量５００KVA Aホール空調機他を含む）
UB(ユーティリティーボックス）
UB送電盤
電気室 Ｃ－１ｄ１－１Ｂ
MCCB 容量 MCCB 容量
MCCB 容量
系統名
BOX_№（AT) （KVA) （AT) （KVA)（AT) （KVA)
Ａ１－１ 100
2815042
Ａ１－２ 100
28
Ａ２－１ 100
2815042
Ａ２－２ 10028
Ａ３－１ 10028150
42
Ａ３－２ 10028
１Ｂ５400110
Ａ４－１ 1002815042
Ａ４－２ 100
28
Ａ４－３ 100
28
Ａ５－１ 100
2815042
Ａ５－２ 100
28
Ａ６－１ 100
2815042
Ａ６－２ 10028
Ｂ１－１ 100
2815042
Ｂ１－２ 10028
Ｂ２－１ 10028150
42
Ｂ２－２ 10028
Ｂ２－３ 10028
Ｂ３－１ 100
2815042
１Ｂ６25070
Ｂ３－２ 10028
Ｂ４－１ 100
2815042
Ｂ４－２ 10028
Ｂ４－３ 10028
Ｂ５－１ 10028150
42
Ｂ５－２ 100
28
Ｃ１－１ 10028150
42
Ｃ１－２ 10028※注２
Ｃ１－３ 10028
１Ｂ７25070
Ｃ２－１ 100
2815042
Ｃ２－２ 10028※注２：Ｃ室調光仮設電源
Ｃ３－１ 10028
盤を同時に使用する場合
15042
Ｃ３－２10028は総容量に注意が必要となります。
Ｃ３－３ 100
28
Ｃ４－１ 100
2815042
Ｃ４－２ 100
28
Ｃ４－３ 100
28
Ｄ１－１ 100
2815042
Ｄ１－２ 100
28
Ｄ１－３ 100
28
Ｄ２－１ 10028150
42
Ｄ２－２ 100
28
Ｄ２－３ 100
28
Ｄ３－１ 10028
１Ｂ８400110150
42
Ｄ３－２ 100
28
Ｄ３－３ 100
28
Ｄ４－１ 10028150
42
Ｄ４－２ 100
28
Ｄ５－１ 10028150
42
Ｄ５－２ 100
28
Ｄ６－１ 10028150
42
Ｄ６－２ 100
28参考）表記中UB/MCCBの端子内径は φ８ｍｍ参考）表記中UB/MCCBの端子内径は φ８ｍｍ

Dホール 電灯 （Tr容量１００KVA）
電気室 Ｃ－１ｄ２－２Ａ イベント電源盤
電源取り出し方式
MCCB 容量 MCCB 容量 MCCB二次側(CV 38 Sq)２系統
系統名（AT) （KVA) （AT) （KVA) 分岐１系統 3P 8mm端子台 5

Dホール 動力（Tr容量１００KVA D・Eホール空調機を含む）
電気室 Ｃ－１ｄ２－１B イベント電源盤
電源取り出し方式
MCCB 容量 MCCB 容量 MCCB二次側(CV 38 Sq)２系統
系統名（AT) （KVA) （AT) （KVA) 分岐１系統 3P 8mm端子台 2２Ａ１500

80

500

80

ｾｯﾄの既設端子台 合計10ｾｯﾄ使用可。

１B1400※注3※注3ｾｯﾄの既設端子台 合計 4ｾｯﾄ

4006060 使用可。
※注３：Tr容量100KVAのうちホール空調機分を考慮した容量。

Ｂホール 電灯 （Tr容量３００KVA Bホール照明を含む）
UB(ユーティリティーボックス）
電気室 Ｃ－１e１－２Ａ
UB送電盤
MCCB 容量 MCCB 容量
MCCB 容量
系統名
BOX_№（AT) （KVA) （AT) （KVA)（AT) （KVA)
Ａ１－１ 100
1610016Ａ１－２ 100
16Ａ２－１ 100
1610016２Ａ１400
64
Ａ２－２ 100
16Ｃ１－１ 100
1610016Ｃ２－２ 100
16
Ｂ１－１ 100
16100
16Ｂ１－２ 100
16Ｂ２－１ 100
16２Ａ２300
48100
16Ｂ２－２ 100
16Ｂ３－１ 100
1610016
Ｂ３－２ 100
16【平成 ３０年 ７月現在】
Ｂホール 動力 （Tr容量３００KVA Bホール空調機を含む）
UB(ユーティリティーボックス）
電気室 Ｃ－１e１－１B
UB送電盤
MCCB 容量 MCCB 容量
MCCB 容量
系統名
BOX_№（AT) （KVA) （AT) （KVA)（AT) （KVA)
Ａ１－１ 100
2810028
Ａ１－２ 10028
Ａ２－１ 10028
１Ｂ４3509710028
Ａ２－２ 10028
Ｃ１－１ 1002810028Ｃ２－２ 10028
Ｂ１－１ 1002810028
Ｂ１－２ 10028
Ｂ２－１ 100288410028１Ｂ５300
Ｂ２－２ 10028
Ｂ３－１ 1002810028
Ｂ３－２ 10028参考）表記中UB/MCCBの端子内径は φ８ｍｍ参考）表記中UB/MCCBの端子内径は φ８ｍｍ

Cホール 電灯 （Tr容量３００KVA Cホール照明を含む）
UB(ユーティリティーボックス）
電気室 Ｃ－１e２－２Ａ
UB送電盤
MCCB 容量 MCCB 容量
MCCB 容量
系統名
BOX_№（AT) （KVA) （AT) （KVA)（AT) （KVA)
150
24
Ａ１－１ 100
1615024
Ａ２－１ 100
16Ａ３－１ 100
16２Ａ１300
4815024
Ａ３－２ 100
16Ａ４－１ 100
1615024
Ａ４－２ 10016Ｂ１－１ 100
16150
24Ｂ１－２ 10016Ｂ２－１ 100
1615024
Ｂ２－２ 10016２Ａ２40064
Ｂ３－１ 1001615024
Ｂ３－２ 100
16Ｂ４－１ 1001615024
Ｂ４－２ 10016150
24
Ｃ１－１ 100
16Ｃ２－１ 100
1615024
Ｃ２－２ 100
16２Ａ３300
48
Ｃ３－１ 100
1615024
Ｃ３－２ 100
16Ｃ４－１ 100
1615024
Ｃ４－２ 100
16Cホール 動力 （Tr容量３００KVA Cホール空調機を含む）
UB(ユーティリティーボックス）
電気室 Ｃ－１e２－２B
UB送電盤
MCCB 容量 MCCB 容量
MCCB 容量
系統名
BOX_№（AT) （KVA) （AT) （KVA)（AT) （KVA)15042
Ａ１－１ 1002815042
Ａ２－１ 100
28
Ａ３－１ 10028１Ｂ３300
8415042
Ａ３－２ 10028Ａ４－１ 100
2815042
Ａ４－２ 10028
Ｂ１－１ 100
2815042
Ｂ１－２ 10028
Ｂ２－１ 100
2815042Ｂ２－２ 10028
１Ｂ４400110
Ｂ３－１ 100
2815042
Ｂ３－２ 10028
Ｂ４－１ 100
2815042
Ｂ４－２ 100
2815042
Ｃ１－１ 100
28
Ｃ２－１ 100
2815042
Ｃ２－２ 10028
１Ｂ５30084
Ｃ３－１ 100
2815042
Ｃ３－２ 100
28
Ｃ４－１ 100
2815042
Ｃ４－２ 10028参考）表記中UB/MCCBの端子内径は φ８ｍｍ参考）表記中UB/MCCBの端子内径は φ８ｍｍ

【 イベント電源施工上の注意事項 】① 表中記載の”容量”とは、安全率０．８とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をして下さい。
② 動力系統より単相電源を使用する場合、原則として送電盤以降の同一系統に三相負荷が共存しないものとし、事前に当ビル係員の承諾を得、提出図面上で明確にその取り出し箇所及びどの相より単相を使用するかを確認できるよう記載して下さい。
③ 敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下（特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合）を十分考慮し使用をお願います。 接地についてはＵＢ端子台より取り出し確実に機器に接続するようにして下さい。
④ 敷設するイベント電源１系統の取り出しがＵＢ単独使用許容量を超える場合、上位ＭＣＣＢ制限容量の範囲で複数のＵＢに分けて取り出して使用して頂く事とし、送電盤の予備ＭＣＣＢを含め端子台の無い既設幹線からの分岐又は付替えを要する施工については許可出来ません。
⑤ 本資料に基づきイベント電源施工開始より５日前までに容量計算を含め電源種別（電灯・動力）並びに、電線種別・サイズ及びイベント負荷側漏電時のELB（回路毎に感電防止保護のため感度電流３０ｍA以下である旨の表記）設置点を記載した平面図を提出し、当ビル係員承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。
承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を関わず送電を行いません。
⑥ 施工後、UB電源送電・停電操作依頼については別紙、[ＡＴＣホールイベント仮設電源送・停電操作依頼書］が必要となり、操作時に立ち会われる施工責任者の方の署名が必要となり、提出時に署名されている方と違う場合は再度内容を確認し承諾して頂き署名をお願いします。
⑦ その他本資料について不明な点が御座いましたらATC中央監視室（０６－６６１５－５０５２）へ確認又は相談頂きますようお願いします。