タッチパネル プログラムコントローラ
PCT-200
・タッチパネルにより，見やすく，操作しやすい・表示言語切り替え: 4 言語(日・英・中・韓)・高速 25 ms 入力サンプリング
・100 パターン/100 ステップの大容量メモリ
・制御データロギング機能(USB メモリ)あり，記録計不要
・設定データを USB メモリに読み込み可能■形 名-PCT-20
温度調節モジュール

PCT-20 9 – R – 1

WCL-13A 接続台数

1～9制御出力

ご注文例

R

リレー接点出力

WCL-13A-RA/MM PCT

S

無接点電圧出力

WCL-13A-SA/MM PCT

A

直流電流出力WCL-13A-AA/MM PCT

温度調節モジュール1

フィンガープロテクト付き，丸端子使用不可

用ソケット

2

丸端子対応

WCL-13A 接続台数 9 台出力: リレー接点出力
ソケット: フィンガープロテクト付き

ASK-001-1

ASK-002-1■標準仕様
温度調節モジュール

詳細は，弊社製品 WCL-13A のカタログをご参照ください。

入 力

熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧
パターン数: 100 パターン
ステップ数
: 100 ステップ
リピート回数: 0～99 回
プログラム時間範囲 : 0 ～ 99 分 59 秒／ステップ または 0～99 時間 59 分/ステップ
時間設定精度: 時計精度( 65 秒/月 at 10～40 )ウェイトブロックパラメータ: 設定範囲0 ～ 1000 (小数点はレンジに依存)
ブロック設定: PID ブロック(10 種類)，タイムシグナルブロック(16 種類)，ウェイトブロック(10 種類)，警報ブロック(10 種類)
タイムシグナル: 20 点(オープンコレクタ出力)
警報出力: 4 点(オープンコレクタ出力)
パターンエンド出力 : 1 点(オープンコレクタ出力)
外部操作入力: パターン選択(BCD コードによる1～100 のパターン番号選択BCD 8 点入力)
スタート, ストップ, アドバンス, ファスト(早送り)プログラム性能

電源電圧100～240V AC

取付方式

タッチパネル: パネル埋込取り付け

温度調節モジュール: DIN レール取り付け方式

外形寸法

タッチパネル: W167.5×H135×D78mm

温度調節モジュール: W30×H88×D108mm(ソケット含む)

質 量

タッチパネル: 1.0kg 以下

温度調節モジュール: 約 200g(ソケット含む)■タッチパネル 画面について
オープニング画面

①

(1)
(1)

画面名称
運転操作

設定の内容各種操作を行います。また制御状態を表示します。

(2)
(3)

運転モニタ
一括運転モニタプログラムパターングラフを表示します。
WCL-13A 接続台数分の，PV, SV, MV を表示します。

(4)
(5)

プログラム設定
ブロック設定(6)(6)

エンジニアリング設定

プログラムステップおよびパターンを設定します。
タイムシグナルブロック，PID ブロック，ウエイトブロック，警報ブロックの各種設定を行います。
警報動作選択，警報動作すきま，比例周期，センサ補正設定を行います。

(7)

(7)
(8)

設定ロック選択・
停電復帰選択SV バイアス設定

各種設定内容を変更できないようにロックまたはロック解除します。
停電復帰後の動作を選択します。
WCL-13A の 2 台目以降の SV バイアス設定を行います。

(9)

パターン選択と USB

パターン番号を選択します。
USB メモリへ設定内容の書き込み，読み出しを行ないます。

(2)
(3)
(4)
(5)

(8)
(9)
オープニング画面にて，①(画面切替メニューボタン)をタッチすると画面切替用ウィンドウ(1)～(9)を表示します。
(1)～(9)の設定方法については，取扱説明書をご参照ください。

■構成内容
本製品には以下が同梱されています。配線の上ご使用ください。(組み上げた状態での出荷に関してもご相談ください。)
形 名数 量タッチパネルLT-3300-S1-D24-K
1
温度調節モジュール ※1
WCL-13A-□A/MM PCT
1～9 ※2
タッチパネル-WCL-13A 接続ケーブル
CWD-C51
WCL-13A -WCL-13A 接続ケーブル
CDD※3スイッチングパワーサプライ 24V DC
PS3L-D24-AFC
1
USB 前面取付ケーブル
CA5-USBEXT-01
1
EX モジュール
EXM-DDO16UK
1MIL ソケットコネクタハーネス
HIFS-SY-SB-20-5
1USB メモリMF-SU202GWH
1ソケット ※1
ASK-00□-1※3※1: いずれか指定。数量が複数の場合，仕様は同じものに限る。
※2: WCL-13A の機器番号設定を，1～接続台数に設定する。
※3: WCL-13A の数量が複数の場合，必要数量を付属する。

構成イメージ

WCL-13A を複数台接続する場合は，付属のケーブル CDD にて配線してください。詳細は，WCL-13A 取扱説明書をご参照ください。
WCL-13A 取扱説明書は，下記弊社Web サイトよりダウンロードできます。
http://www.shinko-technos.co.jp → サポート・ダウンロード→ ダウンロード→取扱説明書ダウンロードページをクリック■タッチパネル端子配列 (詳細は，「LT3300 シリーズハードウェアマニュアル」をご参照ください。)
DIO コネクタ
ピンコネクション

ピン番号
信号名
A1
IN1
BCD 100-2
A2IN3
BCD 100-8
1A3IN5
BCD 10 -2
1A4IN7
BCD 10 -8
A5IN9STOPA6IN11FASTA7IN13A8IN15A9NC
A10シンク出力タイプ: NC
A11
シンク出力タイプ: 0 V
A12OUT1AL1A13OUT3AL3A14OUT5TS1A15OUT7TS3A16OUT9TS5A17OUT11TS7A18OUT13TS9A19OUT15TS11(※): 接点閉(CLOSED)で RUN，RUN 中に接点開(OPEN)で HOLD

ピン番号B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19EX モジュールコネクタ

信号名
BCD 100-1
BCD 100-4
1
BCD 10 -1
1
BCD 10 -4
RUN/HOLD(※)
ADV

IN0IN2IN4IN6IN8IN10IN12IN14COM
シンク出力タイプ: +24 V
シンク出力タイプ: 0 V
OUT0P.END
OUT2AL2OUT4AL4OUT6TS2OUT8TS4OUT10TS6OUT12TS8OUT14TS10■タッチパネル外形寸法(単位: mm)

本社

大阪営業所

■タッチパネルパネルカット(単位: mm)〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp

神奈川

TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271

静岡

TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089

北陸TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411

京滋

TEL:(077)543-2882／FAX:(077)543-2882

兵庫

TEL:(079)439-1863／FAX:(079)439-1863

東京営業所〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120

広島

TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島

TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

名古屋営業所〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

福岡

TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446

2013.09