通信形温度調節ユニット
NCL-13 A

省スペース
省配線

75

結線したままプラグを着脱可能
簡単取付け・取外しで，容易なメンテナンス

17.5

85

パソコン，タッチパネルで各種設定を遠隔操作
警報出力4点を標準装備

特徴
小形，省スペース

マルチ入力

省配線

横幅 : 17.5mm，高さ : 75mm，奥行 : 85mm（プラグ部分除く）とコンパクトなのでスペースに制限のある機械装置でも容易に取付けることができます。

熱電対（10種類），測温抵抗体（2種類），直流電流（2種類），直流電圧（4種類）の計18種類に対応しています。
また，入力サンプリング周期が0.25秒と早く，幅広いプロセスに対応できます。

複数の本器の接続は，ねじ式接続プラグ，バスプラグを介して連結し通信ライン及び電源が供給され煩雑な配線が不要です。
また結線したまま本器からスプリング式プラグ，バスプラグが着脱可能です。

マルチドロップ通信

警報4点の標準装備

簡単な取付け，取り外し，容易なメンテナンス

通信を介して各種操作，設定はパソコン，タッチパネル等から行なうことができます。（NCL-13Aは最多31台まで接続できます。）
通信プロトコルは，当社標準のプロトコルとMODBUSプロトコルを装備しています。
（MODBUSプロトコルの場合，RTUモード，ASCIIモードをディップスイッチ操作で選択することができます。
）
オープンネットワークであるMODBUSに接続が可能です。

標準で警報が4点装備されています。
但し，警報2〜警報4については出力及び励磁/非励磁の選択はありません。

取付けは，DINレールに本器を引っ掛け，はめ込むだけの簡単取付け。
DINレールに固定されるため振動にも強く取り外しも容易です。
そのため機器のメンテナンスも手軽に行うことができます。

■形名■ 定格レンジ（フルマルチレンジ）

ＮＣＬ−１３Ａ−□／Ｍ
Ｒ
Ｓ
制御出力
Ａ
（OUT1）
ＣＭ
入 力

入力の種類

□□
リレー接点
無接点電圧
（SSR駆動用）
直流電流
オープンコレクタ
マルチ入力
Ｗ（20A）
単相Ｗ（100A）
ヒータ断線警報・Ｗ3（20A）
操作端短絡警報
三相Ｗ3（100A）
DC加熱冷却制御出力（OUT2）

オプション

入力レンジ
−200 〜 1370 ℃−320 〜 2500 ℉−199.9 〜 500.0 ℃ −199.9 〜 932.0 ℉−200 〜 1000 ℃−320 〜 1800 ℉
Ｊ0 〜 1760 ℃
0 〜 3200 ℉
Ｒ
0 〜 1760 ℃
0 〜 3200 ℉
Ｓ
0 〜 1820 ℃
0 〜 3300 ℉
Ｂ−200 〜 800 ℃−320 〜 1500 ℉
Ｅ−199.9 〜 400.0 ℃ −199.9 〜 750.0 ℉
Ｔ−320 〜 2300 ℉−200 〜 1300 ℃
Ｎ
0 〜 1390 ℃
0 〜 2500 ℉
PL-Ⅱ
0 〜 4200 ℉
0 〜 2315 ℃
C（W/Re5-26）−300 〜 1500 ℉−200 〜 850 ℃
Pt100−199.9 〜 850.0 ℃ −199.9 〜 999.9 ℉−200 〜 500 ℃−300 〜 900 ℉
JPt100−199.9 〜 500.0 ℃ −199.9 〜 900.0 ℉−1999 〜 9999
4〜20mA DC−1999 〜 9999
0〜20mA DC−1999 〜 9999
0〜1V DC−1999 〜 9999
0〜10V DC
−1999 〜 9999
1〜5V DC−1999 〜 9999
0〜5V DCＫ

熱電対□部の仕様を枠内からいずれかご指定ください。
オプションを付加される場合はコンマ｢，｣で区切って記入してください。

測温抵抗体

直流電流

直流電圧・直流電流入力の場合は，受信抵抗器50Ω（別売品：RES-S03-050）の外付けが必要です。

■各部の名称とはたらき① 電源電圧表示灯（POW）
通電時，緑色LEDが点灯します。警報（温度警報，ヒータ断線警報・操作端短絡警報，ループ異常警報）
時，緑色LEDが点滅します。

①②③② 通信表示灯（T/R）
シリアル通信TX出力時，黄色LEDが点灯します。
③ 制御出力表示灯（OUT）
制御出力ON時，緑色LEDが点灯します。直流電流出力の場合，出力操作量に応じて緑色LEDが点滅します。

④④ 機器番号設定用ロータリスイッチ
本器の機器番号を設定します。
⑤ スプリング式プラグ（着脱可能）
入力，制御出力，イベント出力用プラグです。

⑧⑧⑤⑤⑥ CT1，CT2入力コネクタ（オプション: W，W3）
CT入力用コネクタです。
ヒータ断線警報・操作端短絡警報⑦ 通信速度・通信プロトコル選択用ディップスイッチ
本器の通信速度，通信プロトコルを選択するディップスイッチです。

⑥ ⑦⑧ バスプラグ（着脱可能）用プラグです。複数台接続する場合，バスプラグどうしを接続します。
ライン（電源バス，通信バス）

■端子配列
＋
EVENT
OUTPUT−

７６＋
MAIN
OUTPUT

５−

４＋

A ＋

0.1A
24V DC

3A
250V ACNOYA（−）

３電源端子です。

EVENT OUTPUTイベント出力の出力端子です。
（警報1，冷却制御出力）警報1（ヒータ断線・操作端短絡警報，ループ異常警報と共通出力）又は冷却制御出力

MAIN OUTPUT

主出力の出力端子です。

RS- 485

シリアル通信の通信端子です。

CT1, CT2

ＣＴ（カレントトランス）の入力端子です。
ヒータ断線警報（オプション）を付加した場合のみ，入力端子があります。

TC

熱電対の入力端子です。

RTD

測温抵抗体の入力端子です。

DC

直流電流，または直流電圧の入力端子です。

YB（＋）
RS-485

２−
B −
DC
TC
B
RTD

POWER
SUPPLY
＋
24V
DC−
COM

POWER SUPPLY

１CT1 CT2

■ 標準仕様
動作表示灯
入力

精 度 ( 設定・指示 )入力サンプリング周期
制御出力 (OUT1)
制御動作

警報

ループ異常警報

シリアル通信
電源電圧
消費電力
絶縁抵抗

耐電圧

環 境
安全規格
材質・色取付方式
設定方式
外形寸法・質量
付属機能
別売品

POW ------ 電源電圧表示灯 通電時 緑色 LED 点灯 警報時点滅 ( 温度警報，ヒータ断線警報・操作端短絡警報，ループ異常警報時 )T/R -------- 通信表示灯
シリアル通信 TX 出力時 黄色 LED 点灯
OUT ------- 制御出力表示灯 制御出力 ON 時 緑色 LED 点灯 直流電流出力の場合は出力操作量に対応して点滅
熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧
熱電対 ------------------- 各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または ±2℃(4℉) 以内のどちらか大きい値。
但し，R または S 入力で 0〜200℃(0〜400℉) の範囲は , ±6℃(12℉) 以内
B 入力で 0〜300℃(0〜600℉) の範囲は精度保証外
K, J, E, T, N 入力で 0℃(32℉) 未満は入力スパンの ±0.4%±1 デジット以内
測温抵抗体 ------------- 各入力スパンの ±0.1%±1 デジット以内または ±1℃(2℉) のどちらか大きい値。
直流電流 , 直流電圧 --- 各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内
0.25 秒リレー接点 1a，無接点電圧 (SSR 駆動用 )，直流電流，オープンコレクタ
PID 動作 ( オートチューニング機能付 )，PI 動作，PD 動作 ( 手動リセット機能付 )，P 動作 ( 手動リセット機能付 )，ON/OFF 動作
警報 1 出力 ----------- 警報 1 動作励磁 / 非励磁の選択で励磁を選択した場合，SV に対して ± の偏差設定で ( 絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えるとイベント出力が ON，または OFF( 上下限範囲警報 ) になります。また非励磁選択の場合は出力が逆になります。
ループ異常警報及びヒータ断線警報・操作端短絡警報 ( オプション W, W3) と共通出力となります。
オプション DC 選択時はイベント出力が冷却出力となるため，警報 1 及びループ異常警報，ヒータ断線警報
操作端短絡警報は出力されません。
警報 2〜4------------- 出力および励磁 / 非励磁選択はありません。シリアル通信の状態フラグを読み取ることで状態を判断することができます。
警報種類 : 警報なし，上限動作，下限動作，上下限動作，上下限範囲動作，絶対値上限動作，絶対値下限動作，待機付上限動作，待機付下限動作，待機付上下限動作
操作端異常 ( ヒータ断線，センサ断線 ) を検出します。
警報 1 出力及びヒータ断線警報・操作端短絡警報 ( オプション W, W3) と共通出力となります。
オプション DC 選択時はイベント出力が冷却出力となるため，警報 1 及びループ異常警報，ヒータ断線警報，操作端短絡警報は出力されません。
ホストコンピュータから NCL-13A の各種設定状態の変更，値の読取，値の設定を行ないます。
( 不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップします。)
通信プロトコル --------- 神港プロトコル，MODBUS ASCII または MODBUS RTU モード何れか選択 ( ディップスイッチで選択します。)
24V DC 許容電圧変動範囲 : 20〜28V DC
約2 W
500V DC 10MΩ 以上
無接点電圧 (-S/M)，直流電流 (-A/M)，オープンコレクタ (C/M) 出力の場合
入力端子−電源端子間 ----- 0.5kV AC １分間，出力端子−電源端子間 ----- 0.5kV AC １分間
リレー接点 (-R/M) 出力の場合
入力端子−電源端子間 ----- 0.5kV AC １分間，出力端子−電源端子間 ----- 1.5kV AC １分間
周囲温度 : 0〜50℃
周囲湿度 : 35〜85％RH( 結露不可 )UL：入力定格 24V DC ファイル No.E159038
ケース・ベース材質 : 難燃性樹脂色：ライトグレー
バスプラグ・スプリング式プラグ材質 : ポリアミド樹脂
色: 緑
DIN レール取付方式
設定値は全てホストコンピュータより受信
W17.5×H75×D85mm 約 85g
自己診断 ( 異常時は全出力 OFF)，自動冷接点温度補償 ( 熱電対のみ )，バーンアウト，入力異常時の出力状態選択，センサ補正，PV フィルタ，停電対策，不揮発メモリ保存選択
ライン用ねじ式接続プラグ ( ターミナルブロック : ATB-001-1)( 接続台数にかかわらず１個必要です。)
エンドプレート : AEP-001-1( 振動および衝撃のある場合，両端にお取付けください。)■オプション[オプションは，お客様のニーズに合わせてお選びください。また，ご注文の際は，付加するオプションの記号をご指定ください。]

ヒータ断線警報・操作端短絡警報
単相 [ W ] ，三相 [ W3 ]加熱冷却制御出力[DC]

このオプションは直流電流出力形には付加することはできません。このオプションを付加すると，ヒータ電流をカレントトランス (CT)で監視し，ヒータ断線を検出します。ヒータ定格電流 20A, 100A のいずれか指定。
付属品 ------------- オプション W(20A)の時：ワイヤハーネス 3m 1 本，CT(CTL-6S) 1 個
オプション W(100A) の時：ワイヤハーネス 3m 1 本，CT(CTL-12-S36-10L1U) 1 個
オプション W3(20A) の時：ワイヤハーネス 3m 2 本，CT(CTL-6S) 2 個
オプション W3(100A) の時：ワイヤハーネス 3m 2 本，CT(CTL-12-S36-10L1U) 2 個
このオプションを付加すると，制御出力 (OUT2) が付加され，加熱冷却制御が行えます。オプション DC 選択時はイベント出力が冷却出力となる
ため警報 1 及びループ異常警報，ヒータ断線警報，操作端短絡警報は出力されません。
制御出力の種類は，オープンコレクタ出力 (DC) のみです。

■外形寸法 ( 単位 : mm )75

■推奨棒端子17.5

適合電線

AI 0.25 - 6 BU

0.2 〜 0.25 mm 2

AI 0.34 - 8 TQ

0.25 〜 0.34 mm 2

AI 0.5 - 8 WH

0.34 〜 0.5 mm 2

AI 0.75 - 8 GY

0.5 〜 0.75 mm 2

AI 1.0 - 8 RD

0.75 〜 1.0 mm 2

AI 1.5 - 8 BK

1.0 〜 1.5 mm 2

AI 2.5 - 8 BU

1.5 〜 2.5 mm 2

フェニックス・コンタクト社製のものをご指定ください。

46.6

絶縁スリーブ付棒端子 形名18.3385

4

圧着工具

CRIMPFOX ZA3CRIMPFOX UD6

■DINレール取付 ( 適応DINレール仕様 )■CT寸法 ( 単位 : mm )CTL-12-S36-10L1U（100A用）
l0.530k

2.8k

L35mm
23mm以上310.525

CTL-6-S

1007.5φ 5.87.5mm以上

15 k

3.4mm以下l

取付ネジ高さCTL-6-S（20A用）

3035mm

高さ7.5mm以上

溝幅23mm以上

402140

幅102-φ 3.540φ 12302-M3

NCL-13A本体設置部のDINレール

15

取付ネジのネジ高さ：3.4mm以下（レール高さ7.5mm時）■構成例

パソコンと接続の場合（基本構成）
通信変換器［IF-400］を使用し，パソコンに接続すれば制御点数31点までの温度制御をモニタできます。
（パソコンの通信仕様がRS-485仕様であれば，通信変換器を使用する必要はありません。）
IF-400
ホストコンピュータ

NCL-13A 最大31台

電源
24V DC

タッチパネルと接続の場合

イベント出力別売ライン用ねじ式接続プラグ（商品名：ターミナルブロックATB-001-1）

制御出力

バスプラグ

入力

RS-485

RS-232C

タッチパネルに接続すれば簡単に制御点数31点までの温度制御をモニタできます。タッチパネルは，下記のメーカの製品に対応しています。
Schneider Electric製：GLCシリーズ，GPシリーズ，LT3000シリーズ
発紘電機製：V7シリーズ，V6シリーズ
NCL-13A 最大31台
タッチパネル

電源
24V DC

PLCと接続の場合
PLCインタフェースユニット［SIF-400］を介してPLCに接続すると，最多31台迄接続できます。
SIF-400に対応しているPLCについては当社営業所，出張所までお問い合わせください。
NCL-13A 最大31台（固定アドレス方式の場合最大20台）

SIF-400
電源24V DC

PLC

RS-232CまたはRS-422（RS-485）

安全に関するご注意● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は2024年 4月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

202404 J07