Ⅳ．事故の発生防止に万全を期すための追加改良対策
施設全体（全 111 機種の設備）を総点検し、今回の事故の教訓に基づく再発防止の観点に加えて、その他の事故につながると考えられる危険源を網羅的に洗い出しました。その上で、事故の発生防止に万全を期すため、追加的に実施する余地のある改良対策を整理しました。
その具体的な方法や対策の内容については、有識者委員会の指導・助言内容を反映させました。
１．事故の教訓
事故原因調査の結果を踏まえ、今回の事故の教訓を「設備」、「人的要因」の視点から以下のとおり整理しました。
【設備】① ゲートが「開」の状態では、運転できない設計が必要。
② 可燃性ガスの検知器が必要。
③ 灰がこぼれない設計が必要。
④ 高温のままで灰が排出されない設計が必要。
⑤ 異常燃焼に至らない設計が必要。
【人的要因】① 教育・訓練及び情報共有の徹底が必要。
② 二重チェックできる管理体制が必要。
２．事故の教訓から施設全体の総点検への展開
上記の事故の教訓に加えて、施設全体の総点検に当たっては、これらの教訓からその他の事故につながると考えられる危険源を洗い出す際の基本的な考え方として、以下を整理しました。
① 運転員の誤操作やミスを想定した「起こりうる事象」への対策が必要。
② 可燃性ガスの発生やそれへの着火源の発生を再検証し、異常燃焼に至らないシステムにすることが必要。
③ 運転・維持管理に必要な情報がモニタリングされているか、共有されているかの点検が必要。
④ 業務フローを精査し、無理のない運転体制となっているかの点検が必要。
３．危険源の洗い出しと対応策の立案
上記の考え方を踏まえて、以下の手順により、危険源の網羅的な洗い出しと対応策の立案を行いました。
①「設備」、「対象物」、「人的要因」の３つの視点を設定。
② 具体的な危険源を、「火災」、「停電」、「破損」、「摩耗」、「腐食」、「閉塞」、「漏えい」、「凍結」、「安全衛生悪化」、「巻き込まれ」、「火傷」、「挟まれ」、「墜落・転倒」、「感電」、「放射性物質の拡散・被ばく」、「性能悪化」に類型。
③ ①の視点に沿って②の類型毎に、網羅的に危険源を洗い出し。
④ 洗い出した危険源について、設備全体を対象に、起こりうる事象、考えられる原因を整理し、事故の発生防止に万全を期すため、追加的に実施する余地のあるハード面とソフト面の対応策（一次対策及び二次対策の多重の対策）を立案。

－1－

４．総点検結果のまとめ
３．の手順に従い設備総点検を実施した結果、設備全体（111 機種）について、起こりうる事象として全部で 355 の事象が洗い出されました。それぞれの事象について、既に講じている対策の状況を評価し、事故の発生防止に万全を期す観点から、86 の事象について追加的に実施する余地のある対策を取りまとめました。
これらの事象の数を設備ごとにまとめたものが表Ⅳ－１です。また、これらについて、ハード面、ソフト面での対応策をまとめたものを表Ⅳ－２．の改良項目リストに示しました。
表Ⅳ－１． 総点検表
起こりうる事象数と対応状況（※２）
設備設備（※１）

対象物（物質）

人的要因

対応済み

追加対策の余地あり

対応済み

追加対策の余地あり

対応済み

追加対策の余地あり

受入設備 (12)

4

100

74

前処理設備 (36)135181105

投入設備 (26)12713332燃焼設備 (59)29

16212154

排ガス冷却設備 (21)

16

6

12031

排ガス処理設備 (42)

31

4

130

12

1

セメント固型化設備 (55)

39

2

16

1101

灰搬送設備 (27)

23

38250

燃料設備 (10)

4

13030

雑設備 (13)

8

4

91

10

電気・計装設備 (33)

29

62030

建築設備 (16)917032共通 (5)141032

合計 (355)

218

60123

1078

22（※１）各設備の（ ）内の数字は、設備ごとの起こりうる事象の数を表す。
（※２）「設備」、「対象物(物質)」、「人的要因」の各欄の数字は、事象として重複している場合があるため、その合計は設備ごとの事象数と一致しない。追加対策の余地がある事象の合計は 86 となる。

－2－

表Ⅳ－２．

改良項目リスト（86 の事象）
追加的に実施する対応策

No.

設備名称

機器名称

総点検した結果起こりうると評価した事象考えられる原因

二次対策（多重防護）

一次対策
ハード面

ソフト面

ハード面

ソフト面

重機による作業時の接触に 重機作業を監視する人
よる事故
間がいない

－

安全教育の徹底－貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

1-2

不適物除去の見逃し

作業員の不足－作業員の増員－

貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

1-3

不十分な整理・整頓

決められた清掃時間が無い
管理者（所長）の業務過多－

毎日の整理・整頓時間の設定－

貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

1-5

調整不足による除染業者に所長の業務過多よる持ち帰り量の増加－

所長の業務内容の見直しによる負荷低減－

技術管理者による支援・確認－

計量器上では運転手は下車しない

万一降りる場合に備え、計量器の高さに合わせたステップを設置－

機械への挟まれ、巻き込ま 安全標識の見落としにれの事故
よる点検口の開放

点検口の施錠－－運転責任者による鍵の管理

重機による作業時の接触に 重機作業を監視する人
よる事故
間がいない

－

安全教育の徹底－貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

落下防止用チェーン設
置－

－

－

5-3

重機による作業時の接触に 重機作業を監視する人
よる事故
間がいない

－

安全教育の徹底－貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

5-4

破砕不適物の除去不足によ
作業員の不足る過負荷発生－作業員の増員－貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

5-6

細断量不足

1-1

受入設備

トラックス
ケール

2-34-1

設備全般

前処理設備 設備全般

4-6
5-2

運転手乗降時の転落

低線量破砕機 ラダー昇り部からの転落

計量器の段差によるつまづき

手摺のラダー昇り部の安全対策不足

稲わら細断機の処理能力不足

大型細断機の新規追加－－

作業員の追加6-1

相互の安全確認不足による
稲わら細断機一人での作業
事故の発生－

人員増加による相互確認の徹底－

作業手順の見直しと表示板の設置

8-1

１万Bq/kg超 ローラ部、テール部への挟 ローラ部、テール部へ投入コンベア まれ、巻き込まれの不用意な接触安全カバーの設置

安全教育の徹底－

注意喚起

リターン側にパンを設
置－

－

－

－

安全教育の徹底－貯留ヤード責任者(正副)による管理の強化

出口シュート部の拡張

－

－

－

安全帯用フック、落下防止用チェーン追加

－

－

－

清掃箇所が狭く、作業しにくい

8-4

清掃不足よる汚れの放置

11-2

重機による作業時の接触に 重機作業を監視する人
よる事故
間がいない

投入設備

設備全般

定量切出し装 出口シュート部での閉塞
置（懸念）

12-2

出口シュートの狭さ

ホッパ上部でのブリッジ解
ブリッジ発生除作業中の落下

12-4

14-2

投入ホッパ

炉内燃焼ガスの逆流

羽根枚数の少ないロータリーバルブ（廃棄物搬送のため4枚羽根採用）のシール能力不足

15-1

投入ロータリーバルブ

炉内燃焼ガスの逆流

羽根枚数の少ないロータリーバルブ（廃棄物搬送のため4枚羽根採用）のシール能力不足

投入ホッパおよび投入ロータリーバルブを撤去し、ダブルダンパを設置

羽根枚数の少ないロー
異物のかみ込みは低減されタリーバルブ（廃棄物るが、炉内燃焼ガスの逆流搬送のため4枚羽根採が起こりやすくなる用）のシール能力不足

15-3

ダブルダンパ 入口シュートの閉塞

投入コンベアからの流入過多

十分な通過開口面積を有する入口シュートの採用

－－－

16-2

炉内燃焼ガスの逆流

ダンパ面への処理物の付着によるシール能力の低下－

定期的な内部確認/点検

リミットスイッチによる開閉制御

閉渋滞アラーム(清掃の実施)16-3

シュート部の摩耗処理物が直接シュート部を流れる

運転期間での摩耗代を考慮して板厚を決定

－

－－

16-4

機器の開閉不良

定期的な内部確認/点検

リミットスイッチによる開閉制御

閉渋滞アラーム(清掃の実施)－－－（85-1）
断線時は噴霧しない－－

グランドパッキンの交
換

専属の設備整備員の配
置

－

－

16-1

異物のかみ込み
出口での閉塞(下流機器 －の停止)
ケーシング上部の圧密パイプケーシング内でを避けるためのケーシの処理対象物の圧密ング改良（85-1）（85-1）
断線による異常値を実断線警報器の設置際の温度高と判断する

17-2

投入ホッパス
過負荷による停止の発生
クリューコン(清掃頻度の増加)
ベア17-3

緊急冷却水ライン誤噴霧

17-4

グランドパッキン押えが押 グランドパッキン押えし切っているの締めすぎ
焼却炉炉に投入される熱量の変動

処理対象物のごみ質の変化－

貯留ヤード管理者との連絡の徹底によるごみ質変化の事前把握

バーナ油量の連続制御

－

19-4

1次燃焼ファン

良好な燃焼状態の維持困難

空気流量が把握できないので判断が難しい

流量計の設置

－

－

－

20-4

2次燃焼ファ
ン

良好な燃焼状態の維持困難

空気流量が把握できないので判断が難しい

流量計の設置

－

－

－

21-1

回転炉からのあふれ灰の発 運転中の炉床冷却用送
炉床冷却送風生
風機の停止および流量機
炉内ガス流出低下

流量計の設置

流量低でのアラーム（21-3 点検・清掃(付着物の除去)）－

炉床冷却送風機の停止をサイクル停止条件に追加空気流量が把握できないので判断が難しい

流量計の設置

流量低でのアラーム（21-3 点検・清掃(付着物の除去)）

－

－

18-5

21-4

燃焼設備

良好な燃焼状態の維持困難－3－追加的に実施する対応策
No.

22-1

設備名称

機器名称

考えられる原因

二次対策（多重防護）

一次対策
ハード面

ソフト面

主灰排出プラ ボルトの緩み等による近接 近接スイッチ取付ボル
グ駆動器
スイッチの検知不良
トの増し締めの忘れ

シリンダ一体型ロータ
リーエンコーダの追加
設置

炉床内に灰をためた運転
プラグの隙間からの灰の落下

プラグ形状の変更によるこぼれ灰の低減

ロータリーエンコーダ
によるプラグ位置の確認(22-1)
ロータリーエンコーダ
によるプラグ位置の確認運転開始前に灰を排出して主灰搬出ゲー
運転中のプラグの隙間も運転中にこぼれ灰が堆積
トからの灰のこぼれする（22-2）
プラグ形状の変更によるこぼれ灰の低減
リミットスイッチ追加
による全閉の確認

22-2

23-1

総点検した結果起こりうると評価した事象

こぼれ灰の増加

ハード面

ソフト面

－

プラグ位置ずれによるアラーム（現場確認）－(22-1)
プラグ位置ずれによるアラーム（現場確認）－

ガス検知器の設置
ゲート上部の窒素封入－

全閉状態の制御室での表示－

両方とも全閉であることを運転開始条件に追加－両方とも全閉であることを運転開始条件に追加

23-2

閉操作で全閉状態にならな灰によるかみ込みいことがある

23-4

運転中の開放操作ミス(マニュアルの（未燃灰の落下および可燃ゲートの二重化指示を逸脱した操作)性ガスの発生）

一方を必ず全閉で制御(両方が同時に開かない)

23-5

可燃性ガスの発生
火種の供給

ゲート部への窒素封入
温度計の設置温度を確認後、排出するように制御する遮断弁の二重化

失火警報によるバーナーポンプの自動停止－－

低発熱量処理物のみの焼却時に炉内温度を維持できるようにバーナ容量アップ

着火バーナ油量の連続制御

重油滴下停止を見込んだバーナ容量アップ－

遮断弁の二重化

失火警報によるバーナポンプの自動停止－－

低発熱量処理物のみの焼却時に炉出口温度を維持できるようにバーナ容量アップ

２次バーナ油量の連続制御

重油滴下停止を見込んだバーナ容量アップ－

バルブ撤去－－－

受水タンクへの温度計の追加

巡回点検で水温確認
し、水温上昇時は井水ポンプ確認

－

－

24-2

着火バーナ

24-6

25-2

失火警報で重油が流れ続け遮断弁の故障
る

炉内温度維持困難

2次燃バーナ

灰抜出時に未消火の主灰が排出される

牧草等の低発熱量処理物のみの焼却失火警報で重油が流れ続け遮断弁の故障
る
炉出口温度維持困難

25-6

牧草等の低発熱量処理物のみの焼却
重油滴下による燃焼状態の 重油滴下による極端な
変動
入熱の変動

26-3

炉床監視口冷 炉床監視口ジャケットの破 操作ミスによるバルブ
却ポンプ
損の開閉

26-5

キャビテーションの発生

水温上昇に伴うポンプ性能の低下

27-1

炉床助燃料供 重油滴下による燃焼状態の 重油滴下による極端な給ポンプ
変動
入熱の変動

重油滴下ライン撤去－

重油滴下停止を見込んだバーナ容量アップ

－

29-1

プリダスタ
ロータリーバ 点検、増し締めの不良
ルブ

整備担当者の不足－

専属の設備整備員の配置－－

断線による異常値を実際の温度高と判断する

断線警報器の設置

－

－

31-1

排ガス冷却塔
ロータリーバ 点検、増し締めの不良
ルブ

断線時は冷却水噴霧制
御をバグフィルタ温度計に切り替える

整備担当者の不足－

専属の設備整備員の配
置

－

－

32-4

冷却ポンプ

水温上昇に伴うポンプ性能の低下

受水タンクへの温度計の追加

巡回点検で水温確認
し、水温上昇時は井水ポンプ確認

－

－

33-1

スプレーノズ
定期点検に手間がかかる
ル①

ホースが外しにくい

ワンタッチカプラ採用による作業性の向上

－

－

－

33-2

スプレーノズ
定期点検に手間がかかる
ル②

ホースが外しにくい

ワンタッチカプラ採用による作業性の向上

－

－

－

33-3

スプレーノズ
定期点検に手間がかかる
ル③

ホースが外しにくい

ワンタッチカプラ採用による作業性の向上

－

－

－

33-4

緊急用スプ
レーノズル

定期点検に手間がかかる

ホースが外しにくい

ワンタッチカプラ採用による作業性の向上－－－

排ガス処理性能の低下
ろ布の焼損

誤設定防止の対策がな
い－

バグフィルタ入口温度の設定値変更をロックできるようにする－

ロックの権限者は所長、技術管理者

排ガス量の増減が正確に把 排ガス量の把握にスキ握できない
ルが必要

排ガス流量計の設置－－－

冬季の結露によるレ
パルスエアラインへの凝縮
シーバタンク内でのド水の混入
レンの滞留

レシーバータンクにオートドレンの設置

－

－

－

30-1

34-1

35-4

排ガス冷却
排ガス急冷塔 冷却水の過剰噴霧
設備

排ガス処理
設備全般
設備
バグフィルタ35-5

キャビテーションの発生

36-1

バグフィルタロータリーバ 点検、増し締めの不良
ルブ

整備担当者の不足－

専属の設備整備員の配
置

－

－

38-1

排風機

炉内圧力の変動が大きい

燃焼状態の変化に対応したダンパの手動調節は困難－

炉内圧力による排風機
入口ダンパの自動制御

－

－

47-1

主灰サイロ
(T-001)

サイロ内での火災

可燃性ガスの発生

主灰サイロ直上部（主灰コンベア出口部）へのガス検知器の設置

ガス検知時の強制換気

－

－

58-1

ピットポンプ
集水桝のオーバーフロー(M-009)電源の入れ忘れ－

常時電源を入れておく－

セメント固型化室内手
洗い場に「使用する際はピットポンプの起動確認」を掲示

58-2

集水桝のオーバーフロー

工水槽に十分な受入量が不足－

集水桝の貯留水量を受け入れられるよう工水槽レベルの設定を見直し

－

－

64-1

回転床ケース
運転中の未燃物の主灰搬送 こぼれ灰排出弁の閉の灰搬送設備 搬出スクコンベアへのこぼれ
確認不足
リュー

弁にリミットスイッチを追加

バルブ閉を運転準備の条件に追加－

運転中の開によるアラーム（現場確認）65-1

主灰搬送コン 火災およびそれに伴う機器 未燃物からの可燃性ガ
ベアの破損
スの発生

ガス検知器の設置
換気装置追加ガス検知時の強制換気－－バケット取付ピッチを詰めて灰のこぼれを防止－－－65-6

こぼれ灰の増加

バケットピッチが広い－4－追加的に実施する対応策
No.

設備名称

総点検した結果起こりうると評価した事象

機器名称考えられる原因
ハード面

66-5

飛灰搬送スク
機器の停止
リュー

飛灰搬送スクリュー出
口温度高

温度計の設置73-3

燃料サービス
作業環境悪化タンク

ベント管からの臭い

受水タンク

レベル計内での水の凍
結

74-1

雑設備

レベル計破損

二次対策（多重防護）

一次対策
ソフト面
温度高で現場確認

ハード面

ソフト面

－

－

ベント管が3階の動線真下にあるため、ベント －位置変更－－

レベル計内の水を抜水できるドレン弁追加

巡回点検による確認－－－

レベル計高アラーム（現場確認）

75-1

緊急用圧力水タンクと緊急用圧力水 圧縮空気ラインへの水の混 レシーバタンク③間のタンク入逆止弁が機能しない場
合がある

緊急用圧力水タンクにレベル計追加
給水用電磁弁追加

レベル計と電磁弁による緊急用圧力水タンクの液面制御（レシーバタンク③からの連通管よりも低い液面で制御）

75-2

圧力水タンク内の水が無く 冷却水ポンプからの給なる
水停止

緊急用圧力水タンクにレベル計追加
給水用電磁弁追加

レベル計と電磁弁による緊急用圧力水タンクの液面制御－

レベル計低アラーム（現場確認）
レベル計低低アラーム(サイクル停止)

77-1

レシーバタン 空気ラインへのドレンの混 レシーバタンク①内に
ク①
入ドレンが滞留

レシーバタンク①にオートドレンの設置

－

－

－

78-1

レシーバタン 空気ラインへのドレンの混 レシーバタンク②内に
ク②
入ドレンが滞留

レシーバタンク②にオートドレンの設置

－

－

－

79-1

レシーバタン 空気ラインへのドレンの混 レシーバタンク③内に
ク③
入ドレンが滞留

レシーバタンク③にオートドレンの設置

－

－

－

83-3

炉内カメラ

異常時の炉内状況の検証が映像の記録機能がない
困難

ハードディスクによる記録装置の追加

－

－

－設備全般

良好な燃焼状態の維持困難 操作を行うための指標
運転状態の把握が困難（計器）が足らない

排ガス流量計、燃焼空気流量計、CO,O2計の追 データ記録の追加
加－－断線警報器の設置－－－－－－

84-1

計装設備

85-1

投入ホッパ温
実際の温度高と誤判断する 断線度計(TC-0)

断線時は噴霧しない
断線時は冷却水噴霧制
御をバグフィルタ温度計に切り替える
断線時にはサイクル停止を行わないようにする
断線時にはサイクル停止を行わないようにする

89-1

急冷塔出口温 実際の温度高と誤判断する
断線度計(TC-4)（サイクル停止に至る）

断線警報器の設置

90-1

BF入口温度計 実際の温度高と誤判断する
断線(TC-5)（サイクル停止に至る）

断線警報器の設置

93-1

炉内圧力計

清掃に手間がかかる

清掃時に取り外す必要がある

取り外さなくても圧縮空気で清掃できる管台に変更
圧縮空気配管の追加

炉停止時に定期的に清掃－－

102-2 建築設備

貯留ヤード

重機による作業時の接触

貯留ヤードを監視する人間がいない－貯留ヤード責任者(正副)による管理強化

－

－

104-3

低線量用環境 排気口からの騒音による作 排気口が通路のそばに集じん器
業環境の悪化ある

排気口位置変更

－

－

－

106-3

井水ポンプ

電源を切る

操作盤施錠による管理

－

－

－

108-1 共通

現場手動弁マニュアルと異なる開閉操マニュアルの理解不足
作－

マニュアルの教育

－

－

109-1

現場操作盤誤操作

表示不足
マニュアルの理解不足

現場操作盤への表示

マニュアルの教育

－

－

110-1

点検口

不用意な点検口開放

容易に点検口を開放できる

点検口施錠による安全管理

－

－

－

作業環境の悪化

灰が溜まる構造になっている

該当する点検口を内筒付きに変更

－

－

－

足元を注意しても凍結時は転倒しやすい

滑り止めステップの設
置

－

－

－

110-2
111-1

階段、点検歩転倒廊

ヒューマンエラー－5－５．総点検結果に基づく設備の改良対策
４．でまとめた対策のうち、ハード面での設備改良項目は以下の 23 項目に整理されます（Ⅱ．の多重の安全対策として記載済みの項目は除きます）。これらの改良項目について施設改良項目
図（＜＞内の数字は、表Ⅳ－２の改良項目リスト中の No.と対応しています。）に示しました。
(1) 燃焼改良に関する対策①前処理設備：前処理用破砕機の設置＜６＞
焼却炉への投入ラインにおける焼却対象物（稲わら、牧草等）の流れを良好に維持して、焼却炉への定量供給がより安定するように、稲わら等を細かくするための破砕機を追加で設置します。
②投入設備：焼却対象物供給用の定量切出装置（貯留ヤード）から投入コンベア間のシュート（切出装置の出口部品）の改造＜12＞
上記①に記載の破砕機を設置することによって、細かく破砕された稲わら、牧草をより安定的に定量供給するために、シュートの幅を大きくします。
③投入設備：焼却対象物供給ロータリーバルブ（数枚の羽根を放射状に取り付けたローターを水平円筒内で回転させて粉粒体を排出させる機械）の二重ダンパ（焼却対象物を供給する開閉蓋を二重にした機械）への変更＜16＞
焼却対象物を焼却炉へ投入するための投入コンベアと焼却炉本体は、ロータリーバルブで仕切られていますが、このロータリーバルブ部分の気密性をより十分に確保するため、ロータリーバルブを二重ダンパに取替えるとともに、ゲートの二重化対策と同様、開閉を確認するリミットスイッチを設置し、二重ダンパの両方が同時に開かないように制御します。また、異物のかみ込み等により「閉」にならないときは、制御室に異常警報を発報する仕組みとします。
④投入設備：投入ホッパスクリューコンベア内での処理対象物の圧密防止と断線警報器の設置＜17＞コンベアのケース内で処理対象物が圧密することによるコンベアへの過負荷を避けるため、ケース上部に圧密緩和のための空間を確保する改良をします。
投入ホッパ温度計に断線警報器を設置して断線を検知できようにし、断線時は緊急冷却水を噴霧しないようにします。
⑤投入設備：１0,000Bq/kg 超投入コンベアの安全対策の強化＜８＞
作業者の機械との接触による事故を防ぐため、安全カバーを設置します。また、戻りごみの飛散を防止するため、受け皿用のパンを設置します。
⑥焼却炉：バーナの能力増強と失火への安全対策＜24,25＞
発熱量の低い牧草等の単独燃焼時においても、燃焼温度を維持し、より安定した燃焼状態を確保するため、着火バーナ、二次燃焼バーナの能力を増強します。バーナ油量を連続制御とすることにより、燃焼制御性を向上させます。なお、これに伴い、現在採用している炉内への重油滴下を廃止します。
運転中に失火した場合、多重の安全対策として、バーナ油の遮断弁の二重化及びバーナポンプの自動停止で火災のリスクを減らします。

－6－

⑦排ガス処理設備：炉内圧力制御の自動化＜38＞燃焼排ガスの漏洩防止及び炉内や排ガス処理設備への必要以上の空気の流入を抑制するため、排風機入口ダンパの開度を手動で調節し炉内圧力を調整していましたが、炉内圧力をより適正に制御するために、排風機入口ダンパの自動制御を追加します。
(2) 運転管理精度を向上させるための対策①計装設備：流量計（燃焼用空気、排ガス）の追加＜19,20,21,35＞
運転管理精度を上げるため、流量計（燃焼用空気、排ガス）を追加設置します。
②計装設備：排ガス分析計の追加＜40＞
燃焼状態をより正確に把握するため、排ガス分析計（一酸化炭素(CO)濃度計、酸素(O2)濃度計）を追加設置します。
③計装設備：炉内カメラ映像の記録＜83＞
燃焼状態の履歴を管理するため、炉内カメラの映像を記録します。
④計装設備：データ記録項目の追加＜84＞
運転状態が適正に維持されていることを記録するため、燃焼用空気流量計、排ガス流量計、排ガス分析計（一酸化炭素(CO)濃度計、酸素(O2)濃度計）等の運転データを記録対象に追加します。
⑤灰搬送設備：ワンタッチ点検口への施錠＜110＞
主灰、飛灰のコンベア及びミキサー等には、保守点検用として容易に開閉できるワンタッチ点検口を設置していますが、開閉を確実に管理するため、点検口に施錠し、この錠を運転責任者が管理します。
(3) 燃焼改良、運転管理精度向上以外の対策①灰搬送設備：主灰コンベアの改良＜65＞
破損した主灰コンベアを取り替える際に、新規分はコンベア内に主灰がより溜まりにくい構造のものを採用します。可燃性ガス(一酸化炭素)検知器、換気装置を設置します。
②灰搬送設備：飛灰搬送スクリューコンベアへの温度計の設置＜66＞
高温の飛灰を飛灰サイロまで搬送することを避けるために温度をモニタリングします。
③灰搬送設備：回転炉床ケース搬出スクリュー入口弁にリミットスイッチ設置＜64＞
回転炉床の周囲から主灰等を排出するため、回転炉床ケース搬出スクリューが設置されていますが、その入口弁にリミットスイッチを設置し、開閉を確実に管理します。通常は「閉」であり、「閉」でないと焼却炉の運転ができないように制御します。
④灰搬送設備：点検口の形式変更＜110＞
点検口の内部に灰が堆積する可能性があり、注意して開ける必要があるため、点検口を灰が内部に堆積しない構造（残留防止型）に変更します。
⑤雑設備：緊急冷却水用タンク周り制御見直し＜75＞
満水状態の緊急冷却水用タンクから、配管で繋がっている圧縮空気の貯留タンクへ、緊急冷却水が混入することを防ぐため、緊急冷却水用タンクの水位レベルを制御し、当該混入を防ぐためのレベル計と水供給自動弁を設置します。

－7－

⑥雑設備：排ガス冷却水用タンク（受水タンク）周り制御見直し＜32＞
冷却水用ポンプ内のキャビテーション（泡の発生）を防止し、ポンプ損傷を回避するため、温度計を設置し、水温を確認します。
⑦雑設備：排ガス冷却用スプレーノズルの維持管理対策＜33＞
ノズルの定期点検作業の作業性向上のため、ワンタッチカプラ（連結器）を用います。
⑧雑設備：凍結防止対策の強化＜32,74,77,78,79＞
受水タンクの外部に設置しているガラス液面計の夜間の凍結による破損防止対策として、施設運転終了後に液面計の水を抜くためのバルブの設置、受水タンク水の水温計を設置する
ほか、圧縮空気ラインにも自動的に排水するドレン排出機器を追加し、凍結対策を強化します。抜いた水は全て受水タンクへ戻します。
⑨雑設備：燃料サービスタンクの作業環境の改善＜73＞
サービスタンクのベントの位置を変更して、作業性を向上させます。
⑩燃焼設備：炉床冷却送風機の停止の見直し＜21＞
炉床を間接的に空気で冷却している炉床冷却送風機の運転状況を確認するため、流量計を設置します。また、炉床冷却送風機が万一停止した場合、仮に炉内圧力が正圧になると、未燃の可燃性ガスが炉床冷却送風機の方へ逆流するおそれもあるため、この送風機が停止した場合に施設を順次停止させることとします。
⑪前処理設備ほか：安全対策の徹底＜12,104＞
前処理設備及び投入設備における投入作業等を作業者がより安全に行いうるようにするた
め、必要な場所に安全帯用フックや落下防止用チェーンを追加設置します。
環境集じん機の騒音による作業環境への影響を回避するため、排気口の位置を変更します。

－8－

農林業系副産物等処理実証事業

施設改良項目図

・タンクのベント位置変更 ＜73＞
・液面計による液面制御 ＜75＞
・カバー等による安全対策
・戻りごみ用にパン設置 ＜8＞・レシーバタンクへのオー
トドレン設置 ＜77,78＞・レシーバタンクへのオートドレン設置 ＜79＞

10,000Bq/kg 超搬入エリア
・ワンタッチカプラ採用による作業性の向上 ＜33＞

・ジャケット出口配管の弁撤去 ＜26＞

・排気口位置変更 ＜104＞

・貯留ヤード責任者による管理強化＜1,4,11,102＞

・各バーナの容量アップ
・炉床助燃料供給ラインの廃止
・バーナ油量の連続制御・遮断弁の 2 重化
＜24,25,27＞

・温度計設置 ＜32＞
・液面計ドレン抜き追加 ＜74＞

・流量計設置 ＜20＞・ロータリーバルブからダブルダンパに変更
・投入ホッパ撤去 ＜16＞

受水タンク・安全フック等の追加 ＜5＞・人員増加による安全管理強化

・排ガス流量計設置＜35＞
・CO,02 計設置 ＜40＞

・温度計設置 ＜66＞・入口ダンパによる炉内圧力制御 ＜38＞・大型細断機の新規追加 ＜6＞・人員追加による安全強化 ＜2＞・ステップ設置による転倒防止・プラグ形状変更
・ロータリーエンコーダ
による位置確認
・冷間でのこぼれ灰の低減効果の確認
・窒素封入 ＜22＞・ガス検知器設置＜23＞・圧密防止対策 ＜17＞・グランドパッキン交換
・流量計設置 ＜19＞・安全フック等の追加
・出口シュート部の拡張による閉塞防止 ＜12＞

・流量計設置・機器の停止をサイクル停止の条件に追加 ＜21＞・ゲートの二重化
・リミットスイッチでの開閉管理
・窒素封入・温度計設置 ＜23＞

・ガス検知器設置 ＜47,65＞
・緊急時の換気・バケット取付ピッチ変更

回転床ケース搬出スクリュー＜64＞
・排出弁にリミットスイッチ追加

共通事項
・ワンタッチ点検口の施錠による安全管理 ＜110＞
・点検時灰のこぼれが懸念される点検口を内筒付に変更 ＜110＞
・階段、歩廊の滑り止め設置 ＜111＞・制御用温度計に断線警報機設置 ＜85,89,90＞
・炉内カメラの映像を記録 ＜83＞
・燃焼用空気流量計などのデータを記録 ＜84＞－9－