O M

S O L A R

S Y S T E M

自立運転型ハンドリング
操作説明書



使用上の注意
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を十分理解されてから正しくご使用ください。
読み終わったら本書はいつでもご覧いただけるところに大切に保管してください。

禁止

感電おこなってはいけない内容を告げるマークです。

感電の恐れのある内容を告げるマークです。

分解禁止
分解してはいけない内容を告げるマークです。

注意
機器に損傷をあたえる恐れのあることを告げる
マークです。

濡れた手でリモコンの操作をしないでください。感電、故障の恐れがあります。

小さなお子様には、一人で触らせないよ
うに注意してください。誤作動による事
故や故障の原因となる恐れがあります。

洗剤やシンナーでリモコンを清掃しないでください。塗装面の劣化や感電、故障等の恐れがあります。清掃は、乾いた布等で拭きとる程度としてください。

塗装や装飾をしないでください。故障、火災の原因になる恐れがあります。

お客様自身では、分解、修理、改造はしないでください。ショート、感電、誤作動の恐れがあります。

油煙や湯気をあてないようにしてください。故障の原因になる恐れがあります。

水をかけたり、物や体をぶつけないでください。故障、火災の原因になる恐れがあります。

冬季に季節モードを「夏」にしないでください。凍結によりお湯採りコイルが破損する恐れがあります。

とがったものや硬いもので操作しないでください。穴が開いて故障の原因になり
ます。





目次

3

使用上の注意6

ＯＭソーラーのしくみ

8

タッチパネルリモコンの機能と名称

9

画面切替一覧

11

第1章

絵や温度で見る

15

第2章

グラフや数値で見る

19

第３章

各種運転設定25

第４章

リモコンの設定29

第５章

暖房・循環の設定

33

第６章

操作手順例

39

第７章

エラー表示について

42

故障かな？と思ったら

43

基本仕様

太陽電池を用いないタイプを設置のお客様へ
自立運転型ハンドリングには太陽電池を用いるタイプと、用いないタイプがあります。
操作方法はどちらのタイプのハンドリングも同じです。本書はどちらにも適用できます。
本書には太陽電池の働きや仕様について説明している箇所があります。あらかじめご了承ください。

ＯＭソーラーのしくみ
ＯＭソーラーは、下記のような部位で構成されています。
ガラス付き集熱面
ガラスなし集熱面を通ってきた空気をさらに温めます。

太陽電池
晴れた日に、ハンドリングへ
太陽光発電より電気を供給します。

ガラスなし集熱面取り入れた空気を太陽熱によって温めます。

集熱空気層取り入れた外気がこの部分を通ることで温められます。

外気取り入れ口
外気の入口です。

室内循環口
室内空気の入口です。

ハンドリングボックス
OMソーラーの心臓部。
空気流れの切り替えや、送風をします。

タッチパネルリモコン
OMソーラーの運転の表示や操作をします。室温センサーが内蔵されています。

蓄熱コンクリート

立ち下がりダクト

昼に床下へ送られた熱を蓄えて、空気を床下へ 送るときの経路です。

夜は自然に放熱します。

※このイラストはモデル図であり、各部位の配置は実際には異なります。

棟ダクト

ハンドリングボックスのしくみ

集熱面の空気を集めてハンド
リングボックスに運びます。

入口ダンパー
棟温センサー

空気の入口を、棟ダクト側と室内循環口

集熱面の棟近くの空気温度側で切り替えます。集熱していないとき（棟温）を制御ユニットにには棟ダクト側が閉じて、室内の温かい伝えます。

空気が逃げないようにします。

お湯採り用高温センサー
集熱空気と貯湯槽内の水の温度差を測り、貯湯槽に伝制御ユニット太陽電池

AC100V電力をDC（直流）に変換（自立運転型ハンドリング専用）

し、太陽光発電のDC電力と混合してえます。※製品によって異なります。

電気を使います。目安としては、はっきりとした影ができるくらいの太排気ダクト

陽光の強さであれば、ハンドリング

空気を室外へ排気するときボックスで使うほとんどの電気を太の経路です。

陽光発電でまかなえます。

棟ダクト

外気温センサー出口ダンパー

屋外の空気温度を

室内循環口

制御ユニットに伝えます。

空気の出口を床下か室外に切り替えます。

制御ユニット
リモコンや温度センサーからの信号を受けてハンドリング
ボックスを動かします。

貯湯槽
お湯採りしたお湯を貯めておくタンクです。

ダンパーモーター
商用電源AC100V

ダンパーを切り替えるモーターです。

お湯採りコイル
熱い空気を利用してお湯をつ

室外くるための熱交換コイルです。

床吹き出し口床下に送られた空気の出口です。

ファンユニットDC（直流）電源で動く送風用のファンです。
内蔵されている2つのセンサーが、ファンの床下入口と出口の温度を制御ユニットに伝えます。

タッチパネルリモコンの機能と名称
タッチパネルリモコンはＯＭソーラーの運転を表示及び操作する機器です。
各部の名称と機能を紹介します。

①
②

①
③

液晶タッチパネルモニタ

画面切替や各種設定を、本画面に触れて操作します。

OM ソーラー運転ランプ

OM ソーラーの運転モードにあわせて、色が変化します（運転モードとランプ色については、p13 をご覧ください）。
また、エラー発生時には、赤色点滅します。

お湯採りランプ

お湯採り運転を行った日はランプが点灯し、温度にあわせて色が変化します。ランプは 21:00 に消灯し
ます。
水色

②

③

④ ⑤

湯温

白

20℃

黄

30℃

赤

40℃

※貯湯槽にセンサーを設置していない場合は、湯温にランプの色はイメージです。
白が赤みのある白色になるなど、製品によって色味が異なる場合があります。

関わらず黄色のみ点灯です。
※貯湯槽を設置していない場合は、点灯しません。

④

補助暖房ランプ

OM と連動するタイプの暖房が運転を行っているときに、ランプが赤色点灯します。
※補助暖房を設置していない場合は、点灯しません。

⑤

USB メモリ差込口

USB メモリを差込むことで、リモコン内に蓄積されたデータを取り出すことができます（詳しい操作は、
p27 をご覧ください）。

画面切替一覧
メイン画面

温度表示

͠

ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

現在の温度

グラフ・表
の表示
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬
ここ 3 日間の働き (OM 暖房）

各種運転
設定
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬
運転設定
運転切替
室内循環
室内排気

リモコン
の設定
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬
日時設定

2000

暖房・循環
の設定
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

00

00

00

00

連続・タイマー運転設定

外気取入

͠

ー‫ޓޓ‬
２ 現在の温度一覧ー‫ޓޓ‬
２ ここ 3 日間の働き ( お湯採り）

ー‫ޓޓ‬
２ 切タイマー設定ー‫ޓޓ‬
２ 音・表示設定

暖房設定・24h タイマー設定
ー‫ޓ‬２
‫ޓ‬


ー‫ޓޓ‬
３ わが家が得た集熱量ー‫ޓޓ‬
３ 運転温度の詳細設定

USB データ保存
ー‫ޓ‬３
‫ޓ‬

運転温度の詳細設定

エラー表示画面ー‫ޓޓ‬
４ わが家の CO2 削減量ー‫ޓޓ‬
４ 別付けファン設定

メイン画面に戻る
次の画面を表示する



10

第１章

絵や温度で見る
OM ソーラーの動き

11メイン画面
①

①
④

②

②

OM 空気流れ

アニメーションで OM の空気流れを表示します。
（動きのパターンは次ページ参照）

お湯採り

運転や温度によって色が変化します。

③

タンク

⑤

湯温

20℃
タンクは

配

現在の温度

③

運転設定
日時設定

黄

ｵﾚﾝｼﾞ

30℃

濃いｵﾚﾝｼﾞ

40℃※貯湯槽にセンサーの設置がない場合は、操作ボタンと移動先

ここ 3 日間の働き（OM 暖房）

青④

連続・タイマー運転設定⑤に固定になります。

管 お湯採り運転時は赤と青になります。

補助暖房用ボイラーOM と連動した暖房が運転しているときに色がつきます。（運転していないときは、配管がグレーになります。）

暖房・循環運転タイマー

暖房や循環のタイマー設定を ON にしたときに表示されます。

DOMA くーる

アニメーションで DOMA くーるの運転を表示します。

ノート②③⑤は、設備が設置されている場合に限り表示します。
設置されていない場合は表示されません。

12

OM ソーラーの運転パターン
ＯＭソーラーの運転パターンには、主に下記の種類があります。
アニメーションや LED ランプの表示で、運転パターンを見分けることができます。
（記載されている LDE ランプの色はイメージです。製品によって色味が異なる場合があります。）

集熱取り込み

集熱お湯採り

赤

赤

室内循環

室内排気

黄

白

全閉停止

換気停止

無灯

排気お湯採り

※
（黄）

水色

（黄）※

外気取り入れ（夏の夜間）

青※お湯採りランプの色は p8 をご覧ください。

無灯
13

１ 現在の温度

͠ ー
‫ޓ‬
‫ޓ‬

⑥

②

この画面では、各部の温度が表示されます。

④
⑤
①
③

① 室内温度リモコンに内蔵されたセンサーで、室内の温度を計測します。

② 棟温度

棟ダクトに設置されたセンサーで、棟の温度を計測します。

③ 外気温度

外壁に設置されたセンサーで、外の温度を計測します。

④ 小屋裏温度※

小屋裏に設置されたセンサーで、小屋裏の温度を計測します。

⑤ お湯採り温度※

貯湯槽に設置されたセンサーで、タンクの温度を計測します。

予備温度①※
予備温度②※

センサーを設置した場所の温度を計測します。
（２ヶ所まで）⑥
メイン画面 ここ 3 日間の働きに戻る（OM 暖房）画面へ

現在の温度一覧
画面へ※はオプションとなります。
オプションによるお湯採りや予備温度センサーを設置していない
場合は温度が表示されません。

ノート
測定値が -10℃以下の場合は「-10℃」と表示します。

２ 現在の温度一覧

また、120℃を超える場合は「120℃」と表示します。

͠ ー
‫ޓޓ‬

①

②

この画面では、現在の運転状況と温度の一覧を表示させます。
① 現在の運転状況

現在の運転状況を示します。
（状態は P13 を参照）

② 温度一覧

現在の温度状況を一覧で表示します。

※はオプションとなります。
オプションによるお湯採りや予備温度センサーを設置していない
場合は温度が表示されません。

ノート
測定値が -10℃以下の場合は「-10℃」と表示します。
メイン画面
に戻る

1

現在の温度
画面へ

また、120℃を超える場合は「120℃」と表示します。

第2章

グラフや数値で見る
OM ソーラーの動き

1ー‫ޓ‬１‫ޓ‬

ここ 3 日間の働き（OM 暖房）
各温度の時間単位の温度をグラフで表示します。
－（赤） 集熱温度－（青） 外気温－（緑） OM 室温
ノート
・「きょう」のデータは、今現在までのデータです。
・太陽電池駆動をさせて、商用電源コンセントにつないでいない場合は、グラフが消えます。

メイン画面
に戻る

ー‫ޓޓ‬
２

ここ 3 日間の働き（お湯採り）画面へ

ここ 3 日間の働き（お湯採り）
OM ソーラーによるお湯採りの働きをグラフで表示します。
－（赤） 集熱温度－（青） 貯湯タンク水温
ノート
・「きょう」のデータは、今現在までのデータです。
・貯湯槽にセンサーを設置していない場合や、OM ソーラーと

メイン画面
に戻る

16

わが家が得た集熱量
画面へ連動しない給湯器を設置している場合は表示されません。
・太陽電池駆動をさせて、商用電源コンセントにつないでいない場合は、グラフが消えます。

ー‫ޓޓ‬
３

わが家が得た集熱量
OM ソーラーで得た集熱量 ( 暖房とお湯採り ) を灯油換算して表示します。
・灯油１ℓ
・灯油１斗
ノート

＝
＝

37.255 MJ（メガジュール )18ℓ「今の月」の集計は、その月の１日から昨日までの集計です。

メイン画面に戻るー‫ޓޓ‬
４

わが家の CO2 削減量
画面へ

わが家の CO2 削減量
OM ソーラー ( 暖房とお湯採り ) によって削減された
CO2 量を表示します。また、CO2 削減量を、50 年生のスギの木に換算して表示します。
・CO2 削減量（kg-CO2） ＝ 0.08482 kg-CO2/MJ
・50 年生のスギ 1 本が 1 年間に吸収する CO2 の量＝ 13.9 kg-CO2/ 年
ノート
「今の月」
の集計は、
その月の１日から昨日までの集計です。

メイン画面に戻る「ここ 3 日間の働き
OM 暖房）」画面へ

17

18

第3章

各種運転設定リモコンを操作する

1

運転設定

ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

この画面では、運転状況の設定を変更できます。

運転切替

①

室内循環

②

室内排気

③

外気取入

④

①

運転切替
運転には、季節モード（冬／中間／夏）を自動で判断する「自動運転」と手動で切り替える「手動運転」の 2 種類があります。

②

室内循環 （風量設定：切／弱／中／強）
室内の空気を一定時間循環します。
用途例

メイン画面
に戻る

・ストーブなどで高いところにたまった暖気を循環させる
・少数の冷暖房機器の空気を家全体に回す

切タイマー
設定画面へ

ノート
「集熱取り込み」「集熱お湯採り」「排気お湯採り」の運転をしていないときに利用できます。

このページの設定をリセットします。
運転切替：自動・中間
室内循環：OFF
室内排気：OFF
外気取入：弱③

室内排気（風量設定：切／弱／中／強）
室内の空気を一定時間排気します。
用途例
・室内にこもった熱気を排気させる
ノート「集熱取り込み」「集熱お湯採り」「排気お湯採り」「室内循ノート環」をしていないときに利用できます。

・季節モード（冬／中間／夏）以外は、白抜き文字が選択された状態です。
・天候によっては、自動モードの季節判断が適当でない場
合があります。
・自動運転のまま 冬 中間 夏 ボタンを押すと、その日に限り選択した季節モードで動きます。翌日はまた自動判別が行われます。

0④

外気取入（風量設定：切／弱／中／強）
夏の夜、室温よりも外気温の方が涼しくなったときに、外気を取り込みます。

ー‫ޓޓ‬
２

切タイマー設定
この画面では、①①③

運転温度の詳細設定画面へノート
白抜き文字が選択された状態です。

室内循環

ノート
「室内循環」の連続運転・タイマー運転は、います。
（→ p30）

②

で行
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

室内排気
室内の空気を排気させる時間を設定します。
設定時間（15 分／ 30 分／ 45 分／ 60 分）の中から選択できます。

このページの設定をリセットします。
室内循環：１ｈ（1 時間）
室内排気：15 分
夏の自動換気：5 分の稼動時間を設定します。

室内の空気を循環させる時間を設定します。
設定時間（1 時間／ 2 時間／ 4 時間／ 6 時間）の中から選択できます。

②

メイン画面
に戻る

ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

③

夏の自動換気季節モードが ｢夏」のとき、排気お湯採り運転中に
1 時間に 1 回、室内排気運転を行います。ここでは、その運転時間を設定します。設定時間は（OFF ／ 5
分／ 10 分／ 15 分）の中から選択できます。
ノート
・棟温度が 80℃を超えるときは運転しません。
・運転中に棟温度が 100℃を超えると設定時間の途中でも運転を終了します。
・運転風量は、「中」で一定です。

1ー‫ޓޓ‬
３

運転温度の詳細設定
この画面で、運転温度の詳細な設定ができます。

運転温度の詳細設定①①

季節モード「冬」「中間」「夏」を選択すると、各モードで設定されている温度が表示されます。

②③② 設定室温

④

別付ファン
設定画面へ

メイン画面
に戻る

OM ソーラーの運転が切り替わるときの基準となる室温です。季節モードごとに 10 ～ 35℃の範囲で設定できます。( 温度目盛 1℃）③ 設定棟温
OM ソーラーの運転が始まるときの基準となる棟温です。季節モードごとに 10 ～ 45℃の範囲で設定できます。（温度目盛 1℃）

このページの設定をリセットします。
設定室温「冬」「中間」「夏」ともに 23℃
設定棟温「冬」30℃ ／「中間」35℃ ／「夏」40℃
目標棟温
「冬」50℃ ／「中間」54℃ ／「夏」64℃

モード選択

④

目標棟温
OM ソーラーの運転風量の基準となる棟温です。目
標棟温に向け風量が変化します。季節モードごとに10 ～ 70℃の範囲で設定できます。（温度目盛 2℃）
目標棟温を上げると風量は緩やかになります。

操作手順

ノート
・季節モード（冬／中間／夏）以外は、白抜き文字が選択された状態です。）
・季節モード（冬／中間／夏）における参考設定温度範囲
を下記色で示しています。
オレンジ：冬モードの参考設定温度範囲
黄色：中間モードの参考設定温度範囲１．変更したい季節モード（冬／中間／夏）を押して選択します。
２．変更したい温度名称（設定室温／設定棟温／目標棟温）を押して反転表示させます。
３．温度メモリ（｜：赤色）を変更したい温度の位置へ動かします。
で温度が下がり、で温度が上がります。

黄緑：夏モードの参考設定温度範囲

４．もう一度、
温度名称（設定室温／設定棟温／目標棟温）を押し、反転を解除すると設定完了です。

運転パターンと温度設定と動作条件をまとめた表です。例えば、冬モードの時、設定温度を 23℃にすると室温 22℃以下までは「集熱取り込み」をします。室温 23℃以上になった時に「集熱お湯採り」に運転が切り替わります。

季節モード

10

20

30
（初期値 23℃）

冬

中間

夏（昼）

夏（夜）
※

室温22℃以下は「集熱取り込み」

室温12℃以下は「集熱取り込み」

室温22℃以下は「集熱お湯採り」

室温23℃以上で「集熱お湯採り」

室温23℃以上で「排気お湯採り」OM ソーラー
運転開始温度条件

自動運転の
季節判断

棟温30℃以上(初期値)

朝5時における
外気温が13℃以下

棟温35℃以上(初期値)

朝5時における
外気温が14℃〜20℃

設定室温
-10℃
室温12℃以下は「集熱お湯採り」

室温13℃以上は「排気お湯採り」「自動換気」

1時間に1回、
室内排気（※）

棟温40℃以上(初期値)

設定室温
-10℃
室温22℃以下は運転停止・換気停止

朝5時における
外気温が21℃以上
室温23℃以上で「外気取り入れ」

・昼の運転が停止
・棟温「室温+2℃以下」
・外気温「室温-1℃以下」

排気お湯採り運転中に 1 時間に 1 回、室内排気を行います。設定時間は「切タイマー設定」画面（p21) で行えます。

ノート
・運転停止時は、季節モードが冬の場合、全閉停止になります。
・季節モードが中間及び夏の場合、 換気停止になります。( 全閉停止も選択できます。詳しくは施工工務店まで）
・お湯採り信号出力状態でも集熱空気の温度と貯湯槽内の水温の差が７～９℃以上ないと貯湯槽は運転しません。
（貯湯槽の機種によって異なります。)

23

ー‫ޓޓ‬
４

別付けファン設定
この画面で、別付けファンの運転を設定します。

①①

DOMA くーる
DOMA くーるの連動運転を設定します。連動運転は、「夏」または「中間」モード時の「排気お湯採り」
運転をしているときに動きます。また、設定を変えることで、ハンドリングボックス停止時、夏の夜に動かすこともできます。

②
③

【S.0】
・・・
「排気お湯採り」時に稼動
【S.1】
・・・
「排気お湯採り」「換気停止」または「全閉停止」
メイン画面
に戻る

時に稼動

運転設定
画面へ

【S.2】
・・・
「排気お湯採り」「換気停止」または「全閉停止」「夏の夜の外気取り入れ」時に稼動

このページの設定をリセットします。
DOMA くーる：OFF
小屋裏換気：OFF
24 時間換気：OFF

ノート
白抜き文字が選択された状態です。

②

小屋裏換気
小屋裏温度センサーが感知する小屋裏温度が 40℃を超えると、接続した小屋裏換気扇が稼動します。

③

24 時間換気OM ソーラーと連携して、24 時間換気をします。
排気お湯採り、室内循環、換気停止または全閉停止時に稼動します。
ノート
これらはオプションです。機器を設置していない場合は設定できません。画面は OFF に固定されます。



第4章

リモコンの設定
リモコンを操作するー‫ޓ‬１‫ޓ‬
日時設定
この画面では、日時の設定を行います。

2000

00
00

00
00

①

①

年月日
操作手順

②

１．
「年月日」
ボタンを押して反転（白抜き文字）表示させます。
２．変更する数字の下にカーソルが表示されます。
３．
「数字キー」で数字を打ち込みます。
ボタンでカーソルを右移動させることができます。
４.「年月日」ボタンを押し、反転を解除すれば設定完了です。

②

数字キー

ー‫ޓޓ‬
２

音・表示設定画面へ

時刻①の「年月日」設定と同じ操作手順で設定できます。

音・表示設定この画面では、パネル操作音、画面の明るさ、リモコンON①②

画面の自動消灯時間の設定をします。

①

パネル操作音タッチパネルの操作部分に触れた時に鳴る音の
ON、OFF を設定します。

③②

画面の明るさタッチパネルの明るさを設定します。（4 段階）

メイン画面
に戻る

このページの設定をリセットします。
パネル操作音：ON
画面の明るさ：（明）
自動消灯時間：3 分

USB デ ー タ
保存画面へ③

自動消灯時間
操作後タッチパネルが自動的に消えるまでの時間を設定します。

ー‫ޓ‬３‫ޓ‬USB データ保存
この画面では、リモコン内に保存されている温度データ
等を USB メモリに保存することができます。
操作手順
１．この画面を表示させます。
２．USB メモリをリモコン下部の差込口に差し込んでください。
３．
「実行」
ボタンを押すと USB メモリへの書き込みが始まります。
４．USB メモリへの書き込みが完了したら、「完了」ボタンを押します。
５．USB メモリをリモコンから取り外します。
メイン画面
に戻る

ノート

日時設定

・リモコン内には、1 年間のデータが保存されます。リモコン内のデータは上書きされますので、それまでの間に USB メモ
リにデータを取り出してください。
・データ１年間分は約３MB になります。
・ファイル名は、日付 .csvとなります（例：2010 年 1 月 1 日の場合、 20100101.csv）。同一ファイル名のファイルがUSB メモリ上にあると、上書きされますのでご注意ください。
・セキュリティ機能付きの USB メモリは使用できません。

うまく USB メモリに書込みができなかった場合、「書込みエラー」が表示されます。
書込みエラー

書込みエラー

を押してから、再度 USB メモ

リを挿しなおして実行

を押してください。

うまくいかなかった場合

書込み完了。完了ボタンを押してから、USB メモリをリモコンから取り外します。



28

第5章

暖房・循環の設定
リモコンを操作するー‫ޓ‬１‫ޓ‬

連続・タイマー運転設定
この画面では、暖房または循環運転の設定をします。

①①

連続暖房／連続循環「連続暖房」は、OM ソーラーのファンを動かして、補助暖房を行います。次のページで設定した温度よ
りも室温が低い時に暖房ボイラーが稼働します。

②「連続循環」は、OM ソーラーのファンを動かして、室内の空気を循環させます。
操作手順
１．
「連続暖房」または「連続循環」を押し、運転させたい

暖房設定・24h
タイマー設定
画面へ

メイン画面
に戻る

モード名称を表示させます。
２．風量設定を選択すれば設定完了です。
ノート
・運転を停止したいときは OFF を選択します。

このページの設定をリセットします。
連続暖房／連続循環：OFF
タイマー１：OFF
タイマー２：OFF

ノート
白抜き文字が選択された状態です。

・室内循環運転ー‫ޓ‬１‫ޓ‬が有効になっているときには、そちらの風量が優先されます。
（→ p20、p21）②

タイマー１・２
暖房または循環運転の 24 時間タイマー設定を行います（風量設定：切／弱／中／強）。
操作手順
１．
「暖房」または「循環」を押し、運転させたいモード
名称を表示させます。
２．風量設定を選択すれば設定完了です。
ノート・タイマーを解除したいときは OFF を選択します。
・タイマーで設定した時間内に室内循環運転

ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬
または

連続暖房／連続循環が有効になっているときには、そちらの風量が優先されます。
（→ p20、p21、当ページ①）

0

ー‫ޓ‬２‫ޓ‬
暖房設定・24h タイマー設定
この画面では、補助暖房における設定温度及びタイマー
における稼働時間の設定を行います。

①



②

①

暖房設定
補助暖房における設定温度を設定します。この温度よりも室温が低い時に補助暖房を行います。
設定範囲は、15℃～ 30℃です。
操作手順
１．
「暖房設定」ボタンを押して反転（白抜き文字）させます。

数字キー

２．設定したい温度を、数字キーで入力します。設定範囲外の温度は入力できません。

連続・タイマー運転設定画面へ

３．もう一度ボタンを押し、反転を解除すれば設定完了です。

②

タイマー１・２
暖房及び循環運転の 24 時間タイマー運転を行う時
間を、2 通り設定できます。
操作手順
１．
「タイマー」ボタンを押して反転（白抜き文字）させます。

ノート・タイマー設定時間は、00：00 ～ 23：59 です。
・設定範囲外の時間は入力できません。

２．変更する数字の下にカーソルが表示されます。
３．
「数字キー」で稼働させる時間を打ち込みます。
ボタンでカーソルを右移動させることができます。
４．もう一度ボタンを押し、反転を解除すれば設定完了です。

ノート
タイマー時間を設定しても、タイマー運転の風量を設定しなければ稼働しません。
（→ p30）

1

32

第6章

操作手順例
リモコンを操作する

33

こんな時はどうしたら？（冬～春）
OM ソーラーの取り込みを多くしたいー‫ޓޓ‬
３

１．設定棟温を、低め（例：25℃など）に設定します。
２．目標棟温を、低め（例：30℃など）に設定します。
ノート
・設定棟温を低くすると、「集熱取り込み」の運転時間が長くなります。
・目標棟温を低くすると、「集熱取り込み」の風量が多くなります。
・ 取り込み運転中室内が寒く感じられるときは、目標棟温を高くすると風量が緩やかになります。
また、設定棟温を高くすると「集熱取り込み」の運転時間が短くなります。

朝は寒かったが、暖かくなってきたので「お湯採り」を優先させたい
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

運転切替で、冬モードから中間モードにします。
ノート
・自動モードのまま中間モードに変更した場合、その日だけ中間モードで動きます。翌日は冬モードに戻ります。
・設定室温を高くすると、室温が設定室温以上になるまで、「集熱お湯採り」します。

梅雨入り前に、「集熱」した空気で床下換気したい
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

運転切替で、一時的に冬モードにします。
ノート
・自動モードのまま冬モードに変更した場合、その日だけ冬モードで動きます。翌日は元の季節
モードに戻ります。
・取り込みをしていて室内が暑く感じられるときは、設定室温を低くしてください。

34

こんな時はどうしたら？（夏）
室内の熱気を排気したい
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

室内排気の風量を（弱／ 中／ 強）より選択。

ー‫ޓޓ‬
２

室内排気の切タイマー時間を（15 分／ 30 分／ 45 分／ 60 分）より選択。
ノート
・室内循環を同時に運転させると、室内循環が優先されます。
ー‫ޓޓ‬
３ ・棟温度が設定棟温以上の場合には、「室内排気」は運転しません。

夏の雨の日に湿った外気を取り入れたくない
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

雨が降りそうな日は、外気取入のOFFを選択します。

ノート
・外気取入を OFF にすると、夜の放射冷却を利用した夏の夜の「外気取入」は運転しません。
・梅雨時には、OFF を選択しておくと、湿った外気を取り込むことが防げます。

放射冷却が利きすぎて冷えるので、夏の夜の外気取り入れは控えめにしたい
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

１．外気取入の風量を（弱）に設定します。

ー‫ޓޓ‬
３

２．モード選択の夏を選択し、設定室温を初期設定 23℃より高い室温（例：26 ～ 27℃）に変更します。
ノート
・ 室内循環、室内排気、連続循環、循環タイマー１、循環タイマー２のいずれかを同時に運転させると ｢外気取り入れ」は運転しません。

35

こんな時はどうしたら？（室内循環）
1 時間だけ室内の空気を循環させたい（切タイマーを利用）
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

室内循環の風量を（弱／中／強）より選択します。

ー‫ޓޓ‬
２

室内循環の切タイマー時間設定の１ｈを選択します。

ノート「集熱取り込み」「集熱お湯採り」「排気お湯採り」の運転をしているときには、室内循環は作動しません。

３時間くらい室内の空気を循環させたい（連続循環を使用）
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

連続循環を表示させ、風量を（弱／中／強）より選択します。
３時間が経過後、OFF

を選択し、循環運転を終了させます。

ノート「集熱取り込み」「集熱お湯採り」「排気お湯採り」の運転をしているときには、連続循環は作動
しません。
ー‫ޓ‬１
‫・ ޓ‬室内循環を同時に運転させると、室内循環が優先されます。

・室内排気を同時に運転させると、室内排気が優先されます。

36

こんな時はどうしたら？（OM と連動する補助暖房）
補助暖房を今すぐ稼動させたい
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

連続暖房を表示させ、風量を（弱／ 中／ 強）より選択します。
ノート
連続暖房の運転を終了したいときには、OFF を選択してください。
ー‫ޓ‬１‫・ ޓ‬運転切替の季節モードが夏の場合には、連続暖房は稼動しません。

・室内循環を同時に運転させると、室内循環の風量が有効となりますが、暖房ボイラーは稼動します。
・室内排気を同時に運転させると、室内排気が優先されます。
ー‫ޓ‬２‫・ ޓ‬暖房設定の温度より室温が高い場合には、連続暖房は稼動しません。

ある時間帯に補助暖房を毎日稼動させたい（24h タイマーを利用）
ー‫ޓ‬１
‫ޓ‬

１．暖房を表示させ、風量を（弱／中／強）より選択します。

ー‫ޓ‬２
‫ޓ‬

２．タイマーを押し、運転させたい時間帯を入力し、設定します。
ノート
ー‫ޓ‬１
‫・ ޓ‬連続暖房の運転中にタイマーの設定時間帯がくると連続暖房の風量が有効となります。
・タイマー①とタイマー②の時間帯が重なっている場合には、タイマー①の風量が有効となります。
・タイマーを作動させたくない日は、風量 OFF を選択してください。OFF と設定しても、タイマー入力した時間帯はそのまま保存されます。

37

38

第７章

エラー表示についてエラー表示
エラーが検知されると、メイン画面の時刻表示の左側に「！」マークが点灯します。「！」マークを押すと、エラー表示画面（左図）が表示されます。エラーの内容は、右表を参考に確認してください。
ノート
・エラーが自動リセットできるできないに関わらず、「エラー確認」を押すと、元のメイン画面に戻ります。そこで、エラーが解除されていれば、「！」マークは消えますが、エラーが解除されなければ「！」が引き続き点灯されます。
・エラーが発生している間は、リモコン下部にあるマークが赤色で点滅を続けます。
・OM ソーラーが試運転中の時は、リモコン下部にあるマークが緑色で点滅を続けます。
（エラーコード：E30）

引き続き異常が継続している場合は、「！」マークはそのまま表示されます。
異常が解除されれば、「！」マークは表示されません。
ノート
複数のエラーが同時に発生している場合、発生しているエラーコードのナンバーが一番若いエラーコードが表示されます。

0エラー表示一覧
エラーコード

内容

対処方法

E01

リモコン通信エラー

施工者に連絡してください。

E02

棟温センサー断線

棟温が -10℃以上で自動解除

E03

棟温センサー短絡

棟温が 120℃以下で自動解除

E04

室温センサー断線

室温が -10℃以上で自動解除

E05

室温センサー短絡

室温が 60℃以下で自動解除

E06

外気温センサー断線

外気温が -10℃以上で自動解除

E07

外気温センサー短絡

外気温が 120℃以下で自動解除

E08

湯温センサー断線

湯温が -10℃以上で自動解除

E09

湯温センサー短絡

湯温が 120℃以下で自動解除

E10

入口温度センサー断線

入口温度が -10℃以上で自動解除

E11

入口温度センサー短絡

入口温度が 120℃以下で自動解除

E12

出口温度センサー断線

出口温度が -10℃以上で自動解除

E13

出口温度センサー短絡

出口温度が 120℃以下で自動解除

E14

小屋裏温度センサー断線

小屋裏温度が -10℃以上で自動解除

E15

小屋裏温度センサー短絡

小屋裏温度が 120℃以下で自動解除

E18

子機間通信エラー

施工者に連絡してください。

E20

棟温異常

棟温が 80℃以下で自動解除

E21

ファンモーター異常施工者に連絡してください。

E30

試運転中

施工者に連絡してください。

E39

フィルターサイン

リモコンで確認後、自動解除

E99

制御基板異常施工者に連絡してください。

41

故障かな？と思ったら症状
自動運転のとき、季節判断がおかしい

自動運転の季節判断は、毎朝5時の外気温から季節判定を行っております。気象条件により、季節判断がご希望

20

 の季節モードと異なることがあります。必要に応じて季節モードを変更してください。

冬・中間のとき、室内が暑すぎる

設定室温が高いかもしれません。設定室温を低くすれば、より低い室温で「排気お湯採り」に切り替ります。ただし、設定室温を下げると、蓄熱コンクリートの温まり具合が少なくなります。

22-23

冬・中間のとき、室内が寒い

設定室温が低いかもしれません。設定室温を高くすれば、より高い室温まで室内に空気を取り込みます。

22-23

まだ、棟温と外気温が高いかもしれません。夏の夜の「外気取り入れ」の開始条件〈棟温が「室温＋2℃」より低いこと〉と、〈外気温が「室温−1℃」より低いこと〉がそろっているか確認してください。

22-23

設定室温が高すぎませんか。設定室温よりも現在の室温が低ければ、稼動しません。

22-23

夏の夜、
「外気取り入れ」
が動き始めない

お湯採りができない

冬・中間のとき、室内循環をさせたいのに暖房が稼動する
E39フィルターサイン
が出る

42

関連
ページ

ここを確認してください｢運転設定」画面の「外気取入」が「OFF」になっていませんか。運転したいときは「弱／中／強」に切り替えます。

20

季節モード「冬」及び「中間」で、設定室温が高くなっていませんか。冬モードで設定室温または、中間モード
で［設定室温−10℃］より室温が低い場合はお湯採りは稼動しません。

22-23

OM側でお湯採り信号を送っている状態でも貯湯槽の制御で集熱空気と貯湯槽内の水の温度差が7〜9℃以
上ないと、運転しないことがあります。
（貯湯槽の機種によって異なります。）

22-23「室内循環」運転 （オフタイマー） と連続暖房、タイマー暖房が同時に設定されている場合、風量は「室内循環」
運転（オフタイマー）の風量が優先され、暖房ボイラー稼動します。
（室温が暖房設定温度以下の場合）
暖房ボイラーを稼動させたくない場合は、連続暖房及びタイマー暖房を「OFF」にしてください。
「連続循環」
を稼動させる場合も、タイマー暖房を「OFF」にしてください。

30-31

フィルターの目詰まりを防ぐために定期的にフィルターの掃除を行なってください。

40-41

基本仕様

小型
型式
熱交換コイル
寸法
重量

OMD-05C2

OMD-05N2

OMD-12C2

OMD-12N2

あり

なし

あり

なし

450W × 450H × 989L
30kg

27kg

41kg
3

12m /min
ガルバリウム鋼板

保温

硬質発泡断熱材

電源

太陽電池

45kg

8m /min外装

消費電力 (商用電力利用時）

リモコン500W × 500H × 1,198L

3

最高風量

使用条件

中型

専用太陽電池もしくは商用電源（AC100V）
42W

38W

環境

場所：屋内

流体

集熱空気温度：90℃以下

96W

周囲温度：-10〜45℃、相対湿度：90%以下（結露なきこと）
熱交換コイル熱媒：不凍液（-10℃〜80℃）

寸法120mm（縦）×120mm（横）×24mm（厚さ）

電源

DC12V（制御ユニットから供給）

種類

多結晶系太陽電池

寸法451mm（幅） × 1,120mm（長さ） × 50mm（厚さ）

重量13.8kg

最大出力

65W

開放電圧

24.4V

短絡電流

3.68A

材質

110W

枠：アルミ（黒色）、表面：強化ガラス※本仕様は、改善のため、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

43

自立運転型ハンドリング操作説明書
2013 年 10 月 1 日
発行

ＯＭソーラー株式会社〒 431-1207
静 岡県浜松市西区村櫛町 4601
T E L. 053-488-1700 ㈹h t t p://omsolar.jp※ 本印刷物の無断複写・複製等を禁じます。

0774-131001-1