空調機購入後7〜8年経過のお客さまにおすすめ
バリューアップ
オーバーホール＋

ビル用マルチエアコン/店舗・オフィス用エアコンスカイエア用/設備用エアコン

更 新 ま で の 省 エ ネ 、快 適 と 安 心 を 提 供 しま す 。

ダイキンのメンテナンスサービスがわ かる
解 説 ムービーの Q Rコードを掲 載しております。

18-04

空調機購入後お客さまに更新までの省エネ、 7〜8年経過のお客さまにおすすめ快適と安心を提供します。
［リフレッシュパック5］とは空調機を「バリューアップ」（オーバーホール）することで長期使用を促

エアコンに活力進し、機器などの産業廃棄物を削減することがバリューアップ (オーバーホール)できます。それは現代社会において責務ともいうべき、環 境にも配 慮 するということにつながります。
また、5年間修理費無償の保守管理システム「エアネットコンカレント5」がプラス。お客さまに安全性・経済性など、様々なメリットを生む［リフレッシュパック5］をこの機会にぜひとも活用いただきますよう、ご提案します。

省エネ性・快適性を維持して、経済的なバリューアップ（オーバーホール）をおす
突然の出費をおさえます
突然の故障で、予定外の修理費用捻出に悩まされることなく計画的な予算が立てられます。

高効率維持で経済的です
機器をベストコンディションに維持することで、ムダなエネルギー消費を防ぎます。

省エネルギー

機器の運転効率を高めます
定期的な調整によって、快適な運転性能を維持します。

快適性

機器の長寿命化を実現します

長寿命化

きめ細かい保守で機器にストレスを加えず、経年劣化を抑えて長寿命化を実現します。

安全性を確保します

1

▼

78

メーカー保証期間

ダイキンの空調エキスパートがサポートします

推奨バリューアップ時期（オーバーホール）▼0▼

エアコン使用経過年数

高圧ガス（代替フロンガス）や電気部品を使用し、高い安全性が求められる冷暖房機だけに、定期的な点検（ガス漏れ検査・絶縁測定）によって安全性を確保することが重要です。

［リフレッシュパック5］5年間修理費無償

ダイキンの空調エキスパートがサポートします。
広範囲でハイレベルな技術を身につけたエンジニアが、適切な処置やアドバイスをいたします。

バリューアップ（オーバーホール）■リフレッシュパック5の効果イメージ
リニューアル
向上
社会的要求

新築時

改良保全

機能レベル

初期の水準
保守低下

リフレッシュパック5
保守

修繕保全

バリューアップ ＋ エアネット
コンカレント5

修繕・保守
経過年数
設備機能の経年変化

実用上支障のない（許容できる）
水準

ダバリューアップ
オーバーホール＋のご提案。

ビル用マルチエアコン/店舗・オフィス用エアコンスカイエア/設備用エアコン用

その内容とは・・・運転を持続させるためにすめします。
電気・電子部品の保全整備

圧縮機や電装品をバリューアップ。
空調機の機能をリフレッシュさせます。

空気調和機は、熱交換器、送風機などで構成されています。送風機は冷暖房期間中はもとより、中間期でも外気取り入れや換気のために、ほとんど年間を通じて運転されています。
ご使用期間が長くなると部品の劣化が始まり磨耗故障が発生します。

常に最新の知識・技術で確実にメンテナンス
冷媒回路の保全整備

交換周期
8年

室外機熱交換器が汚れたままで高負荷、高温運転を継続すると運転効率が低下し無駄なエネルギーを消 費することになります。
また、高負荷運転による磨耗分や主軸受け磨耗によるロック劣化物が冷媒回路の他の部品に 電動機コイルレアショート悪影響を及ぼすことになります。

交換周期
5年

交換周期
10年＋
圧縮機

制御基板

温度センサー

抵抗、コンデンサー、IC劣化による作動不良

抵抗値の誤差、断線による温度検知不良

対象部品

圧縮機、電子膨脹弁、冷媒系統、保護装置、熱交換器ほか

点検時期

冷房シーズン前

保全時期とポイント●使用時間：2万時間（または使用8年程度経過）を目処に保全提案を行っています。
●多台数の場合、1系統を分解調査を実施し、最適な機器全体の保全計画立案も行っています。

対象部品

電装品、コンデンサ、圧力・温度センサー、SW電源ほか

点検時期

冷房シーズン前

保全時期とポイント●特に、制御部品はマグネットスィッチと同時に交換をお奨めしています。
●センサー類は3〜５年を目処に点検修理をお奨めします。センサーの誤作動は「無用な運転による消費電力の増加」や「高負荷運転で故障停止」に繋がる恐れもありますので早めの交換をお奨めします。

空調機の主な部品の保守・点検ガイドライン▲：点検異常時は部分交換・修理実施●：点検結果により清掃や調整の実施

区分

部品名部品名＊1）を除く
水冷式に限る用調 途
一般空予防保全
保全周期＊4）
使用時間

使用周期経過年数＊2）
123456789

10 11 12 13 14 15日本冷凍空調工業会『空冷および空冷ヒートポンプ
機種の主な部品の保守・点検ガイドライン』
より一部抜粋

冷媒回路

圧縮機
電子式膨張弁

20,000hr

偶発故障＊3）▲

偶発故障＊3）

冷媒系統（機内配管、電磁弁類）
5年、雰囲気汚れによる熱交換器（清掃対象品）

偶発故障

●

偶発故障

●

● ●

電ファンモーター
フロートスィッチ他
電磁開閉器、過電流継電器、リレー類 25,000hr

電制御箱／電装品箱

25,000hr子

圧力センサー、サーミスター

5年

SW電源

10年

機
構

ファン、ファンケーシング
吸込・吹出グリル

構

ドレンパン、化粧パネル

成フレーム・底板類、ガード類
防振ゴム▲

20,000hr
初期故障

気ドレンポンプ

摩耗故障

偶発故障

▲
▲
偶発故障

▲

摩耗故障

▲
●

室内：10年8年10年

摩耗故障

●

室外：13年
8年

摩耗故障

偶発故障

摩耗故障

●
摩耗故障

●

▲

摩耗故障

注1）
「部品名」は、消耗部品（使用時間は部品毎に異なる）は除いています。
注2）「経過年数」は、頻繁な発停のない通常の使用状態で10hr/日、2,500hr/年と仮定した場合です。
注3）「部品の故障率」は、購入1年以内は故障率が高く（初期故障領域）、次第に減少し（偶発故障領域）、長年の運転後、経過年数とともに、故障率があがっていく傾向（摩耗故障領域）があります。偶発故障は、部品・機器の耐用年数期間内において、予期できない突発的な故障で技術的な対策が難しいものです。
注4）「保全周期」は、1年毎の定期点検結果に基ずき、必要となる「清掃・調整の実施」又は「部品交換・修理実施」の予測周期です。
「清掃・調整」
は、部品の劣化及び性能低下を防止します。

＋

ダイキンのメンテナンスサービスがわかる解説ムービーのご紹介
ご覧になりたい動画を選択してムービーを再生

1

下記QRコードから、「メンテナンスムービー」
一覧サイトへアクセス

2

選択した解説ムービーが流れます3※ 解説ムービーには音声が含まれますので、音量にご注意ください。 ※ ムービーを再生する際のパケット通信料は有料です。

オーナー様に安心感と経済性

突然の修理費が・・
・空調機の遠隔監視でトラブルを未然に防止。

エアネットサービスシステムを既にご契約のお客様に・・・

冷媒系統 と 電子系統 のエアネットⅡサービスシステム
２４時間３６５日空調機を監視して、つねに最高の運転効率を維持。トラブルを未然に防止して、省エネ・安心・快適をお届けします。

機器のバリューアップ（保全整備）をしていただくとなんと！
！ 保守料金は据え置き
保守契約内容はエアネットコンカレントにグレードアップ！
（5年間限定）そのグレードアップの内容は遠隔監視センター
ダイキンエアネット（コントロールセンター ）データを選別・編集し、定時発報データとして1日1回エアネットセンターのホストコンピュータに送ります。
（現地で取り付けます。）

万一の故障時には、2時間以内※にエンジニアが対処します。

さらに24時間365日体制でエンジニアが待機。
万一の異常時には2時間以内 ※に駆けつけて対処します。
さらに、エアネットコントロールセ
ンターでは停止前のデータを分析し、異常箇所を推測、復旧時間の短縮を図ります。
※一部、2時間以内の到着体制が完備されていない地域がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

エアネットコンカレント5ならではの保守管理費の低減

5年間万一の故障が快適発生した場合、その修理費用は無料 ※ です。
※圧縮機の運転時間が12,000Hr、または5年間のどちらか短い方とします。但し、上記対象期間は、試運転後13年間を最長とします。
※消耗品交換、軸受交換、油注入作業および清掃及び機器の洗浄作業は保証対象に含みません。
※一般空調用として使用される対象機種シリーズに限定とします。
※その他、条件・注意事項については、エアネットコンカレントと同様です。

ローカルコントローラ（LC）

異常発生後2時間以内にサービスエンジニアが到着

安心※5年間の修理費が無償※圧縮機の運転時間が12,000Hr、または5年間のどちらか短い方とします。但し、上記対象期間は、試運転後13年間を最長とします。
※消耗品交換、軸受交換、油注入作業および清掃及び機器の洗浄作業は保証対象に含みません。
※一般空調用として使用される対象機種シリーズに限定とします。
※その他、条件・注意事項については、エアネットコンカレントと同様です。

更新までの、さらなる快適と安心をご提供します。
冷媒系統

電子系統

機器 のバリューアップ（保全整備）をしていただくと▼

エアネットⅡサービスシステム
２４時 間３６５日空 調 を 監 視して、つねに最高の運転効率を維持。
さらに▼5年間で万一の故障が発生した場合、その修理費用は無料です。

ダイキン工業国内サービスネットワークS.S.：サービスステーション

北陸地区

北海道・東北地区●北陸Ｓ.Ｓ.

●札幌Ｓ.Ｓ.

●富山Ｓ.Ｓ.

●仙台Ｓ.Ｓ.

●福井Ｓ.Ｓ.

●東北Ｓ.Ｓ.

近畿地区●福島Ｓ.Ｓ.

●大阪Ｓ.Ｓ.

●神戸Ｓ.Ｓ.

●阿倍野Ｓ.Ｓ. ●姫路Ｓ.Ｓ.
九州・沖縄地区●北九州Ｓ.Ｓ. ●大分Ｓ.Ｓ.
●福岡Ｓ.Ｓ.

●宮崎Ｓ.Ｓ.

●鳥栖Ｓ.Ｓ.

●鹿児島Ｓ.Ｓ.

●長崎Ｓ.Ｓ.

●那覇Ｓ.Ｓ.

●堺Ｓ.Ｓ.

●草津Ｓ.Ｓ.

●吹田Ｓ.Ｓ.

●京都Ｓ.Ｓ.

●枚方Ｓ.Ｓ.

●奈良Ｓ.Ｓ.
関東・甲信越地区●城南Ｓ.Ｓ.

●熊本Ｓ.Ｓ.

●戸塚Ｓ.Ｓ.

●世田谷Ｓ.Ｓ. ●厚木Ｓ.Ｓ.
●江東Ｓ.Ｓ.

●つくばＳ.Ｓ.

●葛飾Ｓ.Ｓ.

●宇都宮Ｓ.Ｓ.

東海地区●練馬Ｓ.Ｓ.

●高崎Ｓ.Ｓ.

●名古屋Ｓ.Ｓ.

●多摩Ｓ.Ｓ.

●草加Ｓ.Ｓ.

●豊田Ｓ.Ｓ.

●千葉Ｓ.Ｓ.

●川越Ｓ.Ｓ.

●岐阜Ｓ.Ｓ.

●松戸Ｓ.Ｓ.

●松本Ｓ.Ｓ.

●広島Ｓ.Ｓ. ●徳島Ｓ.Ｓ.

●津Ｓ.Ｓ.

●横浜Ｓ.Ｓ.

●新潟Ｓ.Ｓ.

●岡山Ｓ.Ｓ. ●高松Ｓ.Ｓ.

●静岡Ｓ.Ｓ.

●米子Ｓ.Ｓ. ●松山Ｓ.Ｓ.

●浜松Ｓ.Ｓ.

中国・四国地区●福山Ｓ.Ｓ. ●山口Ｓ.Ｓ.
●高知Ｓ.Ｓ.

サービス本部

本カタログの内容は2018年4月現在のものです。予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

ＤＺＡ０６００１４Ｄ-ＴＡＳＤ