Kategori Ujian (Lifeline dan
Peralatan)
Buku Teks Ujian Praktik

Ver.20220908

Bab 5 Pengetahuan tentang alat, mesin, material dan alat ukur yang digunakan di lokasi
konstruksi
5.1 Alat, mesin, material, dan alat ukur khusus dalam berbagai pekerjaan....................... 113
5.1.1 Mesin konstruksi .............................................................................................. 113
5.1.2 Pekerjaan peralatan listrik ................................................................................ 115
5.1.3 Pekerjaan telekomunikasi ................................................................................ 122
5.1.4 Pekerjaan pipa .................................................................................................. 125
5.1.5 Pekerjaan peralatan pendingin dan pengatur udara .......................................... 129
5.1.6 Pekerjaan peralatan suplai air, drainase dan kebersihan .................................. 129
5.1.7 Pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin ....................................................... 130
5.1.8 Pekerjaan fasilitas pemadam kebakaran........................................................... 130
5.2 Alat, mesin, material, dan alat ukur umum ................................................................. 132
5.2.1 Alat listrik ........................................................................................................ 132
5.2.2 Menggali/meratakan/memadatkan dan mengencangkan.................................. 135
5.2.3 Penandaan dan menandakan ............................................................................ 137
5.2.4 Mengukur dan memeriksa................................................................................ 138
5.2.5 Memotong/menekuk/memangkas .................................................................... 140
5.2.6 Memukul/mencabut ......................................................................................... 141
5.2.7 Mengikis/memoles/mengebor .......................................................................... 142
5.2.8 Mengetatkan/mengencangkan.......................................................................... 143
5.2.9 Menguleni/mencampur .................................................................................... 144
5.2.10 Merawat ......................................................................................................... 145
5.2.11 Menghilangkan kotoran ................................................................................. 146
5.2.12 Mengangkut barang ....................................................................................... 146
5.2.13 Menggantung/mengangkat/menarik............................................................... 147
5.2.14 Alas kerja/tangga............................................................................................ 149
5.2.15 Membersihkan................................................................................................ 150

Bab 6 Pengetahuan tentang pelaksanaan lokasi konstruksi
6.1 Hal umum di lokasi konstruksi ................................................................................... 151
6.1.1 Karakteristik pekerjaan konstruksi................................................................... 151
6.1.2 Rencana pelaksanaan konstruksi ...................................................................... 152
6.1.3 Manajemen pelaksanaan konstruksi................................................................. 153
6.1.4 Persiapan sebelum pelaksanaan konstruksi...................................................... 154
6.1.5 Penandaan (penandaan tinta) ........................................................................... 155
6.2 Pengetahuan pelaksanaan konstruksi pengolahan pipa ............................................... 156
6.2.1 Pengolahan pipa baja karbon untuk pemipaan ................................................. 156
6.2.2 Pengolahan pipa polivinil klorida keras ........................................................... 161
6.2.3 Pengolahan pipa baja berlapis vinil klorida keras untuk suplai air .................. 163
6.3 Pekerjaan peralatan pendingin dan pengatur udara ..................................................... 164
6.3.1 Pengolahan pipa tembaga berlapis untuk refrigeran ........................................ 164
6.3.2 Sambungan pipa untuk refrigeran .................................................................... 166
6.4 Pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin .................................................................. 167
6.4.1 Bentuk dan jenis bahan isolasi termal .............................................................. 167
6.4.2 Contoh menjaga panas dan dingin untuk pemipaan ......................................... 167
6.4.3 Contoh menjaga panas dan dingin saluran ....................................................... 168
6.5 Pekerjaan pipa lifeline................................................................................................. 168
6.5.1 Konstruksi pipa besi cor ulet suplai air ............................................................ 168
6.5.2 Sambungan EF suplai air/gas ........................................................................... 171
6.5.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan telekomunikasi .................. 173
6.5.4 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membenamkan pipa ........................... 173
6.6 Pekerjaan pelat logam arsitektur ................................................................................. 176
6.6.1 Pengolahan pelat logam ................................................................................... 176
6.6.2 Metode sambungan saluran.............................................................................. 177
6.7 Pekerjaan peralatan listrik ........................................................................................... 180
6.7.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pada peralatan penerima dan

transformasi tegangan tinggi ............................................................................................. 180
6.7.2 Korsleting, ground fault, kebocoran listrik ...................................................... 180
6.7.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan crimping kawat.................. 181
6.7.4 Kerusakan/pemotongan pipa terpendam yang ada, pemutusan pengabelan overhead ........... 181

6.7.5 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jalan raya .................... 182
6.8 Pekerjaan telekomunikasi ........................................................................................... 183
6.8.1 Jenis peralatan telekomunikasi......................................................................... 183
6.8.2 Pemasangan conduit bawah tanah.................................................................... 185
6.8.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja ............................................... 186
6.9 Pekerjaan pembuatan tungku ...................................................................................... 187
6.10 Pekerjaan peralatan pemadam kebakaran ................................................................. 188

Bab 7 Keselamatan pekerjaan konstruksi
7.1 Kecelakaan fatal dalam pekerjaan konstruksi ............................................................. 189
7.1.1 Status kecelakaan fatal dalam pekerjaan konstruksi ........................................ 190
7.1.2 Jenis kecelakaan fatal ....................................................................................... 191
7.1.3 Karakteristik pekerjaan lifeline/peralatan dengan banyak kecelakaan fatal..... 194
7.2 Kegiatan keselamatan di lokasi konstruksi ................................................................. 195
7.2.1 Siklus pelaksanaan konstruksi yang aman ....................................................... 196
7.2.2 Pendidikan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja baru ............................... 198
7.2.3 Pendidikan bagi pengunjung baru .................................................................... 199
7.2.4 Peralatan untuk pekerjaan yang aman .............................................................. 200
7.2.5 Penanggulangan sengatan panas ...................................................................... 202
7.2.6 Tanda kesadaran untuk bekerja aman............................................................... 202
7.2.7 Memahami human error ................................................................................... 203

Bab 5 Pengetahuan tentang alat, mesin, material dan alat ukur yangdigunakan di lokasi konstruksi
5.1 Alat, mesin, material, dan alat ukur khusus dalam berbagai pekerjaan
5.1.1 Mesin konstruksi[Ekskavator hidrolik (backhoe)] Mesin yang melakukan operasi

Ekskavator
hidrolik

penggalian dan pemuatan dengan menggerakkan boom, arm, danember yang dioperasikan oleh silinder hidrolik dan dengan memutar
struktur putar atas. Dengan mengganti attachment, mesin ini dapat
digunakan untuk berbagai keperluan seperti breaker, ripper, crusher,dll.
[Mesin pemadat] Alat untuk memadatkan dengan menggunakan

Mesin
pemadatberatnya. Ada beberapa jenis bergantung pada bahan, bentuk, dan
kombinasi rol.
[Mesin penggilas] Mesin pemadat dengan roller besi. Mesin ini
digunakan untuk memadatkan tanah dasar dan lapisan fondasi dalam pekerjaan perkerasan, dll.
[Mesin penggilas pneumatic roller] Mesin pemadat dengan rol karet.
Cocok untuk tanah biasa yang mudah dipadatkan, batu pecah lapisan
fondasi perkerasan, dll. Mesin ini juga digunakan untuk memadatkan
Mesin penggilas
pneumatic roller

campuran aspal.

[Mesin penggilas vibro roller] Mesin yang memadatkan material dengan menggetarkan roller baja.
Umumnya, getaran diterapkan secara vertikal, tetapi rol yangmenerapkan getaran secara horizontal secara khusus disebut mesin
penggilas vibro roller. Meskipun mesin penggilas vibro roller kecil,
Mesin penggilas

mesin memiliki efek pemadatan yang kuat.

vibro roller

113

[Ekskavator traktor] Mesin dengan ember terpasang di bagian depan traktor. Mesin ini dapat
mengambil tanah dan pasir dengan ember dan dapat dimuat ke dump truck. Selain ember untuk
menggali tanah dan batu, mesin ini dapat dilengkapi dengan garu untuk memindahkan rintanganseperti kendaraan, dll. serta meriam air untuk memadamkan api. Ada dua jenis model: tipe roda dantipe crawler (perayap).
[Wheel loader] Mesin pemuatan dan pengangkutan yang berjalan di atas roda dengan ember besar didepan bodinya. Berbagai material seperti tanah, pasir, galian, dll. diambil dan
dimuat ke dump truck, dll., dengan menggerakkan bodi kendaraan ke depan
lalu menggerakkan ember dan boom. Wheel loader adalah jenis ekskavator
traktor yang berjalan di atas roda, dan juga disebut buldoser ban atau

Wheel loader

ekskavator ban.
[Dump truck] Kendaraan yang khusus mengangkut tanah, pasir,
Dump truck

batu, dll., serta dapat membuangnya (dump) dengan memiringkan
bak muatan disebut dump truck. Sering digunakan dalam kombinasi
dengan ekskavator hidrolik dan wheel loader.
[Crane] Mesin yang menggunakan tenaga penggerak untuk
mengangkat beban dan mengangkutnya secara horizontal. Ada beberapa jenis seperti tower crane,
truck crane, crawler crane, dll.
[Tower crane] Crane yang digunakan dalam pembangunan gedung pencakar langit, dll. Bagian cranedipasang pada penyangga yang disebut tiang. Mesin ini ada dua jenis, yaitu “mast climbing”, di mana
bagian crane memanjat tiang tambahan, dan “floor climbing”, di mana bangunan dipanjat bersama
dengan alas.
[Truck crane] Jenis mesin konstruksi dengan crane yang dipasang di atas truk.

114

[Crawler crane] Ini adalah crane tipe perayap. Mesin ini dapat bekerja di berbagai lokasi, termasuk
salju dan tanah tak beraspal.

Truck crane

Crawler craneTower crane

5.1.2 Pekerjaan peralatan listrik[Detektor tegangan] Alat untuk memeriksa apakah ada muatan

Detektorteganganlistrik atau tidak. Terdapat alat untuk tegangan rendah dan untuk
tegangan tinggi.
[Detektor fase] Perangkat untuk memeriksa arah rotasi (urutanfase) dengan kabel sistem 3-fase 2-kawat dari catu daya.
[Tester/multimeter] Perangkat untuk memeriksa keadaan rangkaian listrik, voltase, dll.
[Contester] Alat ukur untuk mengecek plus, minus, dan pentanahan stopkontak.
[Clamp meter] Alat ukur yang dapat mengukur arus listrik hanya dengan menjepit kabel listrik dibagian sensor.
[Palu listrik] Alat listrik untuk mengikis dinding dan pelat guna mengamankan jalur pemipaan.
[Gergaji putar] “Gergaji” untuk membuat bukaan pada papan gipsum dan kon-pane (panel beton).
[Bender] Alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa logam.
[Conduit] Pipa yang terbuat dari logam atau resin sintetis yang dapat menampung kabel listrik didalamnya.
115

[Conduit fleksibel] Conduit yang dapat ditekuk dengan bebas.
[Conduit fleksibel logam] Conduit logam yang dapat ditekuk dengan mudah.

Conduit logam

Conduit fleksibel resin sintetis (pipa PF)[Pipa PF] PF adalah singkatan dari Plastic Flexible conduit. Conduit fleksibel yang terbuat dari resin
sintetis tanpa ketahanan api.
[Pipa CD] CD adalah singkatan dari Combined Duct. Conduit fleksibel yang terbuat dari resin sintetis
tanpa ketahanan api. Sering digunakan untuk pembenaman dalam beton.
[Pipa E] Conduit kawat baja tanpa sekrup. Ketebalan merupakan dimensi eksternal dan dinyatakan
dengan E19, E25, dll.
[Pipa C] Conduit dengan sekrup logam tipis, juga dikenal sebagai conduit baja tipis. Pipa ini
digunakan untuk pemipaan eksposur di dalam ruangan karena lebih tahan benturan dan tahan lamadibandingkan conduit resin sintetis.
[Pipa G] Conduit dengan sekrup logam tebal, juga dikenal sebagai conduit baja tebal. Permukaannya
berlapis sehingga tahan cuaca.
[Pipa void] Pipa kertas yang digunakan untuk membuat lubang tembus pada pelat, balok, dinding, dll.
[Coupling] Konektor yang menghubungkan conduit dari jenis yang sama. Konektor yangmenghubungkan berbagai jenis conduit menggunakan coupling kombinasi.
[Penutup ujung] Penutup yang digunakan pada tempat menarik
kabel dari plafon.
[Stat bar] Perlengkapan logam untuk memasang kotak denganmudah menggunakan pengaturan rebar dinding dan pelat.
116

Penutup ujung

[Kotak eksposur] Kotak yang mengalami eksposur (terbuka) dan dipasang di dinding.
Kotak sakelar eksposur[Kotak sakelar eksposur] Kotak untuk menyimpan stopkontak dan
perangkat pengabelan sakelar.
[Kotak stopkontak] Kotak untuk percabangan dan penyambungan
kabel dalam pekerjaan pengabelan kabel listrik.
[Radiusclamp]

Perlengkapan

logam

pemasangan

untukmenyambungkan kotak stopkontak baja dan conduit logam secara elektrik.
[Pull box] Kotak yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan kabel dan untuk percabangan
kabel. Ini dilakukan di dalam kotak kabel karena tidak mungkin menyambungkan atau mencabangkan
kabel di dalam conduit. Kotak tersedia dalam jenis logam dan resin.
[Nurishiro cover] Penutup yang dipasang pada kotak yang tertanam di beton.
Kotak stopkontak

Pull box

Nurishiro cover[Konektor kotak] Material untuk menghubungkan kotak stopkontak dan pipa logam atau pipa PF.
Pasang di sisi kotak.
Konektor kotak untuk pipa PF

Konektor kotak untuk pipa yang tidak berulir[Terminal crimping] Terminal untuk menghubungkan kabel listrik ke peralatan atau kabel listrik satu
sama lain. Kabel listrik dikencangkan dengan memberikan tekanan ke bagian sambungan dan
menghancurkan terminal. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam tergantung dari kegunaannya.
117

[Kompresor] Alat yang memberikan tekanan pada bagian sambungan terminal crimping untuk
menghubungkan terminal crimping dan kabel listrik.
[Tang crimping] Alat yang memberikan tekanan padaTang crimping

sambungan terminal crimping untuk menyambungkan
terminal crimping dan kabel listrik. Ada dua jenis yaitu satu
untuk terminal (bagian pegangan berwarna merah) dan satu
lagi untuk sleeve ring (bagian pegangan berwarna kuning).
[Terminal crimping] Terminal untuk sambungan yang dipasang di ujung kabel listrik. Kencangkan
kabel dengan menghancurkan kabel yang dimasukkan ke dalam lubang sambungan terminal crimping
bersama dengan sambungan terminal crimping. Gunakan alat yang cocok untuk terminal crimping.
[Sleeve ring] Material untuk menyambungkan beberapa kabel listrik. Masukkan kawat inti ke dalamlubang berbentuk cincin dan lakukan crimping menggunakan alat crimping untuk sleeve ring.
[Terminal batang] Terminal crimping dengan ujung berbentuk batang.
Terminal crimping

Terminal batang

Sleeve ring

[Konektor bentuk T] Konektor untuk melakukan crimping kabel induk dan kabel cabang saat
mencabangkan kabel listrik dari tengah kabel induk.
[Konektor

plug-in]

Materialyang

digunakan

untuk

Konektor plug-in

menyambungkan kabel listrik. Anda dapat menghubungkannya
hanya dengan memasukkan kawat inti.
[COS] Singkatan dari Change Over Switch. Ini adalah sakelar
pengalih.
[Self-adhesive tape] Perekat yang mana bila dibentangkan 2 hingga 3 kali lipat lalu dililitkan di sekitar
118

pipa dan sejenisnya, bagian belakang dan depan perekat akan saling menempel. Ini digunakan untuk
pipa air, pencegahan kebocoran air, dll.
[Batang pentanahan] Batang yang didorong ke dalam tanah
untuk pentanahan. Umumnya diberikan lapisan baja. Disebut

Batangpentanahan

juga batang pembumian.
[Terminal timah] Material yang menyambungkan batang
pentanahan dan kabel pentanahan.
[Handhole] Block manhole yang digunakan untuk kabel listrik dan komunikasi.
[Bell mouth] Material untuk mencegah kabel rusak saat menariknya.
[Order wire] Kawat yang dilewatkan melalui pipa terlebih dahulu untuk memudahkan kabel utama
melewati pipa saat melewatkan kawat atau kabel listrik melalui pipa. Kabel utama dapat dilewatkan
dengan menghubungkan kabel utama dan order wire serta menarik order wire.
[Rak kabel] Rak berbentuk tangga yang digunakan untuk mengelola beragam jenis kabel sekaligus
seperti kawat listrik, dll. Kait kabel digunakan jika jumlah kabelnya sedikit.
[Aksesori] Material dengan bentuk khusus yang digunakan sesuai dengan posisi dan tujuan tertentu.
[Sambungan] Material yang digunakan untuk menyambungkan dua material. Saat menyambungkan
2 rak kabel, terdapat “sambungan universal” yang memungkinkan rak kabel disambungkan dengan
memberikan sudut sambungan.
[Kabel ikatan pentanahan] Kabel sambungan yang digunakan untuk menyambungkan rak satu samalain secara elektrik saat rak kabel tersambung. Ada juga perlengkapan logam yang disebut “sambungan
non-ikatan” yang tidak memerlukan kabel ikatan pentanahan.
[Saluran ductor] Material penggantung untuk menyangga rak kabel dan conduit. Penampangnya
adalah “berbentuk U”.
[Raceway] Material yang memiliki fungsi catu daya dan digunakan untuk memasang penerangan, dll.
Penerangan dapat dipasang di tempat-tempat seperti gudang yang tidak memiliki finishing plafon, dll.
119dengan menggantungnya menggunakan baut gantung.
[Penahan goyang] Material yang menopang raceway secara diagonal sehingga tidak goyang.
[Baut gantung] Baut yang dipasang pada sisipan yang tertanam di pelat. Untuk baut, gunakan “bautulir penuh” panjang yang tidak memiliki kepala.
[Perlengkapan

logam

penyanggabautgantung]

Perlengkapan logam untuk menggantung baut gantung tanpa

Contoh perlengkapan logam
penyangga baut gantung

mengebor lubang di berbagai bentuk baja atau pelat dek.
Perlengkapan ini memiliki berbagai bentuk tergantung tempat
pemasangannya.
[Mur ganda] Dua mur yang dipasang untuk mencegah mur kendur karena getaran, dll.
[Sadel] Perlengkapan logam untuk memasang conduit langsung

Sadel

ke dinding atau plafon.
[Papan] Perangkat untuk mencabangkan catu daya danmemasok listrik ke setiap perangkat. Ada breaker di dalamnya.
Ada “papan mandiri” yang diletakkan di lantai dan “papan
dinding” yang dipasang di dinding.
[Channel base] Tumpuan yang disisipkan di antara papan dan lantai saat memasang papan mandiri.
[Kabel berisolasi] Kabel dengan sifat isolasi yang membungkus kawat yang terbuat dari tembaga atau
sejenisnya yang menghantarkan listrik.
[Wire stripper] Alat untuk mengupas selubung kawat listrik
dengan coating.

Wire stripper

120

[Strip gauge] Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang kawat listrik yang dikupas
lapisannya. Pasang ke wire stripper dan gunakan.
[Pisau listrik] Pisau yang digunakan untuk mengupas kabel
Pisau listrik

selama pekerjaan listrik.
[IV] Singkatan dari Indoor PVC. Kawat listrik berisolasi vinil
untuk kabel dalam ruangan.
[VVF] Singkatan dari Vinyl insulated Vinyl sheathed Flat-type

cable. Ini adalah kawat listrik yang diisolasi dengan vinil dalam bentuk datar.
[VVR] Singkatan dari Vinyl insulated Vinyl sheathed Round-type cable. Ini adalah kawat listrik yangdiisolasi dengan vinil dalam bentuk bulat.

VVF 1,6 mm x 3 inti

VVR 1,6 mm x 2 inti

[EM-EEF] Kabel VVF dengan lapisan luar polietilena. Memiliki ketahanan api yang sangat baik.
[VVF stripper] Alat untuk mengupas lapisan luar dan inti kabel VVF.
[Kabel CV] Singkatan dari Cross-linked polyethylene

VVF stripper

insulated Vinyl sheath cable. Kabel ini menggunakan“polietilen ikatan silang” pada isolator yang bahkan lebihtahan api dibandingkan EM-EEF. Ini digunakan untuk
pengabelan lampu listrik, peralatan tenaga penggerak, dll.
[CT] Kawat listrik yang menggunakan bahan dasar karet untuk lapisan luarnya. Ini digunakan sebagai
kawat listrik untuk dipindahkan karena memiliki ketahanan gesek dan ketahanan benturan yang sangat
baik.
[VCT] Kawat listrik untuk dipindahkan yang menggunakan bahan vinil untuk lapisan luarnya. Tidak
121hanya tahan api tetapi juga memiliki fleksibilitas dan ketahanan air yang sangat baik.
[Pemutus arus listrik berlebih] Pemutus arus listrik adalah

Pemutus arus
listrikalat pengaman yang secara otomatis menghentikan pasokan
listrik ke peralatan ketika arus berlebih mengalir di sirkuit.
Alat ini juga disebut breaker. Saat ini, pemutus arus tanpa
sekering (NFB) digunakan untuk pengabelan.
[Relai] Sakelar yang dapat dihidupkan dan dimatikan oleh listrik.
[Relai termal] Relai yang dapat memutus sirkuit karena kenaikan suhu. Ini digunakan untuk
melindungi motor listrik seperti motor, dll.
[Stopkontak] Soket yang dapat dipasang ke dinding dan merupakan 100 V fase tunggal di rumah
tangga umum. Ada jenis tertanam, jenis eksposur (terbuka), dll. Jenis tertanam dipasang ke rangka
pemasangan untuk jenis tertanam.
Jenis tertanam

Jenis eksposur(terbuka)

Rangka pemasangan untuk
jenis tertanam

5.1.3 Pekerjaan telekomunikasi[Penutup] Kotak untuk menghubungkan sesama inti kabel di pengabelan overhead. Dipasang di tiang
listrik.
[Mesin pengumpan kabel] Mesin pengumpan kabelyang menggunakan katrol. Kabel dapat ditarik keluar
dengan mudah dari drum kabel.
[Kawat suspensi] Kawat yang digunakan untuk
mencegah ketegangan bekerja pada kabel di
122

Mesin pengumpan kabel

pengabelan overhead. Ini juga disebut “kawat pembawa pesan”.
[Katrol gantung] Katrol yang digunakan saat menarik kabel yang terpasang pada kawat suspensi.
Kabel akan lebih mudah ditarik dengan meletakkan kabel pada bagian katrol gantung yang dipasangpada kawat suspensi.
[Penegang kawat] Perangkat yang memberikan tegangan pada kawat suspensi yang dikombinasikan
dengan penjepit kawat. Tegangan dapat diberikan pada kawat suspensi dengan menarik tuas.
[Penjepit kawat] Alat untuk mencengkeram kawat suspensi.
[Penyearah] Perangkat yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah.
[Baterai penyimpanan] Perangkat yang dapat mengisi dan menyimpan listrik.
[Serat optik] Serat optik menggunakan dua jenis kaca kuarsa
dengan indeks bias yang berbeda. Bagian tengah yangmenyebarkan cahaya disebut “inti” sementara area sekitarnya
disebut “cladding”. Lebih lanjut lagi, sekelilingnya ditutupi
Serat optik

dengan lapisan film nilon. Ini memiliki kelebihan berupa tipis
dan ringan, memiliki kapasitas transmisi yang besar, rugi-

Kabel serat optik

rugi yang rendah, non-induktif, dll. namun memiliki
kelemahan juga yaitu rentan terhadap goresan, tekukan, dan
kotoran.
[Kabel serat optik] Serat optik dibundel dan dibuat menjadi bentuk kabel. Jenisnya pun beragam,
seperti 20 inti, 100 inti, 400 inti, dll.
[Kabel logam] Kabel yang menggunakan tembaga sebagai inti kabel. Kabel ini mentransmisikan
sinyal listrik. Ada jenis seperti kabel koaksial, kabel twisted pair, dll.
[Kabel koaksial] Kabel dengan struktur di mana isolator ditempatkan di sekitar konduktor yangmenghantarkan sinyal dan diselubungi dengan konduktor lain. Kabel koaksial ini digunakan untuk
kabel antena TV.
123

Kabel koaksial

Kabel logam[Kabel UTP twisted pair] Kabel yang terdiri dari 2 konduktor yang dipilin berpasangan. Kabel ini
memiliki karakteristik lebih murah dan lebih lembut daripada kabel koaksial. Kabel ini dikategorikan
berdasarkan kecepatan transfer maksimum. Bergantung pada kategorinya, kabel ini dapat digunakan
untuk telepon atau jaringan.
[Kabel self support] Kabel dengan kawat penyangga terintegrasi untuk menyangga kabel. Kabel ini
dapat disangga langsung di tiang listrik. Digunakan untuk pengabelan overhead.
[Alat penyambung fusi serat optik] Mesin yang melelehkan dan menyambungkan ujung 2 kabel
serat optik. Metode penyambungan ini disebut “penyambungan fusi”. Metode penyambungan lainnya
termasuk sambungan sambatan mekanis dan sambungan konektor.
[Selongsong pelindung serat] Selongsong untuk melindungi bagian yang disambung saat
penyambungan fusi. Susutkan dengan panas untuk mengencankannya ke kabel. Bekerjalah dengan
berhati-hati karena kabel bisa tidak dapat dimasukkan nanti jika kabel tidak dilewati sebelum
penyambungan fusi.
[Fiber holder] Perangkat untuk mengatur serat optik pada jacket remover, pemotong serat, danpenyambung fusi.
[Jacket remover] Alat untuk menghilangkan lapisan serat optik.
[Pemotong serat] Alat untuk memotong kabel serat optik. Alat khusus yang disediakan untuk
memotong penampang kabel secara vertikal saat melakukan penyambungan fusi.

124

[Konektor optik] Bagian untuk menyambungkan kabel
serat optik. Keuntungannya adalah dapat dengan mudahdimasukkan dan dilepas dengan tangan. Ada jenis seperti

Konektor SC

konektor SC, konektor FC, konektor LC, konektor MU, dll.
[Pengukur daya optik] Perangkat untuk mengukur intensitas cahaya yang digunakan dalamkomunikasi serat optik.
[Alat uji pulsa optik] Alat yang dapat mengukur panjang garis dari inti serat optik, dan apakah ada
titik abnormal seperti rugi-rugi sambungan, pantulan, dll. Ini disebut OTDR (Optical Time Domain
Reflectometer).
[Pemeriksa kabel koaksial] Perangkat untuk memeriksa kontinuitas kabel koaksial.
[Hub] Perangkat yang mengumpulkan kabel saat mengonfigurasi LAN kabel dalam konfigurasi
bintang.
[Switching hub] Jenis perangkat relai untuk jaringan komunikasi. Hub normal mengirimkan data yangditerima ke semua perangkat, tetapi switching hub memeriksa alamat dan mengirimkan data yangditerima hanya ke perangkat yang diperlukan.
[Router] Perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Beberapa jaringan dapat
dipisahkan dengan menggunakan router.
[Penguji LAN] Perangkat yang memeriksa apakah pengabelan dari 8 kabel di antara colokan modular
yang terpasang pada kedua ujung kabel LAN bersilangan atau lepas.

5.1. 4 Pekerjaan pipa
[Pipa/saluran] Tabung yang membawa air atau gas disebut pipa dan pipa yang membawa udara
disebut saluran. Ada saluran persegi yang berbentuk segi empat dan saluran bulat yang berbentuk bulat(juga disebut saluran spiral).

125

[Catok pipa] Alat untuk mengencangkan pipa saat memotong atau menyambung pipa.
[Mesin ulir pipa] Mesin untuk membuat ulir pada pipa.
[Pemotong tabung] Alat untuk memotong tabung tipis yang terbuat dari besi, baja, kuningan, tembaga,
alumunium, dll.
[Penekuk tabung] Alat untuk membengkokkan tabung tembaga.
[Pemotong pipa] Alat untuk memotong pipa yang terbuat daribaja, kuningan, tembaga, besi tempa, dan timah. Dapat memotong
pipa yang lebih tebal daripada pemotong tabung.
Pemotong pipa

[Kunci pipa] Alat yang digunakan untuk menyambung pipa dansambungan dengan cara mencengkeram pipa bulat yang tidak memiliki tempat untuk mencengkeram
dan memutarnya. Juga dikenal sebagai “piren (pipe wrench)”.
[Expander] Alat yang digunakan untuk melebarkan ujung pipa tembaga untuk menyambungkannya.
Juga disebut pelebar pipa.
[Flaring tool] Alat untuk melebarkan permukaan pipa lunak seperti pipa tembaga, dll.
[Alat chamfering] Alat yang menghilangkan burr dari pipa logam dan pipa PVC serta membersihkan
permukaannya.
[Alat uji tekanan hidrolik] Alat yang digunakan untuk menguji tekanan air pada pipa suplai air dan
pipa suplai air panas. Juga disebut “pompa uji”.
[Bahan penyegel] Bahan yang digunakan untuk mencegah

Sealant tapekebocoran cairan di dalam pipa saat pipa disekrup. Bahan penyegel
cair dan sealant tape tersedia.
[Perekat untuk resin vinil klorida] Bahan yang digunakan untuk
mencegah kebocoran cairan di dalam pipa saat menyambung pipa vinil klorida.
[Pipa baja karbon untuk pemipaan] Pipa baja yang digunakan secara luas untuk pemipaan uap, air,minyak, gas, dan udara. Ada tabung putih (dengan pelapisan) dan tabung hitam (tanpa pelapisan)126

tergantung ada tidaknya pelapisan. Disebut juga pipa gas atau SGP.
[Pipa polivinil klorida keras] Pipa yang terbuat dari resin vinil klorida keras. Ada tabung VU (tabung
berdinding tipis) dan tabung VP (tabung berdinding tebal). Warnanya abu-abu dan disebut juga pipa
PVC atau tabung PVC. Pipa ini memiliki keunggulan permukaan bagian dalam yang sangat halus,ketahanan gesekan yang rendah, bobot yang ringan dan pemrosesan yang mudah. Di sisi lain, pipa ini
memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap benturan dan panas eksternal.
[Pipa PVC keras tahan benturan] Pipa PVC yang tahan terhadap benturan eksternal. Pipa ini
berwarna biru tua dan disebut pipa HIVP atau pipa HI. Pipa ini digunakan di tempat-tempat di manaada benturan eksternal yang besar, di daerah dingin, dll.
[Pipa PVC keras tahan panas] Pipa PVC dengan ketahanan panas yang ditingkatkan. Ini disebut
pipa HT (pipa HTVP). Warnanya coklat kemerahan, dan digunakan untuk pipa pendingin/pemanas,
pipa air panas, dll.
[Pipa baja berlapis PVC keras untuk suplai air] Pipa baja berlapis untuk suplai air dengan lapisan
PVC keras pada permukaan bagian dalam pipa baja. Memiliki ketahanan korosi dan ketahanan kimia
yang sangat baik. Juga disebut pipa lapis, VLP.
[Sambungan pipa besi cor lunak jenis berulir] Sambungan untuk menyambungkan pipa berulir.
Ada siku, tee, soket, puting, dll.
[Pengukur sekrup] Alat ukur untuk memeriksa sekrup yang digunakan untuk menyambungkan pipa,
penyambung pipa, dll.
[Katup gas] Katup yang membuka dan menutup pipa suplai gas. Ada katup gas akhir yang digunakan
saat menyambungkan peralatan gas seperti kompor gas, pemanas air gas, dll. dan katup gas perantarayang digunakan di tengah pemipaan dan bertanggung jawab untuk membuka dan menutup gas.
[Alarm kebocoran gas] Perangkat yang memberikan peringatan dan memberitahukan bahaya saatgas bocor.
[Pipa asbes-semen] Pipa yang dibuat dengan menguleni dan mencampur asbes, semen, dan pasir
127silika dengan air. Pipa ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, ringan, kemampuan untuk
diproses yang baik, dan murah. Di sisi lain, pipa ini memiliki kekuatan dan ketahanan benturan yangrendah. Selain itu, efek kesehatan dari menghirup asbes ke dalam tubuh manusia telah menjadi
masalah, dan produksinya saat ini dihentikan.
[Pipa besi cor ulet] Grafit yang terkandung dalam besi tuang dibulatkan dan kaya akan kekuatan dan
ketangguhan (ketangguhan material dan ketahanan terhadap kehancuran oleh gaya eksternal)
dibandingkan dengan besi tuang. Pipa ini memiliki kelemahan karena relatif berat. Pipa besi tuang
menjadi aliran utama sampai sekitar tahun 1955 ketika pipa besi cor ulet dikembangkan.
[Pipa tembaga pendingin] Pipa ini digunakan untuk mentransfer zat pendingin saat bersirkulasi
antara unit luar ruangan dan dalam ruangan AC. Menggunakan pipa tanpa sambungan dari tembaga
dan paduan tembaga.
[Pompa] Mesin yang memberikan energi pada air di dalam pipa untuk membawa air ke tempat yangjauh atau mengangkatnya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi.
[Flensa] Perangkat berbentuk cincin yang dipasang di ujung
pipa.
[Selongsong] Tabung silinder yang dipasang pada dinding,lantai, balok, dll. dari bangunan untuk melewatkan pipa dan
Flensasaluran. Dibenamkan sebelum mengecor beton.

[Sambungan] Material untuk membuat cabang atau menekuk pipa. Ada “siku” yang mengubah arahaliran, dan “tee” yang bercabang.

Siku 45
derajat128

Tee

5.1.5 Pekerjaan peralatan pendingin dan pengatur udara[Filter udara] Benda untuk menghilangkan debu dan kotoran kecil dari udara.
[Kipas] Mesin yang memberikan energi ke udara di dalam saluran untuk membawanya ke tempat jauh.
Ada dua jenis kipas yaitu kipas angin yang mengalirkan udara dari luar ke dalam ruangan dan kipas
buang yang mengalirkan udara dari dalam ruangan ke luar.
[Koil pendingin] Digunakan untuk AC dengan cara menyentuhkan udara dengan tabung berisi air
dingin untuk mendinginkan suhu udara.
[Koil air panas] Digunakan untuk pemanas dengan cara menyentuhkan udara dengan tabung berisi
air hangat untuk menghangatkan suhu udara.
[Pelembap] Perangkat yang menambahkan kelembapan ke udara kering. Terutama digunakan untuk
pemanas.

5.1.6 Pekerjaan peralatan suplai air, drainase dan kebersihan[Peralatan kebersihan] Singkatan dari peralatan suplai air, drainase, dan kebersihan yang meliputi
peralatan suplai air, peralatan drainase, peralatan dan perlengkapan kebersihan, peralatan suplai air
panas, peralatan gas, dan peralatan pemadam kebakaran.
[Peralatan dan perlengkapan kebersihan] Peralatan yang memasok, menyimpan, dan membuang
air dan air panas seperti keran, mangkuk toilet, urinoar, wastafel, bak mandi, dan bak cuci piring.

129

[Trap] Bagian dari pipa drainase yang dibuat dan diisi dengan air
untuk mencegah bau dan serangga kecil masuk ke dalam ruangan.
[Katup/peredam] Katup (disebut juga valve) adalah benda yangKatupmenghentikan aliran air atau mengatur jumlah air di dalam pipa.
Peredam adalah perangkat yang menghentikan atau mengatur
jumlah udara dalam saluran.

5.1.7 Pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin[Bahan isolasi termal wol kaca] Kaca (terutama kaca daur ulang) yang dilebur pada suhu tinggi dan
dibuat menjadi serat tipis, banyak digunakan sebagai bahan isolasi panas yang menggabungkan
fleksibilitas serat dengan ketahanan panas dan tidak mudah terbakar. Ada tabung isolasi termal
berbentuk silinder, sabuk isolasi termal berbentuk sabuk, dan sabuk isolasi termal berbentuk pelat.
[Bahan isolasi termal wol batu] Basalt atau andesit yang dilebur pada suhu tinggi dan dibuat menjadi
serat dengan gaya sentrifugal. Karena terbuat dari batu, bahan ini memiliki ketahanan api yang lebihbaik daripada wol kaca, dan juga digunakan sebagai pengisi kompartemen tahan api. Terdapat tabungisolasi termal silinder, sabuk isolasi termal berbentuk sabuk, sabuk isolasi termal berbentuk pelat.
[Bahan isolasi termal busa polistiren] Polistirena dengan bahan pembusa (non-fluorokarbon) dan
bahan penghambat api dibuat berbusa dengan pemanasan uap lalu dikeringkan, dan kemudian
dipanaskan dengan uap lagi untuk pencetakan. Ada yang berbentuk silinder dan pelat. Polistirena tidak
dapat digunakan pada kisaran suhu tinggi yaitu suhu 70°C atau lebih sehingga banyak digunakan padapipa suplai air dan drainase.

5.1.8 Pekerjaan fasilitas pemadam kebakaran[Peralatan pemadam kebakaran] Peralatan untuk memadamkan api dan membimbing orang ke
130tempat yang aman jika terjadi kebakaran.
[Alat pemadam api] Perangkat portabel yang memadamkan api pada tahap awal terjadinya kebakaran.
[Peralatan hidran kebakaran dalam ruangan] Peralatan yang digunakan dan dioperasikan olehorang-orang untuk tujuan pemadaman api awal. Terdapat hidran kebakaran No.1 yang dioperasikan
oleh dua orang atau lebih, hidran kebakaran No.1 yangmudah dioperasikan oleh satu orang, dan hidran kebakaran
No.2.
[Peralatan hidran kebakaran luar ruang] Peralatan yangdipasang di luar ruangan untuk pemadaman api awal dan

Peralatan pemadam
kebakaran luar ruangan

untuk mencegah api menyebar ke bangunan yang berdekatan. Ini dimaksudkan untuk memadamkan
api di lantai pertama dan kedua bangunan.
[Peralatan penyiram] Alat yang dipasang pada pipa pemadam api dan memercikkan air dari plafon
jika terjadi kebakaran. Kepala alat penyiram ada yang berbentuk kepala alat penyiram tertutup, kepalaalat penyiram terbuka, dan kepala alat penyiram pelepasan air.

Kepala alat penyiram tertutup

Kepala alat penyiram terbuka[Peralatan pemadam api semprotan air] Peralatan ini dimaksudkan untuk memadamkan api di areaseperti jalan, tempat parkir, dan area di mana bahan mudah terbakar disimpan atau ditangani.
[Peralatan pemadam api busa] Peralatan yang dimaksudkan untuk memadamkan api yang berasal
dari minyak yang tidak cocok untuk metode pemadaman api dengan air. Peralatan ini memadamkan
api dengan efek mati lemas dari busa yang menutupi permukaan api dan efek pendinginan dari air
131yang membentuk busa. Ada jenis tetap dan bergerak.
[Peralatan pemadam api gas lembam] Peralatan ini memadamkan api dengan mengencerkan
konsentrasi oksigen di udara dengan gas lembam dan dengan aksi pendinginan.
[Peralatan pemadam api halida] Peralatan pemadam api yang menggunakan bahan pemadam api
halida. Unsur halogen (fluorin, klorin, bromin) menghentikan pembakaran dengan menekan reaksi
pembakaran, menghalangi suplai udara, dan menurunkan konsentrasi oksigen di udara. Cocok untuk
kebakaran minyak, peralatan listrik yang sedang dialiri listrik, komputer, buku, karya seni penting, dll.
[Peralatan pemadam api bubuk] Ini adalah peralatan pemadam api yang menggunakan bahan
pemadam bubuk. Selain menekan reaksi pembakaran dengan pemadam api bubuk, peralatan ini cocok
untuk kebakaran minyak karena reaksi mati lemas, kebakaran peralatan listrik yang sedang dialiri
listrik, dll.

5.2 Alat, mesin, material, dan alat ukur umum
5.2.1 Alat listrik
Alat listrik tersedia dalam jenis nirkabel yang menggunakan baterai isi ulang dan jenis kabel yangmenggunakan catu daya AC.
[Obeng bor] Obeng listrik yang dapat digunakan untuk mengencangkan sekrup dan mengebor dengan
mengganti mata bor. Kecepatan rotasi dan torsi dapat diubah.
[Obeng ketok] Obeng listrik yang dapat mengencangkan sekrup sambil menambahkan gaya pukulan
dengan palu bawaan. Obeng ini memiliki kekuatan lebih besar dari obeng bor. Obeng ini berputar pada
kecepatan rotasi dan torsi konstan.

132

Obeng bor

Obeng ketok[Mata bor] Komponen yang dipasang pada ujung obeng listrik. Ada berbagai jenis mata bor untuk
pengeboran dan sekrup. Bagian tempat mata bor dipasang berbeda antara obeng bor dan obeng ketok.
[Gerinda cakram] Alat listrik yang dapat digunakan untuk memotong, memoles, dan menghilangkan
Obeng bor

Obeng ketok

cat dari pipa logam dan beton dengan mengganti cakram (batu gerinda bulat dan pipih untuk memolesdan memotong) yang terpasang di ujungnya. Jenis torsi kecepatan tinggi cocok untuk memotong
logam, dan jenis torsi kecepatan rendah cocok untuk pemolesan.
GerindacakramCakram[Sander] Alat listrik untuk memoles permukaan datar dengan menggerakkan kertas ampelas.
Mekanisme gerak ampelas meliputi jenis getar, jenis sabuk, jenis putar, dll.
[Gergaji bundar] Alat listrik untuk memotong kayu lapis dan material lainnya secara lurus. Ada jenis
genggam dan tetap. Ketika jenis genggam dikenakan pada material, gaya yang berusaha mengangkat

133dari material (disebut “kickback”) akan bekerja dan mungkin bergerak ke arah yang tidak terduga. Hal
ini menyebabkan banyak kecelakaan, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kecelakaan fatal.
Pastikan penutup keselamatan berfungsi dengan benar sebelum digunakan.
[Penggaris pemandu gergaji bundar] Penggaris yang terpasang pada gergaji bundar untuk
memotong material secara lurus.

GergajiPenggaris pemandu
gergaji bundar[Gergaji bundar pengumpul debu] Gergaji bundar yang dapat memotong sambil mengumpulkan
debu halus. Ada dua jenis yaitu untuk memotong papan dan untuk memotong logam. Ada jenis dengan
kotak debu yang mengumpulkan debu, dan jenis yang menghubungkan pengumpul debu ke gergaji
bundar.
[Pengumpul debu] Alat listrik untuk mengumpulkan debu yang dihasilkan oleh pemotongan. Ini
digunakan untuk mencegah limbah pemotongan agar tidak berserakan saat memotong ubin dan produk
beton.
[Mesin pemotong berkecepatan tinggi] Alat listrik yangmemutar batu gerinda pemotong untuk memotong pipa
logam, rebar, rangka baja ringan, dll. Mirip dengan gergaji
berujung, gergaji berujung menggunakan mata gergaji
bundar untuk memotong material. Bilah gergaji berujung

Mesin pemotong
kecepatan tinggi

mudah aus, sedangkan bilah mesin pemotong berkecepatan tinggi memiliki karakteristik umur yangpanjang.
134

[Gergaji bolak-balik] Alat listrik yang memotong material dengan menggerakkan bilah panjang dan
tipis bolak-balik.
[Pemotong balok listrik] Alat listrik untuk memotong beton.
[Pistol paku] Alat yang menggunakan kekuatan tekanan udara yang dikompresi oleh kompresor untuk
memukul paku. Kompresor adalah mesin yang memampatkan udara.
[Drum listrik] Alat untuk memperpanjang stopkontak.

Drum listrik

Pistol paku

5.2.2 Menggali/meratakan/memadatkan dan mengencangkan[Sekop pedang] Alat untuk menggali tanah dengan menempatkan kaki di bagian atas. Ini juga disebut“ken-suko” singkatnya. Jangan menggunakannya sebagai “tuas”.
[Sekop sudut] Alat untuk meraup dan mengangkut tanah, aspal, dll. Mirip dengan sekop pedang,
tetapi sekop ini ujungnya lurus sehingga mudah meraup tanah, dll. Selain itu, bagian atasnya membulat
dan Anda tidak bisa meletakkan kaki di atasnya. Sekop ini tidak boleh digunakan sebagai “tuas”. Ini
juga disebut “kaku-suko” singkatnya.
[Sekop ganda] Sekop yang dapat menggali lubang yang dalam dengan menyodok tanah. Tanah yangdigali dapat diambil dan dikeluarkan begitu saja. Ini digunakan untuk menggali lubang gunaSekop pedang

Sekop sudut

135

Sekop ganda

mendirikan tiang pancang atau tiang listrik.

[Belencong] Alat untuk menggali tanah keras dan menghancurkan aspal.
[Garu] Digunakan untuk meratakan tanah, meratakan aspal, dan mengumpulkan daun yang jatuh.
Bentuk dan bahannya bermacam-macam tergantung tujuannya. Garu perataan tanah memiliki banyak
cakar tipis, tetapi garu aspal tidak miliki cakar.
[Joren] Alat yang digunakan untuk mengumpulkan tanah, pasir, dan sampah.
[Tako] Alat untuk menyodok dan mengeraskan tanah, dll., bergantung pada beratnya.
[Tamper] Alat dengan pelat logam datar yang dipasang di ujung gagang panjang. Alat ini digunakan
untuk memadatkan aspal, dll. dengan cara memegang gagangnya dan

Rammerditusuk dari atas.
[Rammer] Mesin untuk memadatkan tanah. Pemadatan dilakukan
oleh bobot rammer dan kekuatan pelat tumbukan yang bergerak naik
turun. Rammer memiliki gaya tumbuk yang kuat dan cocok untuk
pemadatan yang kuat. Ada rammer jenis mesin dan jenis listrik.
[Vibro compactor] Alat yang dilengkapi dengan mesin yang menggunakan bobot sendiri dangetarannya untuk memadatkan tanah dan pasir. Ini digunakan untuk pemadatan lapisan fondasi, tanahdasar, penimbunan kembali, dll. Pemadatan dilakukan dengan mendorong dan menarik alat dengan
tangan untuk membuat mesin maju mundur. Gaya tumbukannya lebih kecil daripada rammer, tetapi
dapat memadatkan area yang luas sekaligus. Mesin serupa adalah plate compactor. Place compactor
memiliki pelat pemadatan yang lebih besar dan lebih sedikit getaran, sehingga cocok untuk perataan.

136

5.2.3 Penandaan dan menandakan[Pot tinta] Alat yang digunakan untuk menandai garis lurus
panjang pada permukaan material.
[Tongkat tinta] Alat yang mana bagian ratanya digunakan
untuk membuat garis, dan bagian bulatnya (ujung) digunakan

Pot tintaseperti kuas.
[Garis kapur] Mirip dengan pot tinta, tetapi garisnya digambar dengan bubuk kapur.
[Alat penanda laser] Mesin yang memancarkan sinar laser ke dinding,plafon, dan lantai untuk membuat garis referensi konstruksi seperti garis
horizontal, vertikal, dll. Sinar laser berwarna merah dan hijau. Hijau relatif
mudah dilihat di tempat terang sekalipun. Kenakan kacamata pelindung
untuk pekerjaan laser agar sinar laser tidak langsung masuk ke mata.

Mesin penanda laser[Spidol, kapur penanda] Pena permanen untuk konstruksi. Misalnya, alat
ini digunakan untuk menetapkan posisi penempatan rebar dan pitch (interval antar rebar).
[Punch] Alat yang dapat digunakan untuk membuat lekukan kecil
pada permukaan logam atau membuat lubang bundar pada kain,
kulit, dll. dengan cara dipukul menggunakan palu. “Centerpunch” digunakan untuk menandai permukaan logam (disebut“menandai”).

137

Punch

5.2.4 Mengukur/memeriksa[Level] Mesin pengukur kerataan yang digunakan untuk

Levelmenentukan tinggi yang dibutuhkan untuk bekerja. Pasang ke
tripod dan luruskan secara horizontal dan manual sambil melihat
tabung gelembung bawaan. Level dengan mekanisme levelingotomatis disebut “level otomatis”.
[Level laser] Peralatan untuk mengukur kerataan dengan laser dan digunakan untuk mendapatkan
ketinggian yang dibutuhkan untuk bekerja.
[Transit] Perangkat yang mengukur sudut vertikal dan
horizontal dengan titik referensi yaitu sudut pandang yangmenyangga teleskop kecil. Gunakan dengan menaikkannya ke
tripod. Saat ini, perangkat jenis tampilan digital yang disebut

Transit“theodolite” sering digunakan.
[Total station] Instrumen pengukur yang menggabungkan alat ukur gelombang cahaya dan transit
elektronik. Anda dapat mengukur jarak dan sudut dari titik referensi secara bersamaan hanya dengan
menyelaraskan garis bidik yang dapat Anda lihat saat melihat melalui teleskop dan menekan tombol.
Total station digunakan dalam berbagai bidang pengukuran termasuk pengukuran topografi,
manajemen posisi lokasi konstruksi, pengukuran peletakan batu pertama, pengukuran titik tetap, dll.
[Benang air] Benang yang digunakan untuk meluruskan garis dan
mengatur ketinggian saat membangun fondasi bangunan atau saat
menumpuk batu bata dan balok. Terbuat dari bahan yang tidak mudah melar.

Benang air[Waterpas] Alat yang digunakan untuk memeriksa apakah
permukaan atau objek konstruksi sejajar dengan tanah. Periksa
kerataan dengan melihat gelembung udara di dalam tabungudara. Ada juga jenis yang memeriksa kerataan dengan melihat
138

Waterpasjarum dan waterpas digital. Selain itu, waterpas dengan kemiringan (slope) bawaan juga digunakan difasilitas perumahan.
[Bandul lot] Pemberat dengan ujung berbentuk kerucut yang digunakan
untuk memeriksa tegak lurusnya tiang, dll. Seutas tali digantung daripenahan bandul lot yang dipasang pada tiang, dan ketegaklurusan diperiksa
dengan memeriksa apakah jarak antara permukaan tempat penahan
dipasang dan benang konstan.

Bandul lot[Siku ukur] Alat logam dari baja tahan karat, dll. yang digunakan untuk
mengukur sudut siku-siku. Memiliki skala ukur sehingga dapat
mengukur panjang. Bagian depan dalam skala metrik dan bagian

Siku ukur

belakang adalah 1,414 (√2) kali bagian depan.
[Siku ukur besar] Penggaris segitiga besar untuk menggambar
sudut siku-siku. Dibuat di lokasi kerja dengan menggunakan
perbandingan 3:4:5 yang merupakan teorema Pythagoras. 3:4:5 disebut “sashigo” di lokasi kerja.
[Meteran] Alat seperti pita untuk mengukur panjang. Kadang-kadang disebut “pita pengukur”.
Tersedia dalam jenis baja dan vinil.
[Konveks] Meteran yang terbuat dari logam tipis pada bagian

Konveks

pita pengukur panjangnya disebut “konveks”. Kadang-kadang
disebut “konbe” tetapi nama resminya adalah “aturan konveks”.
[Penggaris/garisan] Alat yang digunakan untuk mengukur
panjang dan menggambar garis lurus. Bahannya ada yang dari aluminium, baja tahan karat, bambu,
dll. Jika tidak ingin merusak material seperti fitting, dll.,

139

gunakan penggaris yang terbuat dari bambu.
Penggaris baja tahan karat

Penggaris aluminium

Penggaris bambu

5.2.5 Memotong/menekuk/memangkas[Gergaji] Alat dengan banyak bilah (disebut “mata”) yang dipasang pada pelat logam dan digunakan
untuk memotong kayu, logam, pipa, dll. Ini disebut “noko” singkatnya.
[Gunting] Alat yang memotong benda dengan menjepitnya di antara dua bilah.
[Kuikiri] Kuikiri adalah alat yang memotong benda dengan bilah.
Digunakan untuk memproses ubin, memotong kawat, dll. Kepala
paku juga bisa dipotong.
[Pisaupemotong]

Pisau

yang

dapat

mempertahankan

Kuikiriketajamannya dengan melipat bilahnya.
[Pahat] Alat berbentuk tongkat dengan mata pisau pada salah satu sisinya yang dapat digunakan untuk
memotong logam tipis dengan cara dipukul dengan palu. Selain itu, dalam “pekerjaan memangkas”,
pahat juga digunakan untuk memecahkan beton dan mengukur genteng, dll. Tergantung pada
penggunaannya, ada pahat pipih, pahat beton, dan pahat potong.
[Tang] Alat yang digunakan untuk pemrosesan seperti menekuk, memotong, dll. Tang memiliki
bagian pegangan beralur halus untuk mencegah tergelincir dan bagian pemotong berbilah.
Pisau pemotong

Tang

Pahat

140

5.2.6 Memukul/mencabut[Palu] Alat untuk memukul benda. Material bagianpemukulnya ada yang terbuat dari logam, karet, kayu, dll.
serta digunakan sesuai dengan kegunaannya. Palu yang bagianpemukulnya terbuat dari logam kadang disebut “kanazuchi”.

Contoh palu (untuk perancah baji)[Palu karet] Palu yang bagian pemukulnya terbuat dari karet.
Palu karet

Palu ini memiliki karakteristik kekuatan tumbukan yang kuat
dan tidak mudah merusak material.
[Palu kayu] Palu yang bagian pemukulnya terbuat dari kayu.
Kekuatan pukulannya lebih lemah dari pada kanazuchi, tetapi
memiliki karakteristik kecil kemungkinannya material
menjadi rusak.
[Kakeya] Palu kayu besar yang digunakan untuk memukul tiang pancang disebut “kakeya”. Kakeya
memiliki struktur kayu dengan metode kerangka dan juga digunakan saat “tonjolan” dipalu untuk
masuk ke “lubang tonjolan”.
Palu kayu

Kakeya[Palu besar] Palu dengan gagang panjang dan bagian pemukul yang besar. Ini digunakan untuk
memukul tiang pancang dan pekerjaan pembongkaran.

141

[Linggis] Alat logam yang dapat digunakan sebagai tuas. Bagian berbentuk L di ujungnya memiliki
lekukan untuk mencabut paku dengan cara kepala pakudimasukkan ke dalam lekukan untuk mencabut paku dengan

Linggisprinsip pengungkit. Di sisi lain, ada yang untuk mencabut paku
dan ada yang diratakan seperti spatula. Selain untuk mencabut
paku, linggis besar dapat digunakan untuk mengangkat benda
berat. Anda juga dapat menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam celah dan memutar atau
mencongkelnya. Linggis besar digunakan untuk membongkar bekisting.

5.2.7 Mengikis/memoles/mengebor[Batu gerinda] Alat untuk memotong dan memoles logam, batu, dll. Persegi panjang kecil digunakan
untuk mengasah bilah “nomi (pahat)”, “kanna (serutan kayu)”, dll. untuk meningkatkan ketajamannya.
[Kikir] Alat untuk memoles permukaan logam dan kayu. Ada banyak jenis kikir bergantung padatujuannya seperti kikir logam, kikir kayu, dll. Jika serpihan potongan tersangkut di matanya, bersihkan
dengan sikat kawat.
[Kertas ampelas] Ini adalah salah satu “kikir” dan permukaan kertas dilapisi dengan butiran pasiratau kaca. Kertas ampelas ada beberapa jenis seperti “kertas ampelas anti air” yang tahan terhadap airdan “kertas ampelas kain” yang kuat. Nomor digunakan untuk menunjukkan kekasaran mesh. Semakin
kecil nomornya, semakin kasar mesh-nya, dan semakin besar nomornya, semakin halus mesh-nya,yang membuat permukaan dapat dipoles lebih halus.
[Sikat kawat] Sikat keras yang terbuat dari kawat logam. Ini dapat digunakan untuk menghilangkan
karat logam, mengelupas cat, mengambil sumbatan pada kikir, dll.

142

Sikat kawat

Sikat kawat

5.2.8 Mengetatkan/mengencangkan[Kunci inggris] Kunci pas dengan mekanisme buka dan tutup.
Kunci inggris

Lebar rahang atas dan bawah dapat diubah sesuai dengan
diameter baut atau mur. Karena bagian rahang atas menyatu
dengan pegangan, putar sehingga gaya dikenakan ke rahangatas. Ini merupakan alat yang diklasifikasikan sebagai “spanner”
karena ujungnya terbuka, tetapi kata “wrench (kunci pas)” digunakan secara luar biasa.
[Kunci soket] Kunci pas yang dapat digunakan untuk beragam ukuran baut dan mur dengan
mengganti soket di kepala.
[Kunci kotak] Kunci pas dengan bagian soket untuk memutar
baut dan mur serta bagian pegangan menyatu. Ada yang

Kunci heksagonalberbentuk L, berbentuk T, dll.
[Kunci heksagonal] Alat untuk memutar baut dengan lubang
heksagonal. Juga disebut “kunci allen”.
[Obeng] Alat untuk memutar sekrup. Ada obeng kembang dan
pipih yang disesuaikan dengan lekukan di kepala sekrup. Penting
untuk menggunakan obeng dengan ukuran yang cocok agar tidak
merusak lekukan pada kepala sekrup (ini disebut “nameru”).

143

Obeng

Bentuk pegangan juga penting, misalnya obeng elektrik memiliki pegangan yang besar dan bulat
sehingga mudah dipegang.
[Paku] Digunakan untuk menyatukan material dengan memukulkannya
dengan palu. Bergantung pada penggunaannya, ada beragam jenis paku

Pakuseperti paku sekrup, paku beton, paku casing, paku timah, dll.
[Sekrup] Benda berbentuk silinder atau kerucut dengan alur spiral yangdikencangkan ke material lain dengan cara disekrup ke material tersebut
menggunakan obeng.
[Sekrup tapping] Sekrup yang dapat disekrup sambil memotong alur ulir pada material.
[Baut] Sejenis sekrup. Baut (ulir jantan) dan mur (ulir
Baut

Mur

betina) digunakan sebagai satu set. Ada juga penggunaan
dalam kombinasi dengan washer.

Washer

5.2.9 Menguleni/mencampur[Pencampur tangan] Mesin pencampur untuk cat, mortar, dan beton. Menguleni dan mencampurmaterial dalam kotak toro atau ember dengan pencampur tangan.
[Mesin pencampur] Mesin yang mencampur cairan dan bahan bangunan. Juga disebut “mixer” danberbagai jenisnya digunakan di lokasi konstruksi.
[Pencampur mortar] Mesin yang mencampur semen, air, dan pasir untuk membuat mortar. Ada jenisyang menggunakan catu daya 100 V sebagai sumber tenaga penggerak dan jenis mesin.

144

[Pencampur beton] Pencampur beton yang memiliki
kekuatan lebih kuat dari pencampur mortar.
[Batch mixer] Jenis pencampur ini mencampur bahan betonsatu per satu.
[Kotak toro] Kotak kokoh untuk menguleni dan mencampur

Pencampur betonbahan untuk membuat beton dan mortar. Ini juga disebut “toro-bune” atau “fune”. Bahan-bahan yangada di dalam kotak toro diuleni dan dicampur menggunakan pengaduk atau sendok pengulen.
[Ayakan] Alat dengan jaring yang dapat menyortir material berdasarkan ukurannya. Menyortir barang
yang ingin dikeluarkan sesuai dengan ukuran jaring. Contohnya, ayakan dapat memisahkan tanahhalus dan kerikil dari tanah galian.

5.2.10 Merawat[Lembar polietilen untuk perawatan] Film polietilen berbentuk lembaran. Ini digunakan untuk
mencegah kelembapan dan kedap air dari tanah saat beton dituangkan, digunakan untuk perawatan
saat mengecat, perlindungan dari hujan, debu, dll.
[Veneer] Gunakan papan triplek tipis untuk perawatan bila tidak ingin lantai rusak.
[Lembar biru] Digunakan untuk melindungi bagian lantai untuk berjalan dari cat dan debu.
[Jaring anti-hamburan] Lembar jala untuk perancah yang menutupi seluruh bangunan. Ini juga
digunakan untuk mencegah hamburan material bangunan yang terakumulasi di lokasi konstruksi dan
jatuhnya muatan dari tempat muatan kendaraan pengangkut.
[Jaring perawatan vertikal] Di lokasi konstruksi, jaring ini dipasangkan ke perancah untuk
menghindari bahaya kejatuhan material dari perancah.

145

[Jaring perawatan horizontal] Jaring untuk menghindari
tubuh manusia dan material jatuh dari tempat tinggi di lokasi
Jaring perawatan horizontal

konstruksi.

5.2.11 Menghilangkan kotoran[Kuas] Seikat rambut ditanam dalam interval tetap di alasnya dan digunakan untuk menghilangkan
kotoran dengan menggosok. Contohnya, dalam pemasangan batu, sikat yang dibasahi air digunakan
untuk menghilangkan terak yang mencuat dari material batu.
[Spons] Resin sintetis seperti poliuretan, dll. yang dibentuk dengan busa dan digunakan untuk
menghilangkan kotoran dengan merendamnya dalam air. Contohnya, spons digunakan untuk
menghilangkan noda dari permukaan yang kotor dengan terak pada pemasangan batu.
[Waste] Kain untuk mengelap kotoran yang menempel dalam bentuk cairan seperti oli mesin, dll.
[Ember] Wadah dengan pegangan untuk membawa air. Untuk konstruksi, digunakan ember yangterbuat dari pelat besi galvanis yang kuat.
[Gayung] Alat dengan pegangan untuk menimba air.

5.2.12 Mengangkut barang[Gerobak dorong] Alat untuk membawa barang dalam ember
Gerobak dorong

besi dengan satu roda di bagian depan. Pegang pegangan dan
dorong untuk membawa barang. Alat ini menggunakan prinsip
pengungkit dengan roda sebagai titik tumpu, pegangan titik
kuasa, dan ember sebagai titik beban, yang memudahkan
membawa benda berat. Ini juga disebut “neko”.
146[Troli] Suatu alas dengan empat roda yang digunakan untuk

Trolimembawa barang. Ada troli dengan pegangan dan ada troli
tanpa pegangan. Ada juga troli dengan rem.
[Kereta luncur] Alat yang ditarik untuk membawa benda berat
seperti batu, dll. di atasnya.
[Roller] Benda bulat yang digunakan untuk memindahkan benda berat disebut “roller”. Beberapa
batang kayu dibariskan dan sebuah benda diletakkan di atasnya dan diangkut dengan menggulingkan
bulatan kayu.
[Forklift] Kendaraan dengan garpu yang bergerak naik turun
menggunakan tekanan hidrolik. Letakkan benda pada garpu
untuk menaikkannya ke tempat tinggi atau menurunkannya daritempat tinggi.
Forklift5.2.13 Menggantung/mengangkat/menarik[Winch] Mesin yang melilitkan tali. Disebut juga “mesin penggulung”.
[Tali kawat] Tali yang dibuat dengan menggabungkan beberapa

Tali kawat“untaian” yang dibuat dengan memuntir beberapa kabel baja
dengan kekuatan tarik tinggi. Ini memiliki kekuatan tarik yangkuat, ketahanan benturan yang sangat baik, dan fleksibel
Belenggu

sehingga memiliki karakteristik mudah ditangani. Kabel dengan
kedua ujung diproses digunakan untuk slinging. Selain itu, ada juga tali untuk pemasangan alas.
[Belenggu] Perlengkapan logam slinging untuk menyambungkan tali kawat atau rantai ke beban yangdigantung.
[Turnbuckle] Perangkat untuk mengencangkan tali, kawat, dll.

147

Belenggu

Turnbuckle[Balok rantai] Mesin yang dapat menaikkan dan menurunkan benda berat dengan menerapkan prinsip
tuas dan katrol. Digunakan dengan menempelkannya ke tripod.

Balok rantai[Lever hoist] Mesin dengan mekanisme yang sama seperti balok
rantai, tetapi lebih kecil dari balok rantai. Mesin ini digunakan untuk
mengencangkan muatan, dll. Misalnya saat mengangkut backhoe
dengan menaikkannya ke atas truk, mesin ini juga digunakan untuk
mengencangkan backhoe agar tidak bergerak.
[Alat penegang tali utama] Alat yang dapat menegangkan

Alat penegang tali utama

tali utama tempat pengait sabuk pengaman dikaitkan tanpa
kendur. Ini digunakan saat bekerja di ketinggian seperti
perancah, dll.
[Tirfor] Sebuah kerekan manual yang digunakan untuk
menarik benda berat. Tali kawat yang melewati tirfor dapat ditarik dengan kuat dengan
mengoperasikan tuas. Saat menebang pohon yang tebal, tirfor dapat digunakan untuk menarik pohon
ke arah jatuh yang diinginkan.
[Dongkrak] Alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat dengan sedikit tenaga. Ada metodesekrup, roda gigi, hidrolik, dll. sebagai mekanisme pengangkatan.
[Dongkrak sekrup] Alat yang dapat mengangkat benda berat secara vertikal dengan menggunakan
gaya dorong saat memutar sekrup. Dipasang di antara dua material horizontal dalam pekerjaan
menyangga tanah dan juga dapat digunakan untuk memberikan gaya ke kiri dan ke kanan.
[Balok tuas] Alat untuk menggantung dan mengencangkan muatan. Ini juga digunakan untuk
148

membangun kembali rangka baja (membuatnya vertikal).

5.2.14 Alas kerja/tangga[Tangga] Alat untuk mendaki tempat tinggi. Letakkan kaki Anda di anak tangga dan panjatlah. Sudut
saat bersandar harus sekitar 75 derajat. Jika sudutnya curam, ada risiko jatuh ke belakang. Sebaliknya,
jika sudutnya terlalu kecil, ada risiko tangga akan patah. Selain itu, pastikan untuk bekerja bersamaasisten untuk menopang tangga.
[Tangga pijak] Alat berupa gabungan dua anak tangga. Dapat
digunakan sebagai tangga saat dibuka. Jangan duduk atau berdiri diatas puncak saat menggunakannya sebagai tangga pijak. Selain itu,
jangan bekerja sambil mengangkangi sisi kiri dan kanan tangga pijak

Tangga pijak

karena akan menyebabkan hilangnya keseimbangan dan berbahaya.
[Alas kerja portabel] Alat dengan alas kerja di antara dua kaki yang

Alas kerja portabel

dapat diperpanjang. Ini juga disebut “nobi uma (kuda peregangan)”.
Alas kerja memiliki pegangan di bagian atasnya. Badan condong ke
depan atau mendorong dinding dapat menyebabkan Anda kehilangankeseimbangan dan jatuh terguling.
[Rolling tower] Alas untuk bekerja di ketinggian. Ada roda di
keempat sudutnya sehingga Anda bisa memindahkannya. Ada standar keselamatan di bawah UndangUndang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
[Anjungan kerja tempat tinggi] Kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat yang dapat
menaikkan dan menurunkan keranjang kerja hingga ketinggian 2 m atau lebih.

1495.2.15 Membersihkan[Sapu] Alat untuk menyapu dan membersihkan. Di ujung tongkat dipasang ikatan ranting bambu, serat
tanaman, serat kimia, dll.
[Pengki] Alat untuk mengumpulkan sampah dan debu yang dikumpulkan dengan sapu.
Sapu

Pengki[Blower] Alat peniup angin. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan benda-benda ringan seperti
dedaunan yang jatuh dengan meniupnya dengan kekuatan
udara.

150

BlowerBab 6 Pengetahuan tentang pelaksanaan lokasi konstruksi
6.1 Hal umum di lokasi konstruksi
Teknisi dari banyak jenis pekerjaan datang dan pergi di lokasi konstruksi. Pekerjaan yang mereka
lakukan mungkin tampak berbeda, tetapi ada hal-hal yang selalu disadari oleh teknisi veteran. Hal ini
mengarah pada kualitas dan keselamatan yang tinggi. Bagian ini menjelaskan hal-hal umum yangharus diketahui oleh semua teknisi.

6.1.1 Karakteristik pekerjaan konstruksi(1) Pekerjaan konstruksi merupakan “satu produk yang dibuat sesuai pesanan”.
“Satu produk yang dibuat sesuai pesanan” mengacu pada produksi satu produk yang dirancang dariawal sesuai permintaan pelanggan, alih-alih berulang kali membuat desain yang sama di pabrik seperti
mobil. Pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan “satu produk yang dibuat sesuai pesanan”. Skala
konstruksinya bermacam-macam, dari yang besar sampai yang kecil, dan meskipun terlihat mirip,
setiap konstruksi memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Penting untuk memiliki kesadaran“satu produk yang dibuat satu kali” untuk setiap pelanggan.
(2) Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang tunduk pada pembatasan lahan.
Pekerjaan konstruksi dalam kebanyakan hal, setiap properti dibangun melekat erat dengan lahannya
sendiri, dan isi yang sama tidak pernah diproduksi dalam kondisi yang sama.
(3) Pekerjaan konstruksi dipengaruhi oleh alam.
Pekerjaan konstruksi sering dilakukan di luar ruangan dan tunduk pada ketidakpastian seperti
dipengaruhi oleh kondisi alam seperti topografi, musim, cuaca, dll.
(4) Pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang tunduk pada pembatasan sosial.
Pekerjaan konstruksi tunduk pada “pembatasan sosial” di lokasi karena produksi setempat.
Langkah-langkah keamanan untuk area sekitar dan manajemen berdasarkan langkah-langkah
konservasi lingkungan adalah penting. Karena undang-undang yang berlaku dan lingkungan sosial di151sekitarnya berbeda tergantung pada lokasi konstruksi, diperlukan pekerjaan konstruksi yang sesuai
dengan ini.
(5) Kualitas dibangun dalam “proses keselamatan”.
Dalam pekerjaan konstruksi pun, “kualitas bangunan” yang telah selesai dibangun merupakan halyang disematkan ke dalam “seluruh proses pelaksanaan konstruksi yang aman”.

6.1.2 Rencana pelaksanaan konstruksi
Dalam setiap pekerjaan konstruksi, selalu ada rencana pelaksanaan konstruksi. Rencana
pelaksanaan konstruksi adalah rencana untuk menjalankan konstruksi berdasarkan denah rancanganseperti syarat-syarat kontrak dari kontrak konstruksi yang disbukontrakkan, denah, spesifikasi, manual
lokasi, dll. Rencana pelaksanaan konstruksi dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.
□Rencana dibuat di tengah berbagai pembatasan sosial seperti hukum dan peraturan terkait, dll.
□ Merencanakan secara komprehensif metode manajemen untuk “kualitas”, “anggaran konstruksi”,“proses”, “keselamatan” dan “konservasi lingkungan”.
□ Menggabungkan “metode konstruksi” secara efisien dan membuat rencana untuk menyelesaikan“barang berkualitas baik” dengan “biaya minimum” dan “dalam periode konstruksi”.
□ Membuat rencana yang mempertimbangkan “konservasi lingkungan” dengan “tanpa kecelakaan
dan tanpa bencana”.
□ Membuat rencana menggunakan “5M metode pelaksanaan”. 5M metode pelaksanaan adalah“Manusia (Men), Material (Materials), Metode (Methods), Mesin (Machinery), dan Uang (Money)”.
□ “Survei pendahuluan” yang memadai dilakukan untuk memahami situasi “lokasi/tempat
konstruksi” dan merencanakan penanggulangan serta metode pengelolaan “sebelum konstruksi” dan“selama konstruksi”.

152

6.1.3 Manajemen pelaksanaan konstruksi
Manajemen pelaksanaan konstruksi adalah manajemen yang diperlukan kontraktor untuk
menyelesaikan tujuan konstruksi dengan kualitas yang ditentukan berdasarkan rencana pelaksanaan
konstruksi. Di lokasi konstruksi, konstruksi dilakukan di bawah lima manajemen berikut (disebut“QCDSE”).
[Manajemen kualitas (Quality)]
Ini adalah manajemen untuk membuat bangunan yang memenuhi secara mencukupi kualitas yang
dibutuhkan oleh pemesan. Inspeksi kualitas, uji kualitas material, dan berbagai uji konstruksi yangditetapkan dalam rencana manajemen kualitas dilakukan dan dilakukan manajemen dimensi serta
bentuk yang ditentukan.
[Manajemen anggaran (Cost)]“Anggaran” adalah uang yang dapat digunakan di lokasi konstruksi. Mengelola biaya material,biaya tenaga kerja, biaya lokasi, dll. yang terkait dengan pekerjaan konstruksi agar tidak melebihi
anggaran konstruksi.
[Manajemen proses (Delivery)]Berkoordinasi dengan kontraktor utama dan kontraktor lainnya agar pekerjaan konstruksi
perusahaan sendiri dapat terlaksana dengan efisien, dan melakukan manajemen prosesnya dengan
tujuan agar selesai dalam masa konstruksi sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses
pelaksanaan.
[Manajemen keselamatan (Safety)]
Melakukan manajemen yang diperlukan seperti langkah-langkah untuk mencegah kecelakaanseperti terjatuh, jatuh, dll. serta langkah-langkah untuk mencegah penyakit terkait pekerjaan seperti
pneumokoniosis, sengatan panas, dll. Selain itu, dilakukan pelatihan prediksi risiko dalam siklus
pelaksanaan konstruksi harian yang aman, patroli selama bekerja, rapat proses keselamatan, aktivitas
5S, dll., serta bekerja dengan tujuan tanpa kecelakaan dan bencana.
153

[Manajemen konservasi lingkungan (Environment)]
Manajemen yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan seperti kebisingan, getaran, danpencemaran kualitas air, dll. akibat pekerjaan konstruksi. Standar yang ditentukan oleh hukum dan
peraturan daerah harus dipatuhi.

6.1.4 Persiapan sebelum pelaksanaan konstruksi(1) Pertimbangan utama dalam instruksi pelaksanaan konstruksi
Untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang harus dilakukan pada hari itu dengan kualitas tinggi,
detail pekerjaan perlu dipastikan dan dipahami dengan benar.
□ Konfirmasikan dan pahami butir-butir perjanjian konstruksi yang disubkontrakkan.
□ Konfirmasikan dan pahami isi konstruksi yang disubkontrakkan (syarat penawaran) dan ruang
lingkup pelaksanaan konstruksi.
□ Konfirmasikan dan pahami denah rancangan dan gambar pelaksanaan konstruksi.
□ Konfirmasikan dan pahami syarat pelaksanaan konstruksi di lokasi konstruksi dan peraturan
lokasi konstruksi.
□ Konfirmasikan dan pahami pembagian kerja dengan kontraktor lain dan hubungan dengan
pekerjaan konstruksi sebelum dan sesudahnya.
□ Konfirmasikan prosedur pelaksanaan konstruksi, penempatan pekerja, dan persiapan material dan
peralatan.
□ Konfirmasikan apakah perlu memiliki dan membawa kartu peningkatan karier dan lisensi yangdiperlukan untuk bekerja.
□ Konfirmasikan dan pahami masalah keselamatan.

(2) Inspeksi sebelum bekerja
Berbagai alat dan mesin digunakan saat bekerja di lokasi konstruksi. Kecelakaan yang dekat dengan154pekerja terjadi saat menangani alat dan perlengkapan. Sebagai inspeksi sebelum bekerja, pastikan
untuk melakukan hal-hal berikut:□ Inspeksi mesin sebelum bekerja
・Pastikan mesin yang memenuhi tujuan penggunaan dipasang, diperiksa, dan dirawat.
□ Periksa perlengkapan, perkakas, peralatan
・Pastikan bahwa perlengkapan, perkakas, dan peralatan yang akan digunakan telah diinspeksi
dan dirawat.
□ Konfirmasi prosedur kerja
・Periksa bahwa tidak ada ketidakwajaran dalam alur kerja.
・ Periksa apakah ada kekurangan dalam pembagian kerja individu, kesesuaian kerja dan
pembagian kerja kolaboratif.
□ Periksa keselamatan・Periksa apakah peralatan pelindung keselamatan dan kesehatan serta perangkat keselamatan,
dll. digunakan dengan benar.
・Konfirmasikan apakah respons terhadap kelainan sudah sesuai.

6.1.5 Penandaan (penandaan tinta)“Penandaan (penandaan tinta)” mengacu pada penandaan posisi dan ketinggian struktur atau
komponen struktur yang akan dibangun di lokasi konstruksi. Hal ini dilakukan paling awal sebelum
melakukan berbagai jenis pekerjaan konstruksi dari awal pembangunan bangunan hingga selesai. Ini
adalah pekerjaan terpenting yang membutuhkan kualitas (ketepatan). Dilakukan “penandaan posisi
yang benar” seperti tinta referensi yang sangat akurat, level referensi, dan garis pusat yang sesuai
dengan denah rancangan. Alat yang disebut “pot tinta” digunakan untuk penandaan, tetapi saat ini ada
juga metode penerapan sinar laser menggunakan iradiator laser dan memberikan tanda di sepanjang
garis tersebut. Jika laser digunakan, pemeriksaan sudut tegak lurus dan horizontalitas dapat dilakukan
155dengan mudah. Ada tiga jenis pekerjaan penandaan/penandaan tinta.
Pekerjaan penandaan/penandaan tinta
Penandaan

Tempat penandaan/penandaan tinta
Tinta referensi/tinta induk seperti penandaan posisi, tinggi(level referensi/GL), garis pusat, dll.

Penandaan tinta untuk pembuatan

Dimensi pemotongan dan pengolahan komponen seperti

pengolahan komponen

rebar, bekisting, pemipaan, pengabelan, dll., dimensi
pengolahan joint kayu, kegaki lembaran logam

Penandaanposisipemasangan

Fitting interior dan eksterior umum, lubang masuk dan

material yang diolah, peralatan, alatkeluar udara seperti kisi-kisi, pipa suplai air, drainase dankelengkapan logam, dll.

kebersihan, peralatan AC dan kebersihan, peralatan
pemadam kebakaran

6.2 Pengetahuan pelaksanaan konstruksi pengolahan pipa
Bagian ini menjelaskan dasar-dasar pengolahan pipa baja karbon untuk pemipaan, pipa polivinil
klorida keras, dan pipa baja berlapis vinil klorida keras untuk suplai air.

6.2.1 Pengolahan pipa baja karbon untuk pemipaan
Baja karbon untuk pemipaan Metode penyambungan yang mewakili pipa baja adalah metodepenyambungan sekrup, metode penyambungan las, dan metode penyambungan mekanis.
(1) Metode sambungan sekrup
Ini adalah metode penyambungan umum yang telah digunakan sejak lama. Ini terutama digunakan
untuk 15A hingga 100A. A mewakili diameter pipa dan disebut “sebutan A”. Satuannya adalah mm.
Ada juga “sebutan B” dan satuan ini berukuran inci. Prosedur pelaksanaan konstruksi adalah sebagai
berikut.
(1) Memotong pipa
156

Untuk memotong, gunakan “mesin pemotong pipa gergaji pita” untuk memasang pipa baja secara
horizontal dan memotongnya tegak lurus terhadap sumbu pipa. Jika sudutnya tidak tegak lurus,“pemotongan diagonal” atau “pemotongan berundak” akan terjadi. “Pemotongan diagonal” atau
“pemotongan berundak” sebesar 1,0 mm atau lebih dapat menyebabkan kebocoran air.
OK!

NG

Benar

Pemotongan
diagonalNG

Pemotongan
berundak

Pemotongan pipa baja yang benar
dan buruk(2) Pengolahan sekrup (threading)Setelah selesai memotong pipa baja, pasang kepala die ke mesin threading (dengan kepala die
pemotongan otomatis) dan lakukan pengolahan sekrup. Ada risiko tangan tersangkut di mesinthreading jika melakukan pekerjaan pengolahan sekrup dengan sarung tangan. Jangan pernahmelakukan pengolahan sekrup dengan mengenakan sarung tangan. Setelah pekerjaan pengolahan
sekrup selesai, pengukur ulir digunakan untuk memeriksa keakuratan pengolahan sekrup. Inspeksi
dilakukan pada saat berikut ini.
・”Setidaknya 3 bukaan” di awal penguliran sekrup
・Saat “diameter pipa berulir” berubah・Inspeksi sesuai dengan jumlah bukaan ulir (misalnya, dalam hal 25A, inspeksi sekali setiap 50
bukaan)・Saat lot pipa yang akan diulir (terutama yang memiliki tanggal produksi berbeda) atau saat
produsen pipa baja berubah・Saat mengganti chaser (alat pemotong untuk mesin threading)(3) Pekerjaan persiapan sebelum threading (penguliran)Pekerjaan threading dimulai setelah pengolahan sekrup pipa baja selesai. Pembersihan dan
157penghilangan lemak yang tidak memadai pada sambungan sekrup dapat menyebabkan kebocoran air
sehingga diperlukan pekerjaan persiapan berikut ini sebelum melakukan penguliran.
・Singkirkan benda asing seperti serpihan potongan, tanah dan pasir, sampah, dll. yang menempel
pada bagian ulir pipa baja dan sambungan dengan sikat atau waste.
・Bersihkan oli seperti oli threading dengan degreaser, dll.
・Minyak threading yang dapat dibilas dengan air harus dicuci dengan air lalu dilap dengan waste
dan dikeringkan.
・Jangan sekali-kali menggunakan sekrup dengan karat pada ulirnya.
Setelah pekerjaan persiapan selesai, pekerjaan threading akan dilakukan namun sebelum pekerjaan
threading dimuali, oleskan sealant ke bagian berulir. Ada dua jenis sealant: sealant cair dan sealanttape.
(4) Bila menggunakan sealant cair
Sebelum mengoleskan sealant cair, lap kembali kelembapan, minyak, debu, dll. secara menyeluruh
dari permukaan sambungan. Aduk sealant dengan baik sebelum digunakan. Oleskan jumlah yangdiperlukan dengan kuas ke seluruh ulir pipa dan sambungan. Oleskan dengan hati-hati agar tidak ada
pengolesan yang tidak rata. Setelah menggunakan sealant, bersihakan sealant yang menempel padaulir kaleng saat mengembalikan tutup berkuasnya dengan rapat lalu simpan di tempat yang sejuk,
gelap, dan berventilasi baik. Jika terkena mata, cuci dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis
sesegera mungkin. Jika menempel di kulit, dll. hal ini bisa menimbulkan ruam tergantung orangnya,
jadi jika menempel, cuci dengan sabun.
(5) Bila menggunakan sealant tape
Gulung sealant tape sesuai dengan arah yang ulir. Arah penguliran searah jarum jam, jadi gulungsealant tape searah jarum jam. Pertama, tekan ulir sekrup dan sealant tape dengan jari lalu putar satu
kali. Pada saat ini, ulir sekrup harus digulung pada posisi di mana sekitar satu ulir tersisa. Jika sealanttape digulung tanpa meninggalkan satu ulir pun, sealant tape dapat tercampur ke dalam pipa. Jumlah158gulungan sekitar 6 sampai 7 gulungan. Setelah selesai menggulung, tekan sealant tape dengan jari atau
kuku untuk meratakannya. Jika Anda lalai melakukan ini, tape akan terlepas saat disambungkan.
Gulung sealant tape dari sisi bawah gulungan ke arah luar saat dipasang ke ulir. Jika sealant tape keluar
dari atas gulungan, itu adalah penggulungan yang salah. Metode penggulungan yang benar adalah
menyisakan sekitar satu ulir. Jika threading dilakukan dengan penggulungan dilakukan hingga
menutupi ujung ulir, ujung potongan sealant tape akan tercampur ke dalam pipa. Ini juga alasan
mengapa tidak bisa masuk dengan lancar ke pipa.
(6) Threading (penguliran)Setelah mengoleskan sealant dan gulungan, threading dilakukan. Kencangkan pipa dengan baikpada meja ragum lalu lakukan threading pada sambungan dengan tangan terlebih dahulu. Dari posisi
yang tidak dapat dikencangkan lagi, lakukan threading dengan kunci pas pipa yang sesuai dengan
diameter pipa. Perhatian diperlukan agar tidak melakukan threading terlalu kencang karena akanmerusak ulirnya. Dengan menggunakan kunci pas pipa, trik menyambung pipa threading (penguliran)adalah menyisakan sekitar 2 hingga 2,5 ulir. Setelah pengencangan, berikan waktu pengeringan yangcukup sebelum mengalirkan air melalui pipa.

(2) Metode sambungan las
Ada dua jenis metode sambungan las pipa baja karbon untuk pemipaan: metode sambungan las dan
metode sambungan mekanis. Metode sambungan las sering digunakan untuk pipa berdiameter besar
100 A atau lebih, dan merupakan metode penyambungan yang andal dalam hal kekuatan sambungan,
tetapi membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Ada dua jenis metode penyambungan las: metodepenyambungan las gas dan metode penyambungan las busur berpelindung.
[Metode penyambungan las gas]
Ini adalah metode pengelasan logam menggunakan panas gas, dan ada tiga jenis pengelasan:
pengelasan oksi-asetilena, pengelasan oksi-hidrogen, dan pengelasan udara-asetilena. Di antara ini,
159

yang paling umum digunakan adalah pengelasan oksi-asetilena. Pengelasan gas adalah metodepengelasan yang sering diadopsi untuk mengelas pipa berdiameter kecil.
[Metode penyambungan las busur berpelindung]Sama dengan metode penyambungan las gas, metode penyambungan las busur berpelindung banyak
digunakan dalam pekerjaan pemipaan. Dalam metode las busur berpelindung, batang las berpelindungyang diolesi pelarut yang disebut fluks digunakan untuk meminimalkan masalah seperti oksidasi las,dll. Pengelasan dilakukan dengan mengisolasi logam cair dari udara dengan membakar fluks. Kedua
metode pengelasan dilakukan dengan prosedur berikut ini.
(1) Pemotongan pipa dan pengolahan ujung terbuka
Pipa baja dipotong tegak lurus terhadap sumbu pipa dengan cara yang sama seperti pipa berulir.
Namun, saat penyambungan dengan las, ujung pipa perlu dilakukan pengolahan ujung terbuka untuk
meningkatkan kualitas pengelasan setelah pipa dipotong. Tanpa pengolahan ujung terbuka, peleburan
yang tidak memadai akan terjadi dan memengaruhi kualitas las.
Ada empat jenis ujung terbuka representatif untuk pipa yang dilas: pengolahan ujung terbuka V,
pengolahan ujung terbuka Y, pengolahan ujung terbuka bentuk centang, dan pengolahan ujung terbuka
I (juga disebut ujung terbuka don).
Bentuk centang

Bentuk V

Bentuk I

Bentuk Y

Ujung terbuka representatif(2) Pengelasan sementara
Sebelum pengelasan utama, las sementara dilakukan untuk mengencangkan posisi timbal balik
bagian yang dilas dengan benar dan untuk mencegah posisi ujung terbuka bergeser karena distorsi
160

bagian yang dilas.
(3) Pengelasan utama
Ini adalah pekerjaan untuk mengelas seluruh keliling pipa setelah pengelasan sementara. Pekerjaan
pengelasan dilakukan dalam berbagai syarat oleh pekerja las (tukang las), namun untuk selalu mencari
hasil yang baik, penting untuk mengumpulkan pengalaman kerja las yang cukup dan menghindaricacat las.

(3) Metode penyambungan mekanis
Ini disebut juga metode penyambungan yang bersifat
mekanis.

Sambunganpipa

dilakukanmenggunakan

sambungan pipa rumah, sambungan MD, sambungan kopel,
Contoh sambungan rumah

dan sambungan NO-HUB.

6.2.2 Pengolahan pipa polivinil klorida keras
Pipa polivinil klorida keras diolah dengan prosedur berikut ini.
(1) Memotong pipa
Potong tegak lurus terhadap sumbu pipa. Jika potongannya tidak lurus, akan ada bagian yang masuk
seluruhnya dan ada bagian yang tidak mudah menerima saat diberikan lem dan hal ini dapat
menyebabkan kebocoran air.
(2) Memotong permukaan
Setelah memotong pipa, gunakan cutter untuk memotong permukaan bagian dalam dan luarsehingga pipa dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam sambungan. Permukaan luar terkait dengan
pemberian lem, tetapi jika burr tetap berada di permukaan dalam, hal ini akan menyebabkan
penyumbatan. Karena sulit untuk memasuki pipa suplai air dan suplai air panas, permukaan luar secara
khusus dilakukan pemotongan permukaan lebih baik.
161

(3) Menandai bagian yang masuk
Untuk memeriksa apakah pipa dimasukkan dengan kuat ke dalam sambungan, tandai panjang
bagian sambungan yang masuk di sisi pipa. Jika tidak dimasukkan dengan kuat, panjang keseluruhan
mungkin tidak sesuai rencana, atau dapat menyebabkan kebocoran air.
(4) Oleskan perekat ke pipa dan sambungan
Bersihkan semua kelembapan atau kotoran pada permukaan yang akan dioleskan dan oleskan
perekat pada pipa dan sambungannya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat ini.
□ Oleskan secara tipis dan merata dari sambungan ke seluruh permukaan (karena sulit diletakkan
jika pengolesan dilakukan dari pipa)□ Oleskan secara merata hanya pada bagian pipa yang masuk□ Oleskan secepat mungkin□ Perekat dapat menetes, jadi tutupi dengan waste, dll.
(5) Masukkan pipa ke sambungan
Sejajarkan pipa dengan mulut sambungan dan masukkan dengan cepat dan kuat sekaligus. Setelah
Anda mencapai bagian bertanda, tahan dengan kuat selama sekitar 10 detik hingga perekat mengering.
(6) Bersihkan perekat yang menonjol
Bersihkan perekat berlebih yang keluar setelah pemasangan. Jika dibiarkan begitu saja, ini akanterlihat jelek, dan jika menetes akan sulit untuk dibersihkan nantinya.

162

6.2.3 Pengolahan pipa baja berlapis vinil klorida keras untuk suplai air(1) Memotong pipa

Bilah pemotong pipa

Pemotongan tegak lurus terhadap sumbu pipa adalah hal yang

Permukaan luar pipa
tembagaumum pada material pipa lainnya. Perhatian harus diberikan
untuk tidak pernah melakukan pekerjaan yang menghasilkan
Menggulung

suhu tinggi di bagian pemotongan, seperti pemotongan las gas

Contoh menggulung

dengan oksi-asetilena, dll. Selain itu penggunaan press cutter
yang dilengkapi dengan mesin threading dapat menimbulkan “menggulung (burr)” sehingga
digunakan mesin pemotong pipa seperti gergaji pita atau gergaji logam, dll. untuk memotong pipa.
(2) Proses debur
Setelah pekerjaan memotong pipa selesai, gunakan reamer untuk melapisi pipa atau scraper untuk
melakukan pekerjaan pembersihan burr pada permukaan dalam pipa. Saat ini, jangan lakukan
deburring dengan reamer mesin threading. Setelah deburring selesai, pekerjaan chamfering dilakukan
sekitar 1/2 sampai 2/3 dari ketebalan pipa PVC untuk menyambungkannya ke sambungan putar ujung
pipa.
(3) Pengolahan sekrup
Pengolahan sekrup sama dengan pipa baja karbon untuk pemipaan, tetapi jika pipa memiliki lapisan
resin luar, gunakan jig dan alat yang tidak merusak lapisan resin luar.

163

6.3 Pekerjaan peralatan pendingin dan pengatur udara
6.3.1 Pengolahan pipa tembaga berlapis untuk refrigeran
Di antara unit outdoor dan unit indoor AC, “refrigeran” yang mentransfer “panas” bersirkulasi
melalui pipa. Dalam hal ini, pipa tembaga berlapis untuk refrigeran digunakan. Kata “berlapis” berarti
ditutupi dengan sesuatu, dan pipa tembaga berlapis untuk
Bahan isolasi

refrigeran adalah pipa yang telah diolah agar mudah ditekuk

termaldan ditutup dengan bahan isolasi termal tahan api (polietilen,dll.). Jika pipa tembaga tetap seperti apa adanya, pipa akanmengembun karena perubahan suhu udara luar sehingga pipa
Pipa tembaga

perlu ditutupi dengan bahan isolasi termal. Pekerjaan pemipaan

Pipa tembaga berlapis untuk
refrigeran

untuk peralatan pendingin dan pengatur udara membutuhkan
pekerjaan pengolahan dan penyambungan pipa tembaga berlapis untuk refrigeran, seperti ditunjukkan
di bawah ini.
(1) Memotong bahan isolasi termal
Potong bahan isolasi termal secara tegak lurus terhadap pipa tembaga dengan menggunakan pisau
cutter. Berhati-hatilah agar tidak menggores pipa tembaga karena dapat menyebabkan kebocoran gas.
(2) Memotong pipa tembaga
Pegang pemotong pipa pada sudut yang tegak lurus terhadap pipa lalu putar sambil
mengencangkannya perlahan, dan potong pipa tembaga agar tidak ada deformasi. Jangan pernahmenggunakan gergaji logam atau gerinda untuk memotong pipa tembaga karena serpihan pemotong
akan tertinggal di dalam pipa tembaga.
(3) Deburing
Pipa tembaga yang dipotong dengan pemotong pipa memiliki “gulungan” di permukaan bagiandalam. Dengan mengikis gulungan ini, pengolahan flare, dll. dapat dilakukan dengan lancar. Pastikan
untuk menggunakan alat khusus seperti reamer, scraper, dll. untuk pekerjaan ini. Saat melakukan
164pekerjaan deburring, arahkan pipa tembaga menghadap ke bawah untuk mencegah serpihan potongan
masuk ke dalam pipa tembaga.
(4) Koreksi kebulatan
Setelah deburring, pastikan untuk mengoreksi kebulatan dengan alat pengukur ukuran pipa
refrigeran, dll. Pengolahan flare tanpa lingkaran yang sempurna akan menyebabkan masalah seperti
ketidaksejajaran pusat pipa, kegagalan memasukkan sambungan selama pekerjaan mematri,
perputaran material pematrian yang buruk, dll.
(5) Pengolahan tekuk
Pengolahan tekuk pipa tembaga berlapis untuk refrigeran dilakukan dengan menyesuaikan lokasi.
Pengolahan tekuk mencakup penekukan manual dan penekukan bender. Ada tiga hal yang harus
diperhatikan saat melakukan pengolahan tekuk: jangan rata, jangan bengkok, dan jangan membuat
kerutan.
[Pengolahan tekukan manual]
Pegang sisi dalam bagian yang ingin ditekuk dengan bantalan ibu jari kedua tangan, dan perlahanlahan tekuk sambil menggeser ibu jari ke arah ujung pipa. Radius tekukan minimum adalah 6 kali ataulebih diameter luar pipa tembaga untuk diameter pipa 6,35-12,7 dan 10 kali atau lebih diameter luar
pipa tembaga untuk diameter pipa 15,88 atau lebih. Tekuk sedikit demi sedikit. Jika penekukan besar
tiba-tiba dilakukan atau mencoba menekuknya di bawah radius tekukan minimum, pipa akan menjadirata dan bengkok.
[Pengolahan tekukan bender]
Agar radius tekukan kecil dan bersih, gunakan bender yang sesuai dengan kualitas dan ketebalandinding pipa tembaga. Radius tekuk minimum bisa sekecil 4 kali atau lebih diameter luar tabungtembaga. Kuncinya adalah menghindari munculnya kerutan.

165

6.3.2 Sambungan pipa untuk refrigeran
Sambungan flare dan sambungan patri digunakan untuk menyambungkan pipa untuk refrigeran.
(1) Sambungan flare
Flaring adalah pengolahan untuk melebarkan pipa
tembagamenjadibentukterompet.

Bagian flare

Mur flare

Denganmengencangkan mur flare, bagian flare dikerutkan dan
Sambungan flare

berfungsi sebagai segel.
(2) Sambungan patri
Metode penyambungan dengan melelehkan patri dan
membiarkannya

menyatudenganpermukaan

Titik mematri

penyambungan. Hal yang penting adalah bahwa tidak ada
lapisan oksida atau benda asing dan pastikan suhu mematriyang tepat. Setelah mematri, suhu pipa meningkat, jadi

Sambungan patri

dinginkan dengan handuk basah, dll., dan periksa penampilan bahwa tidak ada lubang kecil atau cacat
mematri.
(3) Sambungan bahan isolasi termal
Bahan isolasi termasil menyusut maksimal sekitar 2% (sekitar 8 cm per 4 m) pada arah memanjang.
Pengembunan dari celah akibat penyusutan bahan isolasi termal dapat menyebabkan kecelakaan
sehingga perlu dilakukan tindakan untuk mencegah pembentukan celah. Bersihkan kotoran, minyak,
kelembapan, dll. secara menyeluruh dari permukaan ujung sambungan dan siapkan permukaansambungan agar tidak ada celah. Setelah mengatur permukaan sambungan, sejajarkan permukaan
ujung bahan isolasi termal agar tidak terbentuk celah lalu gulungkan tape sehingga bagian sambunganbahan isolasi termal berada di tengah tape isolasi termal. Setelah itu, pijat merata dengan tangan bagian
gulungan.

166

6.4 Pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin
6.4.1 Bentuk dan jenis bahan isolasi termal
Bentuk bahan isolasi termal adalah berbentuk pelat (pelat isolasi
termal), berbentuk pita (pita isolasi termal), dan berbentuk tabung(tabung isolasi termal). Pelat isolasi termal dan pipa isolasi termal
digunakan untuk saluran, dan tabung isolasi termal digunakan untuk
pemipaan. Bahan isolasi termal terutama menggunakan isolasi wol
kaca (GW), isolasi wol batu (RW), dan isolasi busa polistiren (PS).

Jaring logam
tempurung penyu

Selain itu, bahan ini terdiri dari bahan eksterior seperti pelat besi
berwarna, kain kaca aluminium, dll. serta bahan pembantu seperti kawat besi, jaring logam tempurung
penyu, pita perekat, paku payung, dll. Metode pekerjaan isolasi termal bervariasi bergantung padalokasi finishing.

6.4.2 Contoh menjaga panas dan dingin untuk pemipaan(1) Bagian tersembunyi seperti sisi dalam plafon, dll.
Tampilan bagian dalam plafon dan poros pipa tidak perlu dikhawatirkan, jadi bahan finishing tidak
digunakan. Selubungi tabung isolasi termal dengan kain kaca aluminium (ALGC) atau kertas kraft
aluminium (ALK) lalu kencangkan ke pipa.
(2) Bagian terbuka di dalam ruangan
Untuk bagian terbuka di dalam ruangan seperti di ruang tamu umum dan koridor, umumnya
digunakan penutup resin sintetis dan bahan finishing rak.
(3) Ruang mesin, garasi, gudang, dll.
Selubungi tabung isolasi termal dengan kain kaca aluminium (ALGC) atau kertas kraft aluminium(ALK). Saat finishing dengan kawat besi, lakukan finishing dengan kawat besi PVC (jaring logam
tempurung penyu vinil klorida) agar kawat besi tidak berkarat. Bahan isolasi termal busa polistiren
167

(PS) digunakan sebagai bahan isolasi termal untuk pipa suplai air dan pipa drainase.
(4) Bagian terbuka di luar ruangan
Karena ketahanan cuaca yang tinggi diperlukan untuk area terbuka di luar ruangan, tabung isolasi
termal ditutup dengan “penutup rak” yang dibuat dengan mengolah pelat besi tipis. Di tempat yanglembab, tabung isolasi termal perlu dilindungi dari kelembapan dengan film polietilen atau sejenisnya.

6.4.3 Contoh menjaga panas dan dingin saluran
Pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin untuk saluran dilakukan dengan tujuan untuk mencegah
panas keluar dari saluran dan udara di dalam saluran tidak dipanaskan oleh panas dari luar. Dengan
melilitkan bahan isolasi termal pada saluran, efisiensi pemanasan dan pendinginan, dll. dapat
ditingkatkan serta energi dapat dihemat. Selain itu, kondensasi jugamudah terjadi pada saluran pengatur udara yang tidak dilakukan
pekerjaan isolasi termal. Air yang dihasilkan di dalam dan di luar
saluran karena kondensasi dapat menyebabkan korosi, jamur, dll.
Untuk menjaga panas dan dingin saluran, gunakan pelat isolasi
termal dekoratif kertas kraft aluminium, pelat isolasi termal
dekoratif kain kaca aluminium, dll. lalu kencangkan ke saluran

Menjaga suhu panas dan
dingin saluran

dengan paku payung, pita perekat kain kaca aluminium, atau jaring
logam tempurung penyu. Bagian terbuka di luar ruangan ditutup dengan bingkai yang terbuat daripelat baja tahan karat, dll., sesuai keperluan.

6.5 Pekerjaan pipa lifeline
6.5.1 Konstruksi pipa besi cor ulet suplai air
Jepang merupakan negara yang sering terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, digunakan “pipa besi
cor ulet” yang dapat melindungi pipa dari kerusakan akibat gempa. Ada berbagai jenis pipa besi cor
168

ulet, tetapi pipa besi cor ulet jenis GX relatif umum digunakan di Jepang.
Pipa besi cor ulet jenis GX merupakan sambungan

Pipa besi cor ulet jenis GX

dengan fungsi tahan gempa. Sambungan ini memiliki
jumlah ekspansi dan penyusutan yang besar dan fungsi
pencegahan pipa keluar. Sambungan akan mengembang,menyusut, atau menekuk sebagai respons terhadap
pergerakan tanah yang besar saat gempa bumi. Selain itu,

Gagang cincin pengunci

Cincin pengunci

meski pipa diregangkan hingga batasnya, fungsi penahan
pipa agar tidak lepas tetap berfungsi dan fungsi conduit
tetap dapat dijaga.

Bagian tonjolan
spigotDimensi yang memungkinkan ekspansi dan penyusutan
antar pipa. Meskipun diregangkan lebih jauh pun, cincin

Cincin karet

Gambar penampang sambungan pipa besi
cor ulet jenis GX

kunci dan tonjolan pipa pada sambungan tidak akan lepas.
Pipa besi cor ulet disambung sesuai dengan prosedur berikut ini.
(1) Pemasangan pipa
Gantung pipa hati-hati dengan tanda pabrikan pada pipa menghadap ke atas.
(2) Pembersihan pipa
Bersihkan benda asing dari lekukan soket dan bersihkan benda asing dari sekitar 30 cm dari tepi
permukaan spigot dan pada permukaan soket. Selanjutnya bersihkan air yang menempel padapermukaan tempat cincin karet dipasang. (3) Periksa cincin pengunci dan gagang cincin pengunci
Cincin pengunci dan gagang cincin pengunci sudah diatur sebelumnya. Periksa secara visual dan
sentuh dengan tangan untuk melihat apakah soket yang ditentukan sudah benar atau belum. Jika
dikonfirmasikan ada kelainan seperti keluar dari alur, dll., remas bagian yang terbelah dengan alatpemeras cincin pengunci dan pasang dengan benar ke dalam alur di atas gagang cincin pengunci.
(4) Pasang cincin karet
169

Pastikan untuk memeriksa bahwa cincin karet bertanda untuk jenis GX dan periksa diameter
nominalnya. Bersihkan cincin karet dan letakkan di permukaan dalam soket dengan bagian yang
memiliki sudut menghadap ke depan. Setelah itu, tekan dengan tangan atau palu plastik, dll. agar tidak
ada celah dan pasang pada posisi yang ditentukan. Setelah pemasangan selesai, pukul cincin karet
dengan palu plastik agar pas dengan permukaan bagian dalam soket. Selain itu, sentuh permukaan
bagian dalam cincin karet dengan jari untuk memastikan tidak ada bagian yang terangkat sebagian.
(5) Oleskan pelumas
Gunakan pelumas untuk sambungan pipa besi cor ulet. Oleskan pelumas secara merata dari garis
putih di ujung pipa ke ujung pipa di bagian dalam cincin karet yang meruncing dan permukaan luar
spigot. Jangan mengoleskan pelumas ke permukaan bagian dalam soket sebelum menyetel cincin karet.
(6) Masukkan spigot
Gantung pipa dengan crane atau sejenisnya dan masukkan spigot ke soket. Pada saat ini, pastikan
benda asing seperti batu, potongan kayu, dll. tidak menempel pada cincin karet atau spigot. Selain itu,
pastikan sudut tekukan kedua pipa berada dalam 2°. Operasikan tuas hoist dan perlahan masukkan
spigot ke dalam soket. Sejajarkan permukaan ujung soket dengan lebar garis putih di sisi soket dari
dua garis putih yang ditampilkan di permukaan luar spigot.
(7) Konfirmasi posisi cincin karet
Periksa posisi cincin karet menggunakan pengukur pemeriksaan khusus. Gunakan pengukur
pemeriksaan khusus di sekeliling seluruh lingkar celah soket dan spigot untuk mengukur jumlah
penetrasi dan pastikan semuanya berada dalam rentang yang dapat diterima. Jika seluruh keliling
berada dalam rentang yang dapat diterima, ukur jumlah penetrasi pada 8 titik lingkar dan catat padalembar periksa. Lembar periksa adalah bahan untuk kontrol kualitas sambungan pipa besi cor ulet.
Cantumkan semua pekerjaan penyambungan.
(8) Prosedur kerja untuk pemipaan tekukan
Sambungan pipa lurus dapat ditekuk hingga sudut tekukan yang diperbolehkan setelah170penyambungan. Setelah memastikan bahwa sambungannya normal, tekuk sambungan secara perlahandalam kisaran sudut tekukan yang diperbolehkan. Alih-alih menekuk sudut tekukan yangdiperbolehkan pada satu sambungan, beberapa pipa digunakan untuk mencapai sudut tekukan yangdiinginkan.

6.5.2 Sambungan EF suplai air/gas
Pipa polietilen untuk distribusi air yang digunakan dalam pemipaan suplai air dan pipa polietilen
untuk gas merupakan pipa yang sangat baik karena memiliki sifat ringan, fleksibel, tahan korosi, dansangat higienis. Selain itu, ini merupakan material pipa yang memiliki daya tahan dalam keadaan
darurat seperti gempa bumi, penurunan tanah,
Konektordll. Material pipa dan sambungan berwarna biru

Indikator

Pin terminal
Pengontrol

digunakan untuk air dan warna kuning untukgas.
Ada sambungan EF (electrofusion) dan
sambungan mekanis untuk sambungan pipa

Soket EF
Pipa polietilen untuk distribusi air

polietilen. Sambungan EF adalah metodepenyambunganyang

memanaskan

KawatpemanasSambungan EF untuk pipa
polietilen

kawat

pemanas dan melelehkan resin dengan panas pada permukaan bagian dalam sambungan pipa dan
permukaan luar pipa untuk menyatukannya. Setelah memasang pipa (spigot) di sambungan pipa
(soket) dengan kawat pemanas tertanam di permukaan sambungan, hidupkan daya dari pengontrol
untuk memanaskan kawat pemanas.
Sambungan EF dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini.
(1) Memotong pipa
Potong pipa sehingga ujung pipa tegak lurus dengan sumbu pipa. Batas yang diizinkan untuk
pemotongan pipa secara diagonal adalah dalam 5 mm terlepas dari diameter nominalnya. Jangan
171

gunakan alat pemotong jenis gerinda berkecepatan tinggi karena panas dapat mengubah bentuk
permukaan potongan.
(2) Persiapan soket EF
Periksa apakah ada kerusakan pada pipa lalu bersihkan tanah dan kotoran yang menempel pada pipa
dengan handuk kertas atau waste bersih. Ukur dari ujung pipa dan tandai posisi panjang penyisipanyang ditentukan.
(3) Mengikis
Scraper digunakan untuk memotong permukaan pipa dari ujung pipa ke garis yang ditandai.
(4) Membersihkan permukaan fusi
Bersihkan permukaan potongan pipa dan seluruh permukaan bagian dalam soket EF dengan handuk
kertas yang dibasahi etanol atau aseton.
(5) Menandai
Masukkan soket ke dalam pipa yang sudah dipotong dan dibersihkan lalu tandai di sepanjang
permukaan ujung ke arah silinder.
(6) Memasukkan/ mengencangkan pipa dan sambungan
Masukkan kedua pipa ke soket EF hingga posisi yang ditandai. Kemudian gunakan klem untuk
mengencangkan pipa dan soket EF.
(7) Persiapan fusi

Persiapan fusi pipa EF

Masukkan steker daya pengontrol ke stopkontak listrik.
Kemudian hidupkan sakelar. Setelah itu, sambungkan kabel
output ke terminal sambungan. Kemudian baca data fusidengan pembaca kode batang yang terpasang pada
pengontrol.
(8) Fusi
Tekan tombol mulai pada pengontrol untuk mulai menyalurkan listrik. Setelah itu, penyaluran listrik172akan berakhir secara otomatis.
(9) Inspeksi
Pastikan indikator soket EF dinaikkan di kedua sisi kiri dan kanan. Kemudian konfirmasikan bahwa
tampilan pengontrol telah berakhir secara normal. Lalu lepaskan kabel output dan pasang tutupnya.
(10) Pendinginan
Setelah fusi berakhir, biarkan mendingin selama waktu telah ditentukan. Lepaskan klem setelahpendinginan berakhir. Karena ada lembar periksa, periksa item pemeriksaan untuk setiap titik fusi dilembar periksa.

6.5.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan telekomunikasi(1) Pemipaan bawah tanah
Gunakan sambungan yang dapat mengembang dan mengempis, dll. untuk menyambungkan conduit
di mana ekspansi dan penyusutan diperkirakan terjadi.
(2) Pengabelan kabel
Lakukan pengabelan sehingga ada keleluasaan di lubang tangan di dekat pintu masuk dan pintu
keluar kabel.
(3) Pengabelan kabel optik bawah tanah
Di lubang tangan, amankan panjang kabel optik yang diperlukan untuk bagian sambungan danbagian penarikan serta pertimbangkan bahwa pemutusan sambungan tidak akan terjadi saat kabel
dipindahkan jika terjadi bencana, dll.

6.5.4 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membenamkan pipa
(1) Kerusakan/pemotongan pipa terpendam yang ada selama penggalian
Dalam pekerjaan pembenaman pipa, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai merusak atau173

memotong pipa terpendam yang ada. Kecelakaan yang merusak atau memotong pipa terpendam,seperti pipa suplai air dan drainase, pipa gas, pipa komunikasi, dan pipa listrik, dll. akan menghambat
kehidupan warga tidak hanya di lokasi konstruksi tetapi juga di wilayah yang luas. Kerusakan dan
kecelakaan pemutusan pipa terpendam terjadi karena alasan berikut.
□ Instruksi tidak menyeluruh□ Tidak dilakukan penggalian uji coba atau penggalian uji coba tidak mencukupi□ Posisi pipa yang dibenamkan berbeda dengan gambar denah□ Konfirmasi awal seperti buku besar, dll. tidak mencukupi□ Tidak tercatat di dalam buku besar jalan□ Bentuk pipa, seperti bengkok, mencuat, dll. tidak diperiksa□ Pipa yang terbenam di tempat yang dangkal□ Tidak menandai benda yang terbenam di jalan□ Lainnya
Penting untuk bertukar informasi di antara masing-masing kontraktor dan memahami secara akurat
posisi pemasangan benda terbenam di bawah tanah yang ada. Sebelum memulai konstruksi, lakukan
pemeriksaan dengan penggalian uji secara menyeluruh, dan menggunakan detektor pipa baja/kabel
untuk mendeteksi posisi pipa terbenam yang sudah ada saat penggalian. Saat menggunakan mesinseperti backhoe, dll. untuk penggalian, gali secara manual dalam jarak 50 cm dari pipa terbenam yangada. Dilihat dari bentuk terjadinya kecelakaan, lebih dari setengahnya disebabkan oleh backhoe,
namun ada juga kecelakaan pemotongan saat penggalian secara manual, jadi berhati-hatilah. Untuk
mencegah kecelakaan, letakkan “lembar indikasi objek yang terbenam di bawah tanah” di antara benda
yang terbenam di bawah tanah dan permukaan tanah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

174

Warna tampilan lembar indikasi objek yang terbenam di bawah tanah

Jenis fasilitas

Warna

Jenis fasilitas

Warna tampilan

terbenamtampilanterbenamKabel komunikasi

Merah

Pipa drainase

CokelatDaya tegangan

OranyePipa gas

Hijau

Biru

－

－

tinggi/rendah
Pipa suplai air(2) Bencana terkait manhole
Kekurangan oksigen dan keracunan hidrogen sulfida sering kali menjadi penyebab kecelakaan
terkait pekerjaan di dalam manhole. Orang yang dapat memasuki manhole adalah orang yang telah
menyelesaikan Kursus Keterampilan Kepala Pekerjaan Berbahaya Kekurangan Oksigen Kelas 1 dan
2 atau Pendidikan Khusus Pekerjaan Berbahaya Kekurangan Oksigen. Ukur konsentrasi oksigen,konsentrasi hidrogen sulfida, dan buat ventilasi area
Di dalam manhole

kerja sehingga konsentrasi oksigen 18% atau lebih dan
konsentrasi hidrogen sulfida 10 ppm atau kurang. Jika
ventilasi tidak memungkinkan, kenakan alat pelindung
untuk pernapasan dan minta pengawas untuk bertugas.
Selain itu, ada juga kasus orang jatuh dari tangga karena
kekurangan oksigen. Di tempat-tempat yang kemungkinan kekurangan oksigen, kenakan alat penahan
jatuh meskipun ketinggiannya tidak lebih dari 2 m. Konstruksi dan pekerjaan yang berhubungan
dengan manhole sering dilakukan di jalan yang dilalui mobil, sehingga kecelakaan dengan mobil yanglewat juga terjadi. Fasilitas keamanan seperti selungkup (layar lipat manhole) dipasang di sekitar
manhole, dan pemandu akan ditempatkan.

175

6.6. Pekerjaan pelat logam arsitektur
6.6.1 Pengolahan pelat logam
Lembaran logam arsitektur adalah pekerjaan pemotongan, penekukan, pengecoran, pengelasan, dll.
terhadap pelat logam tipis untuk membuat dan memasang komponen sesuai dengan tujuan penggunaan.
Ini adalah pekerjaan yang melibatkan berbagai hal seperti pemipaan, atap, dll. Pekerjaan yangdiperlukan untuk mengolah pelat besi pada dasarnya adalah kegaki, pemotongan, penekukan, dan
pengelasan. Saat membuat produk dengan bentuk yang rumit, diperlukan teknik yang disebut
hammering. Karena ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, penjelasannya tidak
diberikan di sini.
(1) Kegaki
Gunakan jarum kegaki, divider, timbangan logam, dll. untuk sebisa mungkin memberikan kegaki
satu kali. Jika Anda ingin membuat beberapa hal yang sama, buat pengukur untuk menjalankannya
secara efisien.

Pekerjaan kegaki(2) Pemotongan
Potong dengan hati-hati sambil memegang bagianyang ingin disisakan agar gunting dapat dengan mudahmasuk. Awasi garis kegaki dan potong sepanjang garis
kegaki tersebut. Ratakan permukaan potongan dengan
kikir logam.

176

Pekerjaan
pemotongan

(3) Penekukan
Pukul garis kegaki di sisi belakang dengan pahat dan
palu. Ini memungkinkan permukaan sedikit menekuk
ke arah yang diinginkan. Kemudian, tekuk hingga
sudut yang diperlukan dengan memukul sedikit demi

Pekerjaan
penekukan

sedikit menggunakan palu dan gunakan paron (disebut juga “anvil”) atau sudut alas yang disebut juga
pelat permukaan.
Tekuk hingga sudut yang diperlukan dengan memukul sedikit demi sedikit menggunakan palu dan
gunakan sudut alas yang disebut juga pelat permukaan.
(4) Pengelasan
Metode pengelasan yang paling umum digunakan dalam pengelasan lembaran logam adalah“metode pengelasan fusi”, di mana bahan pengisi (batang las atau kawat) dilebur dan disambungkan.
Kencangkan bagian yang tumpang tindih menggunakan klem. Selanjutnya, bagian sambungan
dipasang sementara pada jarak 10 mm. Inti dari pengelasan ini adalah melelehkan batang las dengan
tetap menjaga komponen dan mulut pembakar pada jarak tertentu. Bekerjalah dalam posisi yangnyaman karena ini adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi.

6.6.2 Metode sambungan saluran(1) Sambungan saluran bersudut
Sambungan saluran bersudut mencakup metode konstruksi flensa bersudut, metode konstruksi
flensa geser, dll.
[Metode konstruksi flensa bersudut]
Karena kekuatan sambungan dan kedap udaranya yang sangat baik, metode ini sering digunakan
untuk saluran pembuangan asap, dll. namun jarang digunakan untuk sambungan saluran selain
pembuangan asap karena membutuhkan waktu dan tenaga untuk memasangnya.
177

[Metode konstruksi flensa pelat bersama]
Sebagian dari badan saluran dibengkokkan untuk membuat flensa (felnsa pelat bersama), flensa
pelat bersama disatukan satu sama lain dan dikencangkan keempat sudut saluran dengan klip khusus.
Dibandingkan dengan metode flensa bersudut, metode ini sering digunakan untuk saluran selain
pembuangan asap karena membutuhkan sedikit usaha untuk membuat flensa dan lebih mudah
dipasang.
Packing

Flensaresonansi

Flensa bersudut

Klip pengikat

Baut
Packing
Rivet

SaluranSaluran

Metode konstruksi flensa
pelat bersama

Metode konstruksi flensa
bersudut[Metode konstruksi flensa geser]
Flensa prefabrikasi dimasukkan ke dalam saluran dan dilas di tempat, dikencangkan dengan bautdan mur di keempat sudutnya, dan benda logam khusus yang disebut rats digunakan untuk menahan
flensa. Pembuatannya lebih efisien daripada metode konstruksi flensa bersudut dan mudah dilakukan
hanya dengan mengencangkan keempat sudutnya dengan baut. Kekuatannya lebih kuat daripada
flensa pelat bersama dan dapat dikatakan sebagai metode konstruksi perantara antara metodekonstruksi flensa pelat bersama dan metode konstruksi flensa bersudut.
(2) Sambungan saluran bulat
Metode untuk menyambungkan saluran bulat seperti saluran spiral, dll. meliputi metode konstruksi
flensa, metode konstruksi sambungan sisipan, dll.
[Metode konstruksi flensa]
Dalam metode ini, collar flensa dimasukkan ke dalam saluran spiral dan flensa dikencangkan satu
sama lain dengan baut dan mur. Flensa pelat berbentuk pipih digunakan untuk saluran berdiameter178kecil dengan diameter sekitar 75-100 mm, dan flensa bersudut digunakan untuk saluran dengan
diameter 200 mm atau lebih. Metode konstruksi ini cocok untuk sambungan yang membutuhkan
kekuatan tinggi.

[Metode konstruksi sambungan soket]
Dalam metode ini, sambungan khusus yang disebut nipple dimasukkan ke dalam saluran spiral,dikencangkan pada dua atau tiga titik dengan sekrup pelat besi (sekrup penusuk), dan kemudian
diselubungi dengan perekat saluran atau sejenisnya dari luar untuk menyambung. Metode sambungan
ini relatif mudah dilakukan dan digunakan secara luas. Selain itu, saat mengencangkan saluran dan
nipple dengan sekrup pelat baja, jangan menekan sekrup tepat di bawah saluran agar air tidak bocor
saat air mengalir ke dalam saluran.

179

6.7 Pekerjaan peralatan listrik
Teknisi pekerjaan peralatan listrik memiliki berbagai pekerjaan yang luas termasuk pemipaan,
pengabelan, pemasangan peralatan, pemasangan peralatan listrik, dll. Karakteristik pekerjaan ini ada
pada banyaknya jenis alat dan perlengkapan yang digunakan. Berhati-hatilah agar tidak tersengat
listrik atau kebocoran listrik selama bekerja.

6.7.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pada peralatan penerima
dan transformasi tegangan tinggi
Listrik 6600 V yang diambil dari perusahaan tenaga listrik, dll., melewati PAS (Pole Air Switch,sakelar udara tegangan tinggi) yang dipasang di tiang listrik (untuk pengabelan overhead), dan disuplai
ke cubicle yang dipasang di dalam lahan, di ruang bawah tanah bagunan, di atap, dll. Di cubicle,
tegangan 6600 V yang diterima diubah menjadi 100 V atau 200 V. Di
dalamnya terdapat circuit breaker dan disconnector yang dapat
memutus arus listrik. Untuk mencegah kecelakaan kerja dalampekerjaan peralatan penerima dan transformasi tegangan tinggi, penting
untuk membuka PAS dan bekerja dengan memadamkan listrik
termasuk cubicle. Sekalipun circuit breaker atau disconnector dibuka,
listrik tetap mengalir ke sisi primer bagian yang terbuka. Bekerja dalamkondisi kabel hidup (listrik mengalir) di sisi primer dapat menyebabkan sengatan listrik langsung atau
kecelakaan sengatan listrik karena pelepasan muatan listrik yang sangat berbahaya.

6.7.2 Korsleting, ground fault, kebocoran listrik
Korsleting (juga disebut “short circuit”) adalah ketika dua atau lebih kabel 2 fase atau 3 fase saling
bersentuhan tanpa melewati beban. Jika Anda memotong kabel saat sedang hidup, itu akan
menyebabkan korsleting. Selain itu, kesalahan pengabelan dan bagian logam dari perkakas seperti
obeng, dll. dapat menyebabkan korsleting.
180

Ground fault adalah ketika arus listrik mengalir ke tanah. Sirkuit listrik harus diisolasi dari tanah.
Ground fault terjadi ketika polaritas diardekan secara tidak benar.
Kebocoran listrik adalah ketika arus mengalir melalui sirkuit di mana seharusnya tidak mengalirsambil mengaliri tempat yang seharusnya dialiri. Ini tidak hanya dapat menyebabkan sengatan listrik
bagi orang tetapi juga kebakaran, dll. Jika pemutus sirkuit kebocoran listrik atau alarm kebocoran
listrik dipasang di gedung atau apartemen, rangkaian listrik dapat terputus atau alarm dapat dibunyikan
karena terjadi kebocoran listrik. Perhatian diperlukan dalam pekerjaan renovasi.

6.7.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan crimping kawat
Crimping kawat yang tidak benar dapat menyebabkan panas dan kebakaran. Gunakan alat crimping
untuk melakukan crimping dengan kuat pada posisi tengah selongsong terminal crimping. Selain itu,
Anda harus menggunakan terminal crimping yang sesuai dengan ketebalan kawat. Perhatikan bahwa
tidak hanya kabel, tetapi juga terminal crimping itu sendiri memiliki arus yang diperbolehkan.

6.7.4 Kerusakan/pemotongan pipa terpendam yang ada, pemutusan pengabelan
overhead(1) Memotong pipa terbenam yang ada saat menggali parit umum kabel listrik
Parit umum kabel listrik adalah fasilitas untuk menampung tiang listrik di tanah dan kabel listrik dilangit di ruang bawah tanah. Pekerjaan konstruksi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaikipemandangan dan membuat jalan lebih mudah dilalui. Pekerjaan konstruksi parit umum kabel listrik
memerlukan survei pendahuluan dan konstruksi sementara karena ada kemungkinan lifeline yang ada
seperti pipa suplai air dan drainase, pipa gas, pipa komunikasi, saluran listrik, dll. dapat mengalami
kecelakaan terputus. Lihat 6.5.4 “Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membenamkan pipa” untuk
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi.

181

Parit umum
kabel listrik(2) Kecelakaan terputusnya kabel gantung
Ada kecelakaan di mana pengabelan overhead terputus
karena boom mesin konstruksi, dumptruck mengangkat
muatannya, saat mesin konstruksi dimuat dan diturunkan darikendaraan pengangkut mesin konstruksi, dll. Atas permintaan
kontraktor lain, mungkin ada permintaan untuk memasang “penutup kabel” demi melindungi kabel
gantung.

6.7.5 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jalan
Perhatikan undang-undang dan peraturan yang relevan saat bekerja di jalan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan secara umum adalah sebagai berikut.
□ Penanggung jawab pekerjaan harus membawa izin penggunaan jalan. Selain itu, patuhi persyaratan
izin (jam kerja, syarat kerja, dll.).
□ Pasang fasilitas keamanan di lokasi konstruksi dan larang masuknya orang yang tidak terlibat dalamkonstruksi.
□ Tempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk memastikan bahwa arus lalu lintas tidak terganggu.
□ Ambil tindakan agar pejalan kaki dapat lewat dengan aman.
□ Minimalkan dampak terhadap penduduk sekitar, seperti kebisingan, getaran, dll.

182□ Saat pekerja meninggalkan lokasi konstruksi,
timbun kembali atau tutupi jalan sehingga tidak
tersisa penggalian begitu saja di permukaan jalan.
Jika

ingin

terus

menggali,pasangpagar

pengaman.
□ Saat menempatkan benda sementara di jalan,Pekerjaan pelepasan tiang listrik

kencangkan atau pasang fasilitas keamanan untuk
mencegahnya berhamburan atau bergerak.
□ Pada malam hari, nyalakan lampu peringatan agar lebar dan tinggi lokasi pemasangan dapat terlihat.

6.8 Pekerjaan telekomunikasi
6.8.1 Jenis peralatan telekomunikasi
Peralatan telekomunikasi dapat dibagi menjadi peralatan komunikasi kabel, peralatan komunikasi
nirkabel, peralatan komunikasi teknik sipil, peralatan transmisi switching, dan peralatan daya
komunikasi. Di sini akan dijelaskan mengenai peralatan komunikasi kabel dan peralatan komunikasi
teknik sipil.
(1) Peralatan komunikasi kabel
Saluran transmisi kabel yang dikonfigurasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi disebut“fasilitas akses”.
Fasilitas akses dibagi menjadi outdoor dan indoor, dan fasilitas outdoor dibagi lagi menjadi
overhead dan bawah tanah. Fasilitas overhead adalah fasilitas yang dipasang pada tiang listrik.
Fasilitas tersebut dilengkapi dengan peralatan berikut ini.

183

Garis besar fasilitas akses

Kabel optik
Kabel LAN
Kabel modular

Penutupan optik
Router (ONU)

Gedung komunikasi

Stopkontak cahaya

Pesawat

Komputer

teleponTiang listrik
Conduit

Manhole[Kabel serat optik] Kabel yang menyalurkan sinyal optik.
[Kabel logam] Kabel yang digunakan pada peralatan komunikasi. Kabel serat optik berkomunikasi
dengan sinyal cahaya, sedangkan kabel logam berkomunikasi dengan sinyal listrik.
[Penutup] Perangkat berbentuk kotak yang dipasang pada sambungan atau titik percabangan kabel
serat optik atau kabel logam. Serat optik terkadang berwarna abu-abu dan kabel logam berwarnahitam.
[Kabel penarikan] Kabel yang menarik sinyal komunikasi ke dalam rumah.

Ground clearance yang diperlukan untuk fasilitas overhead ditetapkan untuk memastikan
keselamatan. Perlu mengamankan jarak 5 m atau lebih di atas jalan.

● Prosedur mendirikan tiang listrik
Dirikan tiang listrik dengan prosedur sebagai berikut.
1) Pastikan posisi untuk mendirikan tiang listrik.
2) Konfirmasi benda yang terbenam dengan menggali dengan tangan atau menggunakan batang
probe.
3) Penggalian dengan tangan dan kendaraan penggali lubang dan pemancang tiang.
4) Dirikan tiang listrik.
1845) Timbun ulang.
(2) Peralatan komunikasi teknik sipil
Fasilitas teknik sipil komunikasi meliputi conduit, manhole, handhole, terowongan, parit bersama,
CC BOX, dll.
[Conduit] Pipa yang menghubungkan manhole, handhole, terowongan, dan tiang tarik. Sebagai aturanumum, ini mengacu pada satu ruas kabel yang diletakkan sedemikian rupa sehingga bagian kabel dapat
ditarik masuk dan ditarik keluar tanpa penggalian.
[Manhole] Struktur yang dapat masuk dan keluar dari atas tanah, dan dipasang di bawah tanah untuk
menarik, mencabut, dan menyambungkan kabel.
[Handhole] Manhole kecil dipasang di persimpangan pipa bawah tanah. Perawatan kabel dilakukan
tanpa campur tangan manusia.
[Terowongan] Terowongan untuk menampung berbagai kabel untuk komunikasi.
[Parit umum] Benda yang terbenam di bawah tanah berupa “terowongan” yang menampung dua ataulebih fasilitas seperti komunikasi, listrik, gas, suplai air, drainase, dll.
[CC BOX] Struktur bangunan berbentuk U yang mengakomodasi kabel komunikasi dan kabel daya
serta sumber daya untuk transmisi informasi, penyiaran, manajemen jalan, dll. Kotak ini dipasang dibawah jalan dan tutupi alur berbentuk U.

6.8.2 Pemasangan conduit bawah tanah(1) Overburden conduit dan gradien
Overburden conduit adalah jarak dari permukaan jalan ke ujung atas conduit. Ordonansi Penegakan
Hukum Jalan menetapkan bahwa, pada prinsipnya, jalan raya harus 0,8 m atau kurang, dan trotoar
harus 0,6 m atau kurang. Gradien conduit adalah kemiringan pipa di antara manhole. Gradien diatur
agar air, tanah, dan pasir mengalir di dalam conduit tanpa stagnasi.
(2) Jarak pisah dengan benda terbenam di yurisdiksi lain
185

Jarak standar antara conduit dan listrik, gas, air dan drainase ditentukan seperti yang ditunjukkan
pada tabel di bawah ini.

Rel kereta api (JR,Kabel daya listrik

Air, gas, lainnya

kereta api swasta)
Interval

1,0 m atau lebih

Tegangan rendah/tinggi: lebihhorizontal

dari 0,3 m

untuk paralel

Tegangan sangat tinggi: lebih

Interval vertikal
jika

1,5 m atau lebih

dari 0,6 m

0,3 m

0,15 mada

persimpangan
Ketika conduit komunikasi dan objek terbenam dari yurisdiksi lain mendekati dan berpotongan,
ikuti tabel di atas, minta kehadiran administrator masing-masing dan dapatkan persetujuan mereka
lalu terapkan metode perlindungan yang diperlukan.
(3) Berbagai pengujian setelah pemasangan conduit
Setelah memasang conduit, dua pengujian berikut dilakukan.
[Ujian laluan mandrel] Ujian untuk memeriksa apakah conduit terhubung sepenuhnya atau tidak.
Batang yang disebut mandrel dilewatkan. Conduit yang lebih panjang dari 150 m diperiksa dengan
melewatkan mandrel No. 4 dengan diameter 600 mm. Jika tidak mungkin melewatkan mandrel No. 4
dengan conduit dalam jarak 150 m, mandrel No. 3 dilewatkan.
[Uji kedap udara] Atur tekanan dalam conduit ke 49 kPa dan biarkan selama 3 menit untuk
memastikan bahwa penurunan tekanan adalah 1,96 kPa atau kurang.

6.8.3 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja
Silakan lihat halaman lain.
・Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan penggalian → 6.5.4
186

・Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan manhole, terowongan, dll. → 6.5.4
・Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jalan → 6.7.5

6.9 Pekerjaan pembuatan tungku
Pembuatan tungku adalah pekerjaan konstruksi bahan tahan api untuk bagian dalam tungku
pembakaran, tungku anil, tungku kremasi, tungku peleburan, tungku listrik, dll., yang bersuhu tinggi.
Metode konstruksi dan teknologi yang dibutuhkan berbeda tergantung pada jenis tungku. Misalnya,
saat menggunakan batu bata tahan api sebagai bahan tahan api, diperlukan teknologi penumpukan batu
bata. Batu bata yang digunakan dalam tungku adalah batu bata tahan api dan batu bata isolasi tahan
api. Mortar yang merekatkan batu bata juga berbeda dengan mortar pada umumnya, dan menggunakan
mortar untuk batu bata isolasi tahan panas. Ada dua jenis mortar untuk batu bata isolasi tahan panas:mortar termoseting (yang mengeras pada suhu tinggi) dan mortar pengeras udara (yang mengeras diudara suhu kamar).
Pekerjaan berlangsung dengan prosedur penandaan → yarikata → pemasangan batu bata.
Pemasangan batu bata tahan api (bricklaying) membutuhkan tingkat keterampilan tertinggi di antara
bahan tungku. Berikut 6 hal yang harus diperhatikan saat memasang batu bata.
□ Gunakan bahan dengan benar.
□ Ukur dimensi secara akurat.
□ Sebarkan mortar yang cukup untuk meratakan sambungan.
□ Pastikan untuk menambal dinding bata yang rata.
□ Jangan gunakan batu bata kecil yang panjangnya kurang dari 1/4.
□ Penumpukan batu bata harus selalu horizontal dan vertikal.

187

6.10 Pekerjaan peralatan pemadam kebakaran
Fasilitas pemadam kebakaran tidak beroperasi pada waktu
normal dan sebagian besar digunakan dalam keadaan darurat.
Dalam hidran kebakaran berbasis air, meskipun tidak ada air
di dalam pipa di sisi pelepasan pompa, pompa mungkin perlu
dioperasikan untuk mengirim air. Untuk tujuan ini, berbeda
dengan pompa untuk peralatan suplai air, dll., pada pompa ini
dipasang

perangkat

pemancing,pipabantuanuntuk

Bagian dari peralatan pompa
kebakaran

pencegahan kenaikan suhu air, dan perangkat uji kinerja.
(1) Pemasangan perangkat pemancing
Jika tidak ada air di badan pompa atau jika ada kantong udara, air tidak akan dapat dikirim meskipun
pompa dijalankan. Jika sumber air lebih rendah posisinya dari pompa, pasang alat pemancing untuk
mencegahnya.
(2) Pemasangan pipa bantuan untuk mencegah kenaikan suhu air
Jika Anda menjalankan pompa saat sisi pelepasan pompa dimatikan, situasinya adalah pompa hanya
berputar. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, pompa akan menjadi terlalu panas dan berhenti. Untuk
mencegahnya, dipasang pipa bantuan guna mencegah kenaikan suhu air.
(3) Pemasangan perangkat uji kinerja
Perangkat uji kinerja dipasang untuk memeriksa apakah pompa bekerja seperti yang ditentukan.
(4) Material yang digunakan untuk pemipaan
Selain itu, jika tidak ada air di dalam pipa, kemungkinan pipa menjadi panas karena nyala api. Jika
pipa baja dengan lapisan dalam digunakan, bahan lapisan dapat meleleh dan mengeras, jadi jangan
gunakan pipa logam dengan lapisan di bagian dalam karena mungkin tidak dapat mengalirkan air.

188

Bab 7 Keselamatan pekerjaan konstruksi
7.1 Kecelakaan fatal dalam pekerjaan konstruksi
Berbagai kecelakaan kerja terjadi di lokasi konstruksi. Tabel 7-1 menunjukkan jumlah kecelakaan
kerja fatal menurut jenis kecelakaan utama di industri konstruksi pada tahun 2021 berdasarkan datayang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan. Di antara berbagai
kecelakaan kerja yang terjadi, “terjatuh/terguling”, “kecelakaan akibat mesin konstruksi, crane, dll.”,dan “kecelakaan runtuh/roboh” disebut sebagai “tiga kecelakaan besar” dalam industri konstruksi dan
mencakup 40-70% dari semua kecelakaan. Kebanyakan dari kecelakaan “ditabrak” dan“terjepit/terperangkap” dalam tabel di bawah ini adalah “kecelakaan akibat mesin konstruksi, crane,dll.”
Di antara tiga kecelakaan besar, yang paling banyak terjadi adalah “terjatuh/terguling” yang terjadi
selama bekerja di ketinggian. Selain tiga kecelakaan besar tersebut, yang masih banyak terjadi adalah“kecelakaan lalu lintas” saat berkendara di jalan umum. Bab 7 menjelaskan jenis dan penyebab
kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi lifelie/fasilitas, serta penanggulangan, kesiapan, dll.
Terjatuh/terguling

Pekerjaan teknik sipil

Terjerembap

Tabrakan

Terbang/terjatuh

Runtuh/roboh

Ditabrak

Terjepit/terperangkap

Tenggelam

Kontak dengan

Kontak denganbenda

zat berbahaya,panas/dingin

dll.

Sengatan

Kecelakaan lalu

Kecelakaan lalu

listrik

lintas (jalan)lintas (lainnya)

Total

19

5

1

4

13

11

15

9

4

3

2

10

1

102

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

3

1

0

0

0

2

0

1

2

0

0

0

0

0

6

Pekerjaan konstruksi jalan

3

0

1

1

2

1

2

0

1

0

0

5

0

17

Pekerjaan teknik sipil sungai

1

3

0

0

1

1

1

2

0

1

0

0

0

10

Usaha konstruksi

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4

Pantai pelabuhan

0

1

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

1

6

Teknik sipil lainnya

9

0

0

2

4

8

8

2

3

1

2

1

0

44

Pekerjaan konstruksi
terowongan
Pekerjaan konstruksi
jembatan penyeberangan
perairanpencegahan erosi

Pekerjaan arsitektur

71

0

0

5

15

7

6

0

6

5

2

9

0

139

Rumah rangka baja/rebar

23

0

0

3

5

2

0

0

3

4

0

5

0

48

Arsitektur rumah kayu

12

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

19

Pekerjaan peralatan

8

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

2

0

16

Pekerjaan arsitektur lainnya

28

0

0

2

7

4

6

0

3

1

0

1

0

56

Konstruksi lainnya

20

0

0

1

3

1

6

1

1

1

4

6

0

47

Pekerjaan telekomunikasi

4

0

0

0

1

0

2

0

1

0

2

2

0

13

Instalasi mesin peralatan

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Konstruksi lainnya

12

0

0

1

1

1

4

1

0

1

2

4

0

28

110

5

1

10

31

19

27

10

11

9

8

25

1

288

arsitektur

Subtotal industri konstruksi

Tabel 7-1 Kondisi terjadinya kecelakaan kerja fatal menurut jenis kecelakaan utama di industri konstruksi tahun 2021

(Dibuat dari Situs Keselamatan Tempat Kerja Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan)

189

7.1.1 Status kecelakaan fatal dalam pekerjaan konstruksi
Tabel 7-2 menunjukkan jumlah kecelakaan fatal yang melibatkan tenaga kerja asing di semua
industri pada tahun 2020 dan 2021 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan
Kesejahteraan. Melihat Tabel 7-3, kita dapat mengetahui bahwa industri konstruksi menempati jumlahterbesar.
Jenis kecelakaan
Terjatuh/terguling
Terjerembap
Tabrakan
Terbang/terjatuh
Runtuh/roboh
Ditabrak
Terjepit/terperangkap
Kontakdenganzat
berbahaya
Sengatan listrik
Kebakaran
Kecelakaan lalu lintas(jalan)Tenggelam
Lainnya
Total

Jumlah meninggal
2020
2021
5
5
2
0
1
0
1
2
3
3
4
2
2
3
2

0

2
0

1
1

7

4

0
1
30

1
2
24

←Tabel 7-2 Kondisi terjadinya kecelakaan fatal yangmelibatkan tenaga kerja asing di semua industri

Industri
Industri
manufaktur
Industri
konstruksi
Lainnya
Total

Jumlah meninggal
2020
2021
3

8

17

10

10
30

6
24

Tabel 7-3 Jumlah kematian menurut industri[Terjatuh/terguling] Kecelakaan kerja akibat jatuh dari tempat tinggi, jatuh dari atrium saat
konstruksi, jatuh saat menggali lubang, dll.
[Terjerembap] Kecelakaan kerja akibat tersandung benda dan tergelincir atau kehilangankeseimbangan dan tergelincir.
[Tabrakan] Kecelakaan kerja akibat menabrak sesuatu dengan keras.
[Terbang/terjatuh] Kecelakaan kerja akibat muatan yang jatuh saat diangkat crane atau oleh jatuhnya
alat atau komponen dari tempat tinggi.
[Runtuh/robohh] Kecelakaan kerja akibat runtuhnya perancah, dll. atau robohnya bangunan selama
pembongkaran.
[Ditabrak] Kecelakaan kerja akibat ditabrak mesin berat yang sedang bergerak atau ember yangberputar, dll.
190

[Terjepit/terperangkap] Kecelakaan kerja akibat terjepit atau terperangkap mesin.
[Kontak dengan zat berbahaya] Kecelakaan kerja akibat zat berbahaya seperti bahan kimia, dll.
bersentuhan dengan tubuh manusia.
[Sengatan listrik] Kecelakaan kerja akibat listrik yang mengalir melalui tubuh seperti memotong
kabel beraliran listrik atau menyentuh perangkat yang mengalami kebocoran listrik.
[Kebakaran] Kecelakaan kerja akibat terperangkap dalam kebakaran yang terjadi karena berbagai
sebab.
[Kecelakaan lalu lintas (jalan] Kecelakaan kerja akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat
berangkat/pulang kerja di lokasi konstruksi atau kecelakaan kerja akibat terperangkap dalamkendaraan umum di tengah pekerjaan di tempat yang menghadap ke jalan.
[Tenggelam] Kecelakaan kerja akibat jatuh ke air di tempat-tempat di mana air digunakan seperti laut,sungai, pekerjaan drainase, dll.

7.1.2 Jenis kecelakaan fatal(1) Jatuh
Untuk memastikan keselamatan saat bekerja di ketinggian pada menara baja, ada “tali gerak” yangterhubung dengan peralatan penahan jatuh jenis full harness. Kecelakaan jatuh lebih mungkin terjadi
ketika tali gerak yang digunakan dilepas dan diganti dengan tali gerak berikutnya. Tali jenis pengunci
dan peralatan penahan jatuh jenis full harness dirancang sedemikian rupa hingga tali saat ini tidak akanlepas kecuali tali berikutnya dimasukkan.
Untuk pengabelan overhead, digunakan anjungan kerja tempat tinggi yang dapat memastikan lantai
kerja yang stabil namun jika Anda menaiki susuran tangan, Anda dapat kehilangan keseimbangan dan
jatuh. Selain itu, jika tidak ada alat penghenti darurat atau tuas kontrol di sisi lantai kerja, ada
kemungkinan terjadi kecelakaan terjepit.
Kecelakaan fatal akibat jatuh juga termasuk kecelakaan jatuh ke dalam lubang galian. Anda
191

mungkin jatuh jika kehilangan keseimbangan, terpeleset, dll.
(2) Kecelakaan lalu lintas (jalan)
Kecelakaan fatal akibat kecelakaan mobil sering terjadi pada pekerjaan konstruksi secara
keseluruhan. Ada banyak kecelakaan lalu lintas saat
pergi atau pulang dari lokasi konstruksi, dan ada juga
kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat kendaraan
konstruksi melewati jalan umum. Terjadi kecelakaanseperti tertabrak kendaraan lain saat bongkar muat barang di jalan umum, kecelakaan dump truck yangmembawa kelebihan tanah dan melaju terlalu cepat dan terbalik di tikungan, dll.
Kecelakaan mudah terjadi dari kendaraan biasa saat melakukan pekerjaan di jalan umum seperti
pekerjaan pemasangan pipa, dll. Misalnya, selama melakukan pekerjaan pengabelan overhead padatiang listrik, jika kendaraan biasa tersangkut di kabel, pekerja dapat jatuh bersama kabel tersebut.
Untuk mencegah kendaraan yang lewat memasuki area kerja, peralatan keamanan seperti pagar,
pembatas, pelindung, dll. disiapkan, dan pemandu ditempatkan. Penting juga agar pekerja tidak
bekerja di luar area kerja.
(3) Ditabrak/terjepit
Saat bekerja di jalan umum, seperti pekerjaan
memasang

pipa,

dll.,

berhati-hatilah

terhadap

kecelakaan karena backhoe. Kecelakaan seperti
tabrakan antara ember yang sedang berputar dan orang,
atau seseorang terjepit di antara ember dan benda.
Selain itu, saat backhoe dimuat atau diturunkan dari truk, dll., kecelakaan backhoe terjerembap mudah
terjadi. Terjerembapnya backhoe dapat menyebabkan kecelakaan fatal akibat tertimpa.

192

(4) Terbang/terjatuh
Terbang/terjatuh adalah kecelakaan yang terjadi karena
menabrak benda yang terbang atau jatuh. Misalnya,
kecelakaan seperti tertabrak benda yang sedang diangkut oleh
crane atau terjepit di bawah beban gantung yang terjatuh.
Slinging yang tidak memadai, pergerakan beban yangdigantung, dll. merupakan faktor kecelakaan. Hal yang penting adalah jangan berada di bawah bebanyang digantung. Selain itu, kecelakaan juga terjadi karena jatuhnya alat atau material sebelum
pemasangan.
(5) Runtuh/roboh
Dalam pekerjaan listrik, telah terjadi kecelakaan seperti tiang listrik sementara patah dan roboh,
tiang listrik yang dimuat di truk roboh lalu jatuh dan menimpa seseorang, dll.
(6) Sengatan listrik
Sengatan listrik adalah kejutan kuat yang disebabkan oleh aliran listrik yang melewati tubuhseseorang. Saat Anda menyentuh kabel listrik atau perangkat dengan voltase yang bekerja padanya,listrik mengalir melalui tubuh Anda dan masuk ke tanah. Anda juga dapat terkena sengatan listrik
dengan menyentuh peralatan lain yang mengalami kebocoran listrik atau dengan melakukan kesalahanseperti hubungan singkat rangkaian listrik. Lakukan hal-hal berikut ini sebagai penanggulangan
sengatan listrik.
□ Kenakan alat pelindung seperti alat pelindung antistatis, sarung tangan karet elektrik, pakaian isolasi,
sepatu bot karet elektrik, dll. Meskipun Anda mengenakan alat pelindung, bagian tubuh Anda selainalat pelindung tersebut dapat bersentuhan. Lakukan pemilihan alat pelindung yang tepat dan
pertimbangkan pekerjaan dalam kondisi listrik padam sebisa mungkin.
□ Dalam keadaan listrik mengalir, orang selain pekerja listrik dapat tersengat listrik. Hubungi orangorang yang tidak terkait dengan pekerjaan dan ambil tindakan untuk melarang mereka masuk ke lokasi193konstruksi.
□ Anda dapat tersengat listrik dengan menyentuh bagian yang tidak diinginkan. Pekerjaan dilakukan
secara menyeluruh dalam keadaan listrik padam.
□ Kecelakaan sengatan listrik juga dapat terjadi karena berpikir bahwa ada pemadaman listrik. Tidak
hanya melakukan komunikasi secara menyeluruh kepada pihak terkait, konfirmasi kondisi
pemadaman listrik dilakukan secara menyeluruh dan inspeksi listrik dilakukan sebelum mulai bekerja.
(7) Kekurangan oksigen di dalam manhole
Pekerjaan di dalam manhole dapat menyebabkan kecelakaan fatal karena gejala anoksia yaitu
kekurangan oksigen dan keracunan hidrogen sulfida. Situasi kekurangan oksigen juga mengakibatkan
kecelakaan fatal bagi orang yang pergi memberikan pertolongan tanpa menggunakan respirator udara.
Untuk bencana terkait manhole, lihat “6.5.4 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membenamkanpipa”.

7.1.3 Karakteristik pekerjaan lifeline/peralatan dengan banyak kecelakaan fatal(1) Karakteristik dan kecelakaan pekerjaan peralatan listrik
Pekerjaan peralatan listrik melibatkan penggunaan tenaga listrik sehingga terjadi kecelakaan fatalyang disebut “meninggal karena sengatan listrik”. Ada risiko kecelakaan jatuh karena pekerjaan ditempat tinggi seperti penggantian kabel tegangan tinggi, pengabelan overhead, dll.
Kecelakaan sengatan listrik terjadi ketika memotong kawat listrik yang dilakukan pengabelan
dengan pemotong kabel. Kecelakaan terjadi karena tidak dilakukannya konfirmasi bahwa listrik
diputus atau tidak menggunakan alat pelindung untuk mencegah sengatan listrik, dll.

194

Kecelakaan jatuh terjadi pada pekerjaan di tempat
tinggi seperti pekerjaan pemasangan kabel pada tiang
listrik, dll. Sebisa mungkin, bekerjalah dengan
memastikan lantai kerja yang stabil seperti anjungan
Bekerja di atas anjungan kerja tempat tinggi

kerja tempat tinggi, dll.
(2) Pekerjaan pemasangan mesin
Dalam hal pemasangan mesin besar, terjadi kecelakaan mesin terjerembap dan tertimpa dibawahnya.
(3) Pekerjaan suplai air dan drainase
Dalam pekerjaan suplai air dan drainase, pekerjaan penggalian dilakukan untuk menggali parit ditanah untuk dilewati pipa. Ada beberapa kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan penggalian ini.
Misalnya, ada kecelakaan di mana tanah dan pasir yang digali runtuh dan mengubur pekerja hiduphidup saat berada di dalam lubang galian. Jika kedalaman galian adalah 1,5 m atau lebih, padaprinsipnya, yaita baja, dll. digunakan untuk menahan tanah. Selain itu, ada juga kecelakaan tergulingkarena “tersandung” di undakan perkerasan, timbunan di sekitar papan pelapis, kabel, selang, dll.
Karena backhoe digunakan dalam pekerjaan penggalian, kecelakaan terkait backhoe lebih mungkinterjadi. Misalnya kecelakaan karena bersentuhan dengan boom yang berputar, kecelakaan karena
tersangkut saat mundur, dll. Pemandu khusus
ditempatkan untuk memastikan keselamatan orang
yang bekerja di parit sambil berkomunikasi dengan
operator backhoe. Backhoe itu sendiri juga berisikoterjerembap atau jatuh ke dalam selokan.

Pekerjaan manhole drainase

7.2 Kegiatan keselamatan di lokasi konstruksi
Teknisi dari banyak jenis pekerjaan datang dan pergi di lokasi konstruksi. Pekerjaan yang mereka
195lakukan mungkin masing-masing tampak berbeda, tetapi ada hal-hal yang selalu disadari oleh teknisi
veteran. Hal ini mengarah pada kualitas dan keselamatan yang tinggi. Bagian 7.2 menjelaskan hal-hal
umum kegiatan keselamatan yang harus diketahui semua teknisi.

7.2.1 Siklus pelaksanaan konstruksi yang aman
Dengan mengulangi siklus pelaksanaan konstruksi yang aman, dimungkinkan untuk menciptakan
tempat kerja di mana kecelakaan kerja sulit terjadi. Siklus pelaksanaan konstruksi yang aman adalah
untuk mencapai tujuan berikut.
a. Mengintegrasikan pelaksanaan konstruksi dan keselamatan.
b. Memperlancar hubungan kerja sama antara kontraktor utama dengan subkontraktor terkait
lainnya.
c. Menjadikan kegiatan keselamatan dan kesehatan sebagai kebiasaan.
d. Berkreasi dalam orisinalitas untuk mengantisipasi keselamatan.
e. Sosialisasi kepada semua karyawan tentang hal-hal yang diperlukan untuk konstruksi dan
keselamatan.
Berbagai aktivitas keselamatan akan dimasukkan ke dalam pekerjaan harian di lokasi konstruksi.
Untuk mencegah kecelakaan kerja, penting untuk menetapkan siklus pelaksanaan konstruksi harianyang aman dan menjaganya tetap berjalan.

196

Siklus pelaksanaan konstruksi yang aman

(1) Apel pagi keselamatan sebelum bekerja(Partisipasi semua kontraktor utama dan subkontraktor terkait)(2) Rapat keselamatan(8) Konfirmasi keselamatan di akhir pekerjaan

Siklus pelaksanaan konstruksi
harian yang aman

(3) Inspeksi sebelum mulai bekerja(7) Membereskan tempat kerja sendiri(4) Bimbingan dan pengawasan selama bekerja(6) Rapat proses keselamatan(5) Patroli keselamatan(1) Apel pagi keselamatan sebelum bekerja
Semua kontraktor utama dan subkontraktor terkait berpartisipasi dalam apel pagi dan di situ
diberikan pengumuman hasil patroli keselamatan hari sebelumnya oleh kepala tempat kerja, dll.,
instruksi keselamatan kerja untuk hari itu, dan senam radio.
(2) Rapat keselamatan
Diskusikan setiap jenis pekerjaan dengan berpusat kepada mandor. Refleksikan hasil proses kerja
hari sebelumnya lalu lakukan kegiatan prediksi risiko (KY) terkait proses kerja hari ini, dan berikan
pendidikan bagi pengunjung baru.
(3) Inspeksi sebelum mulai bekerja
Sebelum memulai pekerjaan, lakukan inspeksi keselamatan seperti inspeksi mesin dan peralatanyang digunakan, konfirmasi pekerjaan, dll.
(4) Bimbingan dan pengawasan selama bekerja
Pengawas lapangan (mandor, kepala pekerjaan, dll.) memberikan bimbingan dan pengawasan
kepada pekerja.
(5) Patroli keselamatan
Patroli keselamatan dilakukan oleh kepala tempat kerja, dll. bersama kontraktor yang bekerja sama,197

dan berikan instruksi serta arahan kepada masing-masing mandor.
(6) Rapat proses keselamatan
Kontraktor utama dan masing-masing kontraktor khusus akan menghubungi dan berkoordinasi
antar jenis pekerjaan untuk keesokan harinya dan mempertimbangkan metode kerja, dll.
(7) Membereskan tempat kerja sendiri
Tempat kerja sendiri diringkas, dirapikan, dibuat resik dan dirawat oleh semua orang yangbersangkutan.
(8) Konfirmasi keselamatan di akhir pekerjaan
Penanggung jawab kontraktor utama dan masing-masing kontraktor khusus akan memastikan
tindakan pencegahan terhadap kebakaran, pencurian, bencana publik, dll.

7.2.2 Pendidikan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja baru
Pendidikan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja baru adalah pendidikan keselamatan yangdilakukan pengusaha saat mempekerjakan pekerja baru. Pelaksanaan pendidikan keselamatan dan
kesehatan bagi pekerja baru diatur dalam Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
[1] Hal-hal yang berkaitan dengan bahaya atau toksisitas bahan baku, mesin, dll., dan cara
penanganannya.
[2] Hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perangkat keselamatan, alat pengontrol bahan berbahaya,atau alat pelindung, dan cara penanganannya.
[3] Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kerja.
[4] Hal-hal yang berkaitan dengan inspeksi saat awal bekerja.
[5] Hal-hal yang berkaitan dengan penyebab dan pencegahan penyakit yang mungkin terjadi
sehubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan.
[6] Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan keringkasan, kerapian, dan keresikan.
[7] Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan darurat dan evakuasi jika terjadi kecelakaan, dll.
198[8] Hal-hal yang diperlukan untuk keselamatan atau kesehatan terkait dengan pekerjaan yangbersangkutan selain hal-hal yang tercantum dalam butir-butir sebelumnya.

7.2.3 Pendidikan bagi pengunjung baru
Pekerja yang baru memasuki lokasi konstruksi disebut “pendatang baru”. Hampir setengah darisemua korban jiwa di lokasi konstruksi terjadi dalam waktu seminggu setelah memasuki lokasi
konstruksi. Untuk alasan ini, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan telahmewajibkan “pendidikan bagi pengunjung baru”. “Pedoman Manajemen Keselamatan Lokasi
Konstruksi oleh Kontraktor Utama” menetapkan standar pelaksanaan sebagai berikut.
[Pelaksanaan pendidikan bagi pengunjung baru]
Ketika pekerja yang dipekerjakan akan terlibat dalam pekerjaan baru di lokasi konstruksi,
subkontraktor terkait harus memberi tahu hal-hal berikut melalui mandor, dll. berdasarkan
karakteristik lokasi konstruksi sebelum melakukan pekerjaan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada
kontraktor utama.
[1] Situasi tempat pekerja dari kontraktor utama dan subkontraktor terkait bekerja bersama[2] Situasi tempat yang menimbulkan bahaya bagi pekerja (tempat berbahaya dan area terlarang)[3] Hubungan komunikasi/koordinasi timbal balik antar pekerjaan yang dilakukan di area kerja
campuran[4] Cara evakuasi jika terjadi bencana[5] Rantai komando[6] Isi pekerjaan yang ditangani dan tindakan pencegahan kecelakaan kerja[7] Peraturan terkait keselamatan dan kesehatan[8] Kebijakan dasar, tujuan, dan rencana yang mengatur penanggulangan serta pencegahan
kecelakaan kerja mendasar lainnya untuk manajemen keselamatan dan kesehatan di lokasi konstruksi
Dengan hal-hal di atas, lakukan hal-hal berikut ini.
199

(1) Sebelum bekerja pada hari pertama kontraktor memasuki lokasi konstruksi dan mulai bekerja
Orang yang bertanggung jawab di kontraktor utama (kontraktor), mandor, dan penanggung jawab
keselamatan dan kesehatan memberikan pendidikan.
(2) Sebelum bekerja pada hari orang baru yang terlibat dalam pekerjaan bergabung dengan
kontraktor
Mandor/penanggung jawab keselamatan dan kesehatan memberikan pendidikan.
Pelaksanaan akan memakan waktu sekitar 30 menit di ruang rapat atau ruang pertemuan di kantor
lokasi konstruksi.

7.2.4 Peralatan untuk pekerjaan yang aman
Foto di bawah ini menunjukkan peralatan untuk pekerjaan yang aman. Peralatan dasar adalah
peralatan penahan jatuh jenis full harness (1), helm (2), pengait (3), dan sepatu keselamatan (4).

200

[Peralatan penahan jatuh jenis full harness] Peralatan penahan jatuh jenis full harness adalah
peralatan untuk menekan terjadinya jatuh. Mulai 2 Januari 2022, peralatan wajib dipasang jika
ketinggian lantai kerja melebihi 6,75 m. Namun, dalam industri konstruksi di mana terdapat banyak
kecelakaan jatuh, penggunaan peralatan penahan jatuh jenis full harness diperlukan meskipun saat
bekerja di ketinggian lebih dari 5 m. Meskipun Anda mengenakannya, Anda dapat melihat kecelakaan
karena tidak menggunakannya, jadi pastikan untuk menggunakannya.

Selain itu, gunakan peralatan pelindung dan keselamatan berikut ini bergantung pada pekerjaannya.
[Kacamata pelindung] Kacamata dengan tujuan melindungi mata dari debu logam dan kayu,
percikan api, panas, asap (termasuk gas beracun), sinar berbahaya seperti laser, dll. yang dihasilkan dilokasi konstruksi dan lokasi pengolahan material. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan tujuan
Anda.
[Masker pelindung] Masker untuk mencegah debu, kotoran, dll. Ada yang jenis sekali pakai dan jenis
penggantian filter. Standarnya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan
Kesejahteraan. Misalnya, penggunaan masker pelindung diwajibkan karena debu yang dihasilkan daripekerjaan las busur, pemotongan batu, dll. dapat menyebabkan disfungsi paru-paru (pneumoconiosis)
jika terhirup dalam jangka waktu yang lama.
[Sarung tangan] Digunakan untuk melindungi tangan saat melakukan pekerjaan pengecatan seperti
memotong, memangkas, berbagai pekerjaan pemasangan, pekerjaan menangani bahan kimia, dll.
Namun, saat menggunakan “mata pisau berputar seperti gergaji bundar, mesin bor, mesin chamfering,mesin pemotong sekrup pipa, dll.” sarung tangan (sarung tangan kerja) dapat tersangkut di mata pisau
201

yang berputar sehingga sarung tangan (sarung tangan kerja) tidak boleh digunakan.
[Helm dengan perisai wajah] Helm yang mana bagian helm terintegrasi dengan perisai yangmelindungi seluruh wajah. Terutama digunakan untuk pekerjaan las.

7.2.5 Penanggulangan sengatan panas
Di musim panas di Jepang, ada banyak “hari pertengahan musim panas” saat suhu melebihi 30 ℃
dan “hari sangat panas” saat suhu melebihi 35 ℃. Bekerja di lingkungan yang panas dapat
menyebabkan sengatan panas. Sengatan panas dapat
menyebabkan pusing, pingsan, nyeri otot, otot kaku, banyak
berkeringat, sakit kepala, perasaan tidak nyaman, mual,muntah, malaise, perasaan putus asa, gangguan kesadaran,
kejang-kejang, gangguan gerak anggota badan, hipertermia,
Alat ukur WBGTdll. dan tidak hanya membuat tidak dapat melanjutkan
pekerjaan, hal ini bahkan dapat menimbulkan kematian. Badan Meteorologi Jepang menghitung nilai
prediksi “indeks panas (WBGT)” di berbagai tempat dan memberikan informasinya. Untuk
menurunkan nilai WBGT, pengelola memasang kipas angin besar, jaring penghalang cahaya, dry mist,
tempat istirahat, AC, dispenser air, kulkas, mesin es, mesin penjual air minum otomatis, dll. Pada harisangat panas, kadang jam masuk dan jam pulang kerja dibuat lebih awal. Sebagai pekerja sebaiknya
beristirahat di tempat yang sejuk seperti tempat istirahat ber-AC pada waktu istirahat yang telahditentukan, serta mengasup air dan garam sebelum dan sesudah bekerja. Selain itu, kenakan pakaian
kerja dengan pengudaraan yang baik dan rompi pengaman yang mudah menyerap panas.

7.2.6 Tanda kesadaran untuk bekerja aman
Tanda dengan desain tanda tambah hijau dengan latar belakang putih dapat dilihat di berbagai

202

tempat di lokasi konstruksi. Tanda ini disebut “tanda tambah hijau” dan merupakan simbol
keselamatan dan kesehatan. Di lokasi konstruksi, keselamatan adalah hal yang paling penting sehingga
sering digunakan bersamaan dengan desain “utamakan keselamatan”. Helm dan “kotak P3K” yangberisi obat-obatan dan alat pertolongan pertama jika terjadi cedera juga ditandai dengan tanda tambah
hijau. Bendera keselamatan dan kesehatan kerja kadang-kadang ditampilkan dalam kombinasi dengan“tanda tambah putih” yang melambangkan “kesehatan”.

Contoh tanda tambah hijau

Contoh bendera keselamatandan kesehatan

7.2.7 Memahami human error
Kesalahan yang disebabkan oleh manusia disebut “human error”. Human error adalah kesalahanyang dilakukan oleh manusia. Ini mencakup tidak hanya kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan,tetapi juga kesalahan yang disebabkan oleh “kelalaian” tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya
dilakukan. Untuk mencegah agar tidak menerima atau menimbulkan kecelakaan di lokasi konstruksi,
penting untuk menyadari human error saat bekerja. Selain itu, human error tidak hanya kecelakaan
terhadap manusia saja, tetapi juga berdampak pada kualitas struktur bangunan yang telah selesai dan
keterlambatan proses. Dikatakan bahwa ada 12 jenis penyebab human error.
(1) Kesalahan kognitif
Human error yang disebabkan oleh asumsi. Misalnya, asumsi bahwa “dalam situasi ini, instruksi
semacam ini harusnya diberikan” menyebabkan salah membaca instruksi dan sinyal pihak lain.
(2) Kecerobohan
203

Human error yang disebabkan oleh kurangnya perhatian. Jika Anda berkonsentrasi pada satu
pekerjaan tertentu, Anda akan kehilangan perhatian pada lingkungan sekitar dan menyebabkan
kecelakaan. Misalnya, ada kasus di mana Anda berkonsentrasi pada pekerjaan di depan dan tidak sadar
dengan lubang yang ada di belakang sehingga jatuh.
(3) Berkurangnya perhatian dan kesadaran
Perhatian atau kesadaran yang menurun terjadi terutama saat mengerjakan pekerjaan sederhana
secara berulang-ulang. Jika Anda melakukan pekerjaan sederhana berulang kali, Anda akan bergerak
secara tidak sadar tanpa memikirkan pekerjaan tersebut.
(4) Kurang pengalaman/kurang pengetahuan
Human error yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan ketidaktahuan. Penyebabnya antara
lain ketidakmampuan menggunakan alat dengan baik, kurangnya pemahaman yang benar tentang
proses kerja, ketidakmampuan memperkirakan kecelakaan yang tersembunyi dalam pekerjaan tersebut,
dll. Kegiatan KY sebelum mulai bekerja merupakan wadah bagi para teknisi veteran untuk saling
berbagi prediksi bahaya berdasarkan pengalamannya. Meskipun Anda baru pertama kali bekerja, Anda
dapat mengetahui poin-poin yang harus diperhatikan.
(5) Kelalaian karena sudah terbiasa
Manusia saat terbiasa akan mendapatkan kepercayaan diri, dan akibatnya manusia cenderung
melewatkan hal-hal yang diperhatikan saat masih pemula dan langkah-langkah yang seharusnya
dilakukan. Kecelakaan lebih mungkin terjadi ketika Anda terbiasa dengan suatu hal dan perasaan
menjadi kendur. Tidak peduli seberapa banyak Anda terbiasa, pastikan untuk mengambil tindakan
aman, lakukan inspeksi peralatan sebelum bekerja, periksa perangkat keselamatan, dan kenakan serta
periksa peralatan keselamatan.
(6) Cacat kolektif
Human error yang terjadi secara berkelompok. Misalnya, jika pekerjaan sepertinya tidak akan
selesai tepat waktu, perasaan seperti “apa boleh buat bila melakukan perilaku tidak aman” mudah204tercipta. Penting untuk menjaga tenggat waktu konstruksi, tetapi pertama-tama pikirkan keselamatanorang. Selain itu, jika terjadi kecelakaan akibat perilaku tidak aman, hal ini akan menyebabkan
keterlambatan masa konstruksi.
(7) Tindakan pintas/tindakan menyingkat sesuatu
Human error yang disebabkan oleh kelalaian melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan
karena keinginan untuk bekerja secara efisien.
(8) Kurang komunikasi
Human error yang terjadi ketika isi instruksi tidak dikomunikasikan dengan jelas. Terus bekerja
tanpa memahami isi instruksi akan menyebabkan kecelakaan dan keterlambatan konstruksi.
(9) Insting bertindak dalam situasi
Tindakan yang dilakukan secara tidak sadar ketika muncul suatu situasi. Terutama jika Anda
berkonsentrasi pada satu titik, Anda tidak akan bisa melihat sekeliling. Misalnya, tindakan membuang
peralatan dan mencoba melindungi diri sendiri saat akan jatuh dari atas tangga pijak, dll. Kecelakaan
terjadi ketika alat yang dilempar mengenai pekerja lain.
(10) Panik
Kejutan dan kepanikan yang tiba-tiba memudahkan orang untuk tiba-tiba melakukan perilaku tidak
aman atau mengambil instruksi yang tidak tepat.
(11) Penurunan fungsi fisik dan mental
Apa yang dapat dilakukan ketika masih muda mungkin tidak akan dapat dilakukan lagi saat menua.
Khususnya penurunan fungsi kaki dan penurunan penglihatan terjadi secara bertahap sehingga sulit
untuk disadari. Penting untuk menyadari diri sendiri agar tidak melakukan tindakan atau sikap yangmemaksakan diri.
(12) Kelelahan
Kelelahan yang menumpuk dan perhatian yang menurun dapat menyebabkan kecelakaan. Penting
untuk mengelola kesehatan Anda setiap hari dengan tidur yang cukup, nutrisi yang sesuai, dll.
205

“Kyo mo ichinicni goanzen ni! (Hari ini pun semoga
selamat)”206