価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：R3-RS8
リモートI／O変換器 R3 シリーズ
測温抵抗体入力カード（絶縁8点）
27.5130109（mm）

形式：R3－RS8①②価格
基本価格 84,000円
加算価格
通信2重化 +5,000円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：R3－RS8①②①、②は下記よりご選択ください。
（例：R3－RS8W／CE／Q）
・オプション仕様（例：／C01／SET）

入力点数
8：8点入力①通信

オプション仕様（複数項指定可能）◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円◆出荷時設定／SET：仕様伺書（図面番号：NSU-8365）通りに設定

機器仕様
接続方式
・内部通信バス：ベース（形式：R3－BS□）に接続
・入力信号：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク0.5N・m）
・内部電源：ベース（形式：R3－BS□）より供給
推奨圧着端子：R1.25－3（日本圧着端子製造、ニチフ）（スリーブ付圧着端子は使用不可）（適用圧着端子サイズの図を参照）
・適用電線サイズ：0.3～0.5mm2
端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
アイソレーション：入力1－入力2－入力3－入力4－入力5－
入力6－入力7－入力8－内部通信バス・内部電源間入力の種類：側面のディップスイッチにより4点ごとに設定
温度単位：摂氏（℃）、華氏（゜F）または絶対温度を側面ディップスイッチにより設定
変換速度設定：側面ディップスイッチにより設定
バーンアウト：上方または下方を側面のディップスイッチにより設定
リニアライザ：標準装備
RUN表示ランプ：赤／緑2色LED
内部通信バス1正常時、赤色点灯
内部通信バス2正常時、緑色点灯
バス1およびバス2が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。
ERR表示ランプ：赤／緑2色LED
バーンアウト発生時、赤色点灯
正常動作時、緑色点灯■適用圧着端子サイズ (M3ねじ）
3max

4min
φ3.2

6max

S：シングルW：2重化②付加コード（複数項指定可能）

12max

◆規格適合
無記入：CE適合なし／CE：CE適合品◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

R3-RS8仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp（mm）NS-8365 Rev.15 Page 1/5

形式：R3-RS8
入力仕様
許容導線抵抗：1線あたり100Ω以下
入力検出電流：1mA以下入力可能範囲測温抵抗体
測定範囲（℃） 精度保証範囲（℃）
Pt 100（JIS 97、IEC） -240 〜 +900-200 〜 +850
Pt 100（JIS 89）-240 〜 +900-200 〜 +660
JPt 100（JIS 89）-236 〜 +560-200 〜 +510
Pt 50 Ω（JIS 81）-236 〜 +700-200 〜 +649
Ni 100-100 〜 +252
-80 〜 +250Cu 10（25℃）-212 〜 +312
-50 〜 +250
Cu 50-100 〜 +200
-50 〜 +150
バーンアウト時は、各測温抵抗体の測定範囲の最大値（上方）または最小値（下方）となります。

設置仕様
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：ベース（形式：R3－BS□）に取付
質量：約250g

性能
変換精度：±1.0℃（Cu10（25℃）は±3.0℃）
変換速度：250ms／1s
変換データ
・温度単位が℃または絶対温度：実量値×10の整数
・温度単位が°F：実量値の整数
占有エリア：8消費電流：100mA
温度係数：±0.015％／℃
バーンアウト時間：2s以下
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：入力1－入力2－入力3－入力4－入力5－入力6－
入力7－入力8－内部通信バス・内部電源間
1000V AC 1分間
供給電源－FG間（電源カードにて絶縁）
2000V AC 1分間

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令R3-RS8仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jpNS-8365 Rev.15 Page 2/5

形式：R3-RS8
パネル図
■側面図

■前面図
②RUN表示ランプ
15③ERR表示ランプ①各種設定用ディップスイッチ
SW112345678

SW212345678ON

測温抵抗体
入力信号 1〜4（SW1）12または入力信号 5〜8（SW2）34161718

SW319

バーンアウト2021

温度単位22

変換速度23ON242526ON2728

1234567891011121314

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
27.516171813019202122232425262728123456728ーM3
端子ねじ891011121314端子カバー

R3-RS8仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

位置決めガイド
回転軸6.215109NS-8365 Rev.15 Page 3/5

形式：R3-RS8
ブロック図・端子接続図
各種設定用
RUN表示 ERR表示
ランプ ランプ ディップスイッチ

測温抵抗体

1B

2B

3測温抵抗体入力信号 2A

4B

5B

6A

7B

8B

9測温抵抗体入力信号 4A

10B

11B

12測温抵抗体

入力信号 5A

15B

16B

17測温抵抗体

入力信号 6A

18B

19B

20測温抵抗体

入力信号 7A

21B

22B

23測温抵抗体

入力信号 8力路

入回通信回路

電源回路

力路

内部通信バス 1内部通信バス 2 ※1

内部電源131427測温抵抗体

入力信号 3入回コネクタ

入力信号 1AA24B25B

26

入回力路

入回力路

28制御回路
入回力路

入回力路

入回力路

入回力路

※1、2重化通信形のときのみ付きます。
■未使用入力の処理
使用しない入力には下記のように、抵抗器を入力端子に接続して下さい（設定する測温抵抗体に合わせて下さい。
Pt 100ならば100Ω、Pt 50Ωならば50Ωを接続して下さい）。
入力信号 1入力信号 2入力信号 3入力信号 4147102581136912

入力信号5入力信号6入力信号 7入力信号 8151821241619222517202326

未使用の入力端子に抵抗器が接続されていない場合、ERR表示ランプが赤色に点灯し、PLC等にバーンアウトフラグがセットされます。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です。

R3-RS8仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8365 Rev.15 Page 4/5

形式：R3-RS8●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

R3-RS8仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8365 Rev.15 Page 5/5