ORIRO仕様
はしご取付位置から降着面までの高さ（最下段横桟が降着面から 500mm 以内に収まる高さ）

OAminiSOS

型式番号0A- 41

自在フック型は第 28〜 6号

は第28〜 5号

ナスカンフックA型
は第 28〜 7号

ナスカンフックB型
は第28〜 8号

(100φに取付けた状態とする)

4540まで

3630

6.0

5530まで

0A- 514620

0A- 615610

0A- 716600

0A- 817590

0A- 918580

0A-1019570

10480まで

0A- 423630

4660まで

0A- 524620

5650まで

0A- 625610

6640まで

0A- 726600

0A- 827590

0A- 928580

7.1

6520まで

8.3

7510まで9.4

8500まで

10.5

9490まで

12.1
13.2
5.4
6.5
7.7

7630まで

8.8

8620まで9.99610まで

11.1

0A-1029570

10600まで

0A- 433630

4680まで5.10A- 53

4620

5670まで6.20A- 63

5610

6660まで7.30A- 73

6600

7650まで8.40A- 83

7590

0A- 938580

0A-1039570

12.2

8640まで9.69630まで

10.7

10620まで

11.8

折りたたみ用格納箱(S)458 270 447 （ポリプロピレン）
442 222 403 (ステンレス)

0.6m以上（２）開口部（３）降下空間（４）避難空地・・・幅員1m以上の避難通路に接続
降下空間の水平投影面積以上の面積0.2m以上0.65m以上

ナスカンフックB型

フック金具の種類

ORIRO

折りたたみ用格納箱(S)458 270 447 （ポリプロピレン）
442 222 403 (ステンレス)
折りたたみ用格納箱(M)588 270 447 （ポリプロピレン）
572 222 403 (ステンレス)

！ 注意

1m以上
0.5m以上0.45m以上

・この「はしご」は設置基準にしたがって2階・3階でご使用ください。
・ 訓練・避難時以外は使用しないでください。
・ 荷物などを持って避難はしごを降りないでください。
・ 滑りやすい「履物」で避難はしごを降りないでください。
・ 握力の弱い人、特に老人や幼児等は避難はしごを使用しないでください。
・ 製品の分解・改造はしないでください。
！ 定期点検0.2m以上0.1m以上ナスカンフックA型

折りたたみ用格納箱(M)0.5㎡以上0.2m以上0.2m以上はしごの長さ自在フック型

588 270 447 （ポリプロピレン）
572 222 403 (ステンレス)

又は横桟の端からそれぞれの外方向に0.2m以上、及び器具の前面から奥行0.65m以上の角柱形の範囲。
※ 降下空間と架空電線との間隔は1.2m以上、避難はしごの上端と架空電線との間隔は2m以上。

44123

折りたたみ用格納箱(S)458 270 447 （ポリプロピレン）
442 222 403 (ステンレス)

0.8m以上取付部の開口部を壁面の部分に設ける場合。
高さ 0.8m以上 幅 0.5m以上
又は高さ 1m以上 幅 0.45m以上
取付部の開口部を床面の部分に設ける場合。
直径0.5m以上の円が内接できるものであること。

- 4

572 222 403 (ステンレス)

0.6m以上0.5㎡以上、一辺の長さはそれぞれ0.6m以上であり、当該器具の操作に支障のないこと。

OA

折りたたみ用格納箱(M)588 270 447 （ポリプロピレン）

設置位置について（１）操作面積※ 品番の構成は上記のように区分表示してあります。

格納箱寸法
横 幅 奥 行 高さ（mm）

有効長（mm） 設置可能範囲の高さ 重量（Kg）

品名

0.2m以上0.1m以上0.65m以上

避難はしごは6ヶ月に１回の外観・機能点検、及び1年に1回の総合点検が義務付けられております。専門の有資格者の点検を受けてください。

お問い合せは・・・・・
本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6

東京支店

国家検定合格品
千葉営業所●本製品は予告なく変更することがあります

273-0033

千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F
TEL. 047-311-4470
FAX. 047-311-4474

2023.10

改訂版

自 在 フ ッ ク 型 型式番号 は第28〜5号（91〜101）
型式番号 は第28〜6号（41〜 81）
ナスカンフックA型 型式番号 は第28〜7号（42〜102）
ナスカンフックB型 型式番号 は第28〜8号（43〜103）

ORIRO

ナスカンフックA型

OA避難はしごは第28〜7号

設置する手すりの外径寸法は50φ以内で使用してください。手すりの外径及び強度も充分に確認しておいてください。

OAシリーズは軽量で移動・設置が簡単な「吊り下げ式避難はしご」です。
は第28〜5号 / は第28〜6号

展張可能。

32自在フック型

最大φ50135

自在フックの調整ボルトを外して、窓枠の幅に合わせてボルトを締め調整しておいてください。
設置する際は窓枠の強度を充分に確認してください。

77

・ 持ち運び、設置が素早くできる取手付。
・ 揺れの少ない、突子が平面構造。
・ 建物の3階に対応できる、10mまで突子面を手前に置き、フックを手すりに掛けます。

・ アルミ製で軽量、選べる金具は３種類。

（23）

折りたたみ用格納箱【樹脂製】
金具を両手で持ってはしごを外に出して、金具を窓枠に掛けます。突子が壁面に添うように取付けてください。

ナスカンフックB型
は第28〜8号

最上段 路面

50φ以上、または異形管等に対応。
取付部の強度を充分に確認しておいてください。
最大φ12（42）（φ100）
参考

調整ボルトを外し、窓枠の幅に合わせ金具の幅を調整し、再度調整ボルトを締めておいてください。
窓枠の強度を充分に確認しておいてください。

40（600）（275）
10 15P＝ 150

リンクワイヤ部 1000

【ステンレス製】

異形管等にワイヤーロープを一回転し、リングにナスカン３を取付けます。

1147※樹脂製格納箱は室内専用になります。
（ポリプロピレン製）

取手、突子等を持ち1回転して、はしごを外に出します。

579

リンクワイヤ部 400

持ち運びが素早くできる便利な取手付。

（23）【はしご取付金具】（83）

バンドの端を引っ張りながら外側に倒すと止め金具が解除されて、はしごは瞬時に展張します。

最上段 路面459

リンクワイヤ部 300

標準幅（195）
調整可能幅（60〜280）146

六角ボルト・ナット M8■ 保管場所

最上段 路面設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。「避難はしご」表示板
は避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。また、雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。

🔶

■ 設置場所
地面または真下階面まで壁面が真っ直ぐな場所を選んでください。
出窓など壁面から突き出たもののある場所は避けてください。
設置場所を決める場合、窓枠や手すり等の強度を確認し、上階の設置場所が同じ位置にこないように設置してください。はしごの操作に必要な面積、避難に必要な空間を必ず確保できる場所に設置してください。

避難器具の設置基準上、下地補強（建築施工）が必要になる場合があります。