取扱説明書

パワーコントローラPA-4000
No. PA41J1

はじめに

2007.10

このたびは，パワーコントローラ [PA-4000] (以下，本器)をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法を簡単に説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取り扱いによる事故防止のため，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏面記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，ケースまたは制御盤内に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを「警告」，「注意」として区分しています。
警 告: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。
注 意: 取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止のため，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止のため，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

11. 形 名1.1 形名の説明形 名
PA-4020-H
PA-4030-H
PA-4050-H
PA-4075-H
PA-4100-H

定格電流20A
30A
50A
75A
100A

1.2 形名銘板の表示
形名銘板は，本器正面に貼っています。(図1.2-1)
1 形名:

例 PA-4020-H

2 計器番号

12

図1.2-1

2. 各部の名称とはたらき(1) 制御信号端子:

(3)
(4)
(5)
(6)
(1)

(2)

(7)
図 2-1

1 コモン端子
2 4～20mA DC 電流信号入力端子。
入力インピーダンス 200 で 0.8～4V に変換されます。
3 制御信号入力端子。
0.8～4V DC 入力で出力 0～98%に対応します。
4 制御用基準電圧端子。
無負荷時，5V DC を出力します。
内部インピーダンスは 220 で 1k 手動設定用ボリューム接続時，約 4.2V DC になります。
(2) 制御電源端子: 制御電源電圧入力端子。
電源電圧に合わせて接続します。
(3) POWER ランプ: 電源電圧表示灯。
通電時緑色 LED が点灯します。
(4) DAMP:
勾配調整 0～100%。
入力信号に対する出力勾配設定が出来ます。
(5) MIN:下限調整 0～100%。
入力信号下限時の出力電圧設定が出来ます。
(6) TIME:
ソフトアップ時間調整 0.2～8 秒
ソフトアップ時間の設定が出来ます。
(7) 入出力端子:主回路入出力電流端子。
電源を U，負荷を u に接続します。

3. 制御盤への取り付け
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください)

注 意
温度: 0～60 ，湿度: 0～90%RH(ただし，氷結および結露のないところ)制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 60 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，下記のような場所でご使用ください。]・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0～60 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度は 0～90%RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
23.2 外形寸法図(単位: mm)
・PA-4020, -4030
135 3120

12178
168

1597-M42-M42.5529.51

図 3.2-1・PA-4050
682198184132165150

1.67-M42-M56351

図 3.2-27332228
214

1165
1502・PA-4075

1.67-M42-M86401

図 3.2-33・PA-4100
9326601228
214231175

7-M42-M81.6

図 3.2-4
3.3 本器の取り付け
・PA-4020, -4030

・PA-4050, -4075, -4100

図 3.3-1

図 3.3-2・3.2 外形寸法図を参照し，パネルの矢印( )が必ず上を向く方向に取り付けてください。
・電源及び負荷電圧と同電位の部品が露出していますので感電の原因になることがあります。
・必ずケースまたは制御盤内などに収納して下さい。
制御盤内の換気には十分注意してください。
・必ず垂直に取り付けてください。
・本器を複数並べてご使用の場合は図 3.3-3 をご参照ください。
・端子カバーは必ず取り付けてご使用ください。

4

100mm 以上

100mm 以上

20mm 以上
図 3.3-34. 配 線
4.1 主回路の接続

警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性があります。
PA-4000-H
1234200V/220V AC
100V/110V AC0VUu200/220V AC 時
100/110V AC 時

ヒューズ
電源負荷
図 4.1-1・主回路と電源の相を必ず合わせてください。
・各端子のねじ径は 3.2 外形寸法図を参照してください。
・別売りで即断ヒューズ及びヒューズホルダーをご用意しております。
・主回路の配線は(表 4-1)記載以上の断面積の配線材をご使用ください。
(表 4-1)
電流(A)
20A
30A
50A
75A
100A
2断面積(mm )3.55.582230
4.2 各種設定回路の接続
配線はより合わせるか，シールド線を使用し，電源線との平行配線は避けて下さい。
制御信号端子 2-3 間は，ショートバーでつないであります。必要の無い設定回路の場合は，ショートバーをはずしてください。
5

設定回路に流れる電流は，10mA DC 程度の微少電流です。接触不良の生じない接点をご使用ください。
別売りで外部設定器(出力設定用: 1k , 勾配設定用: 10k )及び目盛板をご用意しております。
弊社調節計との組み合わせにより，簡単な接続で最適な温度制御が可能です。
・電流入力信号・電圧入力信号4～20mA DC+ショートバー

・手動設定入力(外部設定器付)

0.8～4V DC+

2221331k・ON-OFF 無電圧接点入力(内部 DAMP 使用)

・電流入力信号(外部勾配設定器付)

14～20mA DC+
1210k323ショートバー
42344接点 ON の時は出力 OFF

11134・ON-OFF 無電圧接点入力(外部上限設定器付)
1122131k23434接点 ON の時は出力 ON・手動設定入力(外部勾配設定器付)1勾配設定器 10k31手動設定器

1k・自動(電流入力信号)/手動 切替
4～20mA DC+自動

122321手動設定器

1下限 1k23手動
121k343・2 位置制御(外部設定器付)

上限 1k4111222333444

各内部勾配設定可能(DAMP)
・電流入力信号複数制御
外部勾配設定器付(台数が増えると出力の上限が下がることがあります。)
4～20mA DC+

11310k3212410k

1 2312310k

1 234623434・電流入力信号複数制御
単相 3 台を使用して三相オープンデルタ結線の制御に使用できます。
4～20mA DC+ショートバー

2

5. 仕 様
相 数
定格電流
入力信号
入力抵抗
定格電圧

定格周波数
出力調整範囲負荷電流変動範囲
勾配調整範囲ソフトアップ
外形寸法質 量

取付方式
冷却方式
絶縁抵抗
耐電圧
温度上昇
発熱量

周囲温度

単相(2 線式)
20A, 30A, 50A, 75A, 100A の 5 種類
4～20mA DC, 0.8～4V DC, 手動設定，無電圧接点
200 (4～20mA DC), 100k (0.8～4V DC), 1k (手動設定)
100/110V AC, 200/220V AC 共用
許容電圧変動範囲 定格電圧の 90～110%
許容尖頭耐電圧 400V AC
50/60Hz(自動切換え)
許容周波数変動範囲 定格周波数の 1Hz
定格電圧の 0～98%
0.1A～定格電流0～100%
約 0.2～8 秒可変形 名
PA-4020-H, PA-4030-H
PA-4050-H
PA-4075-H
PA-4100-H

外 形(W×H×D)
59×178×135mm
68×198×165mm
73×228×165mm
93×228×175mm

形 名
PA-4020-H, PA-4030-H
PA-4050-H
PA-4075-H
PA-4100-H

質 量
1.1kg
2.4kg
2.9kg
3.1kg

表面取付方式
乾式自冷
主回路－接地間500V DC 50M 以上
制御回路－接地間 500V DC 50M 以上
主回路－接地間1.5kV AC 1 分間
制御回路－接地間 1.5kV AC 1 分間
サイリスタ: 50 以下
抵抗器:
50 以下
出力電流
内部発熱量

20A
28W

30A
36W

50A
50W

75A
75W

出力電流

動作温度: 0～60 (40 以上では許容電流低減)
保存温度: -10～70
出力軽減率:%
100
80604020002040
周囲温度

周囲湿度
付属品

0～90%RH(結露しない事)
取扱説明書 1 部
760100A
100W

6. 故障かな?と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず計器の接地配線を行ってください。
●保守・点検について安全性と性能維持の為，保守・点検は定期的に行ってください。
部品にゴミや埃が付着すると性能の低下や故障の原因となります。電気掃除機や圧縮空気等で取り除いてください。
特性の点検は，弊社のサービスマンまたは設備を有する専門技術者にご依頼ください。
項 目
点 検
確認箇所及び対策取り付けねじの締め付けを確認してくださ本器がしっかりと固定されていますか。
い。
カバー，部品等の取り付け状態を確認してください。がたつき，ゆるみなどがある場取り付け， カバー，部品等が外れていませんか。
合は再取り付けまたはねじの締め付けを行
外観，構造い固定してください。
変形，破損，焼損部品等はありませんか。 修理を依頼してください。
入力端子及び制御端子のボルト，ねじにゆ ねじの締め付けを行ってください。
るみがありませんか。
特性弊社のサービスマンまたは設備を有する専門技術者にご依頼下さい。
●トラブル対策について状 況
原 因
確認箇所
電 源 が 印 加 さ れ て い な POWER ランプ消灯。
い。
ヒューズ溶断。
ヒューズ溶断の有無を確認してください。
出力電圧が出ない

出力電圧が出たまま変化しない

本社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所

処 置
電源側を点検してください。
ヒューズの交換(指定品または同性能を有するもの)
設定信号が印加されてい 設定回路の接続及び制御 調節計等の信号源を確認ない。
信号端子間電圧の確認。 してください。
制御信号端子のショート 設定信号に 4～20mA DC 4.2 各種設定回路の接続バーの外れ。
で行う場合，ショートバ を参照してください。
ーの取り付けを確認してください。
設定信号が最大値(約 4V 制御信号端子 1-3 間の電 調節計等の信号源を確認DC)で変化しない圧を確認してください。 してください。
サイリスタの破損
お問い合わせください。

〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

8

東北出張所TEL:(022)395-4910／FAX:(022)395-4914

神奈川出張所TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静岡出張所TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089

北陸出張所TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411

兵庫出張所TEL:(078)992-6411／FAX:(078)992-6530

広島出張所TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島出張所TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

福岡出張所TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446