1 省スペース・省コスト化！奥行き56mm

Point

従来の48mm角の調節計以上の機能，性能を首下56mmの短胴サイズに凝縮しました。
盤内の省スペース，省コスト化に貢献します。

実寸大

奥行き

＊防塵防滴（IP66）のためガスケットAを取付けた場合、奥行きは54.5mmとなります。

56㎜

2 状況を色でも表示可能！表示機能大幅強化

Point

PV表示器の色を赤，緑，橙の3色お好みに応じて選択できます。また，PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので，遠くからでも現状の確認がスムーズに行なえます。

●PV連動表示色切替モード
設定範囲内より高い時

設定範囲内の時設定範囲内より低い時

PV表示には，以下の7つのモードがあります。
・常時：緑
・常時：赤
・常時：橙
・警報OFF時：緑，警報ON時：赤・警報OFF時：橙，警報ON時：赤・PV表示色切替設定に連動し，赤，緑，橙を切替
・PV表示色切替＋警報連動表示色切替

11セグメントLCD表示器の採用でSV値，PV指示値がさらに見やすくなりました。

●警報連動表示色切替モード（図は上下限警報設定時）

下限警報時

全セグメント点灯時

通常SENS表示

上限警報時

A1LM表示

3 用途を選ばない、向上した制御機能・仕様

Point■設定値4点外部切替機能（オプション： SM）
外部からの接点信号で，設定値SV1からSV4までの4点を切替えるメモリ機能を，あらかじめSV1からSV4に値を登録し，外部からの操作で，主設定値の切替えができます。

■三相ヒータ断線警報（オプション： W3）
2個のＣＴを接続することで，三相ヒータの断線，劣化の検出ができます。単相ヒータ断線形ともども20Aタイプと，50Aタイプを用意しております。

4 遠方監視・データ転送−使いやすくなった通信機能

Point

USBポートを有しているパソコンと1対1でコミュニケーションができる，ローダー通信を標準で搭載しています。机の上でも簡単に各種設定，ロギングおよびモニタリングが行えます。
[ USB通信ケーブル(別売品)，専用ソフトウェア(無償)が必要です。]

USB通信ケーブル（CMA）コンソールソフト

画面■シリアル通信（RS-485）（オプション： C5）
パソコン，タッチパネルとのコミュニケーションをできる,シリアル通信（RS-485）
をオプションで用意しています。
遠隔からのモニタ，各種設定，最多31台までの多点制御集中管理システムが構築できます。
通信プロトコルは，当社標準とオープンネットワークMODBUSに対応しています。

●複数台をパソコン又はタッチパネルでモニタリングする場合
タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。RS-232C搭載のパソコンの場合，通信変換器が必要となります。
タッチパネルは，下記のメーカの製品に対応しています。
㈱デジタル製：SPシリーズ，GPシリーズ，LTシリーズ
発紘電機㈱製：V9シリーズ，V8シリーズ，TSシリーズ●PLCと最多最大構成（32台）と通信する場合
PLCインタフェースユニット［SIF-600］を介してPLCに接続すると，最多32台迄接続できます。

PLC

タッチパネルパソコン

SIF-600

RS-232C
通信変換器
IF-400

SIF-600に対応しているPLC●三菱電機株式会社
AJ71UC24, A1SJ71UC24-R2/R4/PRF,
A1SJ71C24-R2/R4/PRF, QJ71C24●オムロン株式会社
CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41●株式会社キーエンス
KV-L20V●横河電機株式会社
F3LC11-2N, F3LC11-1F, F3LC12-1F●富士電機株式会社
NP1L-RS1, NP1L-RS2, NP1L-RS3, NP1L-RS4
対応PLCの詳細につきましては当社営業所，出張所までお問い合わせください。

RS-485

RS-485

ACS-13A

ACS-13A

5 防塵防滴構造（標準）6 出力変化率リミット（標準）

Point

Point

過酷な環境下であっても使用できます。
埃，水がかかっても使用できるIP66の構造です。

出力の急変をきらうヒータにやさしい機能です。
カンタルスーパーなどのヒータ制御に最適な機能です。
また，出力の変動を抑え制御を安定させます。

■各部の名称とはたらき
１１１２３４５６７１０８９①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪１２⑫PV表示灯：
PV/SV表示モードでPV表示時点灯します。
PV表示器：
PV（入力［プロセス］）値を表示します。
現在値（PV）および設定モード時設定キャラクタを表示します。
SV表示灯：
PV/SV表示モードでSV表示時点灯します。
MEMO表示灯： 設定値メモリ番号外部選択（オプション：SM）付加時点灯します。
MEMO表示器： 設定値メモリ番号を表示します。
SV表示器：
SV（設定）
値を表示します。
目標値（SV）, 出力操作量（MV）
および設定モード時設定値を表示します。
アップキー：設定値の数値を増加させます。
ダウンキー：設定値の数値を減少させます。
モードキー：設定モードの切替え，設定値の登録を行います。
OUT/OFFキー： 制御出力のON/OFFまたは自動/手動制御機能の切り替えを行います。
動作表示灯 O1
（OUT1）：制御出力または加熱出力（オプション：D□）がONの時点灯します。
O2（OUT2）：冷却出力（オプション：D□）がONの時点灯します。
EV1：
警報1出力がONの時点灯します。
EV2：
警報2出力（オプション：A2）またはヒータ断線警報出力の時点灯します。
AT：オートチューニングまたはオートリセット実行中点滅します。
T/R：
シリアル通信（オプション：C5）
でTX（送信）出力時点灯します。
LOCK：
設定値ロック1，ロック2，ロック3選択時点灯します。
コンソール用コネクタ：専用ケーブルを接続し，外部コンピュータよりSV，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行います。

■形

名■定格レンジ（フルマルチレンジ）

ＡＣＳ-１３Ａ □／□ □，□，□，□Ｒ
制御出力
Ｓ（OUT1）
Ａ
入力
Ｍ
電源電圧

オプション

ACS-13A（W48×H48×D62mm）
リレー接点：1a
無接点電圧（SSR駆動用）
直流電流
マルチ入力
100〜240V AC＊
24V AC/DC
１
A2
第2警報C5
シリアル通信(EIA RS-485準拠)
DR加熱冷却制御（リレー出力）OUT2DS
加熱冷却制御（SSR出力）SM
設定値メモリ番号外部選択W（20A） 定格電流：単相20A
W（50A） 定格電流：単相50A
ヒータ
W3（20A） 定格電流：三相20A
断線警報
W3（50A） 定格電流：三相50A□部の仕様を枠内からいずれかご指定ください。
＊電源電圧は100〜240V ACが標準です。但し，24V AC/DCをご注文の場合のみ，入力記号の次に［1］を記入します。
オプションを付加される場合はコンマ「，」で区切って記入してください。
・［オプション：A2］を付加した場合，加熱冷却制御は付加できません。
・［オプション：C5］を付加した場合，設定値メモリ番号外部選択は付加できません。
・［オプション：D□］を付加した場合，A2及びヒータ断線警報は付加できません。
・［オプション：W，W3］を付加した場合，加熱冷却制御は付加できません。
・直流電流出力にはオプションW，W3は付加できません。

入力の種類

入力レンジ−200 〜 1370 ℃ −320 〜 2500 °F−200.0 〜 400.0℃ −320.0 〜 750.0 °FＪ−200 〜 1000 ℃ −320 〜 1800 °FＲ
0 〜 1760 ℃
0 〜 3200 °FＳ
0 〜 1760 ℃
0 〜 3200 °F
熱電対Ｂ
0 〜 1820 ℃
0 〜 3300 °FF
Ｅ−200 〜 800 ℃ −320 〜 1500 °F
Ｔ−200.0 〜 400.0℃ −320.0 〜 750.0 °FＮ−200 〜 1300 ℃ −320 〜 2300 °0 〜 2500 °F
PL0 〜 1390 ℃
0 〜 4200 °F
C（W/Re5-26）
0 〜 2315 ℃
F−200 〜 850 ℃ −320 〜 1500 °Pt100
F−200.0 〜 850.0℃ −320.0 〜 1500.0°
測温抵抗体F−200 〜 500 ℃ −320 〜 900 °JPt100F−200.0 〜 500.0℃ −320.0 〜 900.0 °4 〜 20mA DC
直流電流
0 〜 20mA DC
0 〜 1V DC−2000 〜 10000
0 〜 10V DC
直流電圧
1 〜 5V DC
0 〜 5V DC
Ｋ・直流電流入力，直流電圧入力は，スケーリングおよび小数点の位置変更ができます。

■標準仕様
表 示 器

入力

PV表示器--------11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙，文字寸法12.0×5.4mm（高さ×巾）
SV表示器--------11セグメントLCDバックライト緑，文字寸法6.0×3.5mm（高さ×巾）
MEMO表示器---11セグメントLCDバックライト緑，文字寸法4.8×2.8mm（高さ×巾）
動作表示---------バックライト橙
熱電対----------- K，J，R，S，B，E，T，N，PL- ，C（W/Re5-26） 外部抵抗：100Ω以下但し，B入力の場合，外部抵抗は40Ω以下
測温抵抗体----- Pt100，JPt100
3導線式（1線当たりの許容入力導線抵抗：10Ω以下）
直流電流-------- 0〜20mA DC，4〜20mA DC
入力インピーダンス：50Ω
許容入力電流：50mA DC以下
直流電圧-------- 0〜1V DC 入力インピーダンス：1MΩ以上
許容入力電圧：5V DC以下，許容信号源抵抗：2kΩ以下
0〜5V DC，1〜5V DC，0〜10V DC 入力インピーダンス：100kΩ以上
許容入力電圧：15V DC以下，許容信号源抵抗：100Ω以下

熱電対--------------------- 各入力スパンの±0.2%±1デジット以内，または±2℃（4°F）以内のどちらか大きい値
但し，R，またはS入力で0〜200℃（32〜392°F）の範囲は，±6℃（12°F）以内
B入力で0〜300℃（32〜572°F）の範囲は，精度保証範囲外
精 度（設定・指示）
K，J，E，T，N入力で0℃（32°F）未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内
測温抵抗体--------------- 各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃（2°F）以内のいずれか大きい値
直流電流，直流電圧--- 各入力スパンの±0.2%±1デジット以内
入力サンプリング周期 250ms
リレー接点----- 1a，制御容量：3A 250V AC（抵抗負荷），1A 250V AC（誘導負荷 cosφ=0.4），電気的寿命：10万回（短絡保護回路付）
制御出力（OUT1） 無接点電圧----- 12V DC±15% 最大40mA DC
直 流 電 流----- 4〜20mA DC 負荷抵抗：最大550Ω
下記の動作をキー操作で選択［工場出荷時：PID］
PID（オートチューニング機能付），PI，PD（オートリセット機能付)，P（オートリセット機能付），ON/OFF
OUT1比例帯（Ｐ）------------------ 0〜1000℃（2000°F），0.0〜1000.0℃（1999.9°F），または0.0〜100.0%（0または0.0のときON/OFF動作）
積分時間（Ｉ）----------------------- 0〜1000秒（0のとき積分動作なし）
微分時間（Ｄ）----------------------- 0〜300秒（0のとき微分動作なし）
制御動作
OUT1 ON/OFF動作--------------- 比例帯値を0または0.0に設定した場合
OUT1比例周期--------------------- 1〜120秒（直流電流出力形はなし）
ARW---------------------------------- 0〜100%
OUT1 ON/OFF動作すきま------ 0.1〜100.0℃（°F）または1〜1000
OUT1 上限設定-------------------- 0〜100％（直流電流の場合，-5〜105％）
OUT1 下限設定-------------------- 0〜100％（直流電流の場合，-5〜105％）

警報1出力

電源電圧
消費電力
絶縁抵抗
耐 電 圧
環
境
安全規格
ケース材質・色
取付方式
設定方式
外形寸法・質量
付属機能
付属品
別売品

下記の動作をキー操作で選択［工場出荷時：警報なし］
・警報なし
・上限動作
（偏差設定）設定範囲：−（入力スパン）〜入力スパン・下限動作（偏差設定）設定範囲：−（入力スパン）〜入力スパン・上下限動作（偏差設定）設定範囲：0〜入力スパン・上下限範囲動作（偏差設定）設定範囲：0〜入力スパン・絶対値上限動作
設定範囲：入力レンジ下限値〜入力レンジ上限値
・絶対値下限動作
設定範囲：入力レンジ下限値〜入力レンジ上限値
・待機機能付上限動作 （偏差設定）設定範囲：−（入力スパン）〜入力スパン・待機機能付下限動作 （偏差設定）設定範囲：−（入力スパン）〜入力スパン・待機機能付上下限動作（偏差設定）設定範囲：0〜入力スパン
設定精度-------- 指示精度と同じ動作-------- ON／OFF動作（°F）
または1〜1000
動作すきま----- 0.1〜100.0℃
出力-------------- リレー接点 1a，制御容量：3A 250V AC（抵抗負荷），電気的寿命：10万回

100〜240V AC 50/60Hz(許容電圧変動範囲 85〜264V AC)，24V AC/DC 50/60Hz(許容電圧変動範囲 20〜28V AC/DC)
約8VA
500V DC
10MΩ以上
入力端子−電源端子間 1.5kV AC 1分間，出力端子−電源端子間 1.5kV AC 1分間
周囲温度：0〜50℃
周囲湿度：35〜85%RH（ただし，結露しないこと） 防滴・防塵構造 前面部 IP66UL認証：入力定格100〜240V AC，24V AC/DC ファイル No. E159038
ケース材質：難燃性樹脂
色：黒
専用取付枠を使用（取付可能なパネルの厚さ：1〜5mm）
シートキー入力
外形寸法：W48×H48×D62mm（首下ガスケットA有りの時：54.5mm ガスケットA無しの時：56.0mm） 質量：約120g
停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償（熱電対のみ），バーンアウト，入力異常，表示範囲・制御範囲，ウォームアップ表示，自動/手動制御切替，コンソール通信
取り付け枠 1個，ガスケットA（本体に取付け）1個，取扱説明書（A3両面和英版）1部
CT（カレントトランス）：CTL-6-S-H 1個[オプション：W（20A）付加時］，2個[オプション：W3（20A）付加時］：CTL-12-S36-10L1U 1個[オプション：W（50A）付加時］，2個[オプション：W3（50A）付加時］
端子カバー（TC-ACS），USB通信ケーブル CMA

0.1 〜 100.0℃（°F）または 1 〜 1000

1 ビット
7 ビット
偶数1 ビット

MODBUS ASCII
1 ビット
7 ビット（8 ビット）選択可能
偶数（無し，奇数）選択可能
1 ビット（2 ビット）選択可能

MODBUS RTU
1 ビット
8 ビット無し（偶数，奇数）
選択可能
1 ビット（2 ビット）選択可能

ガスケット A

CTL-6-S-H（20A用）

パソコンに接続して，各種設定，ロギングおよびモニタリングが行えます。
[ USB通信ケーブル(別売品)，コンソールソフト(無償)が必要です。]

2023年6月

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL (072)727-4571 FAX (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

大阪営業所

TEL (072)727-3991

東京営業所〒171-0021

名古屋営業所〒461-0017FAX (072)727-2991

東京都豊島区池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL (03)5117-2021 FAX (052)957-2562

愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室TEL (052)957-2561 FAX (052)957-2562

北 陸 TEL:(076)479-2410

福 岡 TEL:(0942)77-0403

202306 J11