公益財団法人 水道技術研究センター
2018/3/19

時期

1998年

国・州・市

フランス
セット

イングランドオックスフォード
1989年
シャー及びスウィンドン

イングランド1990年 ケント州
サネット

原因生物
or物質

被害規模

概要・原因

出典
IWA(国際水協会)ＨＰ「Journal of Water andHealth2008.4.6」より
https://pdfs.semanticscholar.org/
e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf
8fb22fd338a.pdf

クリプトスポリジ 25,000人が暴露し、151人以上が発
ウム症、11人以上が入院

表流水が水源に流入（水源：地下水、浄水処理：塩素消毒のみ）

クリプトスポリジ
741,092人が暴露し、516人が発症
ウム取水口上流の大雨で牛と羊の放牧場からの排水が流出したこと、ろ過池 厚生労働省ＨＰへの負荷が増加したこと、逆洗水の 「水質関係情報」より
http://www.mhlw.go.jp/topics/bu
利用によりろ層上に蓄積したオーシス kyoku/kenkou/suido/jouhou/suisit
トが浄水に混入したことが想定され u/c2betu1.html
る。

クリプトスポリジ
177,300人が暴露し、47人が発症
ウム

水源には羊の放牧場があるが、雨に厚生労働省ＨＰ
よる原水濁度の増加と水源地からの 「水質関係情報」より
オーシストの流出があり、一方浄水場 http://www.mhlw.go.jp/topics/bu
では凝集処理が適切でなかったことが kyoku/kenkou/suido/jouhou/suisit
u/c2betu1.html
重なった。
ミシガン湖から取水する南浄水場の原水に影響する２つの河川の上流には、屠殺場、下水処理場、牛の放 厚生労働省ＨＰ牧場がある。３月末には大雨と雪解 「水質関係情報」より
http://www.mhlw.go.jp/topics/bu
け水で河川流量が増大した。

kyoku/kenkou/suido/jouhou/suisit
アメリカ
160万人が暴露し、40.3万人
クリプトスポリジ
u/c2betu1.html
1993年 ウィスコンシン州(25.1%)が発症し、多数の死亡者が発 ※集団感染の主な原因は、下水放流点
ウム
ミルウォーキー生したとの報告がある。と水道の取水地点が近接したことによると 詳細は「水道技術ジャーナル№36

考えられたため、ミルウォーキー水道は集団 【文献抄録】」及び「Water ＆Life」2016年12月号
感染の発生後、水道の取水地点を約【世界の水道】参照1.2km沖に移設した。また、前段の消毒として、塩素の代わりにオゾン処理を実施するように変更した。

日本
1996年 埼玉県
越生町

カナダ
2000 年 オンタリオ州
ウォーカートン

大満浄水場の伏流水取水地点の上流域には、し尿浄化槽とともに２か所の農業集落排水処理施設が稼
厚生労働省ＨＰ働しており、越辺川に流入するこれら 「水質関係情報」より
クリプトスポリジ
12,345人中8,812人(71.4％)が発症 の施設の処理水と越生町の水道水 http://www.mhlw.go.jp/topics/bu
ウムの間において、感染者の便を介してク kyoku/kenkou/suido/jouhou/suisit
u/c2betu1.html
リプトスポリジウムの循環増殖系を形成してしまったため、汚染が拡大したものと推察される。

O-157

汚染の原因は、近隣の農場からの牛糞堆肥が、連日の大雨の影響によっ4,800 人の町民のうち、 7人が死亡し、 て第５井戸に混入したためとされる。 詳細は「JWRC水道ホットニュース第82号(平成19年10月26日)」、
2,300 人を超える患者が発生「水道技術ジャーナル№17,18,19,20,※腸管出血性大腸菌※「ウォーカートンの悲劇」と呼ばれている。

※もし、5 月 19 日段階で、水道事業管 23,31,34,35 【文献抄録】」及び理者が残留塩素が確保されていないことを 「Water ＆Life」2017年2月号
隠していなければ、「煮沸勧告」が出され、 【世界の水道】参照
300～400 人の患者の発生を防止できたであろう。

時期

2000年

国・州・市

フランス
グルドン

原因生物
or物質

ロタウイルス +カンピロバク
ター・コリ

被害規模

概要・原因

汚染された河川水が帯水層に流入
7,100人(住民：4,900人、観光客：し、塩素消毒が不十分となった。
2,200人)が暴露し、2,600人が発症、（水源：地下水、6人が入院
浄水処理：塩素消毒のみ）

出典
IWA(国際水協会)ＨＰ「Journal of Water andHealth2008.4.6」より
https://pdfs.semanticscholar.org/
e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf
8fb22fd338a.pdf

下水処理放流水が表流水水源の浄水場取水口の約2km上流部に排出されており、定期的に生下水を放流していたが必要な当局への報告を怠っていた。表流水の浄水場の取14,000 人の住民のうち、 1,000人以 水口からクリプトスポリジウムが混入しカナダ
クリプトスポリジ
詳細は「水道技術ジャーナル№21,22,
2001年
上の人々が下痢や腹痛を伴うクリプトスポ たこと、蓋のされていない井戸やポンプ 30 【文献抄録】」参照
サスカチェワン州 ウム
リジウム症に感染場において、げっ歯類(ねずみ等)の糞便が発見されておりそれが混入したこと、浄水場において適切なろ過操作がされずに給水してしまったため原虫が除去されなかったことが原因として考えられている。

IWA(国際水協会)ＨＰ

フランス
2001年 トゥラシー＝ル＝フォール

2002年

フランス
アプユー

クリプトスポリジ
1,100人が暴露し、560人が発症
ウム・ホミニス

ノロウイルス

クロスコネクション（排水処理施設） 「Journal of Water andによる排水流入
Health2008.4.6」より
https://pdfs.semanticscholar.org/（水源：地下水、e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf浄水処理：塩素消毒のみ）
8fb22fd338a.pdf

豪雨により上流に位置する排水処理 IWA(国際水協会)ＨＰ施設がオーバーフローし、水源の井戸 「Journal of Water and
5,600人が暴露し、2,000人が発症、3Health2008.4.6」よりが冠水
https://pdfs.semanticscholar.org/
人が入院（水源：地下水、
e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf
8fb22fd338a.pdf
浄水処理：塩素消毒のみ）
IWA(国際水協会)ＨＰ

フランス
2003年 ディボンヌ・レ・バン

2003年

フランス
ヴズール

クロスコネクション（排水処理施設） 「Journal of Water andクリプトスポリジ
2,500人が暴露し、1,040人が発症、2 による排水流入
Health2008.4.6」より
ウム・パルバム
https://pdfs.semanticscholar.org/
人が入院（水源：地下水、/ ホミニス
e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf
浄水処理：塩素消毒のみ）
8fb22fd338a.pdf
クリプトスポリジ
クロスコネクション（工業排水）によ
ウム +2,000～35,000人が暴露し、200人が る排水流入
カンピロバク
発症、8人が入院（水源：地下水、
ター・ジェジュニ
浄水処理：塩素消毒のみ）

IWA(国際水協会)ＨＰ「Journal of Water and
Health2008.4.6」より
https://pdfs.semanticscholar.org/
e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf
8fb22fd338a.pdf
IWA(国際水協会)ＨＰ

フランス
2004年 ポン＝ド＝ロワ ノロウイルス
ドクロスコネクション（排水処理施設） 「Journal of Water and
4,800人が暴露し、1,000人が発症、3 による排水流入
Health2008.4.6」より
https://pdfs.semanticscholar.org/
人が入院（水源：地下水、
e132/45f1e2d45e389684df9cdccaf
浄水処理：塩素消毒のみ）
8fb22fd338a.pdf

2004年

ノルウェー
ベルゲン

ジアルジア

2010年

スウェーデン
エステルスンド

クリプトスポリジ 約2万7,000人がクリプトスポリジウム症
ウムを発症

表流水の浄水処理が不十分だった。 【文献抄録】」参照

2011年

スウェーデン
シェレフテオ

クリプトスポリジ
約2万人がクリプトスポリジウム症を発症
ウム

表流水の浄水処理が不十分だった。 【文献抄録】」参照

約6,000人がジアルジア症を発症

詳細は「水道技術ジャーナル№78

表流水の浄水処理が不十分だった。 【文献抄録】」参照

詳細は「水道技術ジャーナル№78

詳細は「水道技術ジャーナル№78

時期

原因生物
or物質

国・州・市

被害規模

概要・原因

出典

サンメタノールアメリカ
2014年 ウェストバージニ (MCMH)
ア州

トイレで流す以外の目的での水道水使用を制限する勧告が10日間出され、約30万人に影響

工業用化学物質の混合物が貯蔵施設から流出し、その汚染水が下流にある浄水場で取水された。

アメリカ
2014～
ミシガン州
2016年
フリント市

鉛

・水源を変更して数ヶ月は、水の硬度が高いことや、赤やオレンジ色への変色や、臭いについて消費者から不満が寄せられた。
・皮膚荒れや脱毛に関する苦情も寄せられた。
・市内の水道管破損率の増加も報告さ 2014年初期に水源を変更した際れた。に、鉛管の腐食防止対策を実施し・消毒が十分に維持できなくなり、2014 なかったことが原因により、鉛濃度が年8月に大腸菌が、2014年9月に大腸 上昇。
菌群が検出されたために煮沸命令が出されることとなった。
・2015年10月1日、水源変更による子供の血中鉛濃度上昇が確認され、公衆衛生危機宣言と「飲用禁止」勧告が出された。

大腸菌・
大腸菌群

下水管が水道管の上部に敷設され11,000～12,000人の感染者が発生ており、通常は水道管内の水圧は高したと推定。最終的な入院者数は少なくく、外部からの汚染侵入を防ぐが、修とも33人に上った。
詳細は「水道技術ジャーナル№80
復工事中に管内を空にしたため、汚 【文献抄録】」参照
染水が管内に浸入し、工事期間中※1950年代以降最大規模の水道を介は管内の下流部にたまっていたと推した水系感染症事故察された。

メチルシクロヘキ※石炭から不純物を洗浄する発泡剤

2015年

チェコ共和国プラハ

詳細は「水道技術ジャーナル№83【文献抄録】」参照

詳細は「水道技術ジャーナル№80～83【文献抄録】」及び「JWRC水道ホットニュース号外(平成28年1月25日,平成28年8月24日)」
参照

動物の排泄物が塩素消毒なしの地下水を原水とする給水システムに混入した。
※感染症発生後、ハヴロック・ノース市の人口14,000人のうち5,500人以上が 飲用水は塩素消毒された水道から供給することになったが、これは塩素消毒なしの水発症

ニュージーランドの味に慣れている住民達からの苦情を招
カンピロバクター
詳細は「水道技術ジャーナル№83,85
2016年 ハブロック･ノーいた。これに対応し、塩素消毒水から塩素 【文献抄録】」参照
ジェジュニ※ニュージーランド史上最大規模の水系
ス市及びその副産物を取り除くフィルターを設置
感染症流行事例：大規模な胃腸炎のした「無塩素水」の水道蛇口を地区内に集団感染3ヵ所設けた。
また、塩素消毒水導入後の温水供給サービスの漏水率増加についての報告もある。これは、劣化した銅配管に空いた穴を塞いでいた沈着カルシウムの溶解を引き起こした結果であると考えられている。

※ 本 表への追加 情 報等 がございましたら、 ご一報頂けますと幸いです。
e-mail：jwrcweb@jwrc-net.or.jp※ 『水道技 術 ジャーナル』とは、(公 財)水道技術研究センターが会員の皆様にお送りしている機関紙 となります。
なお、バックナンバーにつきましては、電 子データ(PDF 形 式)にて販売しております。
http://www.jwrc-net.or.jp /shuppan /zeppan-tosho.html