LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例改修№ 281
新宿区立新宿文化センター外観

新宿区立新宿文化センター
所在地＝東京都新宿区新宿 6-14-1
設計／監理＝株式会社 森村設計／財団法人 新宿文化・国際交流財団
設置主体＝東京都新宿区
竣工年月＝ 1979 年 4 月
改修年月＝ 2008 年 3 月

施設概要
超高層ビルが立ち並び、80 万人あまりの昼間人口を擁し、有数の大都市として発展を続ける東京・新宿。活気と喧噪に溢れたこの街で、クラシックコンサート、オペラ、バレエ、ダンス、日本舞踊、演劇など、さまざまな催しものに利用され、数多くの人々が集い、親しまれてきた新宿区立新宿文化センターが 2008 年 3 月にリニューアル・オープンしました。新宿区立
新宿文化センターが誕生したのは 1979 年。音楽、舞踊、演劇などの文化活動に積極的に取り組む地域住民が、その活動の成果を発表する施設の必要性を訴えたことから、文化センター建設の計画が新宿区成立 25 周年を記念してスタートしました。
区民の熱心な要望が、大・小ホールに加え、展示室、和洋会議室を備えた文化施設として実現したのです。以来、今日に至るまで、文化センターは新宿区を代表する文化・芸術の活動拠点として、区民のみならず舞台芸術に親しむ人々にとって欠かすことのできない存在となっています。なかでも特筆されるのは、1991 年にパイプオルガンが設置されたことによって、大ホールのコンサートホールとしての位置づけが大きくグレードアップされたことです。フランスのロマン派オルガンの名工カヴァイエ・コル作のオルガンを手本に製作されたパイプオルガンは、優雅で多彩な響きによって聴衆を魅了し、このホールならではのオルガン音楽のコンサートを提供することができるようになりました。今回の大ホールのリニューアルに際し、舞台照明設備ではコントロールチャンネル数 2048ch、メモリシーン 1000 シーンを備えた最新の調光操作卓の導入をはじめ、調光信号 DMX への対応、負荷設備面での C 型コンセントプラグへの変換など、ホールとしての基本機能の強化が図られました。
［文化芸術創造のまち新宿］を掲げ、新宿に住む人々、新宿で働く人々、新宿で学ぶ人々、そうした多くの人々が年齢、性別、国籍を越えて交流を図り、新宿の街に新しい文化を育んでいこうという新宿区の施策に応えて、文化センターでは意欲的な公演・企画が推進されています。MARUMO の光は、絶え間なく変貌し、躍動感とエネルギーに満ちた新宿に相応しい文化・芸術の創造のために力を発揮していきます。

設備概要
■大ホール
設備容量＝３φ４Ｗ 240 ｋＶＡ
収容人員＝ 1802 名
舞台間口＝ 20.00 ｍ
奥行＝ 16.45 ｍ
高さ＝ 6.50 〜 9.50 ｍ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB 会員の登録で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №281 新宿区立新宿文化センター
1／５

大ホール

舞台から観客席観客席から舞台

LIGHTING DATA SHEET №281 新宿区立新宿文化センター
2／５

大ホール
大ホール調光設備

調光室

調光器 1（漏電感知機能付）
舞台用 ＩＬ 3 ｋＷ 216 台

電源ユニット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
電流計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作盤
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
サブマスタフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本

客席用 ＩＬ 3 ｋＷ
7台
客席用 ＩＬ 6 ｋＷ
12 台
客席用 ＦＬ 2 ｋＷ
2台
調光器 2（漏電感知機能付）
舞台用
客席用

ＩＬＩＬ

調光操作卓

客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
舞台袖操作盤用コネクタ、作業灯スイッチ
制御コネクタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
各種制御コネクタ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

調光室 2

3 ｋＷ 234 台
6 ｋＷ
22 台

調光器盤

調光操作卓
コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥ 2048 ｃｈ
メモリシーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 本
トータルクロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
GO ／ STOP ／ BACK スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
サブマスタフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 本
ページ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
パートベルトエンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
クロスフェーダ（プリセット用）‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 本× 3 段
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 個
パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＣＰＵデュアルランニングシステム‥‥‥‥‥‥ 1 式
データ表示ディスプレイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
直／調切替スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
電動フット操作スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
天反／ 3 Ｓ切替スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ピンスポット ON ／ OFF スイッチ ‥‥‥‥‥‥ 1 式
ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＤＭＸパッチ盤
制御信号入力パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
制御信号出力パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
制御信号 3 ｃｈミキサー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
制御信号 8 ｃｈスプリッター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

LIGHTING DATA SHEET №281 新宿区立新宿文化センター
3／５

大ホール

舞台上部

大ホール負荷設備①プロセニアムボーダーライト
ＣＴ型 100 Ｗ× 80 灯 4 色配線

4 回路

Ｌ＝ 17．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列②プロセニアムサスペンションライト
フライダクトＬ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 60 個 20 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 1 回路
Ｄ型 20 Ａ 3 個 直 3 回路（200 Ｖ）
ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（OUT)③ブリッジライト
第 1 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 96 灯 4 色配線 12 回路
Ｌ＝ 19．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列
第 1 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 20 Ａ 60 個 30 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 1 回路
Ｄ型 20 Ａ 3 個 直 3 回路（200 Ｖ）
ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（OUT)④第 2 ボーダーライト（2 Ｓ共吊）ＢＣ型 200 Ｗ× 96 灯 4 色配線 12 回路
Ｌ＝ 19．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑤第 2 サスペンションライト（2 Ｂ共吊）フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 20 Ａ 60 個 30 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 1 回路
Ｄ型 20 Ａ 3 個 直 3 回路（200 Ｖ）
ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（OUT)⑥第 3 ボーダーライト（3 Ｓ共吊）ＢＣ型 200 Ｗ× 96 灯 4 色配線 12 回路
Ｌ＝ 19．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑦第 3 サスペンションライト（3 Ｂ共吊）フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

1列

1列1列

Ｃ型 20 Ａ

60 個

Ｃ型 30 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

2個3個30 回路
直 1 回路直 3 回路（200 Ｖ）

ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個⑧第 4 サスペンションライト

2 系統（OUT)

フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 60 個 30 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 1 回路
Ｄ型 20 Ａ 3 個 直 3 回路（200 Ｖ）
ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（OUT)⑨第 4 ボーダーライト
ＢＣ型 200 Ｗ× 96 灯 4 色配線 12 回路
Ｌ＝ 19．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列⑩第 5 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 60 個 30 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 1 回路
Ｄ型 20 Ａ 3 個 直 3 回路（200 Ｖ）
ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（OUT)⑪アッパーホリゾントライト
フライダクトＬ＝ 21．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 144 個 12 ＋ 6 回路
Ｃ型 20 Ａ 6 個 （切替スイッチ× 3 個付）
ＱＣＵ型 500 Ｗ× 71 灯× 2 段⑫ロアーホリゾントライト
ＱＣＬ型 300 Ｗ× 72 灯× 2 段 6 色配線
Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 30 Ａ 3 口用 3 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 個⑬第 1 天井反射板ライト

1列1列コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 3 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 個
Ｃ型 20 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 個
ＱＣＯ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 台
⑭第 2 天井反射板ライト

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 3 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 個
ＱＣＯ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
⑮第 1 タワーライト（上手・下手）
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 4 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
フライダクトＬ＝ 2．7 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 8 個 並列回路
⑯第 2 タワーライト（上手・下手）
コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 4 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
フライダクトＬ＝ 2．7 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 8 個 並列回路
⑰フロアーコンセント
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 1 回路（Ｆ前）‥‥‥‥‥ 4 個Ｃ型 30 Ａ 2 口用 2 回路（袖ＦＣ上・下）‥ 10 個Ｃ型 30 Ａ 4 口用 4 回路（袖ＦＣ上・下）‥ 6 個
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 4 回路（1 ＴＷ上・下）‥ 2 個
Ｃ型 30 Ａ 4 口用 4 回路（2 ＴＷ上・下）‥ 2 個
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 2 回路（奥）‥‥‥‥‥‥ 4 個
Ｃ型 30 Ａ 3 口用 3 回路（奥）‥‥‥‥‥‥ 4 個⑱フロアーコンセント（効）Ｃ型 20 Ａ 1 個 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
平行 15 Ａ 2 個 直 1 回路
⑲ウォールコンセント（袖上・袖下）
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥⑳舞台フロアーコンセント（上・下）
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥
Ｃ型 30 Ａ 3 口用 3 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥

2個2個2個2個２１ 袖ウォールコンセント（上・下）○
Ｃ型 20 Ａ 2 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（IN・OUT)
２２フットライト○Ｆ型 60 Ｗ× 96 灯 4 色配線 4 回路（電動）Ｌ＝ 14．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列

LIGHTING DATA SHEET №281 新宿区立新宿文化センター
4／５

大ホール負荷設備
２３ 花道フロアーコンセント（上・下）○ＤＭＸ制御信号コネクタ

Ｃ型 30 Ａ 2 口用 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
２4 オケピットフロアーコンセント○

３２ 第 2 シーリングライト○

Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 30 Ａ 2 口用 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 個
２5 客席ウォールコンセント（上・下）○

Ｃ型 30 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個ＤＭＸ制御信号コネクタ 2 個 2 系統（IN) ‥ 1 個
２7 客席ライトバトン○
フライダクトＬ＝ 19．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 列Ｃ型 20 Ａ 48 個 12 回路
2個3個

1 系統（OUT)ＬＮＣ 2 型 250-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＬＮＭ 2 型 120 Ｓ 1-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 30 台
ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ - ＡＬ（Ｎ）‥‥‥‥‥‥‥ 40 台

2 口用 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 個
2 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個ＤＭＸ制御信号コネクタ 1 個
３３ センタースポットライト○
クセノンピンスポットライト

Ｃ型 60 Ａ 2 個 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
Ｃ型 30 Ａ 2 個 並列回路
２6 客席ウォールコンセント（後）○Ｃ型 30 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

1個

ソースフォーＳＦ 750-426 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ソースフォーＳＦ 750-436 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台1 系統（OUT)

ＬＮＭ 2 型 95 Ｓ 1-500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
フラッドライト2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
３４ 調光室ウォールコンセント○

ＬＨＱ型 150 Ｗ× 12 灯
効果器

3 色配線

‥‥‥‥‥ 6 台

Ｃ型 60 Ａ 1 個 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個ＤＭＸ制御信号コネクタ 1 個 1 系統（OUT)
新規納入器具スポットライトエフェクトスポット 2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 台
ＮＡＥ 3 型 1000 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 台
オーロラマシン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
ストロボ 250 Ｗ（ＫＭ -14 Ｓ）‥‥‥‥‥‥‥ 2 式

ＦＱＨ型Ｓ 1-16 ＲＣ 2-1500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 24 台

直 1 回路直 3 回路（200 Ｖ）

ＤＭＸ制御信号コネクタ

2個2 系統（OUT)

２８第 1 フロントサイドライト（上手・下手）○Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

3 口用 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 個
3 個 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

2個1個1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個ＤＭＸ制御信号コネクタ

1個1 系統（OUT)

２９第 2 フロントサイドライト（上手・下手）○Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

3 口用 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 個
3 個 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

2個1個1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個
直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個ＤＭＸ制御信号コネクタ

1個1 系統（OUT)

３０ バルコニーコンセント○
Ｃ型 30 Ａ 1 個 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 個

Ｃ型 20 Ａ 1 個 並列回路
３1 第１シーリングライト○Ｃ型 20 Ａ 2 口用 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 個
Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

2個2個1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 個
直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 個

第 1 シーリングライト

ホール断面図荏餌

雲閏⑪⑩ ⑨⑥⑧⑦云④⑤③②①噂⑬運⑭⑯⑮
叡⑫⑰ ⑱ ⑲⑳蔚鰻姥厩

2008/7/20 発行

浦瓜本社・営業部〒 101-0041 東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1- 24

Tel.03-3252-0321

Fax.03-5256-9361

札幌営業所〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321

Fax.011-261-2728

仙台営業所〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221

Fax.022-263-0225

名古屋営業所〒 460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1 （ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425

Fax.052-241-0790

大阪営業所〒 530-0047 大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913

Fax.06-6315-0604

広島営業所〒 730-0022 広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400

Fax.082-249-6408

福岡営業所〒 810-0041 福岡市中央区大名 1-14-45（Q iz TENJIN） Tel.092-741-4762

Fax.092-741-4764

LIGHTING DATA SHEET

No.281 新宿区立新宿文化センター

5／５