日本赤十字社医療センター
医 療 ガ ス 設 備 工 事

1.施工要領書

1.

《目次》

施工要領書

⚫ 総則・適用範囲･････････・・・・・・・・・・・・・・・P1⚫ 配管材料････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・P2⚫ 配管支持････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・P3⚫ 配管･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ P5⚫ ボックス取付要領図･･･・･・・・・・・・・・・･・・・・P7⚫ 防火区画要領図・･･････・・・･･･・・・・・・・・・・・・・・・・ P8⚫ 不活性ガスを流しながらの銅管溶接・・・・・・・・・・P9⚫ 配管クリーニング・・・・・･・・・・･・・・・・・・・・・・・・・P10⚫ 器 具 取 付 ・ ガ ス置 換 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P 1 1

日本赤十字社医療センター

総

医療ガス設備工事施工要領書

総則・適用範囲

則
本工事施工要領書は、医療ガス設備の機能を十分に発揮させ、確実に医療ガスを供給することを目的とし、日本赤十字社医療センターのうち、医療ガス設備工事に適用する。

適用範囲
本工事施工要領書は、医療ガス設備の工事施工について規定する。
但し、設計図書間に相違がある場合の優先順位は次の順序とする。
1.
2.
3.
4.
5.

技術的説明事項（追加説明、質問回答書を含む）
特記仕様書（図面記載のものを含む）
設計図面（標準図を含む）
本施工要領書公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 平成 28 年度版 第 11 編 医療ｶﾞｽ配管設備-1-

日本赤十字社医療センター

配管材料

医療ガス設備工事施工要領書

配管材料は、下表の工事材料規格に基づく。
名 称
銅 管銅管用継手

規格・JIS H3300 C1220T りん脱酸銅継目無管(但し、機器、器具内の構成部品は除く)

・JIS H3300 C1220 りん脱酸銅継目無管を素材とする差込継手（JIS H3401）

備
考
製造工程において脱脂洗浄されているもの
ｶﾞｽの種類に応じた着色熱収縮合成樹脂を被覆したもの
脱脂洗浄されているもの（医療用銅管継手）・JIS Z1901 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ
保護材

溶接材料

・JIS Z3264 りん銅ろう B Cup-3

銅管用・JIS H3250 他 ボール弁

銅管用(区域遮断弁と同等品)

バルブ類-2-日本赤十字社医療センター

配管支持

医療ガス設備工事施工要領書① 配管支持及び固定に用いる金具は、すべて、メッキ又は錆止め塗装を施したものを使用する。
配管外径(mm)

100 未満100 以上吊りボルトサイズ

3/8”

1/2”

吊りボルトの径② 配管の支持間隔は、下表に従う。但し、曲部および分岐箇所では、必要に応じて支持するものとし、その場合は 0.5ｍ以下とする。また、立管の支持間隔は配管径に関係なく 2m 以内とする。なお、共通支持金具
で複数の配管を支持する場合は、その最小径の配管を基準とする。
配管外径(mm)＜2525～65＞65

支持間隔(ｍ)1.52.03.0

配管の支持間隔③ 横走り配管の振れ止め支持として、下表に従う。但し、配管外径 50 以下の配管及び、吊棒長さが 300mm未満の場合のものは不要とする。
配管外径(mm)

100 未満100 以上支持間隔(ｍ)8.0 以内12.0 以内

配管の支持間隔④ 配管支持施工上の注意事項・配管支持・形鋼振止めの形状及び、支持方法例を次ペ－ジに示す。但し、共通支持金具（片面穴あけアングル及び L 型形鋼）については下表に従う。なお、下表を基準として同等以上とする。配管外径は支持する最大の配管径を基準とする。
配管外径(mm)

65 未満

65 以上支持金具(片面穴あけアングル)

L 30×30×3.2t

L 50×50×4.5t

支持金具(L 型形鋼)

L 40×40×3t

L 50×50×4t

形鋼振止め

L 65×65×6 t

L 75×75×6 t

支持金具サイズ-3-日本赤十字社医療センター

配管支持(支持例)

医療ガス設備工事施工要領書

単管の場合

立管の場合

棒鋼

棒鋼

銅管用吊バンド
銅管用吊バンド

銅管

銅管

銅管用Uボルト

複数管の場合銅管
銅管用Uボルト

棒鋼

2m以内

L形アングル（穴開アングル）

銅管

樹脂プレート

L形アングル（穴開アングル）
ブラケット
（三角形）

形鋼振止めの場合
棒鋼

L形アングル（穴開アングル）

ブレス吊り

45°

L形アングル（穴開アングル）

ブラケット
（L形）

壁固定

梁固定

配管支持上の注意事項• 銅管の固定には電食防止の処置の為、合成樹脂等を施した銅管用Ｕボルト又は、吊りバンドを使用する。
• 鋼管、VP 管の支持は、鋼管用Ｕボルト又は、吊りバンドを使用する。
• 屋外及びトレンチ部分の支持金物は、溶融亜鉛メッキ又は、ステンレス製とする。

-4-

日本赤十字社医療センター

配管

医療ガス設備工事施工要領書① 着色熱収縮性合成樹脂被覆銅管は、㈱セントラルユニ製のカラーパイプを使用する。（下図参照）
又、ガスの種類に応じた識別色の被覆とし、ガス名、ガス流れ方向を示す矢印が施されている物とする。
酸素

JIS H 3300 C1220T-L

O 2C

U

酸素

笑気

JIS H 3300 C1220T-L

N2O

C

U

笑気

空気

JIS H 3300 C1220T-L

AIR

CU

空気吸引

JIS H 3300 C1220T-L

VAC

CU

吸引

炭酸ガス

JIS H 3300 C1220T-L

CO 2

CU

炭酸ガス

窒素

JIS H 3300 C1220T-L

N 2CU

窒素

JIS H 3300 C1220T-L

LAC

UJIS H 3300 C1220T-L

AGS

CU

余剰

余剰

カラーパイプ② 管の配列順は、原則的に流れる方向に向かって左から順に、酸素・笑気・空気・吸引・炭酸ガス・窒素・非治療用空気・麻酔ガス排除とする。
③ 銅管の曲げ、拡張の加工をする場合は、専用工具（ベンダー、エキスパンダ－）を使用し、割れ、著しい変形等のないよう十分注意する。（ベンダーは、銅管 φ10～φ13、エキスパンダ－は、銅管φ10～φ25 のみ使用可能とする。）④ 銅管の接合は、りん銅ろうによるガス溶接とする。
⑤ 銅管以外の接合は、銅管とそれ以外の接合も含め、ねじ込み、溶接又はその材質に適した接合方法を用いる。銅管と鋼管の接合は原則として絶縁フランジ（JIS 10K）とし、20A 以下であれば絶縁ユニオン（JIS 10K）でも使用出来る物とする。
⑥ カラーパイプの被覆除去及び切断は以下の要領で行なう。
• カラーパイプは、接合及び曲げ、拡張の加工の位置から必要な長さの被覆を削り取る。カッターナイ
フ等の鋭利な刃物で円周に沿って切れ目を入れ、次に縦方向に切れ目を入れ、取り除く。(下図)• 切断は原則としてパイプカッターで行なう。但し、φ80 以上の大口径の銅管はパイプソーなどで切断しても良いが切粉等は確実に取り除くこと。チューブが被覆したまま曲げ、拡張及び切断をおこなうとチューブが変形、破損するので厳禁とする。

3JIS H

切断部分

カラーパイプ被覆

カラーパイプ被覆除去-5-

日本赤十字社医療センター

医療ガス設備工事施工要領書

配管⑦ カラーパイプの被覆をはいだ部分は、溶接後、酸化皮膜をふき取り、識別色に近似した塗装又は着色テ－プ巻を行なう。但し、露出部分は塗装とする。（下表参照）※ 器具等のボックス内配管及び間仕切、躯体内隠蔽部配管の塗装は行なわないものとする。
⑧カラーパイプ以外の配管材料(吸引用白ガス管及び吐出用 VP 管)を使用する場合、次の箇所にガス名、識別色表示、流れ方向を明示する。（下図参照）但し、露出部分は全長を識別色塗装とする。
• 配管の分岐部。
• 壁、間仕切りの貫通部の前後。
• 配管ラインの 6m 以内に１箇所以上。

流れ方向を明示

ガス名
酸 素
笑 気
空 気
吸 引
炭酸ガス
窒 素
非治療用空気麻酔ｶﾞｽ排除識別色表示
ガス名を明示

ガス別表示

色緑
青
黄黒橙
灰薄黄
マゼンタ

参考ﾏﾝｾﾙ値
10GY4/7
2.5PB3.5/10
7.5Y9/12
N1.55YR7/4
N7.55Y9/3
5RP5/14ガス識別色⑨ 躯体壁貫通又は埋設を行なう銅配管は、防食テープ等で保護する。（防食テープの場合、半重ね２回巻きとする。）⑩ 配管施工上の注意事項• 配管は原則として壁内での分岐は行わない。
• 配管の切断は管軸に対して直角に切断する。（バリ及び切粉を除去する。）• 配管及び継手類は、その内外とも油、グリス、その他酸化物に触れることは厳重に禁止する。また、道具類も汚染を防ぐ。なお、汚染された配管及び継手類は使用してはならない。
• 鋼管の加工以外で使用する工具は、油及び不純物が付着していないものを使用する。
• 配管は他設備と接触しないように設置する。（これにより難い場合は、防食テープ等で絶縁保護し、電食を防止する。）• 資格を必要とする配管作業には必ず資格証を携帯する。

-6-日本赤十字社医療センター

ﾎﾞｯｸｽ取付要領図(軽鉄間仕切・躯体壁の場合)

医療ガス設備工事施工要領書

軽鉄間仕切の場合

防食テープ又はPF管(一種管)躯体壁の場合A

全ネジボルト3/8

サドルバンドPF管(一種管)B
ナット（固定）（2箇所）

溶接又は止め金具

ビス止め

ナット（ルーズ）（1箇所）

FL+1400（標準）アウトレットボックスの場合

FL+1400（標準）アウトレットボックス

銅管

A

防食テープ又はPF管(一種管)

全ネジボルト3/8
サドルバンドB

PF管(一種管)

ナット（固定）（2箇所）
ビス止め
ナット（ルーズ）（1箇所）

FL+1500（標準）FL+1500（標準）

溶接又は止め金具

シャットオフバルブボックスの場合※

シャットオフバルブボックス

ボックス溶接部及びLGS穴あけ加工時は、錆び止めを施す事。

A部詳細

B部詳細
銅管

銅管

防火パテ詰め

50以上

50以上

防食テープ又はPF管(一種管)CHCH
防食テープ又はPF管(一種管)（間仕切壁がスラブまでの場合）

銅管
防食テープ又はPF管(一種管)固定（インシュロック）（間仕切壁が天井までの場合）

壁埋込ボックス施工上の注意事項• 壁埋込ボックスの取付は、壁仕上げ面に平行に且つ水平に取り付ける。
• ボックスの緩み等が無い様、堅固に取り付ける。
• 壁仕上げ材とボックスの隙間は可能な限り、少なくする。
• アウトレットボックスに配管を接続する場合は、配管とボックスのガス名表示を確認すること。
• シャットオフバルブに配管を接続する場合は、接続後、直ちにボックス内に配管と同様のガス名を表示すること。
-7-

日本赤十字社医療センター

医療ガス設備工事施工要領書

防火区画要領図

梁、壁、床等を配管が貫通する場合は、防食テープ等で保護する。但し、防火区画等に関しては、下図の仕様とする。
RC（隠ぺい）一般梁RC（隠ぺい）防火区画梁

防食テープ
RC、スラブ

RC、防火区画壁・一般壁

防食テープ

防食テープ

軽鉄間仕切

壁貫通部の処理

遮音、耐火、一般

防火パテ詰め

防食テープ巻き(軽鉄貫通部)

ボード仕上げ面

放射線防護壁

鉛板 合計2.0t以上

鉛板 合計2.0t以上

配管防食テープ巻き
鉛板 合計2.0t以上
配管へ巻き付け100

防護側100100

防火パテ詰め

鉛板 合計2.0t以上
配管へ巻き付け
ボード仕上げ面-8-

防護側

配管防食テープ巻き100日本赤十字社医療センター

医療ガス設備工事施工要領書

不活性ｶﾞｽを流しながらの銅管溶接

銅管のガス溶接時は、管内の酸化防止措置として、不活性ガス（窒素）を流しながら、溶接作業をおこなう。
① 窒素ガスボンベに減圧弁、フィルター、流量計等、流量調整弁を取り付け配管始点にセットする。配管端末にはテープ等でシールし、逃がし穴を設ける。但し、上記構成品はそれぞれ単体でなくてもよい。
（下図参照）

流量計

ﾃ-ﾌﾟ等でｼ-ﾙ(逃がし穴付)

ﾎ-ｽ

流量調整弁

減圧弁
ﾌｨﾙﾀ-

ﾃ-ﾌﾟ等で固定
ﾎﾞﾝﾍﾞ

又は定量弁

不活性ガスブロ－用構成機器例② 流量調整弁を開きブローする。（下図参照）
溶接箇所

送気ｶﾞｽ取出口
溶接箇所
送気ｶﾞｽ取出口

送気ｶﾞｽ取出口
ﾎﾞﾝﾍﾞ
送気ｶﾞｽ取出口
溶接作業状態例③ 窒素ガスを 2～3  /min 流しながら、ブロ－用機器に近い場所から溶接作業を行なう。
④ 注意事項φ60 以上の溶接時に、窒素の流れが熱を奪い、溶接に時間がかかる場合には、一時的にブローを止めて行なってもよい。

-9-

日本赤十字社医療センター

医療ガス設備工事施工要領書

配管内クリ－ニング

銅配管の管内清掃は、配管気密試験完了後、器具取り付け前に、配管内の清掃のために管内のブローを行い、異物、ごみ、塵埃等を十分に除去する。
※ 銅管以外の配管、安全放出管、吐出管及びその大部分を銅管以外の管材を使用している吸引配管は除く。
① 封入ガス及び圧力は下表による。
② 封入ガスを調整器で減圧し、管内に送気する。（下図参照）③ アウトレットの保守点検バルブを全開にし、ガスを放出させて全閉する。
④ ③を 2～3 度繰り返す。
⑤ クリーニングは、ガス封入送気口より一番近いアウトレットより順次、遠い方へ全数おこなう。
(注)ブロ－が出来ていない管路が無い様に注意する。

配管系統名

封入圧力酸 素
笑 気
空 気
吸 引
炭酸ガス
非治療用空気

1.0 MPa
1.0 MPa
1.0 MPa
1.0 MPa
1.0 MPa
1.0 MPa窒 素

1.0 MPa

封入ガス

窒素

配管内クリーニング
ガス送気例※ 一部銅管以外の管材を使用した吸引配管は封入圧力を０．２MPa とする。

- 10 -

日本赤十字社医療センター

医療ガス設備工事施工要領書

器具取付・ガス置換

器具取付
器具の取付は、配管外観検査、配管気密試験、配管系統検査、配管内清浄度検査が終了した後に行なう。
器具取付上の注意事項• 器具取付前にボックス内の塵埃等を除去し、清掃して置くこと。
• ガス名、ガス別特定を持つ器具は、ボックスに表示されたガス名を確認する事。表示の無いボックスは配管を確認し、あらかじめ表示を行なう。
• ガス別特定の機能を持つ部分は、分解、再組立てを行なってはならない。
• 使用する器具の保管は、油、不純物及び塵埃等が付着しないよう十分注意をする事。
• 器具取付後は、防塵キャップ等でアウトレットの口が閉じた状態とし、塵埃等の侵入を防止する事。

ガス置換
器具の取り付けの後、作動及び性能検査の前に配管内のガスを実際に使用するものと同じガスに置換する。
この時の該当する各ボンベ及び置換作業は本工事に含まないものとする。
① 配管内を大気圧にする。
② シャットオフバルブをすべて開いておき、各系統をそれぞれ目的のガスで標準圧力まで充填する。
（下表-1 参照）
③ シャットオフバルブを閉じ、一系統に付き、数箇所のアウトレットから配管内ガスをブローする。
④ ②～③を 3 回以上繰り返す。
⑤ シャットオフバルブを開き、シャットバルブより一番近いアウトレットからブローする。
⑥ ブロ－したアウトレットは酸素濃度計で基準値になっているか確認する。
（下表参照）

ガス名酸 素
笑 気
空 気
炭酸ガス
窒 素

標準圧力0.4±0.05 MPa
0.4±0.05 MPa
0.4±0.05 MPa
0.4±0.05 MPa
0.75±0.15 MPa
標準圧力- 11 -基準酸素濃度
95％以上
5％以下
21±2％
5％以下
5％以下