東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-372 改 0

提出年月日

平成 30 年 5 月 22 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）（添付書類）

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ-1-1-4-8 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設）
Ⅴ-1-1-4-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【非常用電源設備】）
Ⅴ-1-1-4-8-1-26 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置内燃機関）
Ⅴ-1-1-4-8-1-27 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置冷却水ポンプ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-28

設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置燃料油サービス
タンク）

Ⅴ-1-1-4-8-1-29 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ）
Ⅴ-1-1-4-8-1-30

設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置燃料設備主配管（常設））

Ⅴ-1-1-4-8-1-31 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置）
Ⅴ-1-1-4-8-1-32 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置 励磁装置）

Ⅴ-5 図面
9

その他発電用原子炉の附属施設
9.1 非常用電源設備
9.1.1 非常用発電装置
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置に係る機器の配置を明示した図面（4／8）
【第 9-1-1-4 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置に係る機器の配置を明示した図面（5／8）
【第 9-1-1-5 図】
9.1.1.3 常設代替高圧電源装置
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（常設代替高圧
電源装置）に係る主配管の配置を明示した図面（1／2）
【第 9-1-1-3-1 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（常設代替高圧
電源装置）に係る主配管の配置を明示した図面（2／2）
【第 9-1-1-3-2 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（常設代替高圧
電源装置）の系統図常設代替高圧電源装置燃料油系（1／2）（設計基準対象施設）

【第 9-1-1-3-3 図】
・その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（常設代替高圧
電源装置）の系統図常設代替高圧電源装置燃料油系（2／2）（重大事故等対処設備）【第 9-1-1-3-4 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置内燃機関【第 9-1-1-3-5 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（可搬型代替交流電源設備）の構造図 可搬型代替低圧電源車保護継電装置【第 9-1-1-5-5 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク【第 9-1-1-3-6 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【第 9-1-1-3-7 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置（1／2）
【第 9-1-1-3-8 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置（2／2）
【第 9-1-1-3-9 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備

非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置保護継電装置【第 9-1-1-3-10 図】

Ⅴ-1-1-4-8-1-26 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-26 R1（常設代替高圧電源装置内燃機関）

名
機

関

個

称

常設代替高圧電源装置内燃機関

数

－

6

過 給 機 個 数－24（機関 1 台当たり 4）【設定根拠】（概要）
重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する常設
代替高圧電源装置内燃機関は，以下の機能を有する。
常設代替高圧電源装置内燃機関は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する常設代替高圧電源装置の発電機を駆動するために設置する。
常設代替高圧電源装置内燃機関は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-26 R1E失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置に接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ電力を供給する常設代替高圧電源装置の発電機を駆動できる設計とする。
1.

個数の設定根拠

1.1 機関常設代替高圧電源装置内燃機関は，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源装置の発電機を駆動するために必要な個数である発電機 1 台当たり 1 個とし，合計 6 個設置する。
1.2 過給機
常設代替高圧電源装置内燃機関の過給機は，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源
装置の発電機を駆動する機関に必要な個数である機関 1 台当たり 4 個とし，合計 24 個設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-8-1-27 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-27 R1（常設代替高圧電源装置冷却水ポンプ）名

常設代替高圧電源装置

称

冷却水ポンプ容量L/min/個

1650／1500

個

数－

6（機関 1 台当たり 1）【設定根拠】（概要）
重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する常設
代替高圧電源装置冷却水ポンプは，以下の機能を有する。
常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する常設代替高圧電源装置の内燃機関を冷却するために設置する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-27 R1E

常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電
源喪失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置へ接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ電力を供給する常設代替高圧電源装置の内燃機関を冷却できる設計とする。
1.

容量の設定根拠常設代替高圧電源装置冷却水ポンプの容量は，ディーゼル機関メーカによる開発段階で，1650 L/min 及び 1500 L/min の冷却水容量であれば，ディーゼル機関高温部の冷却に十分な容量であり，性能上問題ないことを確認している。
以上より，常設代替高圧電源装置冷却水ポンプの容量は 1650 L/min/個及び 1500 L/min/個
とする。

2.

個数の設定根拠常設代替高圧電源装置冷却水ポンプは，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源装置の機関を冷却するために必要な個数である機関 1 台当たり 1 個とし，合計 6 個設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-8-1-28 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-28 R1（常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク）

名容

常設代替高圧電源装置

称

燃料油サービスタンク

量

L/個

890

最 高 使 用 圧 力

MPa

静水頭

最 高 使 用 温 度

℃

50

個

－

6（機関 1 台当たり 1）

数【設定根拠】（概要）
重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する常設
代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，以下の機能を有する。
常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-28 R1

槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために設置する。
常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交
流動力電源喪失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置へ接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ電力を供給する常設代替高圧電源装置の燃料を貯蔵できる設計とする。
1.

容量の設定根拠常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクの容量は，常設代替高圧電源装置の一般的な用途における燃料補給を考慮し，メーカが設定した 890 L/個とする。

2.

最高使用圧力の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクが大気開放であることから，静水頭とする。

3.

最高使用温度の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクを重大事故時に使用する場合の温度は，大気開放タンクであり屋外に設置することから，外気の温度＊を上回る 50 ℃とする。
注記 ＊：外気の温度は，原子炉設置許可変更許可申請書添付資料六に示す東海第二発電所
における日最高気温である 7 月の 38.4 ℃（水戸地方気象台 38.4 ℃（7 月），銚子地方気象台 35.3 ℃（8 月），小名浜特別地域気象観測所 37.7 ℃（8 月））とす
る。

1

4.

個数の設定根拠常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクは，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源装置の機関を駆動する燃料を貯蔵するために必要な個数である機関 1 台当たり 1 個とし，合NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-28 R1E

計 6 個設置する。

2

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-29 R0

Ⅴ-1-1-4-8-1-29 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ）

名称

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ
3

量m /h/個3.02 以上（3.02）

力MPa0.30 以上（0.30）

最 高 使 用 圧 力

MPa

1.0

最 高 使 用 温 度℃

55

原 動 機 出 力

kW/個

2.2

－

2

容
吐

出

個

圧

数

【設 定 根 拠】（概要）
重大事故時に，その他発電用原子炉の付帯施設のうち非常用電源設備として使用する常設
代替高圧電源装置燃料移送ポンプは,以下の機能を有する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-29 R0

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽
内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な常設代替高圧電源装置へ軽油貯蔵タンクの軽油を移送するために設置する。
系統構成は，常設代替高圧電源装置へ軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置燃料移送
ポンプを用いて軽油を補給できる設計とする。
1. 容量の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの容量は，重大事故等対処時に，常設代替高圧電源
装置 5 基（全 6 基，1 基予備）を定格で運転するに必要な容量 0.42 m3/h（設計確認値）×5に，余裕 0.2 及び均一に分散する場合の裕度 0.2 を考慮する。
0.42 m3/h × 5 ×（1+0.2）×（1+0.2）＝3.02 m3/h
公称値については要求される容量と同仕様として 3.02 m3/h/個とする。
2. 吐出圧力の設定根拠(1) 位置油頭(軽油貯蔵タンク液位低と常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクの給油ノズルの油頭差)(2) 配管・機器圧力損失
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの吐出圧力は（1），(2)の合計に余裕を見込み，
0.30 MPa 以上とする｡
公称値については要求される吐出圧力と同仕様として 0.30 MPa とする。

1

3. 最高使用圧力の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの最高使用圧力は，内蔵安全弁の全開圧力が 1.0 MPa
であることから，1.0 MPa とする。
4. 最高使用温度の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの最高使用温度は，軽油貯蔵タンクと同じ 55 ℃とする。
5. 原動機出力の設定根拠

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-29 R0

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプに必要な動力は，下記の式より 2.2 kW となる。
Pw＝10-3 ρgQH
Pw
η＝――・100
P（引用文献：日本工業規格 JIS B 0131（2013）「ターボポンプ用語」）
10-3・ρ・g・Q・H
P＝η/100
P ：軸動力（kW）
Pw ：水動力（kW）
ρ ：密度（kg/m3）＝9002

g ：重力加速度（m/s ）＝9.80665

Q ：容量（m3/s）＝3.02/3600

H ：揚程（m）＝0.30×106/(900×9.80665)＝34.0

η ：ポンプ効率（%）（設計計画値） ＝42
10-3×900×9.80665×(3.02/3600)×34.0
P＝―――――――――――――――――――――― ＝0.599 kW
42/100≒0.60 kW
上記から，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの原動機出力は，0.60 kW を上回る出力とし，2.2 kW とする。

2

6. 個数の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの個数は，常設代替高圧電源装置 5 基（全 6 基，1基予備）を定格で運転するに必要な流量を確保できるものを 2 系列設置するため，2 個とす

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-29 R0Eる。

3

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-30 R0

Ⅴ-1-1-4-8-1-30 設定根拠に関する説明書（常設代替高圧電源装置燃料設備 主配管（常設））軽油貯蔵タンク A
名称～
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A

最高使用圧力MPa1.0

最高使用温度

℃

55

外

mm

48.6, 60.5

径

【設 定 根 拠】（概要）
本主配管は，軽油貯蔵タンク A から常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A までを接続する配管であり，重大事故等対処時に，軽油貯蔵タンク A の軽油を常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A により常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクに移送するために設置する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-30 R0

１．最高使用圧力の設定根拠
軽油を仮設ポンプで圧入する場合を考慮し，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの内臓
安全弁の全開圧力が 1.0 MPa であることから，1.0 MPa とする。
２．最高使用温度の設定根拠
軽油貯蔵タンクと同じ 55 ℃とする。
３．外径の設定根拠
常設代替高圧電源装置主配管の外径（呼び径）の選定においては，配管内流速を一般液体（粘度小）における基準流速より低く抑えるよう，選定している。
外

径

厚

基

準

流

速

さ

呼び径

流路面積

流

（mm）

（mm）

（A）

（m2）

（m3/h）

（m/s）

48.6

5.1

40

0.001158

3.02

0.7

～2

60.5

3.9

50

0.002181

3.02

0.4

～2

1

量

流

速

（m/s）

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A
名～称

常設代替高圧電源装置燃料油サービスタン
ク

最高使用圧力MPa1.0

最高使用温度

℃

55

外

mm

48.6, 60.5, 89.1

径

【設 定 根 拠】（概要）
本主配管は，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A から常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクまでを接続する配管であり，重大事故等対処時に，軽油貯蔵タンク A の軽油を常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A により常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-30 R0に移送するために設置する。
１．最高使用圧力の設定根拠
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの内臓安全弁の全開圧力が 1.0 MPa であることか
ら，1.0 MPa とする。
２．最高使用温度の設定根拠
軽油貯蔵タンクと同じ 55 ℃とする。
３．外径の設定根拠
常設代替高圧電源装置主配管の外径（呼び径）の選定においては，配管内流速を一般液体（粘度小）における基準流速より低く抑えるよう，選定している。
外

径

厚

基

準

流

速

さ

呼び径

流路面積

流

（mm）

（mm）

（A）

（m2）

（m3/h）

（m/s）

48.6

5.1

40

0.001158

3.02

0.7

～2

60.5

3.9

50

0.002181

3.02

0.4

～2

89.1

5.5

80

0.004791

3.02

0.2

～2

2

量

流

速

（m/s）

軽油貯蔵タンク B
名称～
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B

最高使用圧力MPa1.0

最高使用温度

℃

55

外

mm

48.6, 60.5

径

【設 定 根 拠】（概要）
本主配管は，軽油貯蔵タンク B から常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B までを接続する配管であり，重大事故等対処時に，軽油貯蔵タンク B の軽油を常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B により常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクに移送するために設置する。

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-30 R0

１．最高使用圧力の設定根拠
軽油を仮設ポンプで圧入する場合を考慮し，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプの内臓
安全弁の全開圧力が 1.0 MPa であることから，1.0 MPa とする。
２．最高使用温度の設定根拠
軽油貯蔵タンクと同じ 55 ℃とする。
３．外径の設定根拠
常設代替高圧電源装置主配管の外径（呼び径）の選定においては，配管内流速を一般液体（粘度小）における基準流速より低く抑えるよう，選定している。
外

径

厚

基

準

流

速

さ

呼び径

流路面積

流

（mm）

（mm）

（A）

（m2）

（m3/h）

（m/s）

48.6

5.1

40

0.001158

3.02

0.7

～2

60.5

3.9

50

0.002181

3.02

0.4

～2

3

量

流

速

（m/s）

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B
名～称

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B
出口配管合流点

最高使用圧力MPa1.0

最高使用温度

℃

55

外

mm

48.6

径

【設 定 根 拠】（概要）
本主配管は，常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B から常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンクまでを接続する配管であり，重大事故等対処時に，軽油貯蔵タンク B の軽油を常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B により常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-30 R0Eに移送するために設置する。
１．最高使用圧力の設定根拠
常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプの内臓安全弁の全開圧力が 1.0 MPa であることか
ら，1.0 MPa とする。
２．最高使用温度の設定根拠
軽油貯蔵タンクと同じ 55 ℃とする。
３．外径の設定根拠
常設代替高圧電源装置主配管の外径（呼び径）の選定においては，配管内流速を一般液体（粘度小）における基準流速より低く抑えるよう，選定している。
外

径

厚

さ

呼び径

流路面積

流

（mm）

（mm）

（A）

（m2）

（m3/h）

（m/s）

48.6

5.1

40

0.001158

3.02

0.7

4

量

流

速

基

準

流

速

（m/s）
～2

Ⅴ-1-1-4-8-1-31 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-31 R1（常設代替高圧電源装置）

名称

常設代替高圧電源装置

容

量

kVA/個

1725

個

数

－

6

【設定根拠】（概要）
重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する常設
代替高圧電源装置は，以下の機能を有する。
常設代替高圧電源装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために設置する。
常設代替高圧電源装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-31 R1E

場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置に接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。
1.

容量の設定根拠常設代替高圧電源装置の容量に関しては，添付書類「Ⅴ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」にて説明する。

2.

個数の設定根拠常設代替高圧電源装置は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保に必要な個数である 5 個，並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 個の合計 6 個設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-8-1-32 設定根拠に関する説明書

NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-32 R1（常設代替高圧電源装置励磁装置）

名

常設代替高圧電源装置

称

励磁装置

容

量

VA/個

1040／172.2

個

数

－

6（機関 1 台当たり 1）【設定根拠】（概要）
重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する常設
代替高圧電源装置励磁装置は，以下の機能を有する。
常設代替高圧電源装置励磁装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する常設代替高圧電源装置を励磁するために設置する。
NT2 補② Ⅴ-1-1-4-8-1-32 R1E

常設代替高圧電源装置励磁装置は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，緊急用メタルクラッド開閉装置へ接続し，重大事故等の対処に必要な負荷へ電力を供給する常設代替高圧電源装置を励磁できる設計とする。
1.

容量の設定根拠常設代替高圧電源装置励磁装置の容量は，発電機メーカによる開発段階で，1040 VA 及び172.2 VA の容量であれば，発電機の励磁に十分な容量であり，性能上問題ないことを確認している。
以上より，励磁装置の容量は 1040 VA/個及び 172.2 VA/個とする。

2.

個数の設定根拠常設代替高圧電源装置励磁装置は，重大事故等対処設備として常設代替高圧電源装置の発電機を励磁するために必要な個数である発電機 1 台当たり 1 個とし，合計 6 個設置する。

1

工事計画認可申請

第 9-1-1-4 図
東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置に係る機器の配置を明示した図面（4／8）
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8516

工事計画認可申請

第 9-1-1-5 図
東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置に係る機器の配置を明示した図面（5／8）
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8516

工事計画認可申請1

第9-1-1-3-1図東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附麗施設のうち非常用電源設偏0)非常用発霊装置（常設代替高圧電源装醤）に係る主配管の配置を明示した医面(l/2)

工事計画認可申請1

第9-1-1-3-2図東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附屡施設のうち非常用電源設偏0)非常用発霊装置（常設代替高圧電源装醤）に係る主配管の配置を明示した医面(2/2)

第 9-1-1-3-1 図～第 9-1-1-3-2 図 「その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）に係る主配管の配置を明示した図面」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲〔主配管〕
軽油貯蔵タンクA～常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA
主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

48.6

±0.5 mm

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

5.1

±12.5 ％

同上

軽油貯蔵タンクA～常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA
主要寸法

外径
厚さ

管継手

許容範囲

（mm）

NT2 補② 公差表 R0

管

60.5

＋1.6 mm/48.6－0.8 mm3.9＋規定しない

/5.1－12.5 %根

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差
同上

軽油貯蔵タンクA～常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA
主要寸法

許容範囲

（mm）

拠

管
根

拠

外径

60.5

±1 ％

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

3.9

±0.5 mm

同上

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA～常設代替高圧電源装置燃料油
サービスタンク
主要寸法
（mm）

管
許容範囲

根

拠

外径

48.6

±0.5 mm

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

5.1

±12.5 ％

同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）〔主配管（続き）〕
常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA～常設代替高圧電源装置燃料油
サービスタンク

管

主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

89.1

±1 ％

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

5.5

±12.5 ％

同上

常設代替高圧電源装置料移送ポンプA～常設代替高圧電源装置燃料油
サービスタンク

管継手

主要寸法

許容範囲

（mm）

NT2 補② 公差表 R0

外径

厚さ

根

拠

±1.6 mm89.1/＋1.6 mm

/60.5

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差－0.8 mm5.5＋規定しない

/3.9－12.5 %

同上

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA～常設代替高圧電源装置燃料油
サービスタンク

管

主要寸法

許容範囲

（mm）

根

拠

外径

60.5

±1 ％

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

3.9

±0.5 mm

同上

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプA～常設代替高圧電源装置燃料油
サービスタンク
主要寸法
（mm）

伸縮継手
許容範囲

根

拠

外径

61.5

±3.0 mm

製造能力,製造実績を考慮したメーカ基準

厚さ

0.4

±0.2 mm

同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き）〔主配管（続き）〕
軽油貯蔵タンクB～常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプB
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

拠

外径

48.6

±0.5 mm

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

5.1

±12.5 ％

同上

軽油貯蔵タンクB～常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプB
主要寸法
（mm）
外径

NT2 補② 公差表 R0E

管

厚さ

許容範囲

60.5

＋1.6 mm/48.6－0.8 mm3.9＋規定しない

/5.1－12.5 %

根

（mm）

拠

ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差
同上

軽油貯蔵タンクB～常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプB
主要寸法

管継手

許容範囲

管
根

拠

外径

60.5

±1% mmＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

3.9

±0.5 mm

同上

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプB～燃料移送ポンプB出口配管合流点
主要寸法
（mm）

許容範囲

根

管
拠

外径

48.6

±0.5 mm

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差

厚さ

5.1

±12.5% mm

同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値

工事計画認可申請

第 9-1-1-3-5 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図
常設代替高圧電源装置内燃機関
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8516

工事計画認可申請

第 9-1-1-3-6 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図
常設代替高圧電源装置
燃料油サービスタンク
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8521

第 9-1-1-3-6 図 「その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替
高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
主要寸法

許容範囲

（mm）
た

て

横

1480

さ

640

NT2 補② 公差表 R1E

高

1050

1

根

拠

第 9-1-1-3-7 図 「その他発電用原子炉の附属施設

非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替

高圧電源装置）の構造図 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ構造図 」別紙
工事計画書記載の公称値の許容範囲〔ポンプ類〕
主要寸法

許容範囲

（mm）

（mm）

根

拠

吸込内径

50

±3

ＪＩＳ Ｂ ８３１３による

吐出内径

40

±3

同上

たて

220

±2.2

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準

横

535

±7

同上

高さ

250

±2.5

同上

NT2 補② 公差表 R0E

注：主要寸法は，工事計画書記載の公称値

1

工事計画認可申請

第 9-1-1-3-8 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図
常設代替高圧電源装置（1／2）
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8516

第 9-1-1-3-8 図 「その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 非常用発電装置の構造図（常設代替高圧電源装置）常設代替高圧電源装置（1／2）」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
主要寸法

許容範囲

（mm）
た

て
横

1753
さ

1572

NT2 補① 公差表 R0E

高

2453

1

根

拠

工事計画認可申請

第 9-1-1-3-9 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図
常設代替高圧電源装置（2／2）
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8516

第 9-1-1-3-9 図 「その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 非常用発電装置の構造図（常設代替高圧電源装置）常設代替高圧電源装置（2／2）」別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
主要寸法

許容範囲

（mm）
た

て
横

1090
さ

1000

NT2 補① 公差表 R1E

高

1965

1

根

拠

工事計画認可申請

第 9-1-1-3-10 図

東海第二発電所

名 称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用電源設備 非常用発電装置（常設代替高圧電源装置）の構造図
常設代替高圧電源装置保護継電装置
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8516