サンライトSX-E LF
多目的対撚り型シー ルド付き弱電計装用ケーブル
Shielded multipurpose twisted pair type instrumentation cable

耐 熱 性 ★★
耐 油 性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★
難 燃 性 ★★★
柔 軟 性 ★★
非移行性 ★★★★★
移動特性 ★

RoHS※特性は目安となります。

構造表

用途Application● 工場内における各種生産設備の自動制御システム等の配線、またはオフィスにおけるコンピュータシステムの回線などに使用される小勢力回路用の弱電計装ケーブル● Weak electric instrumentation cable wiring of
the automatic control system of various kindsof production equipment in the factory, or forsmall power circuit to be used, forexample,line of computer systems in theoﬃce.

シールド付きの用途● 耐油、柔軟性、難燃、● Oil, ﬂexibility, ﬂame retardant, use of shielded.

● RS485,RS422,RS232C対応ケーブル● Cable for RS485,RS422,RS232C.

● 定格電圧● Rated voltage：Less than 100V. Temp：75℃.

100V未満、耐熱75℃

対象規格

特徴Feature● 絶縁体に電気特性に優れたPEを使用● PE with excellent electrical characteristics forinsulation.

Construction table
導対数サイズNo. of pairs

1P
2P
3P
1P
2P
3P

体

Conductor
Size構成外径ポリエチレン絶縁体

耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース

Polyethylene insulation

Oil heat ﬂame-resistant ﬂexible PVC sheath

厚さ

外径（mm2）（本/mm）

Construction

Outside diameter

（mm）

（mm）

Thickness

Outside diameter

0.75

30/0.18

1.1

0.5

2.1

1.25

50/0.18

1.5

0.6

2.7（mm）

厚さ

Thickness

（mm）

1.5
1.5
1.5
1.5
1.51.5

電気特性

許容電流
導体抵抗
絶縁抵抗
耐電圧 Allowable ampacity（A）（kg/km）
Overall diameter
Conductor resistance Insulation resistance Electrical strength
約approx.(mm）（Ω/km20℃）（MΩkm20℃）（V/1min.）
概算質量

外径

Approx.weight

7.9
10.4
11.0
9.1
12.4
13.1

85
135165115195
235

Electrical Characteristics

26.6以下

10K以上

1000

16.0以下

10K以上

1000

119.5
8.1
161311

許容電流

Allowable Ampacity

・本カタログの許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃での値です。

・The allowable ampacity of this catalog is avalue at one in the air construction and theambient temperature 30℃.

● Oil, heat, ﬂame retardant and soft PVC forsheath.

● シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性

ｓ non-migratory against ABS● Sheath material ｉand PS resin.

・許容電流値は、JCS0168に基づき算出しております。

・Allowable ampacity is calculated based on
JCS0168.

● シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用● Chemical, water, abrasion, cold resistance
PVC for sheath.

・周囲温度によって下記の補正係数を乗じてください｡

・Please multiply the following correction
coeﬃcient by the ambient temperature.

● ＵＬＶＷ-１の難燃対応● Flame resisting : UL VW-1.

●ドレンワイヤ入り● With drain wire.

構造図●電流減少係数（周囲温度の場合）／Adjustment factors（at ambient temperature）
周 囲 温 度 Ambient temperature（℃） 30電流減少係数 Adjustment factors
1.00

Construction ﬁgure

ドレンワイヤdrain wire

テープtape

表面印字

表面印字

販売標準長100m（長尺物も用意しておりますので切断販売も可能です。）※絶縁線心と同サイズのドレンワイヤを配しております。
／Has arranged insulation cores and drain wire of an equal size.

400.88500.75

600.58700.3380̶90̶100̶

すずめっき軟銅線編組
Tinned coated annealed copper braid

導体（すずめっき軟銅より線）
Tinned annealed copper
stranded conductors
ポリエチレン絶縁体
Polyethylene insulation

サンライトケーブル

サンライトケーブル● シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用

Standard sales length
100m（Sale by cutting short length is available.）

耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース（黒色）Oil, heat, ﬂame resistant and ﬂexible PVC sheath（Black）

Surface marking
2
サンライトSX-E ○○mm（耐油難燃 柔軟 耐ノイズ）TAIYO CABLETEC ＊＊ LF R15202

識別

Identiﬁcation
1P
青1
白12P

3P

青1

青1

白1

白1

青2

青3

青2

白2

白3

白2

第1種線心は白色絶縁体、第2種線心は青色絶縁体とし、対No.をナンバリングする。

The ﬁrst core is white insulator, the second core isblue insulator. Moreover, numbering the pair number.

サンライトSX-E LF

サンライトSX-E LF※表面印字のR15は「RoHS指令2011/65/EU及び指令（EU）
2015/863（10物質）に適合」を表します。
※R15 indicates Compliant with RoHS Directive 2011/65/EU and Directive (EU) 2015/863 (10 substances) .

203