LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例№ 282
堂島リバーフォーラム外観

堂島リバーフォーラム
所在地＝大阪府大阪市福島区福島 1 丁目
設計監理＝株式会社 竹中工務店 大阪本店
設置主体＝株式会社ビープラネッツ
竣工年月＝ 2008 年 5 月

施設概要
大阪市の西北部、堂島川と土佐堀川に挟まれた細長い島、中之島。ここには明治・大正時代の風格ある洋風建築物が建ち並び、水都・大阪を象徴する街として栄えてきました。この中之島の対岸、堂島川を隔て向かい合って位置する大阪市福島区に、新しい水の都と呼ぶにふさわしい街「ほたるまち」が誕生しました。「ほたるまち」は、大阪大学医学部付属病院跡地の再開発に伴い、「水の都・大阪の復活につながる街づくり」をコンセプトに掲げ、堂島川の水辺環境の活用を実現するために計画・建設された街です。新しい水の都への期待は「ほたるまち」というネーミングにも伺うことができます。与謝野蕪村の俳句「淀船の竿の雫もほたるかな」から、コピーライターの道面宜久氏がヒントを得て名付けられた「ほたるまち」には、ほたるのような優しい光が川面を照らす街であってほしいとの思いが込められているのです。この新しい街の特徴は、三つの機能を実現するために、それぞれ個性ある建物・施設によって構成されていることです。その一つが「文化・情報を発信する」朝日
放送の新社屋や多目的ホール、二つ目が「水辺に人のにぎわいを呼ぶ」ための多彩な商業施設、そして三つ目が「都心に快適に居住する」を提供する超高層マンションなどです。なかでも、朝日放送の新社屋とともに、「文化・情報を発信する」を担っていくのが多目的ホール「堂島リバーフォーラム」です。
「堂島リバーフォーラム」は、優れたアーティストを輩出し、数多くのヒット曲によって音楽界をリードしてきた音楽制作会社ビーイングの子会社ビープラネッツが建設を手掛けたホールで、2000 人を収容できるスタンディングスタイルのコンサートホールとして最新の設備を備えています。また、このホールは、ステージの高さを調節して、椅子席を設置することで講演会の会場として使用したり、ステージや椅子席を撤去し、オープンスペースの展示会場として利用するなど、目的に応じてフレキシブルにホール空間を活用することができます。さまざまな催しもので新しい街を活性化させていく「堂島リバーフォーラム」で MARUMO の舞台照明設備が活躍してきます。

設備概要
■ホール
設備容量＝ ３φ４Ｗ 360 ｋＶＡ×１系統
１φ３Ｗ 100 ｋＶＡ×１系統
収容人員＝ 1200 名（シアター型式）
528 名（スクール型式）
500 名（パーティ型式）2000 名（スタンディング型式）
天井高＝舞台部すのこ高 20.0 ｍ
客席部 10.5 ｍ

ホール面積＝ １階部 約 830 ㎡
２階部 約 95 ㎡
照明電源盤（１F 舞台部下手）＝ ３φ４Ｗ 90 ｋＶＡ×１系統
１φ３Ｗ 60 ｋＶＡ×１系統
動力電源盤（１F 舞台部下手）＝ ３φ３Ｗ 60 ｋＶＡ×１系統
電源盤（２F ギヤラリー上手）＝ ３φ４Ｗ 45 ｋＶＡ×２系統
１φ３Ｗ 30 ｋＶＡ×２系統
電源盤（２F ギヤラリー下手）＝ ３φ４Ｗ 45 ｋＶＡ×２系統
１φ３Ｗ 30 ｋＶＡ×２系統

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB 会員の登録で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №282 堂島リバーフォーラム
1／ 5

ホール

ホール

舞台から客席ホール

客席から舞台LIGHTING DATA SHEET №282 堂島リバーフォーラム
2／ 5

ホール

コンサート、講演会、展示会などさまざまな催しものに活用されるホールには、８０本×3 段のプリセットフェーダ付き最新型メモリ調光操作卓「PRETYNA-M」が導入されま

ホール調光室調光操作卓調光器盤した。「PRETYNA-M」では、プリセットフェーダを使ってのマニュアルオペレーションはもとより、簡単なキー操作やタッチパネルディスプレイでの操作を併用して、データの書き込みやメモリ再生操作をおこなうことができます。さらに多様なプログラムの明かりのデータを、イベントデータとして記憶し、100 イベントまでの明かりのデータを保存・再生することができるなど最新の機能を備え、仕込み作業の迅速化や効率化をはかりながら、フレキシブルな明かりづくりに対応することができます。

ホール調光設備
調光器
演出用 ＩＬ 100 Ｖ 20 Ａ 198 台
一般用 ＩＬ 100 Ｖ 20 Ａ 12 台
一般用 ＩＬ 200 Ｖ 20 Ａ 18 台
調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓）
最大制御チャンネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024 ｃｈ
最大制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024 ｃｈ
メモリシーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン以上
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 本× 3 段（160 本× 1 段使用も可）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 個
サブマスタフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 本
シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 系統
パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 場面以上
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式

データ表示ディスプレイ（タッチモニタ）‥‥‥ 1 台
外部記憶媒体‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 系統
作業灯スイッチ（舞台ＤＬ／客席ＤＬ）‥‥‥‥ 1 組
舞台袖操作パネル
サブマスタフェーダ（ＭＦ付）‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 系統
作業灯スイッチ（舞台ＤＬ／客席ＤＬ）‥‥‥‥ 1 組
リモコンスイッチ（フル 2 線）‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＤＭＸパッチラック
ＤＭＸスプリッタパネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＤＭＸミキサーパネル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＤＭＸ入出力パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
ＤＣ電源ユニットパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
リモコンスイッチ（フル 2 線）‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
調光操作卓用コネクタパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 式
作業灯スイッチパネル
作業灯スイッチ（舞台ＤＬ／客席ＤＬ）‥‥‥‥ 1 組

LIGHTING DATA SHEET №282 堂島リバーフォーラム
3／ 5ホールホール 舞台上部

フォローピンスポットライト

LIGHTING DATA SHEET №282 堂島リバーフォーラム
4／ 5

ホール
ホール負荷設備
ＤＭＸ 2 個 2 系統（OUT)⑫ライトバトン 3①トラス 1⑥フロアーコンセント 2

Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列Ｃ型 20 Ａ 6 個 3 回路（フラット照明）

舞台袖奥（壁）上手・下手 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 面
Ｃ型 20 Ａ 6 個 12 回路

Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 4 回路
平行 15 Ａ接地付 4 個Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

8個ＤＭＸ

2個4 系統（OUT)

平行 15 Ａ接地付2 系統（OUT)

ＤＭＸ

2個4 系統（IN)ＤＭＸ 2 個 2 系統（OUT)⑬ライトバトン 448 個 24 回路
4 個 直 4 回路

平行 15 Ａ接地付ＤＭＸ

2個②トラス 2
Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列⑦フロアーコンセント 3
舞台奥（壁）上手・下手 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 面

Ｃ型 20 Ａ

6個

Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 20 Ａ

48 個3 回路（フラット照明）
24 回路

6個

Ｃ型 20 ＡＤＭＸ 2 個③トラス 3

平行 15 Ａ接地付 4 個
ＤＭＸ 2 個 2 系統（OUT)

2 系統（OUT)

Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

12 個
48 個

客席奥（壁）中央 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 面
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路

Ｃ型 30 Ａ4個直 4 回路

平行 15 Ａ接地付ＤＭＸ

2個4個

ＵＨＱ型 200 Ｗ× 12 灯 4 色配線 ‥‥‥‥‥ 9 台④ロアーホリゾントライト

Ｃ型 20 Ａ平行 15 Ａ接地付 4 個
ＤＭＸ 2 個 2 系統（OUT)

12 回路

上手・下手 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 面

2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 台
移動用照明器具
ＦＱＢ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 台

ＤＭＸ 2 個 2 系統（OUT)⑪ライトバトン 2
Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列ＣＳＱ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72 台
ＳＰＨⅢ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 台
ＭＹＦ 2 型 1000 Ｗ -T1 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

24 個 12 回路
2 個 直 2 回路

平行 15 Ａ接地付2 系統（OUT)

ＤＭＸ 2 個 2 系統（IN)⑯センタースポットライト
クセノンピンスポットライト

Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15 Ａ接地付 4 個Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

2個Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15 Ａ接地付 4 個⑩ライトバトン 1
Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列
24 個12 回路

Ｃ型 20 Ａ 6 個 6 回路
⑮ギャラリーコンセント 2２Ｆギャラリー 下手・奥 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 面2 系統（IN)ＤＭＸ 2 個 2 系統（OUT)
アッパーホリゾントライト

ＱＣＬ５型 300 Ｗ× 8 灯 4 色配線 ‥‥‥‥ 8 台⑤フロアーコンセント 1
舞台袖前（壁）上手・下手 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 面
Ｃ型 20 Ａ 6 個 12 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 4 回路

ＤＭＸ２Ｆギャラリー⑨フロアーコンセント 58個

24 個⑭ギャラリーコンセント 1Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列12 回路（ＵＨ回路）
24 回路

4個

Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 2 回路
平行 15 Ａ接地付 4 個⑧フロアーコンセント 4
客席袖（壁）上手・下手 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 面
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直 4 回路

24 個 12 回路
2 個 直 2 回路

Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列12 回路 ( ＬＨ回路）

Ｃ型 30 Ａ 4 個 直 4 回路
平行 15 Ａ接地付 8 個

平行 15 Ａ接地付

Ｌ＝ 18．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 列4個ホール断面図

⑪●

●
⑩⑫●

⑬●
⑯③

②

①⑭●

⑮⑭●

④⑦⑥

2008/8/10 発行⑤⑧⑨

本社・営業部〒 101-0041 東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1- 24

Tel.03-3252-0321

Fax.03-5256-9361

札幌営業所〒 060-0061 札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321

Fax.011-261-2728

仙台営業所〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221

Fax.022-263-0225

名古屋営業所〒 460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1 （ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425

Fax.052-241-0790

大阪営業所〒 530-0047 大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913

Fax.06-6315-0604

広島営業所〒 730-0022 広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400

Fax.082-249-6408

福岡営業所〒 810-0041 福岡市中央区大名 1-14-45（Q iz TENJIN） Tel.092-741-4762

Fax.092-741-4764

LIGHTING DATA SHEET

No.282 堂島リバーフォーラム

5／ 5