用電大戶太陽能系統簡介

2020/10/51

• 用電大戶安裝太陽能系統優勢• URE太陽能系統介紹與安全防護機制• 安裝實績
2020/10/52

太陽光電系統材料、設備選用(1)採用URE 模組

得獎事蹟-產品評選金能獎唯一連續7年得獎廠商

2020/10/53

太陽光電系統材料、設備選用(2)
結構材料採用耐腐蝕20年設計

熱浸鍍鋅鋼材:
適用於地面型及RC屋頂棚架式

2020/10/5

鍍鋁鎂鋅鋼材:
適用於地面型、RC屋頂型 (輕量化)鋁擠型:
適用於浪板屋頂型(輕量化)4

太陽光電系統材料、設備選用採用耐腐蝕20年保固及輕量化鋼構支架鋁鎂鋅鋼材
緻密的鍍層膜可有效地抑制腐蝕反應

不鏽鋼五金料件

2020/10/5

5

太陽光電系統材料、設備選用(3)採用台灣製電器設備(逆變器、變壓器皆使用國內第一大廠)
太陽能逆變器
M70A-6組MPPT 設計，針對多角度面向能保有最佳的發電-各串列電流追蹤監控

非晶質油浸式變壓器
-超低鐵損失及超高效率
2020/10/56

系統設計規範_案廠評估
設置評估_模擬發電量

PVsyst 模擬軟體
2020/10/57

系統設計規範_案廠評估
設置評估_案場遮陰模擬3D 模組排布設計，須閃避周遭的遮陰。須符合全年早上9點至下午15點時段不被遮蔭
早上9點模擬結果

下午3點模擬結果

2020/10/58

系統設計規範
結構設計 (RC屋頂型):
 基本設計風速:依照當地平均V10風速等級提高1級，優於內政部營建署規範規定。
瞬間陣風17級風(需考慮陣風反應因子G=1.88) ; 用途係數 I=1.1。
 採用自重式基礎，不植筋，不鑽孔在既有屋頂上，不破壞屋頂防水層。
 採植筋式，降低基礎坐載重。

 支架結構樣式: (可依業主需求調整)

低架式結構_模組低點離基礎座>30cm
2020/10/5

高架式結構_高度自地面起<4.5M
9系統設計規範
結構設計 (浪板屋頂型):
 基本設計風速: 依照當地平均V10風速等級提高1級，優於內政部營建署規範規定。
 特殊浪板夾具亦或自攻牙鎖固。

低架式結構_模組低點離浪板≦30cm

 支架結構樣式: (可依業主需求調整)– 平鋪型結構: 模組低點離浪板 > 30cm 。

2020/10/510系統設計規範
結構設計 (地面型):
 基本設計風速:依照當地平均V10風速等級提高1級，優於內政部營建署規範規定。 瞬間陣風17級風(需考慮陣風反應因子G=1.88) ; 用途係數 I=1。
 支架結構樣式: (可依業主需求調整)– 棚架式結構: 高度<4.5M。

– 防腐蝕支架:熱浸鍍鋅、鍍鎂鋁鋅鋼– 使用不銹鋼防鬆脫螺栓系統。
– 檢附結構或土木技師簽證證明。

2020/10/511• 用電大戶安裝太陽能系統優勢• URE太陽能系統介紹與安全防護機制• 安裝實績
2020/10/512人們對於行車系統極度強調安全性，那為什麼對太陽能
系統要在建築物的安全性妥
協呢？

太陽能電廠安全性問題
DC側高電壓
• 依照消防要求、高品質模組和正常的安裝，太陽能系統火災風險相當低。但不能排除長久使用下材料老化和局部遮陰導致過熱和直流電弧火災隱患。
• 消防員通常要求當大樓失火時切斷電源作為安全預防措施。當屋頂安裝太陽能系統
併聯電網，即使變流器關閉，陽光照射下模組則繼續產出直流電源。
• 太陽能模組通常輸出電壓為30-60V，當模組連接成串，組串電壓則高達6001500V。
– 太陽能安裝商、維運人員在執行維運作業以及緊急救難人員的潛在危險• 關閉變流器或是切斷直流電纜會終止電流但直流電壓上升(從Vmpp至Voc)，造成
更高的觸電風險。

Inverter
逆變器直流電弧可能發生處

DC側

AC側

紅外影像排查過熱模組

14

電廠失火解決方案
DC側模組端快速關斷Rapid Shutdown• 傳統變流器的關斷功能僅中斷電流，電壓依然維持在危險水平。
• 自動DC斷路器，安裝在變流器上但無法切斷模組的電壓，不但無法降低風險，更增加成本。

DC側模組端快速關斷

DC側逆變氣斷路無效Inverter
逆變器15快速關斷 Rapid Shutdown (RSD)• 美國地區強制及廣泛使用以及的安全標準• 要求屋頂型太陽能系統在緊急狀況之下能快速將高壓降至安全電壓– 根據 NEC 2017規範，此規定應用於太陽能串列內部配置及外部安裝

16* The National Electrical Code (NEC) section 690.12 requirements
were first introduced in NEC 2014, and updated in NEC 2017.
SolarEdge inverters installed in North America have complied withthese requirements since they have come into effect.

台灣最高可靠度模組• 雙玻模組: 防火等級高• 雙面發電: 多增加
8%~15%發電
• 高機械負載性能: 8100
Pa• 高瓦數: 超過420W• 抗腐蝕處理鋁框• 低衰減: 每年功率衰減低
於0.5%

17

系統安裝施工流程興建計畫-施工工法
第一階段

繪製
圖面

圖面
確
認

現場
放樣

拆圖
訂
製

基
礎座
作
業

基
礎座
防
水作
業

~30天

第二階段

鋼
構組
裝浪
板組
裝維
修
步道

安
全設
施

第三階段

集
水
溝
槽

~75天

太陽
光
電支
架

太陽
光
電模組

太陽
光
電機
電完
工

90天
18

系統維運管理平台
智慧雲端管理 功能完整的監控系統、電廠警報顯示、警報自動發送mail、手機雲端監測、電廠各項資訊顯示、電費收入顯示
 案場發電比較分析、串列監測分析
即時資訊、發電監控各電廠的警報資訊

19光電系統維運作業
維運工作計畫書

日常巡檢定期點檢

異常維修

面板清潔保養• 檢查設備運轉、• 每季實施季保養• 接獲故障通知即• 定期安排清潔作

分析發電效率及點檢作業、各派員至現場處理(PR)、確認面板

設備功能逐一點

並回報維修進度

髒汙、耗材補充

檢、保養及測試• 降低因故障所引• 結構安全點檢及起的發電損失，及更換等..
• 填寫巡檢紀錄表補強• 提交檢查及保養並記錄情況，以業，派員督導清洗流程• 清潔後進行各串併檢測及接地檢
測利爾後維運處理

報告並針對缺施
2020/10/5

提出改善

20

太陽光電產品全方位服務技術諮詢
(Consulting)
備品銷售(Spare parts)

系統設計(Design)

系統維運(O&M))

模組製造(Manufacturing)

監控系統(PPMS)
2020/10/5

系統施工安裝
(Construction)
21

• 用電大戶安裝太陽能系統優勢• URE太陽能系統介紹與安全防護機制• 安裝實績2020/10/5

22

全球電站分佈
聯合再生能源集團全球已建置超過500MW

北美洲
319MW

歐洲38MW

亞洲
30MW
中東
28MW

拉丁美洲
90MW台灣
120MW

23
聯合再生能源-禧貳

電站案例 – 北美地區商辦及廠房屋頂
全美各州Walmart(世界上最大的零售商)總裝置量 150 MW

全球最大-機場太陽能電站
美國-印第安納波里斯機場
總裝置量 25 MW

地面電站
全美各州
總裝置量 130 MW
24
聯合再生能源-禧貳

電站案例 – 英國地區
大曼徹斯特城市社區
英國-大曼徹斯特城市社區

總裝置量 8 MW

地面電站
英國區域

總裝置量 30 MW

25
聯合再生能源-禧貳

電站案例 – 海外其他地區
加勒比海-最大太陽能電站
多明尼加-共和國總裝置量 67 MW

中東最大屋頂電站杜拜總裝置量 28 MW

日本電站
福島總裝置量 14 MW
26
聯合再生能源-禧貳

電站案例 – 台灣(指標型案場)
台灣第一大地面型/屋頂型電站
台灣-台灣電力公司-彰濱太陽能電站 100MW
台灣-中鋼集團 80MW(屋頂型)

全球第一座體育場結合太陽能電站
台灣-國家體育場-高雄世運主館場
Solar System: 1 MW

台灣第一座軍事基地太陽能電站
台灣-海軍左營基地Solar System: 10 MW
27
聯合再生能源-禧貳

電站案例 – 國內各大小案場
屏東潮州車站-台鐵最大太陽能電站

40.26
MW 政府標案

3.99MW120.4
MW

台水台南給水廠太陽能電站
1.96MW

80.14
MW 民間電站28
聯合再生能源-禧貳謝謝

2020/10/529