シリコンライトα ディフューザータイプ 取扱説明書

保管用

このたびは、「シリコンライトα ディフューザータイプ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工して下さい。

1□ 本製品はＤＣ２４Ｖ専用です。定格外の電圧を入力しないで下さい。
ＡＣ１００Ｖを印加した場合は本体が壊れ、発煙・発火の原因となります。
□ 製品本体に直接ネジの打ち込みはできません。故障・感電・火災の原因となります。取付方法の項をご確認下さい。
□ 製品本体のエンド部は曲げたり引っ張ったりしないで下さい。
絶縁性や防水性が著しく低下する可能性があります。
□ 本製品は防滴仕様です。常時水の掛かる場所や水中ではご使用になれません。その様な場所でお使いの場合、防水や水中仕様の器具内に収めてご使用下さい。
□ 塩害の影響を受ける場所では、施工環境に応じて(重)耐塩仕様の器具内に収めてご使用下さい。
□ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用になれません。

1□ 取付け・取外しは必ず電源を切ってから行って下さい。
□ 天井面など、本製品の発光面を下向きにして取付けする場合は、必ず固定バネ(別売)を組み合わせてご使用下さい。
□ 点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、十分ご注意下さい。
□ 密閉器具内にてお使いいただく場合、－１０～５０℃以内に収まるような施工構造にして下さい。
□ 静電気はＬＥＤ破損の原因になりますので、ご注意下さい。
□ ＬＥＤの特性上、個々のＬＥＤの発色に若干のバラつきがありますので、ご容赦願います。
□ 製品の最小曲半径はＲ３０mm(長さ方向)です。また、縦方向の曲げはできません。故障の原因となりますので、必ずお守り下さい。

製品仕様
姿図

品名

シリコンライトα ディフューザータイプ

品番GL10-96D1x-01 (x = W / L)

入力電圧DC24V

消費電力

15 W / m

長さ調整

60mmの倍数で短くすることが可能

発光色(W) 4500K / (L) 3000K

使用環境

2D図

サイズ
全長(L)

単位：mm

製品保証について□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

屋内・屋外
屋内
屋外 -10～50℃
10 50℃ (防滴・防塵仕様）(防滴 防塵仕様）
W 11(13)×H 25(27) ×L mm() 内は端部寸法

L = 486～5046 mm

重量220 g / m

最小曲半径

R30 mm (長さ方向) ※縦方向曲げ禁止

光源

発光ダイオード(LED)

光源ピッチ

10 mm

施工補助部材（オプション）
品名

品番

直線チャンネル

FAS00-08D

アルミチャンネル / L=1000mm

備考

曲線チャンネル

FAC20-08D

アルミチャンネル / L=1000mm

固定バネ

FAB00-03

落下する恐れのある場合に使用

但し、分解・改造した場合は保証の対象になりません。

専用調光器（オプション）□ 現場にてやむを得ないカット加工が発生じた場合において、それに起因する不具合については保証の対象外となります。

品名

エイテックス株式会社〒812-0008
福岡県福岡市博多区東光２－３－２０
TEL 092-414-8708
FAX 092-414-8709
URL http://www.atex-jp.com

備考

CC23-01

壁スイッチ２個口サイズ

ドライバ

CC15-01

300ワットまで制御可能

お問い合わせ先□ 本製品についてご不明な点がございましたら、弊社の営業担当もしくは下記までご連絡いただきますようお願いします。

品番

コントローラ

推奨電源（オプション）仕様

品番屋内- 50W

SPLFA50F-24

接続可能灯具長屋内- 100W

SPLFA100F-247m以内

屋内- 150WSPLFA150F-2410m以内

屋外- 150W

HLG-150H-2410m以内

屋外- 240W

HLG-240H-2416m以内

屋外- 320W

HLG-320H-2421m以内

3m以内※推奨電源以外をお使いの場合、必ず過電流・過電圧保護機能付電源と組み合わせてご使用下さい。

シリコンライトα ディフューザータイプ 取扱説明書

保管用

このたびは、「シリコンライトα ディフューザータイプ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工して下さい。

取付方法
固定バネ

1 • 灯具底面に固定バネを取付ける

落下する恐れのない取付け方をする
場合は、固定バネは不要です。

200mm
200mm

200mmピッチで取付ける
両端部付近は必ず装着
短寸法灯具でも必ず2個以上を装着

灯具

2 • 取付面にチャンネルを固定する

固定には、M4皿ネジを使用
必ずすべての穴にネジを装着

取付面

灯具間は40mm隙間を開けてチャンネルを固定
チャンネル
M4皿ネジ

チャンネルが長すぎる場合、必要に応じてカット加工してください
必要に応じてカット加工してください。

3 • チャンネルに灯具を装着する

隙間40mm（灯具間のみ）溝内へ丁寧に押し込む
突き当たるまで押し込む
尖った工具を使わない

灯具

灯具両端はチャンネルからはみ出すように固定

4 • 完成 ➡ 配線作業へ灯具が長すぎる場合、必要に応じてカット加工してください。
（ 「端末処理方法」 項を参照）

浮きがないか確認シリコンライトα ディフューザータイプ 取扱説明書

保管用

このたびは、「シリコンライトα ディフューザータイプ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工して下さい。

配線方法※電源は、灯具の消費電力量に応じた出力容量のものをご使用ください。
（出力容量不足の場合、電源の故障や、点灯しない等の不具合が発生します。）

電源1台あたりに接続する灯具長の合計が10メートル未満の場合

配線の延長はVCTF(1.25ｓｑ以上)
L= 10m以内推奨

ピンク線を電源出力の"V＋"へ接続
10メートル以上の直結は禁止！

ACラインへ
灯具長合計で10メートルまで
電源
ＤＣ２４Ｖ

+
灯具A L=5メートル

灯具B L=5メートル

灯具C L=5メートル

連結部はスリーブ・絶縁テープ・熱収縮チューブなどで絶縁・防水処理をする

電源1台あたりに接続する灯具長の合計が10メートル以上の場合

ACラインへ電源
ＤＣ２４Ｖ

灯具長合計で10メートルまで+

灯具 L=5メートル
灯具A
メ トル

灯具 L=5メートル
灯具B
メ トル

灯具C L=5メートル

灯具D L=5メートル

灯具E L=5メートル

灯具F L=5メートル-

灯具の連結方法

電源から並列に配線する※チャンネル内に収まりよく施工する必要がある場合は、以下のように連結加工をしてください。
(防水性が必要ない、又は連結部のリード線をチャンネル内に格納する必要のない場合は、この限りではありません。)

1 • 防水熱収縮チューブを挿入
半田上げ

3 • 結線部に熱収縮チューブを動かして、ドライヤーであぶる

防水熱収縮チューブ2 • 同色リード線同士を半田上げ

4 • 完成シリコンライトα ディフューザータイプ 取扱説明書

保管用

このたびは、「シリコンライトα ディフューザータイプ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工して下さい。

端末処理
本製品は、下図に示す２種類のマーク位置でカットすることで、灯具長を短く調整することが可能です。

注) 一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。

60mm正電工ナイフ等、切り口がきれいに整う工具でカットしてください。

○マークの拡大図∧マークの拡大図
どちらのマーク位置でもカット加工可○マーク○マークの中央でカット

誤

垂直にカットしてください

基板底面が山形になっている位置の中央部でカット垂直にカットしてください

下図のようにカットすると不点灯が発生します×

極端に斜めにカットしてはいけません×マークから外れた位置をカットしてはいけません※カット後に、基板の両側面にある電源の編線（写真の面及びその裏面にある）同士が切断面でショートしていないことを目視では見難い為、以下のように確認します。
端面から出ているリード線の両端間の抵抗値が1ｋΩ以上ある事。
（テスターで測定）
○○ Ω

テスター
灯具本体

確認後、接着剤を充填したエンドキャップを装着します。
接着剤をエンドキャップ内部に適量充填し、本体へ被せる※端末処理キット(エンドキャップ＋接着剤)はオプションです。

エンドキャップ