あなたの電気設備は健康ですか？
～24時間365日稼動の電気設備。
電気設備の健康状態はいかがですか？～目次

 人間の体と電気設備は同じ！？
 電気設備の病気と診断方法
 波及事故の防止
 外敵の危険性と対策
 身近な電気のキケン？

・こんな事はありませんか？
・ヒヤリハット事例（感電）●人間の体と電気設備は同じ！？ ●はじめに…
Q．みなさまは日頃、自分自身の健康管理、していますか？
メタボリック、疲労、風邪、インフルエンザなどなど…。
対策としては、手洗い、うがい、運動、休息、そして予防接種などされていることでしょう。
実は、電気設備は人の症状と良く似ています。

人の症状を電気設備に置き換えると人の場合

電気設備の場合

メタボリック

過負荷（過熱など）

怪我

外傷（導線がむき出しなど）

疲労

劣化（錆、パッキン劣化など）
汚損（絶縁抵抗低下）

汚れ（汗）
風邪

漏電（感電事故などに繋がる）

漏電は、外傷、劣化、汚損などの原因で起こります。●電気設備の病気と診断方法●

個々の診断方法
・過負荷（メタボリック）…電流値、線の太さは正常か、配線接続部など過熱は無いか確認。

クランプリークメーター、放射温度計
クランプリークメーター
による電流測定

放射温度計による過熱有無確認

ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ
による温度管理個々の診断方法・外傷（怪我）…配線、ブレーカー、コンセントなど各部の破損などないか確認。
ブレーカー、コンセント類
破損無しヨシ！

各高圧機器、低圧機器、配線など目視点検を実施。

個々の診断方法
・劣化（疲労）…高圧の電気設備の更新推奨
メーカー、年を台帳で管理。 型式、製造年、
機器名称

定格（容量）

製造番号

設置場所
用途

お客さまの高圧設備の台帳を作成
この台帳による機器の更新時期などを明確化

個々の診断方法
・汚損（汚れ（汗））…ウルトラホンで高圧設備の微小放電の測定。
停電点検時、絶縁抵抗測定を実施。清掃の実施。

ウルトラホン(集音器)による微小放電の測定

絶縁抵抗計による回路の絶縁状態の確認

個々の診断方法
・漏電（風邪）…クランプリークメーターで漏電測定、絶縁監視装置により、遠隔で365日、24時間監視。
Fomaアンテナ

ZCT

前回点検時と漏えい
電流変化無しヨシ！

変圧器2次側B種線による漏れ電流の測定

絶縁監視装置設置による漏電の監視

●波及事故の防止●

波及事故とは？
・人間に例えると、風邪を他人にうつしてしまうことです。
自社の電気設備の事故による停電で、電力会社の配電線も停電させてしまう重大事故です。
原因として主に、・高圧電気設備の経年劣化・外敵によるもの（天災、小動物、ツル草など）

波及事故、こんな影響が出ます
様々な所で電気は使用されています。

一般家庭
工場、オフィス

病院、医院

外灯

学校

信号機

長時間停電となるので、社会に大きな影響を与えてしまいます。

保護装置は最後の砦

地絡継電器（高圧の漏電検出）

過電流継電器（高圧のショート検出）

これらの保護装置が動作した場合、波及事故は防げても、お客さまの設備は停電してしまいます。
また、外敵（雷、小動物、ツル草など）の接触場所などにより完全に防げるものではありません。
波及事故防止は、高圧設備の更新、外敵対策がとても重要となります。

●外敵の危険性と対策●

電気設備に忍び寄る外敵
電気設備の外敵・天災（雷、浸水、雪）・小動物・鳥の巣・ツル草
天天災

災
柱上開閉器

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

構内柱天災（雷害）の恐怖

柱上気中開閉器
電柱上開閉器ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内変圧器

誘 導 雷

雷が高圧気中開閉器の碍子に直撃し、破損

誘導雷により、変圧器内部の巻線が焼損

天災（雷害）の恐怖 対策

電柱上部に設置
大地へ放電避雷器を設置し、誘導雷による高圧機器の破損防止

受電設備保証保険について

落雷

水害

詳しい内容については、担当技術員にお尋ね下さい。

電気設備に忍び寄る外敵
電気設備の外敵・天災（雷、浸水、雪）・小動物・鳥の巣・ツル草

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

小動物

構内柱

小動物の恐怖充電部の露出が多い！

対策前
高圧交流負荷開閉器

対策後ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内にネズミが侵入し、高圧機器に接触し、停電事故となった

電気設備に忍び寄る外敵
電気設備の外敵・天災（雷、浸水、雪）・小動物・鳥の巣・ツル草

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

鳥の巣

構内柱

鳥の巣の恐怖
金属性ハンガーなどがあれば停電となることも…

電柱の上より撮影
巣作り防止対策ご相談下さい。
バードバリア取付後

電気設備に忍び寄る外敵
電気設備の外敵・天災（雷、浸水、雪）・小動物・鳥の巣・ツル草

ツル草

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

構内柱ツル草の恐怖（電柱）

数日で、ここまで成長するとは・・・

電柱の支線などツル草が巻いている場合はご連絡下さい。

電気設備に忍び寄る外敵
電気設備の外敵・天災（雷、浸水、雪）・小動物・鳥の巣・ツル草

屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ツル
草

構内柱

ツル草の恐怖（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ）
幅約10mmの隙間

ツル草対策前ｷｭｰﾋﾞｸﾙを開けたらビックリ！！

ツル草対策後様々な外敵（ウイルス）対策につきましては、担当技術員にお尋ね下さい。

●身近な電気のキケン？●
こんな事はありませんか？
ヒヤリハット事例

こんな事はありませんか？
・電動ドリル、グラインダーのスイッチを入れた時、ビリッとくる。

グラインダー修理をお願いします。
100Vの機器にもアースを取り付けてください。

こんな事はありませんか？
・外灯、門灯のケースに水が溜まっている。

屋外灯

発見されましたらご連絡を！
電気を切らずにさわると感電の危険性が！

こんな事はありませんか？
・棚と壁の隙間のコンセントにホコリが堆積している。

棚と壁の隙間に…

大掃除の時などに、コンセントも忘れず清掃をお願いします。

コンセントを軽視しないで！
①ホコリ＋湿気⇒微小放電発生②この微小放電によりコンセント部が炭化③電気が流れやすくなり、その電気により過熱
トラッキング現象
トラッキング現象が起きるまで気付かない場合が多い。
長期ご使用の電化製品は特に注意を！

コンセントを軽視しないで！

トラッキング現象によりコンセントより出火。

こんな事はありませんか？
電線、電話線、LANｹｰﾌﾞﾙなどは、踏まれると断線してしまいます。

・重量物、鋭利なものに電線が挟まっている。

電線の上には物を置かないでください。
ショート、漏電の原因。

こんな事はありませんか？
・最近、球を交換してもすぐ切れるなぁ…。
・なんだか、異音、異臭がするなぁ…。

蛍光灯蛍光灯の経年劣化により、蛍光灯器具の更新だけでなく、安定器が焼損。
更新推奨年は約10年。 高効率安定器のみの更新も可能です。

ヒヤリハット事例（その1）
事故事例：
事務所の床掃除中に、床に置かれていた電源タップに、モップの水がかかり、ショートして停電した。

対策：
配線などは、壁付け等にする。
安全衛生情報センター資料より

ヒヤリハット事例（その2）事故事例：
地上高4.5mのアクリル板の看板の電灯が球切れしたので、ほこりと雨で汚れている管球を取替しようと握ったところ、感電してはしごから落ちそうになった。
対策：
看板灯の電源を切ってから作業する。
安全衛生情報センター資料より

ヒヤリハット事例（その3）
事故事例：
分電盤内のブレーカーに配線を接続しようとしたとき、二次側の配線が接続されていないにもかかわらず、一次側のブレーカーが「入」になっていた。
対策：
使用していないブレーカーは「切」にする。

安全衛生情報センター資料より

感電事故に御注意下さい。
①電気は見えず、臭いもなく、音もなく、人間は感電するまで気がつかない。
②ミリアンペアの小さい電流で、大の人間が即死することもある。
③人間の体の、どの部分を電気が通ったかにより外観はなんでもなくても致命的になる。
④感電事故は一瞬の出来事、気がついたときにはもう遅い。
⑤墜落などの二次災害を惹き起こしやすい。
⑥感電事故の起こる確立は少ないが、起こると死亡に至る重大事故になる確立が高い。
⑦感電事故は、７～９月に集中して発生している。

弊協会の『 ４つの安心』
その１ ２４時間３６５日いつでも故障対応
その２ 落雷、水害で高圧設備が壊れたら受電設備保証保険
その３ 低圧電気設備の漏電監視は低圧絶縁監視システム
その４ 電気のことならなんなりといつでも相談受付中

☆ご清聴ありがとうございました☆