室内形センサ

DSW

温度
CO2 濃度湿度

温湿度

■センサの種類
対 象
温度

湿度

温度
湿度

CO2測定範囲

出 力
100 Ω / 0線 色

電源電圧DSW-100-TR

無し

4～20 mA DC (2 線)

赤白

DSW-100-TA

24 V DC±10 %4～20 mA DC (4 線)

赤白茶黒

DSW-100-TA W4

4～20 mA DC (2 線)

橙黄

DSW-100-H

4～20 mA DC (4 線)

橙黄茶黒

DSW-100-H W40～1 V DC (4 線)

橙黄茶黒

DSW-100-HV W4

温度: 100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
湿度: 0～1 V DC (4 線)

赤白白
橙黄茶黒

DSW-100-TRHV W4

温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (2 線)

赤白橙黄DSW-100-TAH

温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (4 線)

赤白
橙黄茶黒

DSW-100-TAH W4

温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 0～1 V DC (4 線)

赤白
橙黄茶黒

DSW-100-TAHV W4360～2000 ppm

4～20 mA DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-11 (*)(センサ補正機能

0～20 mA DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-12 (*)

あり)

1～5 V DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-13 (*)

0～5 V DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-14 (*)

5～90 %RH

0～50
5～90 %RH(Pt100) 3 線式

形 名

赤白白

0～50

24 V DC±10 %0～1 V DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-15 (*)

360～5000 ppm

4～20 mA DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-21 (*)(センサ補正機能

0～20 mA DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-22 (*)

あり)

1～5 V DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-23 (*)

0～5 V DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-24 (*)

0～1 V DC

赤白茶黒

DSW-200-CO2-25 (*)

24 V DC±10 %24 V DC±10 %(*): 防湿処理無しの場合[0]，防湿処理ありの場合[1]になります。

■仕 様
出 力

温度100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
4～20 mA DC (0～50 に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下

湿度

4～20 mA DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
0～1 V DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下

CO2

4～20 mA DC, 0～20 mA DC 最大許容負荷: 550 Ω 以下
1～5 V DC, 0～5 V DC 最大許容負荷: 5 kΩ 以上
0～1 V DC 最大許容負荷: 1 kΩ 以上
図1< CO2 濃度センサの出力仕様について>

測定範囲 360～2000ppm
出力 4～20mA の場合(mA)

CO2 濃度の各レンジに対し，リニアに出力します。
ただし，測定値 360 ppm 以下では測定値 360 ppmに対応した値を出力します。

20.00

6.88
4.00
0

消費電力
素子の種類
測定方法

2000 (ppm)360

温度, 湿度2 線式: 約 550 mW(4～20 mA DC 出力)，4 線式: 約 3 W[100 Ω / 0CO2約3W

温度

測温抵抗体 100 Ω / 0湿度

静電容量変化型

CO2

非分散型赤外線分析法(NDIR)

温度

100 Ω / 0 (Pt100)出力: ±(0.1＋0.0017|t|)
1 分以内 63 %応答(1.5 m/s の風速の場
4～20 mA DC 出力: ±0.5合)
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ
時間 60 分において。この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。

湿度±5 %RH(at 5～45 ) 5～45 範囲外の場合，最大±8 %RH
約 20 秒[30⇔85 %RH を 100 %とした時
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ の 90 %到達時間。ただし，エアフロー
時間 60 分において。この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。 5 l/min(0.16 m/s)] (防水フィルタ実装済み)

CO2±(50 ppm+測定値の 3 %)。
ウォームアップ時間 30 分※記載されている精度につきましては，工場出荷時の精度となり，以降の精度を保証するものではありません。

性 能(Pt100)出力] 約 4 W(4～20 mA DC 出力)(Pt100) (IEC 60751 級)

精 度

応答特性120 秒以内

センサ補正CO245 日を 1 周期とし，その期間内で測定値が 400 ppm を下回った場合，その期間内の最低値と 400 ppm との差分を次の周期の測定値に加算します。

外形寸法

W90×H90×D32 mm (リード線を除く)

質 量

温度, 湿度

約 90 gCO2

約 100 g

取付方式

ボックスカバー(JIS C8340: 1999 アウトレットボックス用取付寸法 66.7 mm)への取付

使用環境

温度

温度: 0～50，湿度: 5～95 %RH(結露不可)

湿度

温度: 0～50，湿度: 5～90 %RH(結露不可)

CO2

温度: 0～50，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 結露の生じる環境では使用しないでください。
塩素系，硫化系の気体が生じる環境では使用しないでください。湿度センサの薄膜が劣化します。
保存環境

付属品

温度

温度: -20～60，湿度: 5～95 %RH(結露不可)

湿度

温度: -20～60，湿度: 5～90 %RH(結露不可)

CO2

温度: -30～70 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 本器取り扱い時(保管および設置時)，Cavity(ゴールド部分)に持続的圧力や衝撃が加わらないようにしてください。
長時間零下の低温，40 以上の高温に露出されると，センサ測定値に影響を及ぼします。
電源を印加していない状態で，高湿度(90 %以上)で長期間保管すると，Cavity 内部の湿気が除去されるまで，初期測定値が若干高くなることがあります。

本体取付ねじ: M3×4 (4 本)，アテ板，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本，スプリングワッシャ 2 個)，取扱説明書 1 部■結 線
リード線: 300 mm，断面積 0.5 mm2
リード線の色: 白(WHT)，赤(RED)，黒(BLK)，茶(BRW)，黄(YLW)，橙(ORG)

DSW-100-TR

DSW-100-TA

DSW-100-TR

温度受信計器AB

DSW-100-TA

直流電源

+B

-

温度受信計器+-WHT RED

WHT WHT RED

DSW-100-TA W4DSW-100-H

直流電源

DSW-100-TA

温度受信計器DSW-100-H

直流電源

湿度受信計器W4-+-++-+-BRW
BLK
YLW ORG

WHT RED

DSW-100-H W4, DSW-100-HV W4

DSW-100-H W4
DSW-100-HV W4

DSW-100-TRHV W4

DSW-100-TRHV W4
直流電源

湿度受信計器+BLK+-+-直流電源

湿度受信計器BRW-+-YLW ORG

BRW
BLK

WHT WHT RED

温度受信計器YLW ORG
ABBDSW-100-TAH

DSW-100-TAH W4, DSW-100-TAHV W4

DSW-100-TAH

直流電源

-+

温度受信計器DSW-100-TAH W4
DSW-100-TAHV W4

直流電源

+直流電源

BLK++-

湿度受信計器YLW ORG WHT RED-+-BRW

湿度受信計器YLW ORG WHT RED-

温度受信計器-++-DSW-200-CO2直流電源

DSW-200-CO2+

CO2 受信計器-+-BRW
BLK
RED WHT■外形寸法(単位: mm)

327.5300

アテ板

90789078

2024 年 4 月

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

大阪営業所

TEL: (072)727-3991

東京営業所〒171-0021

名古屋営業所〒461-0017

福TEL: (0942)77-0403

岡FAX: (072)727-2991

東京都豊島区西池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL: (03)5117-2021
FAX: (052)957-2562
愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561
FAX: (052)957-2562
FAX: (0942)77-3446

202404 J15