■ 自動昇圧ユニットのはたらき

●警告表示

警告

KP-ST3-1B-SS
太陽光発電システム用自動昇圧ユニット

取扱説明書
このたびは、製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書では、この製品を使用する上で、必要な機能、性能、使用方法などの情報を記載しています。
この製品をご使用に際して以下のことを守ってください。
・この製品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
・この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。

万一の場合、感電、火災、故障が起こる恐れがあります。
・金属、可燃物を配線穴などから差し込まないでください。
・アース線をはずさないでください。
万一の場合、感電、火災、故障が起こる恐れがあります。
・ホースやバケツ等で直接水をかけないでください。

安全上のご注意●警告表示の意味

警告注意

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害 ※ を受ける恐れがあります。

※物的損害とは、製品の故障、誤動作などでお客様の設備や財物に損害を与える

従来の太陽光発電システムでは、太陽電池の直列数が異なるストリングを組み合わせした。自動昇圧ユニットは、太陽電池の直列数が少ないストリング（サブストリング）の電圧と合わせることが可能です。
そのため、自動昇圧ユニットを付加することにより、太陽電池の直列数が異なる場合においても、ほぼ最適な状態で出力を取り出すことが可能になります。

太陽電池3枚直列
太陽電池3枚直列
太陽電池2枚直列

メインストリングサブストリング

太陽電池3枚直列●一般的な禁止
特定しない一般的な禁止の通告●分解禁止
機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告

ソーラーパワー
コンディショナ

太陽電池3枚直列
太陽電池2枚直列

メインストリングサブストリング

ソーラーパワー
コンディショナ

接続箱
（※）

商用電力

PV分岐ブレーカ

商用電力

自動昇圧ユニット※接続箱機能付ソーラーパワーコンディショナの場合は、メインストリングおよびサブストリングが直接、接続箱機能付ソーラーパワーコンディショナに接続となります。
ソーラーパワーコンディショナおよび接続箱を使用する場合
太陽電池
標準3直標準3直昇圧2直1ストリングにつき1台自動昇圧ユニット

安全上の要点＋−＋ −接続箱

ソーラーパワーコンディショナ

＋ −

入力

出力

屋内
分電盤へ
アース

アース

アース

アース

接続箱機能付ソーラーパワーコンディショナを使用する場合
1ストリングにつき1台

太陽電池
標準3直

標準3直昇圧2直自動昇圧ユニット＋

使用上の注意・ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みになり、指示に従ってください。
・塗装をしないでください。
・日常点検を行ってください。

PV分岐
ブレーカ

点滅

1秒間点灯、1秒間消灯

5秒間に1回点滅
5秒間に2回点滅

内部温度異常：放熱フィンの温度が100[℃]を超えたとき。

回路異常
制御電源断
入出力端子台温度異常：端子台の温度が86[℃]を超えたとき。

停止ー

出力過電圧：出力電圧が360[V]を超えたとき。

入力過電圧：制御電源起動後、4回検出

メインストリング

ことを示します。

●図記号の説明

接続箱
（※）

備考

点灯

入力過電圧：入力電圧が330[V]を超えたとき。

エラー停止（重故障） されたとき。
内部温度異常：制御電源起動後、4回検出＊入力開閉器「OFF」→「ON」 されたとき。
により復帰
入力過電流：入力電流が11[A]を超えたとき。

メインストリング表示ランプ

5秒間に3回点滅点滅（エラー）

5秒間に4回点滅
5秒間に5回点滅
5秒間に6回点滅
5秒間に7回点滅

消灯ー■ こんなときは注意

以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。
・水抜き穴をふさがないでください。
・冠水、冠雪、発煙、異臭、異音などが発生した場合は、すぐに接続箱のブレーカを「OFF」、ソーラーパワーコンディショナの運転スイッチを「OFF」、PV分岐ブレーカを「OFF」にしてお買い上げの販売店または専門業者に連絡してください。
・工事、点検、増設、移設、再設置、廃棄はお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

エラー停止＊時間経過により自動復帰

ただし、自動昇圧ユニットを接続した場合、多少の電力量損失があります。

万一の場合、感電、火災、故障が起こる恐れがあります。
・専門業者以外はフロントカバーを開けないでください。
・分解、改造、修理をしないでください。

高温のため稀にやけどの恐れがあります。
・運転中や運転を停止した直後30分間は製品本体を触らないでください。

待機中の低い入力電圧を昇圧し、太陽電池の直列数が多いストリング（メインストリング）

万一の場合、けが、火災、故障が起こる恐れがあります。
・近くで可燃性スプレー（ガス）を使用しないでください。

火災、故障が稀に起こる恐れがあります。
・上200㎜、下300㎜、左右100㎜以内には障害物を置かないでください。

・制御電源が動作しており、入力電圧が40[V]未満のとき。
・正常動作中に入力電圧が36[V]以下に低下したとき。
・出力電圧が340Vを超えてから6分間。
・出力電圧低下検知機能が働いてから6分間。

た状態では、入力電圧の違いから出力を十分に取り出すことができない場合がありま

注）ストリングとは、太陽電池を直列に接続したものを指します。

火災、故障が稀に起こる恐れがあります。
・放熱フィン部をふさがないでください。

2844867-2 A*2844867-2 A*

装置の状態
正常動作

−

＋−

接続箱機能付
ソーラーパワーコンディショナ

＋ −

入力

出力

屋内
分電盤へ
アース

アース

アース

●煙が出ていたり、変なにおい、変な音がする場合⇒すぐに接続箱のブレーカを「OFF」、ソーラーパワーコンディショナの運転スイッチを「OFF」、PV分岐ブレーカを「OFF」にしてお買い上げの販売店または専門業者に連絡してください。
そのまま使用すると火災の原因となります。
●晴天で、太陽電池にも直射日光が当たっているが、自動昇圧ユニットの表示ランプが点灯しない。
⇒お買い上げの販売店または専門業者に連絡してください。
●朝方や夕方など日射が少ないときに、表示ランプが点灯、消灯を繰り返す。
⇒自動昇圧ユニットの運転に必要な電力は太陽電池の出力を利用しますので、日射が低い状態では起動／停止を繰り返す場合があります。
これは故障ではありません。

異常かな？と思ったときや、「発電電力が少なくなった」というとき、また、修理・点検が必要な場合はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

■ 日常点検●表示ランプは点灯していますか？
●表面が錆びたり、腐ったりしていませんか？
●異常な音やにおいがしませんか？
●天面部や放熱フィン部にゴミがつまっていませんか？
●水抜き穴はつまっていませんか？

異常を発見した場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご連絡ください。

■ 仕様
自動昇圧ユニット

品名
形式

KP-ST3-1B-SS

最大入力電圧DC380V

運転入力電圧範囲

DC40〜330V

最大動作入力電流

DC10A

運転最大出力電圧
最大出力電力DC330V
1.15kW

電力変換効率97％以上（200V入力、250V出力、500W出力時 at 25℃）
温度-20〜＋40℃（氷結なきこと）
湿度25〜85％RH（結露なきこと）
幅177×高さ293×奥行124mm ※約4.2kg ※屋内外兼用(屋外軒下壁掛け仕様)

温湿度範囲
外形寸法
質量
設置場所
※取付板を含む。

■ 各部の名称とはたらき
取付金具

フロントカバー「ご使用に際してのご承諾事項」について放熱フィン

下記用途に使用される場合、当社営業担当までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

●高温注意
特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意
する通告

取付板

フロントカバー
固定ネジ

水抜き穴
表示ランプ(赤)膜付グロメット(背面側)（配線穴）
膜付グロメット (下面側)（配線穴）

フィンカバー

名 称
表示ランプ

はたらき
自動昇圧ユニットの運転中はランプが赤色に点灯します。

放熱フィン

製品から発生した熱を外部へ放熱します。
製品内部に浸入した水を製品外部へ排出します。

水抜き穴

自動昇圧ユニットは太陽電池出力があるとき自動的に運転を開始し、日没等により太陽電池出力が低下すると自動的に運転を停止します。日常の操作は必要ありません。
ソーラーパワーコンディショナが正常に動作している時に、自動昇圧ユニットが正常に運転しているか、定期的に表示ランプをご確認いただくことをお奨めします。

a) 潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害を被る用途またはカタログ、取扱説明書等に記載のない条件や環境での使用
b）原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規則に従う設備
c）人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置d）ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備e）その他、上記a）〜d）に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途■ ご不明点や修理に関するご相談は●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買いあげの販売店、もしくは下記までお問合せください。
販売店

店名住所

電話番号 （）ｰソーラーフロンティア株式会社〒135-8074
東京都港区台場2丁目3番2号（台場フロンティアビル）電話（0120）
55-8983