■寸法図６２８（管上面）（管端防食コア対応）

40

Rc11/2 245

４０ ２０

３６３２６０２０（２−Ø２７）

Ｒｃ２２４５７９９４０ ２０５°

４０２７０２０２０２０

伸縮機構（ＣＡＣ９１１）（２−Ø２７）（管端防食コア対応）

Ｒｃ２

１３１

直結給水の集合住宅

５３３
４２５

二次側フランジ（ＣＡＣ９１１）

７７１
６４０

６００
（埋設深度）（ＭＢＵ−Ｈ 逆止弁付 ５０）

１０８１
９７３（管上面）
水の流れ（管端防食コア対応）

ＳＯ（管端防食コア対応）

Ｒｃ２

１１０

ストレーナ
（ＳＵＳ３０４）５°

埋設深度600ｍｍ用L

L1

Rc11/4 230

１７．５

水の流れ

ボックスサイズ

D130２０（管上面）

断水しにくい工場・施設

記号
呼び径

枠（ＰＤＣＰＤ）
固定ベース（ＦＣＤ４５０−１０）（ＭＢＵ−Ｈ 逆止弁付 ３０・４０）

７４３６４０４０

MＤ１

逆付け防止ボルト
Ｌ１６９０４５０（埋設深度）
５９４４８４１９０

ボックスサイズ

24 時間営業の飲食店

８３Ｄ１

埋設深度
450ｍｍ用

逆止弁

遠隔測定用電線穴（２−Ø２７）５°

簡便な不断水メータ交換システム
で高い保温性
発泡 PE ）中間蓋（ 独立気泡
ボックス一体型で設置が容易

水の流れ

仕切弁
（ＣＡＣ９１１）
チーズ（ＣＡＣ９１１）

継足し枠（ＳＵＳ３０４）

５°M-245・282・291

メータ脱着機構（ＣＡＣ９１１）10（伸縮代）２０（保温材）（管端防食コア対応）

流路切換弁（ＣＡＣ911）蓋（ＦＣＤ４５０−１０）
強化枠（ＦＣＤ４５０−１０）２０（保温材）Ｒｃ２

Ｓ３１１２０８５°４０

ボックスサイズ

５６０
１１３８（管端防食コア対応）

MBU-H（25〜75）,MBU-N-H（25〜50）

４０ ２０（保温材）（保温材）

メータバイパスユニット

５２５４５０（埋設深度）
５５９４７６２１０深型・耐寒型

５°

埋設深度
450ｍｍ用（ＭＢＵ−Ｎ−Ｈ 逆止弁付 ５０）★ユニット本体部分の詳細は、弊社カタログ「メータバイパスユニット MBU-S」及び「メータバイパスユニット MBU-S-N」をお読みください。

■品揃え
吸排気弁
NAV

商品記号

メータ接続

呼び径

メータバイパスユニット
ＭＢＵ−Ｈ,ＭＢＵ−Ｎ−Ｈ

サドル付分水栓

メータユニット
MUP

ハンドルを手で回してリン
MBU-H メータに圧着、O
グで止水

ボール止水栓仕切弁

2530405075

埋設深度
逆止弁
重量 kg
450mm 600mm 有 無SSSM-L- ●- ●● ●● ●- ●

約56約67約67約97約280

商品記号

メータ接続

呼び径MBU-N-H

ナットまたはフランジによるパッキン締付け方式

25304050

埋設深度逆止弁重量 kg
450mm 600mm 有 無S
MM-L

● ●
● ●
● ●
● ●

約56
約89
約89約191

S・M・L は ボックスサイズ★埋設深度 450mm 用は、地上から手を入れてメータ交換作業が行えます。
埋設深度 600mm 用は、足をボックス内に入れてメータ交換作業を行います。
直結増圧給水設備
BP■仕運搬中の落下にご注意ください。けがをする恐れあります。
重量物ですのでフォークリフトを使用したり、数人で運ぶ等して安全に作業してください。

様●使用流体：水道水（常温） ●使用圧力：0.75MPa 以下

素敵な創造〜人へ・未来へ

素 敵な創造 〜人へ・未 来へ
NIPPO VALVENIPPO VALVE

株式会社株式会社

本社・松本工場 〒399-8750 松 本 市 笹 賀 3 0 4 6
北 海 道 工 場 〒059-1362 苫小牧市柏原6-120

http://www.nippov.co.jp/

お問い合わせ先
東 京 支 店 TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230
札 幌 営 業 所 TEL.011-232-0471 FAX.011-208-2260
仙 台 営 業 所 TEL.022-213-3177 FAX.022-213-3266
北関東営業所 TEL.0283-22-7547 FAX.0283-20-1069
神奈川営業所 TEL.042-741-7121 FAX.042-765-7157

松 本 営 業 所 TEL.0263-28-5977 FAX.0263-29-2911
名古屋営業所 TEL.052-735-6511 FAX.052-735-6510
大 阪 営 業 所 TEL.06-6354-1057 FAX.06-6355-2213
広 島 営 業 所 TEL.082-232-8117 FAX.082-232-8053
福 岡 営 業 所 TEL.092-472-5128 FAX.092-477-2057

ISO 9001・14001 認証取得
再生紙を使用しています。

1212.2500K

冷気

メータ交換時、流路をバイパス通水にして断水無し

簡単・確実メータ交換作業

検針用小窓

埋設深度 450mm の場合上蓋と中間蓋を開け、地表から手を入れて交換します。

◇メータ交換時は、流路切換弁によってバイパス管管へ通水します。切り換えは専用の切換ハンドルでで行います。
◇停止ハンドルで休止・停水に対応。に◇バイパス管内の水は、パイロット管からの流れに保温材より、停滞水が生じません。
頂部プラグ
頂部保護キャップ

冷気
検針時取外し20mm

仕切弁

断熱室40mm

頂部キャップ

流路切換弁

空気抜き

メータ

埋設深度 600mm の場合

メータ室

上蓋と中間蓋を取り除き、足を入れて交換します。

通常使用状態
メータ接続機器

冷気

パイロット管
バイパス

断熱室とメータ室の二室構造で冷気を遮断
GL とメータ室の間に断熱室を設置。断熱室の内側には保温材を敷設し、外気から冷気を遮断します。

一体型

地熱

弁類・継手類は底部に固定
固定

優れた強度・耐久性

断熱室内の上部 ( 上蓋裏側）と側面には 20mm 厚の保されて配管接続以外組み付
み付

温材、中間蓋は 40mm 厚の保温材となっています。

最大荷重 30kN で異常のける必要がありません。

ないことを確認。

保温材

㻔㻓

断熱室を構成する部品

内部水温㻘Ὼᗐ㻾䉔㼀

高保温︑二室構造深型ボックス 圧着式︑締付式︑逆止付各種

メータ交換を断水することなく簡単・確実に行えるメータバイパスユニット

㻓

メータ室内部気温㻙㻔㻕㻔㻛㻕㻗㻖㻓㻖㻙㻗㻕㻗㻛㻘㻗㻙㻓㻙㻙㻚㻕㻐㻘㻐㻔㻓

断熱室内部気温㻐㻔㻘㻐㻕㻓
外気温
㻐㻕㻘

メータ脱着機構は 2 種類から選択
MBU-H

ハンドルを手で回してメータに圧着、O リングで止水。

MBU-N-H

ナットまたはフランジによるパッキン締付け方式。

蓋（FCD）
強化枠（FCD）→傾斜地対応（勾配 5°以内）
嵩上げ（9 ㎝以内）
可能
継足し枠（SUS）⤊㐛᫤㛣㻾㼋㼀

中間蓋（保温材）

小窓が付いて検針が容易枠（PDCPD）

断熱室とメータ室を仕切る中間蓋にも小窓を設置、検針を簡単・確実に行うことができます。

★水道メータ及びビクトリックジョイントは付属しません。
別途ご手配ください。

逆止弁（25mm〜50mm）

ステンレス蓋（特注品）

交換可能なカートリッジ式逆止弁付を品揃え。

タイル貼込み用。