PD-10-10 改0 平成29年11月30日

東海第二発電所

安全施設

本資料のうち，は商業機密又は核物質防護上の観点から公開できません。

1

今回提出範囲

目
1.

2.

次
1

基本方針
1.1

要求事項の整理1

1.2

追加要求事項に対する適合性

2

安全施設
2.1

3

静的機器の単一故障

3

2.1.1

長期間にわたり安全機能が要求される単一設計機器の抽出

3

2.1.2

静的機器の基準適合性確認

5

2.1.3

原子炉建屋ガス処理系の基準適合性

7

2.1.4

格納容器スプレイ冷却系（残留熱除去系）の基準適合性

25

2.1.5

中央制御室換気系の基準適合性

34

2.2

安全施設の共用・相互接続

59

2.2.1

共用・相互接続設備の抽出

59

2.2.2

基準適合性

64

添付資料
添付 1

重要度の特に高い安全機能を有する系統

抽出表

添付 2

重要度の特に高い安全機能を有する系統・機器

添付 3

重要度の特に高い安全機能を有する系統の分析結果

添付 4

設計基準事故解析で期待する異常影響緩和系について

添付 5

静的機器の単一故障に係る被ばく評価条件について

添付 6

静的機器単一故障時の格納容器冷却機能代替性確認評価

添付 7

修復作業の成立性に関する検討について

添付 8

配管及びダクトの内部点検の実施状況について

整理表2

今回提出範囲

添付 9

小規模破損の検知及び修復について

添付 10 中央制御室換気系の外気取入ラインについて
添付 11 故障・トラブル情報の活用について
添付 12 東海第二発電所におけるケーブルの系統分離について
添付 13 共有／相互接続設備 抽出表
添付 14 共用設備 概略図

3

2.2

安全施設の共用・相互接続
東海第二発電所と廃止措置中である東海発電所間で共用・相互接続している設備について，設置許可基準規則第１２条第６項及び第７項に対する基準適合性を説明する。

2.2.1

共用・相互接続設備の抽出設置許可基準規則第１２条の解釈において，以下の記載がなされている。

１

第１項に規定する「安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保さたもの」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」による。ここで、当該指針における「安全機能を有する構築物、系統及び機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。

１１

第６項に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉
施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」においてクラス
ＭＳ－１に分類される下記の機能を有する構築物等を対象とする。
・原子炉の緊急停止機能・未臨界維持機能
・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能
・原子炉停止後の除熱機能
・炉心冷却機能・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能（ただし、可搬型再結合装置及び沸騰水型発電用原子炉施設の排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持つ構造物)を除く。)
・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能・安全上特に重要な関連機能（ただし、原子炉制御室遮蔽、取水口及12 条-594

び排水口を除く。）
これらの要求により，設置許可基準規則第１２条第６項及び第７項の対象となる系統は，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（重要度分類指針)に示される安全機能を有する構築物、系統及び機器（安全施設）となる。

安全施設については，２基以上の発電用原子炉施設（東海第二発電所及び東海発電所）間で共用する場合は原子炉の安全性を損なうことのない設計としており，設置許可基準規則第１２条第７項の共用設備に関する規則に適合することを確認した。また，設置許可基準規則第１２条第７項の相互接続設
備に関する規則については，東海第二発電所及び東海発電所において相互に接続する安全施設は無いことを確認した。
安全施設のうち重要安全施設については，東海第二発電所及び東海発電所
において共用又は相互に接続する施設は無いことから，設置許可基準規則第１２条第６項の共用設備に関する規則に適合することを確認した。
これらの確認を行うにあたり，重要度分類指針に示される安全施設の中から東海第二発電所及び東海発電所の原子炉施設間で共用する系統を抽出した結果を添付 13 に示す。
系統の抽出にあたっては，安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類
指針（ＪＥＡＧ4612-2010，社団法人日本電気協会)及び安全機能を有する計測制御装置の設計指針（ＪＥＡＧ4611-2009，社団法人日本電気協会)を参考とし，第 2.2-1 図に示す抽出フローに従って実施した。
抽出された対象施設の一覧を第 2.2-1 表に示す。また，抽出した系統の概略図を添付 14 に示す。

12 条-60

5

東海第二発電所の全ての構築物，系統又は機器

安全施設（ＭＳ‐１，２，３，
ＰＳ‐１，２，３のいずれかに該当）

No
重要安全施設かYes

供用又は相互接続No

供用又は相互接続Noしている設備かしている設備か
Yes

Yes

対象施設
（重要安全施設）

対象施設

対象外

（安全施設（重要安対象外

全施設を除く。））

設置許可基準規則

第１２条第６項

設置許可基準規則

第１２条第７項

技術基準規則第１５条第５項

技術基準規則第１５条第６項（共用化にて「安全性向上」）

第 2.2-1 図（共用化にて「安全性を損なわない」）

共用又は相互接続している安全施設の抽出フロー

12 条-616

第 2.2-1 表

共用・相互接続設備の抽出結果一覧

共用・相互接続設備

重要度分類

共用／相互接続

－

－

ＰＳ－３

共用

ＰＳ－３

共用

ＰＳ－３

共用

ＭＳ－３

共用

重要安全施設対象無し
安全施設（重要安全施設を除く）
固体廃棄物処理系
・セメント混錬固化装置
・雑固体廃棄物焼却装置
・雑固体減容処理設備
・固体廃棄物貯蔵庫
・固体廃棄物作業建屋
所内ボイラ設備
所内蒸気系及び戻り系（所内蒸気系のみ）
給水処理系
・原水タンク・ろ過水貯蔵タンク
・多目的タンク
・純水貯蔵タンク
通信連絡設備・無線連絡設備（固定型）
・無線連絡設備（携帯型）
・衛星電話設備（固定型）
・衛星電話設備（携帯型）
・電力保安通信用電話設備（固定電話機，Ｐ
ＨＳ端末及びＦＡＸ）
・テレビ会議システム（社内）・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）
・加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ）
・専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体向）12 条-627

共用・相互接続設備
安全施設（重要安全施設を除く）
放射線監視設備
・固定モニタリング設備
・環境試料測定設備
・気象観測設備・放射能観測車
・出入管理室
消火系（構内消火設備のみ）
・構内消火用ポンプ
・ディーゼル駆動構内消火ポンプ
・原水タンク（給水処理系）

重要度分類

共用／相互接続

ＭＳ－３

共用

ＭＳ－３

共用

これらの確認において,「安全性を損なうことのない」こと，及び「安全性が向上する」ことの判断基準は以下の通りとした。
○「安全性を損なうことのない」こと：共用又は相互に接続することによって，要求される安全機能が阻害されることがないよう配慮していること○「安全性が向上する」こと：各設備に要求される安全機能を満たしつつ,共用又は相互に接続することのメリットを期待できるよう配慮していること
詳細を 2.2.2 以降で示す。

12 条-638

2.2.2

基準適合性

2.2.2.1

重要安全施設第 2.2-1 表に示す通り，東海第二発電所及び東海発電所において共用又は相互に接続する施設は無いことから，設置許可基準規則第１２条第６項の共用設備に関する規則に適合することを確認した。

2.2.2.2

安全施設（重要安全施設を除く）

第 2.2-1 表に示す通り，重要安全施設を除く安全施設のうち，東海第二発
電所及び東海発電所において共用する施設は以下の通りである。なお，相互に接続する施設は無いことを確認している。
・固体廃棄物処理系（セメント混錬固化装置，雑固体廃棄物焼却装置，雑固体減容処理設備，固体廃棄物貯蔵庫，固体廃棄物作業建屋）
・所内ボイラ設備
・所内蒸気系及び戻り系（所内蒸気系のみ）
・給水処理系（原水タンク，ろ過水貯蔵タンク，多目的タンク，純水貯蔵
タンク）
・通信連絡設備（無線連絡設備（固定型），無線連絡設備（携帯型），衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システム（社内），統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議シス
テム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入
ＦＡＸ），専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体向））・放射線監視設備（固定モニタリング設備，気象観測設備，放射能観測車，環境試料測定設備，出入管理室）
・消火系（構内消火用ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポンプ，原水タン
ク）
共用による安全性への影響を確認した結果を第 2.2-2 表に示す。
12 条-649

第 2.2-2 表

安全施設

共用の適切性

共用設備

重要度分類

共用により安全性を損なわないことの説明

固体廃棄物処理系

ＰＳ－３

固体廃棄物処理系はその性状に応じて処理する設（セメント混錬固計としており，廃止措置中の東海発電所から発生化装置，雑固体廃

する固体廃棄物についても処理・貯蔵保管する。

棄物焼却装置，雑その処理量は東海第二発電所及び東海発電所にお固体減容処理設

ける合計の予想発生量を考慮して設計しているた

備，固体廃棄物貯

め安全性を損なうことはない。

蔵庫，固体廃棄物
作業建屋）
所内ボイラ設備

ＰＳ－３

所内ボイラ設備及び所内蒸気系は，各原子炉施設

所内蒸気系及び戻に必要な容量を確保している。また，廃止措置中り系（所内蒸気系である東海発電所では洗濯設備及び建屋暖房に使のみ）用しているが，何らかの要因で設備が破損した場
合にも，所内蒸気系接続部の弁を閉操作することにより隔離できる。従って，安全性を損なうこと
はない。

給水処理系

ＰＳ－３

給水処理系は，各原子炉施設に必要な容量を確保（ろ過水貯蔵タンしている。また，廃止措置中である東海発電所でク，多目的タンは補機冷却系の補給水（純水），事務所飲料水系

ク，純水貯蔵タン（ろ過水），作業時の雑用水（ろ過水）に使用してク）

いるが，何らかの要因で設備が破損した場合に※原水タンクについてはも，給水配管接続部の弁を閉操作することにより消火系にて記載

隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。

通信連絡設備

ＭＳ－３

通信連絡設備は，各原子炉施設内で同時に通信・（無線連絡設備

通話するために必要な仕様を満足する設備として（固定型），無線連いるため，安全性を損なうことはない。

絡設備（携帯型），
衛星電話設備（固定型），衛星電話設
備（携帯型），電力
保安通信用電話設
備（固定電話機，
ＰＨＳ端末及びＦ
ＡＸ），テレビ会議
システム（社内），
統合原子力防災ネットワークに接続

12 条-65

10

共用設備

重要度分類

共用により安全性を損なわないことの説明

ＭＳ－３

放射線監視設備のうち，各原子炉施設の共通の対する通信連絡設備（テレビ会議シス
テム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ），
加入電話設備（加入電話及び加入Ｆ
ＡＸ），専用電話設
備（ホットライン）（地方公共団体
向））放射線監視設備（固定モニタリン

象である発電所周辺の放射線等を監視，測定するグ設備，気象観測ための設備であり，監視に必要な仕様を満足する

設備，放射能観測設備としているため，安全性を損なうことはな

車，環境試料測定

い。

設備）
放射線監視設備

ＭＳ－３（出入管理室）

放射線監視設備のうち，各原子炉施設における管理区域の出入管理及び被ばく線量の監視を行うための設備であり，管理に必要な仕様を満足する設
備としているため，安全性を損なうことはない。

消火系

ＭＳ－３

消火系のうち構内消火設備（屋外用）は，各原子（構内消火用ポン

炉施設の消火活動に必要な容量（原水）を確保しプ，ディーゼル駆ている。また，何らかの要因で設備が破損した場

動構内消火ポン

合にも，給水配管接続部の弁を閉操作することに

プ，原水タンク）より隔離できる。従って，安全性を損なうことはない。
なお，屋内の消火系については各原子炉施設における供用はない。

第 2.2-2 表の通り，共用とすることで安全性を損なうことはないことから，設置許可基準規則第１２条第７項の共用設備に関する規則に適合することを確認した。

12 条-6611定義

その損傷又は故障により発生する事
象によって，(a) 炉 心 の 著 し い
損傷，又は(b) 燃 料 の 大 量 の破損を引き起こすおそれのある構築物，
系統及び機器

1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダ
リの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する
構築物，系統及び
機器

分類

ＰＳ－１

ＭＳ－１

2)過剰反応度の印加防止機能1)原子炉の緊急停止機能

3)炉心形状の維
持機能

制御棒カップリング

1)原子炉冷却材
圧力バウンダリ
機能

原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））

炉心支持構造物（炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板，制御
棒案内管），燃料集合体（ただし，燃料を除く。
）

原子炉冷却材圧力バ
ウンダリを構成する機器・配管系（計装等の小口径配管・機器は
除く。
）

機能

重要度分類指針

抽出表

原子炉停止系の制御棒による系

水圧制御ユニット（スクラムパイロット弁，
スクラム弁，アキュム
レータ，窒素容器，配
管，弁）

○

○
○
○

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所

原子炉圧力容器原子炉再循環ポンプ
配管，弁隔離弁
制御棒駆動機構ハウジング
中性子束計装管ハウジング
制御棒カップリング
制御棒駆動機構カップリング
炉心シュラウドシュラウドサポート
上部格子板
炉心支持板
燃料支持金具
制御棒案内管制御棒駆動機構ハウジング
燃料集合体（上部タイプレート）
燃料集合体（下部タイプレート）
燃料集合体（スペーサ）
燃料集合体
チャンネルボックス
制御棒
制御棒案内管制御棒駆動機構

構築物，系統又は機器共有／相互接続設備

共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互
接続あり

添付 13

12 条-添付 13-1

12

12 条-添付 13-2

13

ＭＳ－１

分類

1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダ
リの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する
構築物，系統及び機器

定義

4)原子炉停止後の除熱機能

逃がし安全弁（安全弁としての開機能）

3)原子炉冷却材
圧力バウンダリの過圧防止機能

残留熱を除去する系
統（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレ
イ系，逃がし安全弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし機能））原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）

2)未臨界維持機能機能

重要度分類指針○

残留熱除去系（ポンプ，熱交換器，原子炉停止時冷却モードのルートとなる配管及び弁）
熱交換器バイパス配残留熱除去系
管及び弁
原子炉隔離時冷却系（ポンプ，サプレッション・プール，タービン，サプレッション・プールから注水先までの配管，弁）タービンへの蒸気供給配管，弁ポンプミニマムフローライン配管，弁
原子炉隔離時冷却系
サプレッション・プー
ルストレーナ
潤滑油冷却器及びその冷却器までの冷却
水供給配管
高圧炉心スプレイ系（ポンプ，サプレッション・プ
ール，サプレッション・プールからスプレイ先までの配管，弁，スプレイヘッダ）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○

重要安全施設（該当するものに○）逃がし安全弁（安全弁開機能）

制御棒
制御棒カップリング
制御棒駆動機構カップリング
制御棒駆動機構
原子炉停止系の制御棒に制御棒駆動機構ハウ
よる系
ジング
ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ，注入弁，タンク出口弁，ほう酸水貯蔵タンク，ポンプ吸込配管及び弁，注入配管及び弁）構築物，系統又は機器

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-3

14機能4)原子炉停止後の除熱機能

定義

1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダ
リの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する
構築物，系統及び
機器

分類

ＭＳ－１

重要度分類指針

残留熱を除去する系
統（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレ
イ系，逃がし安全弁（手動逃がし機能），
自動減圧系（手動逃がし機能））

ポンプミニマムフローライン配管，弁
高圧炉心スプレイ系
サプレッション・プー
ルストレーナ
逃がし安全弁（手動逃がし機能）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
逃がし安全弁（手動逃が駆動用窒素源（アキュ
し機能）ムレータ，アキュムレータから逃がし安全弁までの配管，弁）自動減圧系（手動逃がし機能）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
自動減圧系（手動逃がし
駆動用窒素源（アキュ機能）ムレータ，アキュムレータから逃がし安全弁までの配管，弁）構築物，系統又は機器

○

○

○

○

○

○

○

○

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-4

15機能5)炉心冷却機能

定義

1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダ
リの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する
構築物，系統及び
機器

分類

ＭＳ－１

重要度分類指針

非常用炉心冷却系（低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，高圧炉心ス
プレイ系，自動減圧系）

低圧炉心スプレイ系（ポンプ，サプレッション・プ
ール，サプレッション・プールからスプレイ先までの配管，弁，スプレイヘッダ）
ポンプミニマムフローライン配管，弁
低圧炉心スプレイ系
サプレッション・プー
ルストレーナ
残留熱除去系（低圧注水モード）（ポンプ，サプレッション・プール，サプレッション・プールから注
水先までの配管，弁（熱交換器バイパスライン含む），注水ヘッダ）ポンプミニマムフローライン配管，弁
残留熱除去系
サプレッション・プー
ルストレーナ
高圧炉心スプレイ系（ポンプ，サプレッション・プ
ール，サプレッション・プールからスプレイ先までの配管，弁，スプレイヘッダ）
ポンプミニマムフローライン配管，弁
高圧炉心スプレイ系
サプレッション・プー
ルストレーナ

構築物，系統又は機器

○

○

○

○

○

○

○

○

○

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-516定義1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダ
リの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する
構築物，系統及び
機器

分類

ＭＳ－１

6)放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能5)炉心冷却機能

機能

重要度分類指針

原子炉格納容器，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレ
イ冷却系，原子炉建屋，非常用ガス処理
系，非常用再循環ガス
処理系，可燃性ガス濃度制御系

非常用炉心冷却系（低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，高圧炉心ス
プレイ系，自動減圧系）

自動減圧系（逃がし安全弁）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
自動減圧系（逃がし安全
駆動用窒素源（アキュ弁）
ムレータ，アキュムレータから逃がし安全弁までの配管，弁）格納容器（格納容器本体，貫通部，所員用エアロック，機器搬入ハッチ）
ダイヤフラムフロア
ベント管
スプレイ管
格納容器
ベント管付き真空破壊弁
逃がし安全弁排気管のクエンチャ
原子炉建屋（原子炉建屋原子炉棟）
原子炉建屋常用換気
原子炉建屋
空調系隔離弁
格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管
主蒸気隔離弁駆動用
原子炉格納容器隔離弁及 空気又は窒素源（アキび格納容器バウンダリ配 ュムレータ，アキュム
管
レータから主蒸気隔離弁までの配管，弁）構築物，系統又は機器

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-6

17

ＭＳ－１

分類

安全保護系

6)放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮蔽及
び放出低減機能

1)工学的安全施
設及び原子炉停
止系への作動信号の発生機能1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止し，残留熱を除去し，原子炉冷却材圧力バウンダ
リの過圧を防止し，敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止する
構築物，系統及び機器

2)安全上必須なその他の構築物，系
統及び機器

原子炉格納容器，原子炉格納容器隔離弁，原子炉格納容器スプレ
イ冷却系，原子炉建屋，非常用ガス処理
系，非常用再循環ガス
処理系，可燃性ガス濃
度制御系

機能

定義

重要度分類指針

主蒸気流量制限器
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）（ポンプ，熱交換器，サプレッション・プール，サプレ
ッション・プールからスプレイ先（ドライウェル及びサプレッション・プール気相部）までの配管，弁，スプレイヘッダ（ドライウェル及びサプレッション・プール））
ポンプミニマムフローラインの配管，弁残留熱除去系
サプレッション・プー
ルストレーナ
原子炉建屋ガス処理系（乾燥装置，排風機，フィル
タ装置，原子炉建屋原子炉棟吸込口から排気筒頂部までの配管，弁）乾燥装置（乾燥機能部
原子炉建屋ガス処理系分）
可燃性ガス濃度制御系（再結合装置，格納容器から再結合装置までの配管，弁，再結合装置から格納容器までの配管，弁）
残留熱除去系（再結合
可燃性ガス濃度制御系
装置への冷却水供給を司る部分）
排気筒（非常用ガス処理系排気筒の支持機能）
遮蔽設備（原子炉遮蔽壁，一次遮蔽壁，二次遮蔽壁）
原子炉緊急停止の安全保護回路
・非常用炉心冷却系作動の安全保護回路
・原子炉格納容器隔離の安全保護回路
・原子炉建屋ガス処理系作動の安全保護回路
・主蒸気隔離の安全保護回路

構築物，系統又は機器

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-7182)安全上特に重要な関連機能2)安全上必須なその他の構築物，系
統及び機器

ＭＳ－１

非常用所内電源系，制御室及びその遮蔽・非常用換気空調系，非常用補機冷却水系，直流電源系（いずれも，Ｍ
Ｓ－１関連のもの）※直接海水冷却のため，海水系が補機冷却の機能を有する。

機能

定義

分類

重要度分類指針○○

ディーゼル発電機海水系（ポンプ，配管，弁，ストレーナ）
直流電源系（蓄電池，蓄電池から非常用負荷までの配電設備及び電路（ＭＳ－１関連））計装制御電源系（ＭＳ－１関連）

○

○

○

○
○

○

○

○

重要安全施設（該当するものに○）

残留熱除去系海水系（ポンプ，熱交換器，配管，弁，ストレーナ（ＭＳ－１関連））

非常用所内電源系（ディーゼル機関，発電機，発電機から非常用負荷までの配電設備及び電路）
燃料系
始動用空気系（機関～
空気だめ）
非常用所内電源系
吸気系
冷却水系
中央制御室及び中央制御室遮蔽
中央制御室換気空調系（放射線防護機能及び有毒ガス防護機能）（非常用再循環送風機，非常用再循環フィルタ装置，空調ユニット，送風機，排風機，ダクト及びダンパ）

構築物，系統又は機器

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-8

19

ＰＳ－２

分類

2)通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に作動を要求されるものであって，その故障により，炉心冷却が損なわれる可能性の高い構築物，
系統及び機器

1)その損傷又は故障により発生する
事象によって，炉心の著しい損傷又は燃料の大量の破損を直ちに引き起
こすおそれはない
が，敷地外への過度の放射性物質の放出のおそれのある構築物，系統及び機器

定義

逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）

燃料取扱設備

3)燃料を安全に取り扱う機能1)安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能

放射性廃棄物処理施設（放射能インベント
リの大きいもの），使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む。
）

主蒸気系，原子炉冷却材浄化系（いずれも，格納容器隔離弁の外側のみ）

1) 原 子 炉 冷 却
材を内蔵する機能（ただし，原子炉冷却材圧力バ
ウンダリから除外されている計
装等の小口径のもの及びバウン
ダリに直接接続されていないものは除く。
）
2)原子炉冷却材
圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放射性
物質を貯蔵する
機能

機能

重要度分類指針

逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）

燃料交換機
原子炉建屋クレーン
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
燃料取扱設備原子炉ウェル

使用済燃料乾式貯蔵容器

放射性気体廃棄物処理系（活性炭式希ガスホール
ドアップ装置）
使用済燃料プール（使用済燃料貯蔵ラックを含む）
新燃料貯蔵庫（臨界を防止する機能）（新燃料貯蔵ラック）

原子炉隔離時冷却系タービン蒸気供給ライン（原子炉冷却材圧力バウンダリから外れる部分であって外側隔離弁下流からタービン止め弁まで）

主蒸気系

原子炉冷却材浄化系（原子炉冷却材圧力バウンダ
リから外れる部分）

構築物，系統又は機器

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-9

20

ＭＳ－２

分類

2)放射性物質放出の防止機能1)事故時のプラント状態の把握機能2)異常状態への対
応上特に重要な構
築物，系統及び機器

1)燃料プール水の補給機能

機能

1)ＰＳ－２の構築
物，系統及び機器の損傷又は故障により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を十分小さくするようにする構
築物，系統及び機器

定義

重要度分類指針

事故時監視計器の一部

燃料集合体落下事故
時放射能放出を低減する系

放射性気体廃棄物処
理系の隔離弁，排気筒（非常用ガス処理系
排気管の支持機能以外）

非常用補給水系

原子炉建屋常用換気
空調系隔離弁

原子炉建屋ガス処理系

乾燥装置
排気筒
・中性子束（起動領域計装）
・原子炉スクラム用電磁接触器の状態
・制御棒位置・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉圧力・原子炉格納容器圧力・サプレッション・プール水温度・原子炉格納容器エリア放射線量率（高レンジ）

原子炉建屋ガス処理系

原子炉建屋

原子炉建屋原子炉棟

燃料プール冷却浄化系の燃料プール入口逆止弁

排気筒

放射性気体廃棄物処理系（オフガス系）隔離弁

残留熱除去系（ポンプ，サプレッション・プール，
サプレッション・プールから燃料プールまでの配管，弁）ポンプミニマムフローラインの配管，弁残留熱除去系
サプレッション・プー
ルストレーナ

構築物，系統又は機器

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-10

21

ＭＳ－２

ＰＳ－３

2)異常状態への対
応上特に重要な構
築物，系統及び機器

1)異常状態の起因事象となるものであって，ＰＳ－１
及びＰＳ－２以外の構築物，系統及
び機器

定義

分類

3)放射性物質の貯蔵機能

1)原子炉冷却材
保持機能（ＰＳ－１，ＰＳ－２以外のもの）
2)原子炉冷却材の循環機能

3)制御室外からの安全停止機能2)異常状態の緩
和機能1)事故時のプラント状態の把握機能機能

重要度分類指針

サプレッション・プー
ル水排水系，復水貯蔵
タンク，放射性廃棄物処理施設（放射性イン
ベントリの小さいもの）原子炉再循環系

計装配管，試料採取管

ＢＷＲには対象機能なし
制御室外原子炉停止
装置（安全停止に関連するもの）

事故時監視計器の一部

液体廃棄物処理系（低電導度廃液収集槽，高電導度
廃液収集槽）
固体廃棄物処理系（ＣＵＷ粉末樹脂沈降分離槽，使用済樹脂槽，濃縮廃液タンク，固体廃棄物貯蔵庫（ドラム缶））

復水貯蔵タンク

計装配管，弁
試料採取管，弁ドレン配管，弁ベント配管，弁
原子炉再循環ポンプ，配管，弁，ライザー管（炉内），
ジェットポンプ

制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）の操作回路（対象外）［低温停止への移行］
・原子炉圧力・原子炉水位（広帯域）［ドライウェルスプレイ］
・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・原子炉格納容器圧力［サプレッション・プール冷却］・原子炉水位（広帯域，燃料域）
・サプレッション・プール水温度［可燃性ガス濃度制御系起動］
・原子炉格納容器水素濃度
・原子炉格納容器酸素濃度

構築物，系統又は機器

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所（固体廃棄物貯蔵庫）

共用

共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-11

22

ＰＳ－３

分類

1)異常状態の起因事象となるものであって，ＰＳ－１
及びＰＳ－２以外の構築物，系統及び機器

定義4)電源供給機能（非常用を除く。
）

3)放射性物質の貯蔵機能

機能

重要度分類指針

タービン，発電機及びその励磁装置，復水系（復水器を含む。
），給
水系，循環水系，送電線，変圧器，開閉所

サプレッション・プー
ル水排水系，復水貯蔵
タンク，放射性廃棄物処理施設（放射性イン
ベントリの小さいもの）新燃料貯蔵ラック

発電機及びその励磁装置（発電機，励磁機）
固定子冷却装置
発電機水素ガス冷却装置
発電機及び励磁装置
軸密封油装置
励磁電源系
蒸気タービン（主タービン，主要弁，配管）
主蒸気系（主蒸気／駆動源）
蒸気タービン
タービン制御系
タービン潤滑油系
復水系（復水器を含む）（復水器，復水ポンプ，配管／弁）
復水器空気抽出系（蒸復水系（復水器含む）
気式空気抽出系，配管／弁）
給水系（電動駆動給水ポンプ，タービン駆動給水ポンプ，給水加熱器，配管／弁）
給水系
駆動用蒸気
循環水系（循環水ポンプ，配管／弁）
取水設備（屋外トレン
循環水系
チを含む）
常用所内電源系（発電機又は外部電源系から所内負荷までの配電設備及び電路（ＭＳ－１関連以外））
直流電源系（蓄電池，蓄電池から常用負荷までの配電設備及び電路（ＭＳ－１関連以外））

セメント混練固化装置及び雑固体減容処理設備（液体及び固体の放射性廃棄物処理系）

給水加熱器保管庫

新燃料貯蔵庫構築物，系統又は機器

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所(セメント混錬固化装置，雑固体
廃棄物焼却装置，雑固体減容処理設備，固体廃棄物作業建屋)

共用

共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-12

23

ＰＳ－３

分類

1)異常状態の起因事象となるものであって，ＰＳ－１
及びＰＳ－２以外の構築物，系統及び機器

定義6)プラント運転
補助機能

所内ボイラ，計装用圧
縮空気系

復水補給水系

復水貯蔵タンク

計装用圧縮空気設備（空気圧縮機，中間冷却器，配
管，弁）
後部冷却器
計装用圧縮空気設備
気水分離器
空気貯槽
原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却ポンプ，熱交換器，配管／弁）タービン補機冷却水系（タービン補機冷却ポンプ，
熱交換器，配管／弁）
タービン補機冷却水系
サージタンク
補機冷却海水ポンプ，配管／弁，ストレーナ
復水補給水系（復水移送ポンプ，配管／弁）所内蒸気系及び戻り系（ポンプ，配管／弁）（所内蒸気系）

共用
共用

電気設備（変圧器）

所内ボイラ設備

共用/相互接続あり

共用

原子炉制御系（制御棒
価値ミニマイザを含む。
），原子炉核計装，原子炉プラントプロ
セス計装5) プ ラ ン ト 計
測・制御機能（安全保護機能を除く。
）

重要安全施設（該当する
ものに○）

所内ボイラ設備（所内ボイラ，給水タンク，給水ポ
ンプ，配管／弁）・原子炉制御系（制御棒価値ミニマイザを含む）
・原子炉核計装・原子炉プラントプロセス計装タービン，発電機及びその励磁装置，復水系（復水器を含む。
），給
水系，循環水系，送電線，変圧器，開閉所

4)電源供給機能（非常用を除く。
）

構築物，系統又は機器

東海第二発電所

計測制御電源系（電源装置から常用計測制御装置
までの配電設備及び電路（ＭＳ－１関連以外））
送電線
変圧器（所内変圧器，起動変圧器，予備変圧器，電路）
油劣化防止装置
変圧器
冷却装置
開閉所（母線，遮断機，断路器，電路）

機能

重要度分類指針（ＰＳ－３（復水補給水系関
連として）
）

給水処理系

（ＰＳ－３（所内ボイラ関連
として）
）

給水処理系

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-13

24

ＰＳ－３

ＭＳ－３

2)原子炉冷却材中
放射性物質濃度を通常運転に支障のない程度に低く抑える構築物，系統及び機器

1)運転時の異常な過渡変化があっても，ＭＳ－１，ＭＳ－２とあいまって，事象を緩和する構築物，系統及
び機器

定義

分類

原子炉冷却材再循環
系（再循環ポンプトリ
ップ機能，制御棒引抜監視装置）

制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系

3)原子炉冷却材の補給機能

逃がし安全弁（逃がし弁機能），タービンバ
イパス弁

原子炉冷却材浄化系，
復水浄化系

燃料被覆管

2)出力上昇の抑
制機能

1)原子炉圧力の上昇の緩和機能2)原子炉冷却材の浄化機能

1)核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能機能

重要度分類指針

制御棒駆動水圧系（ポンプ，復水貯蔵タンク，復水貯蔵タンクから制御棒駆動機構までの配管，弁）ポンプサクションフ
ィルタ
制御棒駆動水圧系
ポンプミニマムフローライン配管，弁・原子炉再循環制御系
・制御棒引き抜き阻止回路
・選択制御棒挿入回路

原子炉冷却材浄化系（再生熱交換器，非再生熱交換器，ＣＵＷポンプ，ろ過脱塩装置，配管，弁）復水浄化系（復水ろ過装置，復水脱塩装置，配管，
弁）
逃がし安全弁（逃がし弁機能）
原子炉圧力容器から逃がし安全弁までの主蒸気配管
逃がし安全弁（逃がし弁駆動用窒素源（アキュ機能）ムレータ，アキュムレータから逃がし安全弁までの配管，弁）タービンバイパス弁
原子炉圧力容器から
タービンバイパス弁
までの主蒸気配管
駆動用油圧源（アキュ
タービンバイパス弁
ムレータ，アキュムレータからタービンバ
イパス弁までの配管，
弁）

タイロッド

燃料被覆管
上／下部端栓構築物，系統又は機器

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所
共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-14

25

ＭＳ－３

分類

1)緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能3)原子炉冷却材の補給機能

1)運転時の異常な過渡変化があっても，ＭＳ－１，ＭＳ－２とあいまって，事象を緩和する構築物，系統及び機器2)異常状態への対
応上必要な構築
物，系統及び機器

機能定義

重要度分類指針

原子力発電所緊急時対策所，試料採取系，通信連絡設備，放射能監視設備，事故時監視計器の一部，消火系，
安全避難通路，非常用
照明

制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系

消火系

消火ポンプ

消火系（水消火設備，泡消火設備，二酸化炭素消火設備，等）

事故時監視計器の一部

放射線監視設備

原子炉隔離時冷却系（ポンプ，タービン，サプレッ
ション・プール，サプレッション・プールから注水先までの配管，弁）タービンへの蒸気供給配管，弁ポンプミニマムフローライン配管，弁
原子炉隔離時冷却系
潤滑油冷却系及びその冷却器までの冷却
水供給配管
緊急時対策所
情報収集設備
通信連絡設備緊急時対策所
資料及び器材
遮蔽設備
試料採取系（異常時に必要な下記の機能を有するもの。原子炉冷却材放射性物質濃度サンプリング
分析，原子炉格納容器雰囲気放射性物質濃度サン
プリング分析）通信連絡設備構築物，系統又は機器

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所（構内消火用ポンプ，
ディーゼル
駆動構内消火ポンプ）

共用（構内消火設備のみ）

共用（固定モニタリング設備，
環境試
料測定設備，
気象
観測設備，
放射能
観測車，
出入管理
室）

共用
共用

共用/相互接続あり

関連する別系
統の共用/相互接続あり

12 条-添付 13-15

26

機能1)緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能定義2)異常状態への対
応上必要な構築
物，系統及び機器分類

ＭＳ－３

重要度分類指針

原子力発電所緊急時対策所，試料採取系，通信連絡設備，放射能監視設備，事故時監視計器の一部，消火系，
安全避難通路，非常用
照明

非常用照明

安全避難通路

安全避難通路

消火系

構築物，系統又は機器

安全避難用扉

火災検出装置（受信機含む）
防火扉，防火ダンパ，
耐火壁，隔壁（消火設
備の機能を維持担保するために必要なもの）ろ過水貯蔵タンク
原水タンク

重要安全施設（該当するものに○）

東海第二発電所（原水タンク）共用

共用/相互接続あり（ＭＳ－３（消火系関連として））

給水処理系

関連する別系
統の共用/相互接続あり

添付 14
共用設備
(1)

概略図

固体廃棄物処理系

固体廃棄物処理系概略図修正後添付

12 条-添付 14-1

27

(2)

補助ボイラ設備，所内蒸気系：共用範囲
閉操作により隔離可能

東海第二発電所
所内蒸気系
東海発電所
・洗濯設備
・建屋暖房

東海第二発電所
所内蒸気系各負荷

東海第二発電所
補助ボイラ設備

蒸気溜め

給水処理系
純水貯蔵タンクより

補助ボイラ
（Ａ）

補助ボイラ
（Ｂ）

給水タンク

給水ポンプ

12 条-添付 14-2

28

(3)

給水処理系
：共用範囲

県央広域
工業用水

多目的タンクは原水タンク，ろ過水貯蔵タンク
及び純水貯蔵タンクの代替が可能であり合理的な運用を図ることができる。

東海第二発電所
給水処理系

多目的
タンク
1500m ３

原水
タンク
1000m ３ろ過水
貯蔵
タンク
1500m ３

前処理装置

閉操作により隔離可能

閉操作により
隔離可能

構内消火系

給水処理装置純水
貯蔵
タンク
500m ３

東海発電所
・事務所飲料水系
・作業時の雑用水

東海第二発電所
・消火水系（屋内）・ろ過水系各負荷

東海発電所
・補機冷却系の補給水

東海第二発電所
・復水貯蔵タンク
・所内ボイラの給水タンク
・純水系各負荷12 条-添付 14-3

29

(4)

放射線監視設備①

固定モニタリング設備（モニタリングポスト）

12 条-添付 14-430

②気象観測設備12 条-添付 14-531

③

放射能観測車12 条-添付 14-632

④環境試料測定設備，出入管理室

ａ．環境試料測定設備
発電所周辺の水・食物・土壌などの環境試料の前処理や，放射線物質
濃度を測定する設備を事務本館内にある環境試料測定室に設けている。

ｂ．出入管理室
東海発電所及び東海第二発電所（Ａ区域）の管理区域の出入り管理及
び被ばく線量を監視する設備を出入管理室に設けている。

12 条-添付 14-7

33

(5)

消火系（構内消火設備）：共用範囲

東海第二発電所
構内消火設備原水
タンク
1000m ３

東海第二発電所
各構内消火栓
構内消火用
ポンプ

多目的
タンク
1500m ３

東海発電所
各構内消火栓ディーゼル駆動
構内消火ポンプ

閉操作により隔離可能12 条-添付 14-8

34