クリーン・研究用設備機器カタログ

クリーン・研究用設備機器カタログ
CLEAN & LABORATORY EQUIPMENTS CATALOG
CLEAN ROOM & LABORATORY EQUIPMENTS CATALOG

クリーン設備関連機器
クリーン設備関連機器

PUREWATER,
WATER,CLEAN
NATURALSPACE. .
PURE
CLEAN
AIR,AIR,
NATURALSPACE

CLEANROOMEQUIPMENTS
CLEANROOMEQUIPMENTS

伸榮産業のクリーン環境ソリューション
伸榮産業のクリーン関連事業は、日本初のアルミフレーム式デシケーターを開発した技術とノウハウをベースとして、1970年代にクリーンロッカー、クリーンワゴン、
レチクル保管庫といったクリーン環境で使用する機器を開発したことからスタートしました。
1980年代には、アルミフレームで組み上げるクリーンブースを他社
クリーン設備関連機器に先駆けて開発し、その後も長年にわたり技術力を磨いてきました。
こうして蓄積した豊富なノウハウにより、お客様一人ひとりに最適なクリーン環境をオーダーメイドでご提供いたします。

Cleanroom equipments

2

1

8

3

5

4

1 レチクル保管庫
フォトマスクやレチクルをクリーン環境で保管できます。

P.39

2 ステンレス作業台
オールステンレス仕様でクリーンルーム対応の作業台です。

1

3 ステンレスカート
エスカート
ステンレス仕様でクリーンルーム対応のカートです。

すべてのお客様に最適なクリーン環境を創造します。

クリーン設備関連機器

6

5

9

Cleanroom equipments

7

8

5

4

4 クリーンロッカー
クリーンウェアやシューズをクリー
ン環境で保管できます。

P.37

5 エアシャワー

7 簡易型クリーンベンチ

6 クリーンストッカー

クリーンウェアに付着した塵埃や菌をジェットエアーで除去します。

貴重な製品をクリーン環境で保管するストッカーです。

P.26

P.38

8 パスボックス

9 クリーンブース

作業台上に置いて使用できる簡易型クリーンベンチです。

クリーンルーム内外で物品受け渡しを行うための装置です。

一般環境やクリーンルーム内に設置
し局所的にクリーン度を管理します。

P.33

P.27

P.07

2

クリーンブース
クリーンブースとは、一般環境やクリーンルーム内の一部分をカーテンやパネルで間仕切り、HEPAフィルター

を通して微粒子・細菌などの異物を除去したクリーンな空気を内部に送り込むことで、局所的にクリーンな空間を作り出すための設備です。

クリーン設備関連機器

製品の品質維持・歩留まり向上のためには、微粒子の付着を防止することが重要となります。
また、温湿度制御・気流および圧力制御により環境を安定化させる目的でも使用されます。
下記のような課題は、クリーンブース
を設置することで解決できます。

● 不良率低減● 歩留まり● 異物の混入

Cleanroom equipments● 測定機器の精度● 有害物質の作業・

環境への配慮

クリーンルームとの違い■施工が簡単！

クリーンルームは配管工事など大掛かりな設備施工が必要

クリーンルームと異なり必要な空間だけをクリーンにするで、完 成までに期 間 が かかります。対してクリーンブース

クリーンブースを設置することで、導入および運用コスト

は、仮 組みしたアルミフレームと必 要 資 材を搬 入し、現 地の削減につながります。また、解体・移設も容易ですので、では 最 小 限 の 組み 立て作 業 のみを行います。小さいもの

必要に応じた柔軟な運用が可能です。

であれば、早ければ当日で施工が完了します。

■省スペース！
クリーンル ームはフロアや部 屋 全 体をクリーン化します。
大規模工事には最適ですが、部屋の一部だけクリーンにする等の細かな運用はできません。対してクリーンブースは、
アルミフレームで建てる自由 設 計の部 屋ですので、クリーンルーム内にも設 置でき、必 要な空 間だけをクリーン化できます。

3■低コスト！

清浄度レベルの表現方法
空気の清浄度を示す尺度は、定められた単位体積あたりに含まれる微粒子の数で表現するのが一般的です。
この値によってクリーン環境の清浄度クラス分けが行われます。

ISO規格／ISO14644-1
JIS規格／JIS B 9920

米国連邦規格／FED-STD-209D

基 準 粒 径

直径0.1㎛以上

直径0.5㎛以上

直径0.1㎛

直径0.5㎛

単 位 体 積

1㎥

1ft³

1㎥

1㎥

値

個数10 のT値

個数

個数

個数

規

格

1

10

2

100

4

3

1

1000

35

4

10

10000

352

100

100000

3520

6

1000

1000000

35200

7

10000

35200081000003520000
35200000

9■米国連邦規格の考え方

Cleanroom equipments

5

クリーン設備関連機器

T

清浄度クラス

粒子数の合計※2000年 廃止

清浄度レベルの業種別分類
業

種

半導体

内

容

10

100

クラス（クリーン度）
1000

10000

100000

回路設計

工 業

半導体

IC・LSIチップ製造

半導体

マスク作成、ウエハー製造

半導体

組立、検査

精密機器・電子機器

時計、電子部品組立

精密機器・電子機器

ベアリング

精密機器・電子機器

磁気テープ

精密機器・電子機器

小型リレー

精密機器・電子機器

部品加工、組立、検査

光学・印刷

プリント基板

光学・印刷

マイクロフィルム現像・乾燥

光学・印刷

レンズカメラ加工、組立

食 品

光学・印刷

精密印刷

製パン・製菓・製麺

パン、菓子、生麺

食材加工

練物、惣菜、冷凍パック

液状、ペースト食品

飲料・調味料充填

乳製品

牛乳、ヨーグルト、チーズ、バター※一般的な工場のクリーン度を示しています。

4クリーンブースの設置事例
クリーンブースの最大の魅力は、フレキシブルで無駄のない設計・施工が可能な点です。
ラインに沿って設置するトンネル型、天井から吊り下げることで柱などの構造物を取り除いた天吊り型、
部分的に補強を入れることで大型クリーンブースも施工できます。
施工事例■パーティションとアルミフレーム式クリーンブースの混在型事例
クリーン設備関連機器

アルミ複合板

吊り金具

Cleanroom equipments

クリーンモジュールユニット

ER
OWER
SHOW
AI
AIRR SH

帯電防止
ビニールカーテン・シート

アジャスター■トンネル型事例

5

扉

チェーン

アルミフレーム

排気口

エアーシャワー※天井より吊り金具で補強することで内部の縦柱を除去した事例です。

■天井吊り型事例

クリーンブースの導入
当社のクリーンブースは、現場の環境・レイアウトなどご要望に合わせたフルオーダーメイドです。
クリーン化・環境改善はもちろん、温湿度制御・特殊環境試験室・作業者の安全対策など、豊富な経験とノウハウでご提案します。

1

Step

Step

クリーン設備関連機器ヒアリング・現場確認

2

Step

Cleanroom equipments

見積・構想図提案

3
ご契約

Step

4
仕様書・承認図のお客様承認

Step5
詳細設計・調達・製作

Step

6
搬入・施工
／ 性能試験・お客様承認 ／ 納品
搬入・施工・性能試験・納品

Step7
アフターメンテナンス

ピクト説明

NEW

新商品

受注生産（自社商品）

今回新しく掲載した新商品
です。

特注品

特注で製作する商品です。
ご要望のヒアリングからフルオ
ーダーメイドいたします。

特注
可能

ご注文に応じて生産する商品です。納期はお問合せください。

組立作業を必要とせず、折りたたむだけでご使用いただける製品です。

折り畳み

組立て式

特注可能

デモ機貸出

運賃別途

ご要望に合わせた特注が可能な商品です。お問合せください。

ご要望に応じてデモ機貸出しが可能な商品です。

ご 使 用の際 に組 立て作 業が必要となる商品です。組
立て作 業 時には 必ず 取 扱
説明書をお読みください。
運送費が必要な商品です。
別途お見積いたしますのでお問合せください。

カタログあり（転売品）
詳細カタログを別途ご用意している商品です。お問合せください。

工賃別途施工に費用が必要な商品です。別途お見積いたします
のでお問合せください。

6

CB-1

カーテンブースシリーズ

クリーン設備関連機器

局所
クリーン

Cleanroom equipments

サ
フ
周
天
フ
集
清
出
照
電

レ

イ

ー

ィ
ル
タ
塵
効
浄
入
気

容

アルミフレーム式セイデンカーテンブース
当社のカーテンブースは、静電気の発生を抑える帯電防止シートを採用し、透明で清潔感のある仕上がりです。
シートは加工性に優れており、設置条件や用途に合わせて柔軟に対応できます。
またシートは難燃性で安全性にも配慮しています。

コスト
ダウン

スピード
施工

参考仕様

※オーダーメイドが基本となります。

ズ：W1500×D1500×H2060㎜
ム：アルミフレーム アルマイト処理
囲：帯電防止ビニールカーテン 0.3 t
井：アルミ複合板 3 t
ー：クリーンモジュールユニット 1 台
率：99.99％以上（0.3㎛）
度：クラス1000
口：カーテンオーバーラップ式
明：LED（40W × 2 灯相当）
量：AC100V 2A

プレフィルター 1 個

CB-1

製作事例

防爆クリーンブース

装置用クリーンブース

7

イエロークリーンブース

検査用暗幕ブース

CB-2

パネルブースシリーズ

レ

イ

ー

ィ
ル
タ
塵
効
浄
入
気

容

コスト
ダウン

スピード
施工

参考仕様

※オーダーメイドが基本となります。

ズ：W1370×D1510×H1880㎜
ム：アルミフレーム アルマイト処理
囲：PVC 制電 透明 3 t
井：アルミ複合板 3 t
ー：クリーンモジュールユニット 1 台 プレフィルター 1 個
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
度：クラス1000
口：前面 1ヶ所 間口 W790×H1810 ㎜
明：LED（40W × 2 灯相当）
量：AC100V 2A

Cleanroom equipments

サ
フ
周
天
フ
集
清
出
照
電

パネルブースは美観性に優れたデザインが特長です。
カーテンブースより耐久性に優れており、装置保護ブース・風防ブースなどに適しています。

クリーン設備関連機器

局所
クリーン

アルミフレーム式セイデンパネルブース

CB-2

製作事例

トンネル型ブース

大型パネルブース

大型パネルブース

樹脂成型機用クリーンブース

8

CB-3

断熱パネルブースシリーズ

断熱パネルブース
凹凸の少ない施工が可能でスムーズな空気の流れを実現できます。
セイデンカーテンブースでは対応できない気密性・断熱性・耐久性に優れたブースです。高精度の温湿度管理（※）
・陽圧維持が可能です。耐火性・耐水性のパネルを採用しており、安全性にも配慮しています。主に製品の検査・測定・妥当性確認など、製品実現に向けての行程で使用されています。

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments※パネルの芯材に耐・防火性に優れた硬質ポリウ
レタンフォームを採用した断熱パネルを使用（自己消火能力）

CB-3

製作事例

パスボックス・エアシャワー組込型

高輝度光科学研究センター

9

蛋白質構造解析コンソーシアム様

アルミ製引戸エアータイトドア

床施工事例（アルミ30Rコーナー取付け）A/L

アルミフレーム・架台

アルミフレームシリーズ

クリーンブース・クリーンベンチ・作業台等のオーダーメイドに最適です。アルミ材は軽量で強度に優れています。
また、自由な形状で組むことができるため複雑な装置のカバー等の製作に最適です。

作業台製作事例

LED台
エアードライバー吊具用フレーム
電気ドライバー吊具用フレーム

テーブル静電マット

アジャスター

棚板（化粧板）

アルミフレーム
アジャスター

A-6030A-6060A-6060-3

A-2040キャスター

A-6090溝カバー

A-2020Cleanroom equipments

静電マット

クリーン設備関連機器

アルミフレーム

A-6060-2T

A-6060-2L

エンドキャップ

A-3030

特注製作事例

アルミフレーム検査台

アルミフレーム検査台

アルミフレーム架台

10帯電防止カーテン・シート

AS

カーテンシリーズ

AS-1 セイデンクリスタル （0.3、0.5、1.0、2.0㎜×W1370㎜ 0.1、0.3㎜×W1830㎜ 3.0㎜×W1200㎜）

ハトメ

Sカン

特殊配合技術から生まれた透明度の高い画期的な帯電防止シートです。
難燃性で電気・電子機器製造、精密機器製造、
クリーンルームなどに最適な素材です。
性能 テスト製品の規格・厚さ０.3㎜/硬度#490の実測値の例

クリーン設備関連機器

試験項目

アキレスセイデンクリスタル

一般フィルム

体積抵抗4.48×109Ω㎝

8.11×1013Ω㎝

表面抵抗3.90×1011Ω

3.22×1015Ω

50%減衰

0.01秒

60 秒以上90%減衰0.03 秒

60 秒以上100%減衰0.06 秒

60 秒以上15V

3000V以上

1㎝以下10㎝で付着

帯電圧
減衰時間

摩擦帯電圧
タバコ灰付着高さ※静電気は個体の場合10 Ω以下であれば漏洩しやすく安全といえます。
※難燃性とは、一般的に（財）
日本防炎協会の基準等に準ずるものを指します。
（防炎性能試験番号登録済通知書は、ご要望により発行します。）
11

Cleanroom equipments

折り返し溶着マジックテープ

クサリ

帯電防止カーテンAタイプ

帯電防止カーテンBタイプ

AS-11 セイデンクリスタルブラック（0.3㎜×W1370㎜）

AS-5 フレミラー静電防虫 （0.3㎜×W1370㎜）

セイデンクリスタルの基本性能をベースに、光線透過率0％の遮光性を持った帯電防止シートです。
表面固有抵抗値7.5 10⁹Ωです。
クリーンルーム内の暗室など外部の光を遮断したい所に最適です。

紫外線カットはもちろん、虫の眼にほとんど見えないオレンジ色なので防虫効果の高いシートです。
透明度が高く難燃性で、食品、印刷、塗装、化学、肥料工場などに最適です。

AS-12 セイデンクリスタルUV（0.3㎜×W1370㎜）

AS-6 フレミラー静電ウェルディング（0.3㎜×W1370㎜）

セイデンクリスタルの優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線の透過を抑えました（全光線透過率グラフ参照）。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。

紫外線をカットして可視光線も約80％カットするブロンズ色のシートです。
難燃性で、溶接・遮光間仕切りに最適です。
全光線透過率グラフ

AS-2 セイデンF（0.1、0.3、0.5㎜×W1370㎜）
セイデン F は、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有します。ご使用に際しては、導電性をしっかり発揮させるために通電性のある物に触れさせる等、必ずアースをとってください。

AS-4 ブラックセイデンF（0.3㎜×W1370㎜）
光線透過率0％の完全遮光シートです。
遮蔽・遮光条件での作業に最適な難燃性のシートです。

AS-1

AS-11

AS-12

AS-2

AS-4

AS-5

AS-6

セイデンクリスタル

セイデンクリスタルブラック

セイデンクリスタルUV

セイデンF

ブラックセイデンF

フレミラー 静電防虫

フレミラー 静電ウェルディング※ご希望のサイズで加工致します。お気軽にお問い合わせください。

コード

11

品名

型番

02-110

セイデンクリスタル

AS-1

02-111

セイデンクリスタルブラック

AS-11

02-112

セイデンクリスタルUV

AS-12

02-120

セイデンF

AS-2

02-140ブラックセイデンF

AS-4

02-150フレミラー静電防虫

AS-5

02-160フレミラー静電ウェルディング

AS-6

タイプ

サイズ

価格

0.1mm×W1830mm×50m 0.3mm×W1370mm×30m 0.3mm×W1830mm×30m
0.5×W1370mm×20m 1.0、2.0mm×W1370mm×10m 3.0mm×W1200mm×10m
0.3mm×W1370mm×30m
シート（巻き）0.1×W1370mm×50m 0.3×W1370mm×30m 0.5×W1370mm×20m
0.3mm×W1370mm×30m

お問い合わせください帯電防止カーテンシート加工例②テープ補強④フック⑤止めファスナー⑥オープンファスナー③ハトメ※AS-2 セイデンFカーテンシート⑪角補強⑫部分切り抜き⑬変形切り抜き⑭窓穴開け

Cleanroom equipments⑦マジックテープ⑧マグネット

クリーン設備関連機器⑮防炎シール
貼付（付属）

①折り返し

⑨クサリ

⑩部分スリット

①

②

①折り返し

④

切断部補強のため、折り返してウェルダー
溶着。

フック付けの補強、およびビスなどでの裂け防止のため補強テープ入れ。

フック、ビスなどを掛けるためのハトメ打ち。 ランナーなどに吊るすためのフック付け。

③ハトメ打ち④フック付け⑤⑦⑧⑨⑦マジックテープ付け⑧マグネット付け⑨クサリ入れ⑪⑫⑬⑭⑫部分切り抜き⑬変形切り抜き⑥⑤止めファスナー付け

出入口用などの止めファスナー付け。

⑥オープンファスナー付け②テープ補強③⑦

開閉用マジックテープ付け。

開閉用マグネット付け。

あおり防止用クサリ入れ。

開閉用および接続用オープンファスナー付け。

⑩

配管、部品よけなどの開口。

⑭窓穴開け

配管、部品よけ、監視用などの窓穴開け。
（フタ付きも可）⑮日本防炎協会発行の防炎シール貼付※ご要望に応じ、付属品として同梱します。

⑩部分スリット入れ
出入口用スリット。

⑪角補強

特に強度がかかる部分の角補強。

12

オレール

AS-9

カーテンシリーズ
開閉がスムーズでスマートな、折れて畳めるアコーディオン式ビニールカーテンです。
従来のビニールカーテンに比べ、コンパクトに収納できます。
保温・保冷・防塵・防虫・省エネなど、優れた機能を発揮します。
専用取付金具で、更に使いやすくなりました。

クリーン設備関連機器

施工例

Cleanroom equipments

仕様
格：1.3t ×1180㎜ ×12ｍ
成：1.3t が131㎜ 幅で 8 枚、0.4t の折れ部分が15 ㎜
両端は10 ㎜

コード

品名

型番

02-39001

一般

AS-9-102-39002

防炎

AS-9-202-39003

防炎・防虫

AS-9-302-39004

クリスタル

AS-9-4価格

モーターを取り付けることにより、
自動カーテンにもできます。
お問い合わせください。

開閉構造模式図
お問い合わせください

131mm

規
構

15mm

磁動式ビニールカーテン マグレン

MGN

カーテンシリーズ
特殊磁石を組み込んだビニールカーテンを通るだけで、“磁動” でカーテン同NEW士が引っ付いて扉や間仕切りの役割を担います。
自動開閉シャッターのようにドアの開閉や通行を待ち時間なく行うことができるため、人やフォークリフトが通過するのもスムーズで作業効率が上がります。
電気を使用しないため、ランニングコストも抑えることができます。
室内の一部を囲いたい時の遮断機能としての利用も可能で、空調を逃がさな
いため人通りの激しい空港や温度調節が必要な工場内の省エネ対策にも貢献
します。

仕
材
重

防虫

様

質：PVC（塩ビ）量：W220 約1.0 ㎏ /ｍ

コード02-51101
02-51102
02-51103
02-51104
02-51105

13

ノーマル

品名
マグレン ノーマル リブ有り
マグレン ノーマル リブ無し
マグレン 防虫 リブ有り
マグレン 防虫 リブ無し
マグレンスライダー ノーマル

型番

幅（㎜）

厚み（㎜）

MGN-220-15-R
MGN-220-15
MGN-B-220-15-R
MGN-B-220-15
MGN-S-400-20

220

1.5

220

1.5

220

1.5

220

1.5

400

2.0

価格

お問い合わせください
クリーンルーム使用例

MS/MF/MB ストリップ型ドアカーテン
カーテンシリーズ

一般制電………通常の工場、倉庫、配送センター等の出入口のカーテンや間仕切りとしてご使用ください。
防炎制電………消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品です。可燃物を扱う工場、倉庫などに適しています。
一般制電（リブ付）………シート両面のライン状突起によりシート同士が面で接することなく、べたつきを抑え摩擦による摺傷も防ぎます。優れた帯電防止性能（1010Ωレベ
ルの表面固有抵抗率）が付与されていますので、静電気を嫌う場所の出入口のカーテ
ン、簡易クリーンブースなどの間仕切りにお使いいただけます。

クリーン設備関連機器※ご希望のサイズで加工いたします。お気軽にお問い合わせください。

品
コ

名
ー

型

ミエール 防炎制電

ド 02-39113
番

MF-1

色

厚

さ

MF-3

2.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

格

12m

30m

30m

お問い合わせください

名型

ミエール 一般制電

ミエールライン 一般制電

ド 02-39101 02-39102 02-39103 02-39104 02-39105 02-39106 02-39107 02-39108 02-39116 02-39117 02-39118
番

MS-1

MS-2

MS-3

MS-4

色
厚

MB-2

MS-5

MS-6

MS-7

MS-8

MB-2

透明
さ

幅
巻

数

価

格

2.0mm
3.0mm
200mm

2.0mm
3.0mm
300mm

MB-3

MB-4

透明（リブ付）

2.0mm
3.0mm
200mm

12m

2.0mm
3.0mm
300mm

2.0mm
200mm

30m

2.0mm

3.0mm
300mm

30m

Cleanroom equipments

数

価

ー

MS-1

300㎜

巻

品

02-39115

MF-2
透明

幅

コ

02-39114

お問い合わせください

FCF-series 異物混入・防虫対策 ファイナルキャッチフィルタ

ファイナルキャッチフィルタシリーズ

塵埃などの異物飛散、混入問題を簡単施工で解決します。
天井・壁等の空調ダクトやエアコン吹出口など、設置場所に合わせて1枚から製作が可能です。

NEW

床置パッケージエアコン吹出口

空調ダクト吹出口

丸型アネモ吹出口

参考仕様
材
サ
イ
形
取 付 方

質 ：ポリエステル
ズ ：各メッシュサイズ承ります
状 ：箱型、円筒型、平面型など各種
法 ：マジックテープタイプ、通しヒモタイプ（巾着ヒモタイプ）、ホースバンド留め
タイプ、通しゴム紐タイプなど各種

AS-13・14
カーテンシリーズ

セイデンF（両面塗工タイプ）ブラックセイデンF（両面塗工タイプ）
セイデンF、
ブラックセイデンF（両面塗工タイプ）
はセイデンF、
ブラックセイデンF0.3㎜厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。

ご使用に際しては、導電性能をしっかり発揮させるために通電性のある物に触れさせる等、必ずアースをとってください（下記アース取付事例参照）。
また、塗工面は溶剤で落ちてしまいます。
メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

NEW

仕様
規

格：0.3㎜ ×1370㎜ ×30ｍ
色
：透明（セイデンF）、ブラック（ブラックセイデンF）
6
表 面 抵 抗 率：10 Ω（JIS C 2170 に準用）
アース取付事例

コード

品名

型番

02-51106

セイデンF（両面塗工タイプ）

AS-13

02-51107

ブラックセイデンF（両面塗工タイプ）

AS-14

価格
お問い合わせください

14

UF

帯電防止・紫外線カット・自己粘着タイプフィルム

カーテンシリーズ
表面固有抵抗率10 Ωレベルの性能と優れた紫外線遮蔽性能を兼備する
クリーンルーム対応自己粘着塩化ビニールフィルムです。
平滑なガラス面に貼るだけで帯電防止の紫外線遮蔽ガラスとなります。
粘着剤を使用しないので透明度も損なわず、剥がしたあとも糊による汚染がありません。
10

全分光光線透過率グラフ

クリーン設備関連機器※ご希望のサイズで加工いたします。お気軽にお問い合わせください。

コド

02-3912002-39121

02-39122

02-39123

型

ー

番

UF-1

UF-2

UF-3

UF-4

品

名

ビニラス

Cleanroom equipments

規

格

透明

オレンジ
スモーク
0.2㎜×1000㎜×10ｍ

価

格

お問い合わせください

BV-R

薄型クリーンモジュールユニット ACモーター搭載タイプ ［RoHS 指令対応品］

色

クリーンモジュールユニットシリーズ

ダークグレー

あらゆるクリーン分野において多目的に使用できる薄型・小型HEPA/ULPAフィルターユニットです。

ACモータ搭載 単一風量タイプ
HEPA/ULPAフィルターの使用で、高清浄度を維持できます。
局所のクリーン化には複数台を組み合わせ、
目標クラスに合わせたシステム作りが可能です。
インデューサー付ターボファンの採用で、低騒音・低入力を実現しました。
風量を強-弱2ノッチで切替可能です（別途電気配線部品等が必要）。
モーターの異常検出端子を標準装備しました。
ファンガード標準装備で、しかも薄型（H150mm）のため設置の自由度が向上しました。

BV-R10TH1L

ACモータ搭載 小型タイプ
小型シロッコファンの採用で、低騒音・低入力を実現しました。
運転スイッチと電源コードを標準搭載し、簡易施工性を追求しました。
（R01MH1L）
BV-R01MH1L、
R01MU1Lはプレフィル
ター付属です。

用 途
半導体・液晶産業分野、
回路基板・IT関連機器
組み立て産業分野、
HACCP対応が必要な食品分野、
精密加工・理化学・製薬産業分野など

BV-R01MH1L■ AC モータ搭載 単一風量タイプ
コード

型番

外形寸法

重量

風量
強

弱

02-71203

BV-R04TH1L

W400×D400×H150㎜

約10㎏

4.2㎥/min 3.0㎥/min

02-71204

BV-R07TH1L

W500×D500×H150㎜

約12㎏

6.2㎥/min 4.3㎥/min

BV-R10TH1L

W610×D610×H150㎜

約13㎏

11.0㎥/min

BV-R11TH1L

W760×D610×H150㎜

BV-R13TH1L

W915×D610×H150㎜

約15㎏ 12.5㎥/min
約18㎏ 13.6㎥/min

02-71205
02-71206

HEPA

02-71207

集塵効率100/115W

8.8㎥/min

02-71208

BV-R15TH1L

W1220×D610×H150㎜

BV-R04TU1L

W400×D400×H150㎜

約20㎏ 15.2㎥/min 10.0㎥/min
約10㎏ 3.2㎥/min 2.4㎥/min

02-71211

BV-R07TU1L

W500×D500×H150㎜

約12㎏

4.8㎥/min 3.4㎥/min

02-71212

BV-R10TU1L

W610×D610×H150㎜

約13㎏

8.1㎥/min 5.5㎥/min （0.1㎛）

ULPA

AC100V
50/60Hz

W760×D610×H150㎜

約15㎏

BV-R13TU1L

W915×D610×H150㎜

02-71215

BV-R15TU1L

W1220×D610×H150㎜

約18㎏ 10.5㎥/min
約20㎏ 12.4㎥/min

お問い合わせください

60/70W

99.999 ％以上

9.4㎥/min 6.2㎥/min 無水シリカ試験品

BV-R11TU1L

02-71214

価格

61/71W

99.99 ％以上
7.2㎥/min （0.3㎛）
8.2㎥/min 無水シリカ試験品

02-71210

02-71213

消費電力

100/115W

6.9㎥/min8.1㎥/min■ AC モータ搭載 小型タイプ
コード

型番

外形寸法

02-71201

HEPA

BV-R01MH1L

W240×D240×H140㎜

02-71236

ULPA

BV-R01MU1L

W240×D240×H140㎜※他の仕様もあります。お問い合わせください。

15

重量

3.5㎏

風量

集塵効率

消費電力

1.0/1.0 ㎥/min

99.99％以上（0.3㎛） AC100V

19/22 W

0.8/0.8 ㎥/min

99.999％以上（0.1㎛） 50/60Hz

18/21W価格
お問い合わせください薄型クリーンモジュールユニット 付属品 ACモーター搭載タイプ ［RoHS 指令対応品］

BV-R

クリーンモジュールユニットシリーズ

あらゆるクリーン分野において多目的に使用できる薄型・小型HEPA/ULPAフィルターユニットの付属品です。

プレフィルター ACモーター搭載タイプ用
仕様
材
平
適

均 捕 集
応
機

質：不織布ポリエステル
率：重量法 60％
種：BV-R04・07・10・11・13・15TH1L
BV-R04・07・10・11・13・15TU1L

型番

クリーン設備関連機器

コード02-71216

BV-PF10

マノスターゲージ FR51A
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。
仕様

コード02-71501

Cleanroom equipments

外装材
質：ポリカーボネート
使 用 周 囲 湿 度 ：90％RH以下（ただし結露しないこと）
圧 力 測 定 方 式：差圧式
計 器 本 体 耐 圧 力 ：50kPa
受 圧 エ レ メ ン ト：ダイヤグラム
適合配管 ：ビニル管またはゴム管（内径 4 ㎜）
測 定 ガ ス 体：空気および非腐食性ガス（液体は不可） 質
量 ：約 90g
使 用 周 囲 温 度：-10 〜 +50℃（ただし氷結しないこと） 付
属
品 ：取付金具、取付ナットセット

型番

FR51A

EC-MAC

薄型クリーンモジュールユニット

クリーンモジュールユニットシリーズ 〈ステンレス製本体〉
耐薬品性、耐食性に優れています。
HEPAフィルターに表示灯を埋め込み、室内から運転状態が確認できます。
吹出清浄度はISOクラス5（クラス100）です。
水平・垂直方向を問わず取り付けできます。
小型から大型までシリーズ展開しており、用途に合わせてお選びいただけます。

MAC-IIA-31
MAC-IIA-100

MAC-IIA-150■高輝度LED運転表示灯

運転状態が容易に確認できる
LED表示灯付の光るフィルターを全シリーズに標準装備しました。

コード■本体スイッチ

本体にサーキットプロテクター内
蔵スイッチをつけ、過電流を遮断
し送風機の焼損を防ぎます。
た。

型番MAC-IIA-31
02-71230 ACモーター MAC-IIA-51
搭載
MAC-IIA-100
02-71227 （HEPA）
MAC-IIA-150
02-71228
MAC-IIA-32DCCON
02-71241
DCブラシレ
02-71242 スモーター MAC-IIA-52DCCON
MAC-IIA-101DCCON
02-71239 搭載（HEPA）
MAC-IIA-151DCCON
02-71240

02-71229■簡単装着

吹出面に設けたナットサートにより、機機への装着が簡単にできま
す。

外形寸法

W400×D400×H165㎜
W500×D500×H185㎜
W610×D610×H185㎜
W610×D1220×H200㎜
W400×D455×H185㎜
W500×D500×H185㎜
W610×D610×H185㎜
W610×D1220×H200㎜

重量

風量

集塵効率

電源

6.5㎏ 3.0/3.5㎥/min
11.5㎏ 4.5/5.4㎥/min 99.99％以上 AC100V 1φ
50/60Hz10.0㎥/min （0.3㎛）
14.5㎏
15.0㎥/min
22.0㎏

消費電力

価格

29W/37W￥98,000

50W￥130,000

98W/114W￥162,000

141W/157W￥270,000￥148,000

8.1㎏

3.0㎥/min

約28W

10.0㎏

約28W

￥172,000

12.0㎏

5.0㎥/min 99.99％以上 AC100V 1φ
50/60Hz10.0㎥/min （0.3㎛）

65W￥218,000

19.3㎏

15.0㎥/min

78W￥344,000※AC200V 1φ仕様をご要望の場合は別途お問い合わせください。

16

ピュアスペース

PS01-AD小型でクリーン環境を構築します。AC100VコンセントにつなぐだけでHEPAフィルターを通したエアーを約
1㎥/min供給します。天井面のプレフィルターは簡単に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

クリーンモジュールユニットシリーズ

クリーン設備関連機器

コ
ー
ド
型
番
外 形 寸 法HEPAフィルター
風
量風
速集 塵 効 率本 体 材 質電 源 コ ー ド
モ ー タ ー
電源
本 体 重 量価
格02-71401
PS01-AD
W260×D260×H149mm
W200×D200×H50mm
約1㎥/min約0.5ｍ/s
99.97 ％以上（0.3㎛）
ABS樹脂
長さ1.8m 2Pプラグ付
ACモーター
AC100V 50/60Hz 約36/38W
約3.2kg￥38,000

コ
型

ー

ド
番

仕

様

価

格

02-71402
PS01-1AD

02-71403
PS01-PF

交換用抗菌・防臭
交換用
HEPAフィルター プレフィルター￥900￥11,700

PS01-AD※風量設定・リモートコントロールはできません。

PSV-AD/PSX-AD ピュアスペース

Cleanroom equipments

複数ユニットのトータルコントロールで、必要な環境を無駄なくクリーン化できます。

クリーンモジュールユニットシリーズ●風量は5段階調節が可能。PS・リモコンでつながれたユニットは一台のコントローラで制御可能です。
●スピードクリーンモード搭載。始業時など早くクリーンにしたい場合に運転を行ってください。
●省エネ効果を発揮。基本設定以下の風量は4段階に調節可能です。
●複数のユニットをコントロール。
ピュアスペースリモコンシステムにより複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一風速にコントロール可能です。PSV-ADとPSX-ADの混在も可能です。
●大幅なコストダウンを実現。
ユニットの制御に専門の電気工事が必要だった従来品に比べて導入コストと工事の手間を大幅に抑えます。
●リモコンケーブルの延長も可能。標準2mのケーブルに、
パソコン用LANケーブル使用で延長も可能です。

コ
ー
ド
型
番
外 形 寸 法HEPAフィルター
風

量風
速吹出口清浄度本 体 材 質
リモコンコード長
モ ー タ ー
電源
本 体 重 量価
格02-71409
PSV-AD2
W494×D494×H134㎜
W450×D450×H50㎜

02-71410
PSX-AD2
W654×D654×H134㎜
W610×D610×H50㎜

5段階調節 約5㎥/min

5段階調節 約10㎥/min（標準）約4、3、2㎥/min（標準）約8、6、4㎥/min（SILENT）（SILENT）約6㎥/min

約11㎥/min（SPEEDCLEAN）

PSV-AD

PSX-AD

標準約0.5m/s（最低0.2m/s）
クラス100
ABS樹脂

コ
型

2m
DCブラシレスモーター
AC100V 50/60Hz 約52W
AC100V 50/60Hz 約86W
約8.6kg
約11kg￥111,000￥147,000

ー

ド
番

仕

様

価

格

02-71406
PSVX-PF

交換用
プレフィルター￥900

02-71407
PSV-05AD

交換用抗菌・防臭
HEPAフィルター
￥37,000

02-71408
PSX-10AD
交換用抗菌・防臭
HEPAフィルター
￥53,000

クリーンルーム用掃除機

CV-G

条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。

クリーンルーム掃除機シリーズ

CV-G12CT

CV-G104C

移動がラクなショルダーバンド付き
高清浄トランクタイプ

広い場所にも対応できる、
高清浄大容量タイプ

コード

型番

外形寸法

吸込仕事率

本体質量※2(標準質量（）kg)

集塵容積02-76201
02-76202

CV-G12CT
CV-G104C

W576×D185×H388㎜
W327×D283×H657㎜

105W
320W

6.8㎏
10.2（11.5）㎏

1.5L
4.5L

※1

※

消費電力 コード長さ ホース長さ
500W
1050W

※3

運転音

5ｍ（着脱式）1.2ｍ（伸縮） 59dB
62dB
8ｍ（着脱式） 1.4ｍ

付属フィルター
塵落装置

価格

高密度紙パック（TN-15）（TN-45）￥ 82,000￥105,000※吸込仕事率とはJIS規格によって定められている吸込力の目安で、最大（〜最小値）
を表示しています。使用時の吸塵力とは吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具
合や床材の違い等によって異なります。
お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。
※1 本体寸法にはハンドル部分も含みます。※2 本体質量は本体のみ（コード含む）の質量です。
（標準材質）
は本体と付属品（応用部品・予備品は除く）の合計質量です。
※3 運転音の測定方法はJIS C9108によります。

17

PP8000-BASIC ハンドヘルド パーティクルカウンター ベーシック

パーティクルカウンターシリーズ
コ
型
光

ー

ド
番
源

02-71603
PP8303-BASIC

測定チャンネル数

格0.3,0.5,10.0㎛

0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0㎛
2.83L /min（0.1cfm）
15,000,000 個 /cf at 10％ 同時通過係数損失45,000 サンプルレコード
USB / Ethernet（オプション）RS485 or RS232
5〜40℃ 20〜95％RH（結露なきこと）
4.3in WQVGA（480×272）カラータッチスクリーン
英語

リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間 再充電時間4時間（本体に装着時）、2時間（別売外部充電器使用時 )W129×D114×H254 ㎜（取手含む プローブ含まず）
・1.0㎏（電池装着時）
ISO2150-4/JISB99201 準拠

等速プローブ、パージフィルター、USB ケーブル 1.8ｍ、リチウムイオン電池（脱着式）、
AC アダプター（15V2A AC100〜240V）、検査成績書、校正証明書、マニュアル
お問い合わせください

PP8000

粒

径

区

分

流
量
最大粒子個数濃度
デ ータ メ モ リ
出力
使用温湿度範囲
温湿度センサ
表示部
表 示 言 語バ ッ テ リ ー
寸 法・重 量適 用 規 格標 準 付 属 品
価

格02-71457
PP8303

0.3㎛

ド
番
源

02-71458
PP850302-71459
PP830602-71456
PP8506

0.5㎛

0.3㎛

0.5㎛

測定粒子個数濃度

データメモリ出力
使用温湿度範囲
表示部
表 示 言 語バ ッ テ リ ー
寸 法・重 量適 用 規 格標 準 付 属 品
価

格02-71602
PP8506-30

0.5㎛

0.5㎛

NEW

6

オプション

2.83L /min（0.1cfm）
15,000,000 個 /cf at 10％ 同時通過係数損失45,000 サンプルレコード
USB / Ethernet
5〜40℃ 20〜95％RH（結露なきこと）
付属

4.3in WQVGA（480×272）カラータッチスクリーン
英語

リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間 再充電時間4時間（本体に装着時）、2時間（別売外部充電器使用時 )W129×D114×H254㎜（取手含む プローブ含まず）
・1.0㎏（電池装着時）
ISO2150-4/JISB99201 準拠
等速プローブ、パージフィルター、USB ケーブル 1.8ｍ、リチウムイオン電池（脱着式）、
AC アダプター（15V2A AC100〜240V）、検査成績書、校正証明書、マニュアル
お問い合わせください

ハンドヘルドリモートパーティクルカウンター

クリーンルームから一般大気環境まで対応可能です。
壁面や柱への設置、卓上に置いての使用。本体での操作もパソコンからの遠隔操作でも運用可能なリモートタイプです。
リアルタイムメーたー機能で粒子計測をリアルタイム表示します。PM換算機能もあり、PM濃度換算値（㎍/㎥）を表示します。
02-71605
PP7301

測定チャンネル数

最小可測粒径粒 径 区 分流量

半導体レーザー

02-71601
PP8506-20

0.5,1.0, 2.5,
0.5,1.0, 5.0,
0.3, 0.5,1.0,
0.5, 0.7,1.0,
0.3,0.5,10.0㎛ 0.5,1.0,10.0㎛ 2.5, 5.0,10.0㎛ 2.5, 5.0,10.0㎛ 5.0,10.0, 20.0㎛ 10.0, 20.0, 30.0㎛

パーティクルカウンターシリーズ
ー

クリーンルームから一般大気環境まで対応可能です。
リアルタイムメーター機能で発塵源の特定やフィルターのリークチェックができ、6粒子の同時測定が可能です。
PP8506-30は0.5~30㎛の大粒子対応モデルです。PM換算機能もありPM濃度換算値（㎍/㎥）を表示します。
＊PP8306、PP8506-30はレンタルサービスも行っております。

3

PP7000コ型
光パーティクルカウンター

Cleanroom equipments

ハンドヘルドパーティクルカウンターシリーズ

コ
ー
ド
型
番
光
源
測定チャンネル数
最小可測粒径6

クリーン設備関連機器

価

NEW

0.3㎛

測定粒子個数濃度

標 準 付 属 品

半導体レーザー

02-71604
PP8306-BASIC3

最小可測粒径粒 径 区 分流量

データメモリ出力
使用温湿度範囲
表示部
表 示 言 語バ ッ テ リ ー
寸 法・重 量適 用 規 格

クリーンルームから一般大気環境まで対応可能です。
コストパフォーマンスを追求したベーシックモデルです。

半導体レーザー

02-71606
PP7501

NEW

6
0.3㎛

0.5㎛
0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10.0㎛

2.83L /min（0.1cfm）、内蔵フローコントローラによる自動流量調整、チューブ延長 5m 以内（大気圧下）
15,000,000 個 /cf at 10％ 同時通過係数損失45,000 サンプルレコード
USB / Ethernet、Modbus RS485 or RS232（オプション）
5〜40℃ 20〜95％RH（結露なきこと）
4.3in WQVGA（480×272）カラータッチスクリーン
英語

リチウムイオン電池（脱着式）、Model EE80003A 55Wh 連続10時間 再充電時間4 時間（本体に装着時）

W133×D105×H210 ㎜ /1.8㎏
1 年間但し光源は 2 年間、ポンプは使用条件による。
等速プローブ、パージフィルター、USB ケーブル 1.8ｍ、リチウムイオン電池（脱着式）、
ACアダプター（15V2A AC100〜240V）、検査成績書、校正証明書、マニュアル
お問い合わせください

18

MODEL 8306/8506-30 レンタルサービス

PP8000

PP8306、PP8506-30はレンタルサービスを行っております。

パーティクルカウンターシリーズ

01

大粒子に対応02

検出が難しい 30.0μm の大粒子にも対応できます（MODEL8506-30）。

クリーン設備関連機器

番

型

基

PP8506-30

Cleanroom equipments|

料￥1,700往 復 配 送 料 ※北海道・沖縄・離島除く￥3,500￥2,200￥3,500

レンタル料/1日あたり

MODEL8306 を 5 日間ご利用の場合

基本料

1 日あたりのレンタル料

ご利用日数

往復配送料

合計金額 ￥69,000（税別）￥57,000 ＋（ ￥1,700 × 5 ）＋ ￥3,500
レンタルカレンダー|

5 日間ご利用の場合

金曜日

土曜日

日曜日

レンタル
機器発送

期間に
含まず

期間に
含まず

PP9000-30CH
パーティクルセンサーシリーズ

コ
ー
ド
型
番
最小可測粒径選択
ポ ン プ 有 無可測粒径範囲粒径
数粒
子径
校 正 時 粒 径
流量
流 量 モ ニ タ
最大可測濃度
計数効率/偽計数
光源
受
光部
測定時間/モード
メ モ リ ー 数
エラーインジケータ
アラーム設定処
理部
付属ソフトウェア
コミュニケーション
パソコン接続付属品
環 境 セ ン サ
RS485出力キット
マウントブラケット
電源

排気フィルタ規格外装
寸 法 / 重 量
動作/環境温湿度価
格19

PM 換算機能03

粒子数の計測と並行してPM濃度換算値（㎍/㎥）を表示します。

￥57,000￥72,000

PP8306

ご利用例

本

リアルタイムメーター

1 秒毎に粒子カウントをリアルタイム表示
します。移動しながらカンタンに発塵源を特定できます。

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

機器到着

30粒径・高濃度対応小型

パーティクルセンサーなし

最小可測 0.5 ㎛のタイプ
あり

なし

あり

なし

あり

0.3 〜10 ㎛
校正時6粒径−最大30粒径まで選択
粒子径はユーザーが設定（300nm-10,000nm パソコン +IMS-9K ソフトウェア）

0.3㎛、0.5㎛、1.0㎛、2.5㎛、5.0㎛、10.0㎛
1.2L/min
2.83L /min

0.5㎛、0.7㎛、1.0㎛、2.5㎛、5.0㎛、10.0㎛
1.2L/min
2.83L /min

内部フローセンサにて常時流量をモニター（±0.5％でエラー表示）

1,770/CC

月曜日

期間に
含まず

期間に
含まず

ご返却
（ご発送）

高清浄度モニタリングからインテグレートセンサとして、また、インドアのリアルタイムモニタ、曝露実験、大気環境のモニタリングまでお使いいただけます。
従来の光散乱微粒子センサの高濃度対応、優れた分解能、1秒からの測定、汚れに強いセンサ構造を活かして、最大 30 粒径の同時測定が可能です。

最小可測 0.3 ㎛のタイプ
あり

日曜日

PP9000-30CHシリーズ

02-71607 02-71608 02-71609 02-71610 02-71611 02-71612 02-71613 02-71614
PP9300 PP9300P PP9301 PP9301P PP9500 PP9500P PP9501 PP9501P
なし

土曜日

710/CC

1,770/CC

710/CCPSL にて50％＠0.3㎛・100％＠＞0.45㎛ /1 カウント以下・60 分 PSL にて50％＠0.5㎛・100％＠＞0.75㎛ /1 カウント以下・60 分
長寿命半導体レーザー（保証期間 2 年、目安寿命10 年）

フォトダイオード［最小 1 秒〜最大 9999 時間 /1 回］、繰り返しモード［サンプル量（時間）+ 休止］× N

65000、オーバーフロー時は先頭からデリート
エラー（フロー、設定アラーム超え、センサなど）発生時、インレット部オレンジ色 LED で発報

各粒径ごとに粒子個数・質量（区間生値、累計生値、同㎥換算、同 CF 換算）で設定

パソコン Windows10 以上
IMS-9K
Modbus RTU,Isorated RS485
USB-Mini-USB ケーブル 1.8m、RS485 接続はオプションキットによる
110V-240VAC-12VDC コンバータ、パージフィルタ、ISO プローブ
環境センサプローブ（温湿度センサ、気圧センサ、CO2 センサ）
追加 485 ボード、外部接続ケーブル
ステー釣掛け用マウントブラケット
9-24VDC（<2.5W）
HEPA
HEPA
HEPA

HEPA

※ポンプ内蔵型は HEPA を経由して排気。環境汚染影響の考慮の必要なければ HEPA 撤去可能（ポンプ不可軽減）

ISO21504-4、JIS B9921（オプション環境センサ含まず）
SUS31691㎜ W×46㎜ D×143㎜ /0.78㎏
5℃−40℃、20％−95％RH/0℃−50℃、98％RH ともに結露なきこと

お問い合わせくださいNEW静電気除去ACパルス・クリーンバー

C-series

クリーンルーム / ブース内の除電、高速で移動するフィルムの帯電防止などに使用できます。新設計の超高速除電
エアー噴出口で高精度・高速除電を実現しました。ターミナルは片側に集約されており、電源の渡り配線が可能です。

静電気除去ツールシリーズ型
番
イオン発生方式/印加電圧
周
波
数
パ ル ス 比入 力電 圧/消費 電流
イオンバランス使 用 距 離エ ア ー 継 手
使 用 流 体オゾン発 生 量使 用 温 度/湿 度
属

コード

品

クリーン設備関連機器

付

C-40〜300
パルスACコロナ放電式 /AC8〜12.5kV（p-p）
0.1〜50Hz（10段階）
プラス側40〜70% マイナス側60〜30%
DC24V± 5% / 600mA（max.）± 30V以内（1000mm）
50〜2000㎜
PT1/8
クリーンドライエアーまたはN2（0.3MPa以下）
0.05ppm以下（50mm）
0〜50℃/35〜85%RH（結露氷結なきこと）
リモートコントローラ（C-40,60除く）/電源ケーブル5m /インターフェースケーブル（C-40,60のみ）/
エンドブラケット（取付済）/ ミドルブラケット（対象機種のみ）

型番

針電極 ミドルブラケット 重量

外形寸法

−

0.78kgW602×D46×H90㎜

8本−

1.08kg

W877×D33×H96㎜

12本

−

0.9kg

02-71463 C-100 W1078×D33×H96㎜

16本

1個

1.0kg

02-71464 C-120 W1318×D33×H96㎜

20本

1個

1.2kg

02-71465 C-150 W1558×D33×H96㎜

24本

1個

1.4kg

02-71466 C-170 W1798×D33×H96㎜

28本

2個

1.6kg

02-71467 C-200 W2038×D33×H96㎜

32本

2個

1.8kg

02-71468 C-220 W2278×D78×H96㎜

36本

2個

2.3kg

02-71469 C-250 W2518×D78×H96㎜

40本

3個

2.6kg

02-71470 C-270 W2758×D78×H96㎜

44本

2.8kg

02-71471 C-300 W2998×D78×H96㎜

48本

3個
3個

W422×D46×H90㎜

02-71461 C-60
02-71462 C-90

価格

お問い合わせください

3.1kg

セル生産台上の除電

広範囲静電気除去

MODEL5515-series

Cleanroom equipments

5本

02-71460 C-40

コンベア上の除電

ルームイオナイザー

ルームイオナイザーシリーズ

NEW

作業者や対象物の動線に設置して領域全体の除電用途に最適で、異物付着の抑制や工程内への持込異物の抑制に効果を発揮します。
イオンが広い範囲に拡散して隅々まで回り込むため、広い範囲かつ複雑な形状の除電も可能です。
天井にそのまま取り付けることが可能で、バータイプのような吊り下げジグが不要です。

Model 5515 イオナイザ
入

力

仕

様

電

圧：24VAC50/60Hz 1W
Model 5522 或いは 5582 コントローラより供給
出力
電圧：0 〜約 ±20kV
出力
電流：<15micro A 電流及び電圧制御回路内蔵
接 続 コ ネ ク タ：RJ11 4 極 4 芯
イ オ ン 発 生：最小 0.1sec 最大 10 sec のパルス DC 動作
タ イ ミ ン グ：ステディステートモードも選択可能
オ ゾ ン 発 生 量：<0.005ppm
電極：単化粧シリコン（U）
寸
法：高 31× 奥行 36× 長さ 445 ㎜（ロッド含まず）
ロッド
長：64 ㎜（2.5）,127 ㎜（5）,254 ㎜（10）,381㎜（15）,610 ㎜（24）,914 ㎜（36）,1524 ㎜（60）重量：465g（ロッド含まず）

MODEL5572

リモコン
各イオナイザの操作やアドレス設定に使用

MODEL5571

Model 5522 コントローラ
入力
電
圧：100/115/230VAC
寸
法：高 70 × 奥行 75× 長 315 ㎜
重量：3.18 ㎏
最大接続イオナイザ数：20

MODEL5522コントローラ

ハンドヘルドターミナル
全イオナイザーの一括操作やエリア全体の除電
初期通信設定に使用

最大80台のイオナイザ接続が可能なモデル5582コントローラもあります
コード

製品区分

型番

02-51108 イオナイザ
02-51109 ハンドヘルドターミナル

MODEL5515

02-51110 リモコン02-51111 コントローラ

MODEL5572

MODEL5571
MODEL5522

価格

お問い合わせください
エリア全体の除電
エリア全体の除電
エリア全体の除電

更衣室の設置例

更衣室の設置例

20精密空調装置

PAP

精密空調装置シリーズ

コンパクトで簡単に設置可能な精密空調装置です。小型クラスでは最高レベルの温度制御 0.1℃、湿度制御 1％を達成しました。
必要な空間を温湿度制御し、クリーン化もはかれます。排熱を最大 70％カットするため、室内でも空調機への負担がありません。

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

仕様
処 理 空 気 量：0.7〜4.0 ㎥/min
温 度 制 御 精 度：±0.1℃
設 定 温 度 範 囲：18 〜 30℃
湿 度 制 御 精 度：±1％
設 定 湿 度 範 囲：45 〜75％

PAP01B
PAP03C-KJ

B

C

C

B

570

590

1350
1300

1062

1012

36
729

346
40

412

性

能

環境状況
※4

500
555

コ
ー
ド
型
番
※1
設定可能温湿度範囲※2
温湿度制御精度
冷却＋加熱能力（50/60Hz）（最大冷却能力）（50/60Hz）
定格処理風量※3
最大機外静圧※1
周囲温湿度範囲（吸込空気）
吸込温度変化勾配
吸込湿度変化勾配

外形寸法
製品質量
制御空気吐出口水質※5
最大加湿能力加 湿 水
供給温度範囲
接続口径
※6
電源
消費電力
電気特性
※7
電流
※8
電源容量
※9
騒音値
（50/60Hz）
冷媒
価
格

390

620

02-75101
02-7510202-75103
02-75104
PAP01B
PAP01B-KJ
PAP03CPAP03C-KJ
18〜30 ℃
18〜30 ℃/45〜75%RH
18〜30 ℃
18〜30 ℃/45〜75%RH±0.1 ℃±0.1 ℃±0.1 ℃/±1.0%RH±0.1℃/±1.0%RH
0.77/0.84 kW
1.65/1.85 kW
1.8/2.12 kW
0.33/0.39 kW
0.22/0.26 kW
0.37/0.44 kW
1.15/1.35 kW
1.2/1.42 kW
0.7〜1.0 ㎥/min
2.0〜4.0 ㎥/min
120/130 Pa
120/160 Pa
110/150 Pa
110/150 Pa
15〜35 ℃/30〜70%RH
15〜40℃/30〜70%RH±1℃/ h 以内±5%/ h 以内
W412×D500×H346㎜
W390×D620×H765㎜
W480×D590×H1070㎜
W520×D680×H1350㎜
32 ㎏
69 ㎏
95 ㎏
135 ㎏
φ100㎜
φ98㎜
φ75㎜
純水（電気伝導率0.1〜10 μS/㎝）
純水（電気伝導率0.1〜10 μS/㎝）
ーー
0.8 ㎏/h
2.3 ㎏/hーー
10〜40 ℃
10〜40 ℃
ー
ー
Rc1/4
Rc1/4
ー
ー
単相100V±10%（50/60Hz）

0.32/0.34 kW
4.0/3.9A
0.34/0.38 kVA
54/56dB
R134 a￥659,000

1.2/1.2 kW
13/13A
1.5/1.5 kVA
58/60dBR407c￥1,310,000

三相 200V±10%（50/60Hz）

0.75/0.85 kW
3.8/3.8A
1.4 kVA
64/65dB
R410A￥1,300,000※1 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、
吸込空気温湿度と処理風量により異なります。
※2 吸込空気温湿度安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。定格最大風量時※3 制御空気吐出口側にて絞り、最大定格処理風量にて運転したときの機外静圧※4 高さは吐出口含む。
※5 仕様範囲内における最大加湿運転時。
※6 電源電圧の相間アンバランスは、 3％以内としてください。
※7 仕様範囲内における最大値。
※8 仕様範囲内における最大運転電流時。
※9 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。

21

740

570

2.7/3.1 kW
11/12A
4.0 kVA
65/66dB
R410A￥2,340,000

PAP

精密空調装置

PAP温度制御タイプ（空冷式）

精密空調装置シリーズ
コ型

ー02-75105
PAP05A1

02-75134
02-75107
PAP10C
PAP20A
18〜30 ℃
±0.1 ℃
2.3/2.6 kW
4.7/5.3 kW
9.4/10.5 kW
1.6 /1.8 kW
3.2/3.6 kW
6.5/7.2 kW
3〜5 ㎥/min
7〜10 ㎥/min
13〜20 ㎥/min
110 Pa
180 Pa
250 Pa15〜35 ℃/30〜70%RH 15〜40℃/30〜70%RH 15〜35 ℃/30〜70%RH±1℃/ h 以内±1℃/ h 以内±5℃/ h 以内±5%/ h 以内

クリーン設備関連機器

W600×D700×H1140㎜ W600×D720×H1445㎜ W770×D1150×H1610㎜
130 ㎏
166 ㎏
290 ㎏

φ100㎜

φ148㎜

φ200㎜

2.0 kW
7.7A
2.7 kVA
68dB

3.9 kW
14.9A
5.2 kVA
69/69dB

三相 200V±10%（50/60Hz）

1.4 kW
6.2A
2.2 kVA
66/66dB

ヒートポンプバランス制御

R410A￥2,330,000

R32￥2,750,000

PAP10C

R410A￥3,030,000※1 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。
※2 吸込空気温湿度安定時。
吐出口1点、コントローラ表示値精度。 ※3 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。
※4 高さは吐出口含む。 ※5 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。 ※6 仕様範囲内における最大値。
※7 仕様範囲内における最大運転電流時。 ※8 消音吸込ダクトを取付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
※9 本製品には微燃性冷媒ガスが封入されております。屋内設置する際は、冷媒ガス漏えい時の燃焼防止のため、充分な換気を行い、火気を近づけないよう留意願います。

PAP

精密空調装置Cleanroom equipments

ド番
設定可能温度範囲※1
温度制御精度※2
冷却＋加熱能力（50/60Hz）
性
能（最大冷却能力）
定格処理風量最大機外静圧※3
周囲温湿度範囲（吸込空気）※1
環境状況 吸込温度変化勾配
吸込湿度変化勾配
外形寸法※4
製品質量
制御空気吐出口
電源※5
消費電力※6電気特性
電流※6電源容量※7
騒音値（50/60Hz）※8
運転制御方式
冷媒※9
価
格

PAP温湿度制御タイプ（空冷式）

精密空調装置シリーズ
コ型

ー02-75108
02-75109
02-75110
ド
PAP05A1-K
PAP10A1-K
PAP20A-K
番
設定可能温湿度範囲※1
18〜30℃/40〜65（75）%RH±0.1℃/±1.0%RH
温湿度制御精度※2
2.3/2.6 kW
4.7/5.3 kW
9.4/10.5 kW
冷却＋加熱能力（50/60Hz）
性
能（最大冷却能力）
1.6 /1.8 kW
3.2/3.6 kW
6.5/7.2 kW
定格処理風量3〜5 ㎥/min
7〜10 ㎥/min
13〜20 ㎥/min
最大機外静圧※3
110 Pa
250 Pa
250 Pa
周囲温湿度範囲（吸込空気）
15〜35 ℃/30〜70%RH±1℃/ h 以内
環境状況 吸込温度変化勾配
吸込湿度変化勾配±5%/ h 以内
外形寸法※4
W650×D800×H1589㎜ W664×D940×H1798㎜ W820×D1150×H1863㎜
235 ㎏
190 ㎏
製品質量
370 ㎏
φ100㎜
φ150㎜
φ200㎜
制御空気吐出口水質
純水（電気伝導率1〜10μS/㎝）
最大加湿能力※5
2.5 ㎏/h
5.0 ㎏/h10.0 ㎏/h
加 湿 水 供給温度範囲
10〜40 ℃
供給圧力範囲
0.1〜0.5 MPa
接続口径
Rc1/4
最大消費量※6
23 NL/min
38 NL /min
80 NL /min
20〜40 ℃
供給温度範囲加湿用空気
供給圧力範囲0.40〜0.93 MPa
接続口径
Rc1/4
電源※7
三相 200V±10%（50/60Hz）
消費電力※8
1.6 kW
2.2 kW
4.5 kW
電気特性
電流※8
6.6A
8.0A
16.0A
電源容量※92.3kVA
2.8kVA
5.6kVA
騒音値（50/60Hz）※10
66/68dB
70/70dB
72/72dB
運転制御方式
ヒートポンプバランス制御
冷媒
R410A
価
格
￥3,510,000￥4,240,000￥4,870,000

PAP10A1-K※1 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。（湿度設定範囲が 65 〜 75％の場合には蒸気加湿方式となります。）※2 吸込空気温湿度安定時。吐出口 1 点、コントローラ表示値精度。 ※3 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。
※4 高さは吐出口含む。 ※5 仕様範囲内における最大加湿運転時。
※6 フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風エリアにて要求されるクリーン度を基準としてください。
※7 電源電圧の相間アンバランスは、±3％以内としてください。 ※8 仕様範囲内における最大値。 ※9 仕様範囲内における最大運転電流時。
※10 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。

22

PAP

精密空調装置シリーズ

省エネ精密空調機 PAPⓇ Dシリーズ
精密空調と除湿を兼ね備えたPAP-Dシリーズ。27℃・70％をオールフレッシュで23℃・28％まで一気に除湿が可能です。冷凍サイクルのみで業界トップクラスの露点3.5℃をノンデフロストで実現します。

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

PAP06A-WD（水冷式）

コ
型

性

能

環境条件

ー

ド
番

設定可能温湿度範囲※1
温湿度制御精度※2
制御空気到達可能露点（下限値）※3
最大冷却能力※4
加熱能力※5
定格処理風量
周囲温湿度範囲（吸込空気）
吸込温度変化勾配
吸込湿度変化勾配
冷却水水温度変化勾配

外形寸法※6
製品質量
制御空気吐出口
供給量
供給温度範囲冷 却 水 供給圧力
出入口圧力差接続口径
電源※7
消費電力※8電気特性
電流※9電源容量※10運転制御方式
冷媒
価
格

PAP10A-WD（水冷式）

02-75132

02-75112

PAP03A-D

PAP06A-D

3.7 kW
0.3 kW
3〜5 ㎥/min

6.6 kW
0.7 kW
6〜8 ㎥/min

空冷式−

02-7513002-75133

02-75114

02-75131

PAP06A-WD

PAP10A-WD

6.8 kW
0.7 kW
6〜8 ㎥/min

11.0 kW
1.1 kW
10〜12 ㎥/min

水冷式

PAP10A-D
PAP03A-WD
18〜30 ℃/20〜40%RH±0.2℃（加湿機能はありません）
3.5 ℃
10.5 kW
4.1 kW
1.1 kW
0.3 kW
10〜12 ㎥/min
3〜5 ㎥/min
17〜35 ℃/30〜70%RH±1℃/ h 以内±5%/ h 以内±3℃/ h 以内

W661×D820×H1310㎜ W770×D1150×H1610㎜ W990×D1200×H1860㎜ W661×D820×H1310㎜ W660×D1150×H1610㎜ W900×D1200×H1860㎜

210 ㎏
φ150㎜

330 ㎏
φ200㎜

450 ㎏
φ200㎜

210 ㎏
φ150㎜
2.0㎥/ h

330 ㎏
φ200㎜
2.7㎥/ h5〜32 ℃
0.69 MPa以下
0.2 MPa以上

−
Rc3/4

450 ㎏
φ200㎜
3.0㎥/ hRc1

三相 200V±10%（50/60Hz）

0.8〜2.9 kW
11.3A
4.7 kVA

1.3〜4.1 kW
17.2A
6.6 kVA￥3,080,000￥3,970,000

1.6〜5.3 kW
20.2A
7.2 kVA

0.7〜2.6 kW
10.7A
4.2 kVA

1.1〜3.9 kW
16.6A
6.3 kVA

1.5〜4.7 kW
19.5A
6.9 kVA￥3,080,000￥3,970,000￥5,180,000

ヒートポンプバランス制御（スーパーレヒート仕様）￥5,180,000

R410A※1 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。
制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります（。本装置には加湿機能はありません。）※2 吸込空気温湿度安定時（水冷機種の場合、
冷却水温度、供給量安定時）。吐出口1点、コントローラ表示値精度。条件により過除湿になる場合があります。
※3 到達可能な露点は吸込空気条件により異なります。 ※4 装置内部の冷却器単体での最大冷却能力。 ※5 装置内部の加熱器能力と冷却器能力の差分。
※6 高さは吐出口を含む。 ※7 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。 ※8 仕様範囲内における最小値〜最大値。
※9 仕様範囲内における最大値。 ※10 仕様範囲内における最大運転電流時。

23

PAP

精密空調装置シリーズ

精密空調装置
工場、大学、研究施設の試験室や検査室など、精密温湿度環境が必要な施設に最適です。

高機能・充実設計
冷房、暖房の切り替えは一切不要
年間を通じ常に精密空調を行います。
特に今までインバータエアコンでは制御が難しかった
春・夏の中間期の温度バラつきも解消されます。

多機能コントローラを搭載

クリーン設備関連機器

インテリジェントモニターにより使い勝手を追求しました。
●停電復帰パターン、有効とする運転／停止操作を本体、遠隔SW、通信から選択等各種パラメータ設定機能を満載●異常発生時は個別コードでエラー表示●外部入力接点（運転信号入力、運転・警報出力接点）を標準装備●外部通信機能を標準装備（RS-232C、422A、485）

リモートコントローラ用ケーブル20mを標準装備

リモコンケーブルは20m。設置場所を選ばずに温湿度管理に便利です。また、集中制御盤への組み込みも可能です。

Cleanroom equipments

PAP20A-KR （温湿度制御タイプ）
使用用途例■クリーンルーム■精密測定室（三次元測定機・真円測定機・レーザー測長機等）■精密加工室（ナノ加工機・放電加工機等）■引張り試験機の温調管理■各種材料の保管■植物培養室・植物工場…など
お客様のご要望に合わせた様々なシステムをご提案い
たします。

性

能

環境条件

外形寸法
質

量

電源
電気特性

送風機
室外機
ファン
冷
媒
接続配管
冷媒配管

コ
ー
ド
型
番
設定可能範囲※1
温湿度制御精度 ※2※3
冷却能力（50/60Hz）※4
加熱能力（50/60Hz）
室内機設置温度条件
室外機設置温度条件
吸込温度変化勾配
吸込湿度変化勾配
室内機※5
室外機※5
室内機
室外機
運転電流（50/60Hz［）補助ヒータ作動無し時］※6
消費電力（50/60Hz［）補助ヒータ作動無し時］※6
電源容量
風量（50/60Hz）
電動機出力（50/60Hz）※7
機外静圧（50/60Hz）
風量（50/60Hz）
電動機出力（50/60Hz）
ガス配管
液配管
最大長さ
（片道）
最大高低差

冷媒
高圧ガス保安法区分
室内機（50/60Hz）
騒音値
室外機（50/60Hz）
外形寸法
加 湿 機 加湿能力※8質量
価
格02-75115
PAP20A-R

8 kW
3 kW

02-75116
02-75117
PAP40C-R
PAP80B-R
18〜30 ℃
±0.2 ℃
12 kW
25 kW
5 kW
13 kW

02-75118
02-75123
02-75124
02-75125
02-75126
PAP120A-R PAP20A1-KR PAP40C1-KR PAP80B1-KR PAP120A1-KR
18〜30 ℃/45〜60%RH±0.2 ℃/±2.0%RH
38 kW
8 kW
12 kW
25 kW
38 kW
14.5 kW
3 kW
5 kW
13 kW
14.5 kW
5〜35 ℃-5〜43 ℃
±2℃/ h 以内±5%/ h 以内

W980×D555×H1800㎜ W1100×D555×H1800㎜ W1500×D600×H1800㎜ W1900×D790×H1870㎜ W980×D555×H1800㎜ W1100×D555×H1800㎜ W1500×D600×H1800㎜ W1900×D790×H1870㎜
W810×D420×H824㎜ W810×D420×H1160㎜ W870×D800×H1420㎜ W870×D800×H1420㎜×2台 W810×D420×H824㎜ W810×D420×H1160㎜ W870×D800×H1420㎜ W870×D800×H1420㎜×2台

240 ㎏
65 ㎏

260 ㎏
80 ㎏

400 ㎏
130 ㎏

23［18］A40［31］A
6.6［4.8］kW 10.5［7.5］kW
8 kVA
14 kVA
23 ㎥/min
45 ㎥/min
0.4 kW
200 Pa45 ㎥/min
65 ㎥/min
0.2 kW
0.1 kW×2
φ15.88㎜
φ9.53㎜
30m
50m
R410A

700 ㎏
130 ㎏×2

240 ㎏
65 ㎏

三相 200V±10%（50/60Hz）

260 ㎏
80 ㎏

40［35］A62［53］A60［42］A
122［93］A
17［11］kW 31.5［22.5］kW 12.7［10.9］kW 18.0［15.0］kW
23 kVA
40 kVA
15.7 kVA21.5 kVA
80 ㎥/min
120 ㎥/min
23 ㎥/min
45 ㎥/min2.2 kW
3.75 kW
0.4 kW
0.4 kW
400 Pa200 Pa65 ㎥/min
90 ㎥/min
165 ㎥/min 165 ㎥/min×2
0.75 kW0.75 kW×2
0.2 kW
0.1 kW×2
φ25.4㎜
φ19.05㎜
φ15.88㎜
φ15.88㎜
φ12.70㎜
φ9.53㎜
75m
30m
50m
10m
R407C
R410A

400 ㎏
130 ㎏

700 ㎏
130 ㎏×2

193［165］A
104［86］A54［45］kW32［26］kW
38 kVA
66 kVA80 ㎥/min
120 ㎥/min
2.2 kW
3.75 kW400 Pa165 ㎥/min 165 ㎥/min×2
0.75 kW0.75 kW×2
φ19.05㎜
φ25.4㎜
φ12.70㎜
φ15.88㎜
75m
R407C

不要

68dB

￥3,750,000

69dB￥4,270,000

ー
ー
ー

68dB

69dB

59dB
W300×D520×H960㎜ W300×D520×H960㎜ W500×D590×H960㎜ W550×D790×H960㎜￥7,120,000￥9,880,000

5 ㎏/h
37
￥4,850,000

8 ㎏/h
37
￥5,400,000

20 ㎏/h
28 ㎏/h61
90￥8,880,000 ￥12,370,000※1 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能範囲は吸込空気温湿度により異なります。
※2 吸込空気温湿度、室外機周囲温度安定時。吹出口1点、コントローラ表示値精度。 ※3 JIS B 8616に準じて運転した場合。室外機吸込空気温度35℃以上では表示能力の80％以上。
※4 JIS B 8616に準じて運転した場合。室内機吸込空気温度20℃未満では表示能力の75％以上。制御空気吸込温度が約15℃以下では冷凍機を停止し、補助加熱ヒータ
のみの運転になる場合があります。 ※5 外形寸法にはアイボルト等の突起部を除く。 ※6 仕様範囲内における最大値。始動電流は運転電流以下。
※7 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。 ※8 仕様範囲内における最大加湿運転時。

24

アプリケーション例

あらゆる装置の局所空調に対応します。
精密加工機

打錠機

クリーン設備関連機器

現在の超精密加工機においては、サブミクロンオーダーは標準で、さらにナノ単位の要求まで求められています。わずかな温度変化により装置及びワークの伸縮が発生してしま
い、限りない温度制御精度が追求されています。

粉末を扱いやすい形状に処理する『粉末処理技術』は、
今やあらゆる業界において必要不可欠なものとなってきています。打錠機（錠剤機ともいいます）は、粉末を固形化するための成型機で、装置内を恒温・低温の環境にする必要があります。

Cleanroom equipments

三次元測定器

ソーラーシミュレーター

三次元測定器は最小目盛が0.0005 〜 0.00001 ㎜ と 高精度であり、その測定精度を上げるためには設置周囲環境の安定が求められます。

擬似太陽光を発生させ太陽電池の特性を評価する試験装置です。光源ランプの発熱を抑え測定条件を安定させる
ために温度管理が必要になります。

プリント基板ストッカー

クロマトグラフ
クリーム半田印刷の前工程でプリント基板を一定の温湿度で管理します。プリント基板は熱特性が悪いため保管温度を管理することにより、半田不良の歩留まり防止となり品質向上に効果があります。

電子顕微鏡

ドラフト
電子顕微鏡の分解能は0.1nm 程度にもなり、その設置環境は一定の温湿度範囲を求められます。より信頼性の高い分析結果を得るために環境を整えることは必須条件といえます。

25

クロマトグラフとは、試料中の各成分の含有量を測定する機器です。測定感度は PPM（100 万分の 1）オーダーから
PPQ（1,000 兆 分 の 1）レ べ
ルにまで及び、特に生化学、
医薬品、食品の分野でその強みを発揮しています。高レベルへの改善環境がより信頼性の高い結果を生みます。

ドラフト（ドラフトチャンバー）内の吸気の温湿度管理に使用されます。

AS-S/AS-D エアーシャワー 手動扉
エアーシャワーシリーズ

入室者や持ち込み物品に付着している塵埃や菌を自動運転のジェットエアーで吹き飛ばし、塵埃や菌を集塵後、タイマーで自動停止します。多連結型、進路変更、ジェット吹き出し方向変更等にも対応します。
お問い合わせください。
特注
可能

クリーン設備関連機器

コード

型番

02-51113 AS-S-1000-N

有効内寸

W800×D1000×H1920mm

02-51114 AS-D-1000-N

W800×D1000×H1920mm

02-51115 AS-T-1000-N

W800×D1000×H1920mm

02-51116 AS-S-1000-L-N

W800×D900×H1920mm

02-51117 AS-S-1000-T-N

W800×D1000×H1920mm

02-51118 AS-D-1500-N

W800×D1500×H1920mm

02-51119 AS-D-2000-N

W800×D2000×H1920mm

HEPAフィルター ジェット吹出

1
2
2
1
1
2
4

扉

重量

消費電力

片吹型

片開き

約220kg

約600/800W

両吹型

片開き

約260kg

約1.1kW/1.6kW

3方吹型

片開き

約260kg約1.2kW/1.6kW

片吹型

片開き

約230kg

約600/800W

片吹型

片開き

約220kg

約600/800W

両吹型

片開き

約330kg

約1.1kW/1.6kW

両吹型

片開き

約480kg約2.1kW/3.1kW

エアーシャワー 自動扉

価格¥1,060,000¥1,200,000¥1,240,000¥1,400,000¥1,560,000¥1,660,000¥2,160,000

Cleanroom equipments

仕様
本
体
材
質：鋼板製焼付塗装仕上げ
電
源：AC200V 3 相 50/60Hz
HEPA フ ィ ル タ ー：集塵効率 99.97％以上（0.3μm）

特注
可能

仕様
本
体
材
質：鋼板製焼付塗装仕上げ
電
源：AC200V 3 相 50/60Hz
HEPA フ ィ ル タ ー：集塵効率 99.97％以上（0.3μm）

コード

型番

02-51120 AS-D-1000-SAD-N
02-51121 AS-D-1000-DAD-N
02-51122 AS-D-1000-ASS-N

有効内寸

W800×D1000×H1950mm
W800×D1000×H1950mm
W800×D1000×H1950mm

HEPAフィルター ジェット吹出

2
2
2

両吹型
両吹型

両吹型

扉

重量

片開き自動ドア

約220kg

約1.1kW/1.6kW

消費電力

両引き自動ドア

約310kg

約1.1kW/1.6kW

シートシャッター 約350kg

約1.1kW/1.6kW

価格¥2,180,000¥2,920,000¥3,560,000

26パスボックスPB

片方のドアが開いているときは他方のドアはロックされ、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できるインターロック装置付きです。ガラス窓（透明ガラス）
でパスボックス内部が確認できます。

パスボックスシリーズ

特注
可能

クリーン設備関連機器仕様

Cleanroom equipments

本体
材
質：鋼板製焼付塗装仕上げ
内部
床
面：SUS 製 HL 仕上げ
窓：4t 透明強化ガラス
イ ン タ ー ロ ッ ク：機械式

コード

型番

02-51123

PB-400-N

W520×D480×H480mm

外形寸法

W400×D400×H400mm

有効内寸¥ 380,000

02-51124

PB-500-N

W620×D580×H580mm

W500×D500×H500mm¥ 400,000

02-51125

PB-600-N

W720×D680×H680mm

W600×D600×H600mm¥ 430,000

02-51126

PB-800-N

W920×D880×H880mm

W800×D800×H800mm¥ 700,000※PB-800-Nのみ架台付き

FFU-50HEPAフィルターユニット（設置据え置き型）

クリーンモジュールユニットシリーズ

設置するだけで室内をクリーン化できるユニットです。
室内循環型、外気取り入れ型、ダクト接続の対応も可能です。
特注
可能

仕様
本

体

材

質 ：鋼板製焼付塗装仕上げ

HEPA フィルター集塵
効率 ：99.97％以上（0.3μm）
初 期 処 理 風 量 ：約 50/60㎥ /min
送風機
最 大 消 費 電 力 ：ファン 550W/700W
電
源 ：AC200V 3 相 50/60Hz

コード

型番

02-51127 FFU-50-N

27

価格

外形寸法

W1100×D500×H1900mm

価格¥ 1,100,000

折りたたみクリーンブース アルミ製

FCB

折りたたみブースシリーズ

HEPAクリーンユニットを設置したまま折りたたむことができて、転倒防止設計で安心です。
また、工具不要で簡単に折りたたむことができます。前後左右自在に動かせる双輪キャスター付です。

NEW

型番

展開時 外形寸法

02-42201 FCB6-3020 W3000×D2000×H2200㎜

PFCB

収納時 外形寸法

内寸

W900×D2000×H2200㎜

風量W2300×D1880×H2000㎜ 11.0×2台

電気容量

価格

AC100V 200W（50Hz）￥1,700,000
230W（60Hz）

Cleanroom equipments

コード

クリーン設備関連機器

製品動画

折りたたみクリーンブース パイプ製

折りたたみブースシリーズ

フレームに導電性パイプを使用した簡易型クリーンブースです。
工具不要で簡単に折りたたむことができます。ストッパー付キャスターが付いているので移動もラクラク。

NEW

製品動画

※

コード

型番

展開時 外形寸法

02-42211PFCB7-1515

W1500×D1500×H2000㎜

収納時 外形寸法

風量

電気容量

価格

W350×D350×H2000㎜

3.0/3.5 ㎥/min

AC100V 28/36W￥450,000※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

仕様

アルミ製

FCB6-3020（紙面上）

フ
ジ
周

レ
ー
ョ
イ
ン
囲 ・ 天

フ
集
清

ィ
ル
タ
塵
効
浄 度 ク ラム：アルミフレーム 60 角 アルマイト処理
ト：アルミブラケット
井：帯電防止ビニールカーテン 透明 0.3 t
帯電防止塩ビ 透明板
ー：HEPA フィルター プレフィルター 各 2 個
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
ス：1000

パイプ製
フ
ジ
周
フ
集
清

PFCB7-1515（紙面下）

レ
ー
ョ
イ
ン
囲 ・ 天
ィ
ル
タ
塵
効
浄 度 ク ラム：導電性 ABS 樹脂被膜鋼管φ28
ト：鋼板メタルジョイント
井：帯電防止ビニールカーテン 透明 0.3t
ー：HEPA フィルター プレフィルター 各 1個
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
ス：1000028

組立式クリーンブース アルミ製

CBM

ノックダウン方式で組み立てることができて、簡単な清浄域確保や装置のカバーなどに最適です。

組立式ブースシリーズ

NEW

かんたん組み立て

高強度・美観・軽量のオリジナルアルミフレーム・
成形継手により、組み立て（大人2人で30分程度）
・
解体がかんたんにできます。

クリーン設備関連機器

出入しやすい開口のれんカーテンを採用しているため、出入りしやすい
開口部となっています。
カーテンは帯電防止性に優れ、塵・ほこりを寄せ付けません。

低価格・短納期

Cleanroom equipments

お客様からのご要望により、高品質を保ちつつ、低価
格・短納期を実現した開発・生産体制を構築しました。
お待たせすることなくお届けできます。

仕様
フ
レ
ー
ジ
ョ
イ
ン
周
囲 ・ 天
フ
ィ
ル
タ
電 源 コ ー ド 長集
塵効
清 浄 度 ク ラ
電気容ム：アルミフレーム 30 角 アルマイト処理
ト：アルミブラケット
井：帯電防止ビニールカーテン 透明 0.3t
ー：HEPAフィルター プレフィルター 各1個
さ：5m
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
ス：10000
量：AC100V（50/60Hz）約 1 A※詳細な組立方法は動画をご確認ください。

01 側面枠の組み立て

02 天面フレームの組み立て

03 右側面枠の取り付け

05 クリーンユニット用板の取付

06 かぶせ用シートの取付

07 クリーンユニットの取付

シート押さえ用板 B

クリーンユニット用板

04 ブース本体の設置

完成

クリーンユニット

シート押さえ用板 A
のれんシート

※

コード

型番

外形寸法

02-42101

CBM-1500

W1500×D1500×H2000㎜

02-42102

CBM-2000

W2000×D2000×H2000㎜※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

29

風量

電気容量

価格

3.0/3.5㎥/min（50/60Hz）
4.5/5.4㎥/min（50/60Hz）

AC100V 50Hz/60Hz 約1A
AC100V 50Hz/60Hz 約1A￥330,000￥420,000KCB / KB

組立式ブースシリーズ

組立式クリーンブース/組立式ブースフレームに導電性パイプを使用した簡易型クリーンブースです。組立・解体・移設が簡単で、簡易的に清浄域を確保したい場合に便利です。フレームの長さをお選びいただくことで、卓上から数メートルのブースまで対応できます。
アルミフレームブースと同様にカーテンのセミオーダーも承ります。
特注
可能

レ
ー
ョ
イ
ン
囲 ・ 天

KCB のみ
フ
ィ
ル
タ
集
塵
効
清 浄 度 ク ラ

型番

ム：導電性 ABS 樹脂被膜鋼管 φ28
ト：熱間圧延鋼板メタルジョイント
井：帯電防止ビニールカーテン 透明 0.3t

ー：クリーンモジュールユニット
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
ス：10000

外形寸法 ※

02-42005 KCB-112 W1500×D1500×H2000㎜
02-42006 KCB-122 W1500×D2000×H2000㎜
02-42007 KCB-222 W2000×D2000×H2000㎜
02-42008 KB-112

W1500×D1500×H2000㎜

02-42009 KB-122

W1500×D2000×H2000㎜

02-42010 KB-222

W2000×D2000×H2000㎜

プレフィルター

風量

各1台

電気容量

3.0㎥/min AC100V 1φ 約40VA
5.0㎥/min AC100V 1φ 約50VA

価格￥253,000￥309,000￥318,000￥144,000

クリーン
モジュール
ユニット
未搭載タイプー￥169,000￥182,000

KCB-112（組立式クリーンブース）※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

KCB/KB

組立式ブースシリーズ

Cleanroom equipments

コード

クリーン設備関連機器

仕様
フ
ジ
周

組立式暗室クリーンブース/組立式暗室ブース
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
特注
可能

仕様
フ
ジ
周
光

レ
ー
ョ
イ
ン
囲 ・ 天

KCB のみ
フ
ィ
ル
タ
集
塵
効
清 浄 度 ク ラ

コード

型番

ム：導電性 ABS 樹脂被膜鋼管 φ28
ト：熱間圧延鋼板メタルジョイント
井：帯電防止ビニールカーテン ブラック 0.3 t
源：白色 LED 40W 相当 1 灯 ×1 基
ー：クリーンモジュールユニット
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
ス：10000

外形寸法※

02-42011 KCB-112L W1500×D1500×H2000㎜
02-42012 KCB-122L W1500×D2000×H2000㎜
02-42013 KCB-222L W2000×D2000×H2000㎜
02-42014 KB-112L

W1500×D1500×H2000㎜

02-42015 KB-122L

W1500×D2000×H2000㎜

02-42016 KB-222L

W2000×D2000×H2000㎜

プレフィルター

風量

各1 台

電気容量

3.0㎥/min AC100V 1φ 約70VA
5.0㎥/min AC100V 1φ 約80VA
クリーン
モジュール
ユニット
未搭載タイプ

価格￥322,000￥378,000￥387,000￥213,000

AC100V 1φ 約20VA￥238,000￥251,000

KCB-112L（組立式暗室クリーンブース）※ 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

30

陰圧ブース ドクターバリア

DCT

感染症対策設備シリーズ

医師と患者を隔離し、医療従事者をウイルス感染症から守る陰圧クリーンブースです。
Clean Air
Dirty Air

クリーン設備関連機器

患者側｜陰圧ドクター側｜陽圧

排気ユニットグローブポート

給気ユニット

患者側の空気を強制排気し、HEPA
フィルターでウィルスを捕集。屋内で安全に排気します。

ドクターと患者の間のパネルにグローブポートを設置し、直接的飛沫感染リ
スクを回避

ドクター側に HEPA フィルター給気ユニ
ットを設置しブース内を陽圧に保ち、外からの空気流入を制御。

Cleanroom equipments

飛沫防止対策

簡易陰圧ユニット（HEPA 仕様）

コード36-01001

型番

外形寸法

W2474×D1062×H2098㎜

DCT-1

DCT

給気風量

陰圧ブース

感染症対策設備シリーズ

3.0 ㎥/min

クリーン＆セーフティ

排気風量

電気容量

4.0 ㎥/min

AC100V 58W+39W（50Hz）
58W+41W（60Hz）

価格￥1,380,000＊別途施工費

組立式ドクターバリア

導電性パイプを使用した簡易型陰圧ブースです。
コンパクト設計でクリニックのPCR検査や発熱患者の診察に最適です。
組立・移設・保管が簡単で簡易的に清浄域を確保できます。

オプション：排気ダクト

組立・解体・移設・保管が簡単

排気ユニットグローブポート

検体トレイ

ブース内の空気を強制排気し、HEPA フィ ドクターと患者の間にグローブポートを設置
ルターでウィルスを捕集。安全に排気しま し、直接的飛沫感染リスクを回避す。

検体採取容器を設置するトレイを装備しています。ご都合に合わせてカスタマイズも可能です。

帯電防止 PVC シート・パネル

検体取出窓（1 箇所）

31

コード

型番

外形寸法

排気風量

電源・入力

36-01002

DCT-2

W1100×D1100×H1974㎜

強：11.0㎥/min 弱：7.2㎥/min

AC100V 50/60Hz 100/115W

価格￥400,000

折りたたみ陰圧ブース 病床用

DCT

感染症対策設備シリーズ

患者ベッドに設置し、医療従事者をウイルス感染症から守る陰圧クリーンブースです。
ブース内を陰圧に保ち、ブース外部へのウイルス拡散を防止します。

折り
畳み

クリーン設備関連機器

コード

型番

外形寸法

収納時 外寸

給気風量

内寸

排気風量

電気容量

価格

簡易陰圧装置DCT

感染症対策設備シリーズ

排気ユニット

病室内の空気をHEPAフィルターを通して屋外へ排気し、室内を陰圧に保ちます。空気清浄機としても使用可能です。

Cleanroom equipments

36-01003 DCT-3 W3010×D1280×H1898㎜ W930×D1280×H1830㎜ W2300×D1160×H1740㎜ 1.0㎥/min 4.0㎥/min AC100V 36W+39W（50Hz） ￥1,300,000
38W+41W（60Hz） ￥1,800,000
36-01009 DCT-9 W3110×D1650×H2000㎜ W878×D1650×H2000㎜ W2400×D1650×H1800㎜ 1.0㎥/min 4.0㎥/min

ダクト接続で陰圧対応可能

コード

型番

外形寸法

36-02006 DCT-26

排気風量W720×D280×H1160㎜＊ダクト接続部分は含みません

DCT

感染症対策設備シリーズ

機外静圧

4.0㎥/min

30Pa

隔離搬送カプセル

騒音

電気容量

付属品

価格

50dB

AC100V 36W+39W（50Hz）
38W+41W（60Hz）

差圧計、電源コード￥450,000

ストレッチャー用

救急搬送時の救急隊員・医療従事者をウイルス感染症から守る隔離カプセルです。

【付属品】

患者搬送用ストレッチャーに設置し、感染症患者の隔離搬送が可能

モバイル排気ユニット：W150xD91xH150
DC5V 電源にて駆動
モバイルバッテリー ：10,000mAh

カプセル本体：ファスナー付き透明色
カプセル重量：わずか 3kg

モバイル排気ユニット（抗ウイルス HEPA フィルター）カプセル材質：軟質塩ビ（0.2mm）

コード

型番

36-01010 DCT-13

展開時外形寸法 ※カプセルのみ

W1980×D660×H400㎜

収納時 外形寸法

排気風量

セット内容

○カプセル本体（DCT-13-1 ￥50,000）
W670×D500×H50㎜ 0.25㎥/min ○モバイル排気ユニット（DCT-13-2 ￥100,000）○モバイルバッテリー連続使用時間価格

約8時間（10,000mAh）￥150,00032

簡易型クリーンベンチ

CCB-1C/2C/3C

アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。

クリーンベンチシリーズ

特注
可能

クリーン設備関連機器

仕様
清
清

フ

浄
浄

ィ

ル

タ

Cleanroom equipments

集塵効
風天 ・ 側 ・ 背
扉
本
体
材
電
気
容

コード

型番

02-45011 CCB-1C
02-45012 CCB-2C
02-45013 CCB-3C

度：クラス100
域：W620×D360×H460㎜（CCB-1C）：W720×D460×H460㎜（CCB-2C）：W1120×D460×H460㎜（CCB-3C）
ー：HEPAクリーンモジュールユニット1 台・プレフィルター 1 個
W260×D260×H149㎜
率：99.97％以上（0.3 ㎛）
量：1 ㎥/min
面：帯電防止塩ビ 3 t：帯電防止塩ビ 3 t 50 ㎜ピッチ上下可変
質：アルミフレーム 40 角 アルマイト処理
量：AC100V 1A

外形寸法

価格

W700×D423×H700 ㎜￥180,000

W800×D523×H700 ㎜￥190,000

W1200×D523×H700 ㎜￥217,000

CCB-1C

簡易型クリーンフード

CCF-1/ 2/3

アルミフレームを使用した簡易型クリーンフードです。
丈夫で軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。

クリーンフードシリーズ

特注
可能

仕様
清
清

フ

浄
浄

ィ

ル

タ

集
塵
効
風
天 ・ 側 ・ 背
本
体
材
電
気
容

度：クラス 100 ※2
域：W620×D360×H460㎜（CCF-1）：W720×D460×H460㎜（CCF-2）：W1120×D460×H460㎜（CCF-3）
ー：HEPAクリーンモジュールユニット1 台・プレフィルター 1 個
W260×D260×H149㎜
率：99.97％以上（0.3 ㎛）
量：1 ㎥ /min
面：帯電防止塩ビ 3t
質：アルミフレーム 40 角 アルマイト処理
量：AC100V 1A※2 クリーンモジュール直下にての実測値

コード

型番

02-26001

CCF-1

02-26002

CCF-2

02-26003

CCF-3

外形寸法

※1

W700×D400×H500 ㎜

W800×D500×H500 ㎜

W1200×D500×H500 ㎜※1 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

33

価格￥142,000￥159,000￥191,000

CCF-1

CCB-1T/2T/3T 簡易型クリーンベンチ
クリーンベンチシリーズ

アルミフレームと帯電防止ビニールシートを組み合わせた簡易型クリーンベンチです。
組立が簡単で軽量のため、簡易な清浄域確保に最適です。
特注
可能

フ

ィ

ル

塵
体
気

コード

タ
効

枠

材
容

型番

02-27004 CCB-1T
02-27005 CCB-2T
02-27006 CCB-3T

度：クラス100
域：W660×D380×H480㎜（CCB-1T）：W760×D480×H480㎜（CCB-2T）：W1160×D480×H480㎜（CCB-3T）
ー：HEPAクリーンモジュールユニット1 台・プレフィルター 1 個
W260×D260×H149㎜
率：99.97％以上（0.3 ㎛）
量：1 ㎥/min
質：アルミフレーム 20 角 アルマイト処理
周：帯電防止ビニールシート 0.3t
量：AC100V 1A

外形寸法

※1

価格

W700×D400×H500 ㎜￥95,000

W1200×D500×H500 ㎜￥139,000

W800×D500×H500 ㎜※1 外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

Cleanroom equipments

集
風
本
全
電

浄
浄

クリーン設備関連機器仕様
清清￥108,000

CCB-1T

特注製作事例

アルミフレーム式 クリーンフード

装置用 排気フード

ロールカーテン式 排気フード

バランサ式 排気フード

クリーン グローブボックス

34

LCB-1000

ラボクリーンベンチ

クリーンベンチシリーズ

コンパクトなラボ向けクリーンベンチです。
殺菌灯付で作業空間の菌の繁殖を防ぎます。
ファンの強弱切替が可能です。
風量を調整用スリットでコントロールできます。

特注
可能

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

35仕様
清 浄 度 ク ラ ス：100
清浄域：W960×D800×H720㎜
フ ィ ル タ ー：HEPAフィルター、プレフィルター 各1 個
風量：11.0/7.2 ㎥ /min
本体材
質：周囲・架台：焼付塗装鋼板
前 面 窓 ／ 側 面 窓：強化ガラス透明 5t UVカットフィルム貼り
ガラス透明 3t UVカットフィルム貼り
背 面 ・ 作 業 面：SUS304-HL
照
明：LED:40W 相当 1 灯 1 台
殺菌灯:15W 1 灯 1 台付
属品：差圧計、アジャスター付キャスター
電源：AC100V 60Hz

コード

型番

02-51112

LCB-1000

外形寸法

W1000×D850×H1800mm

価格
お問い合わせくださいEGX-350Y
集塵装置シリーズ

集塵式除電ブロー装置
洗浄ボックス内でイオン化エアーをワークに吹き付け、埃と静電気を同時に除去します。圧縮エアーノズルで上方から吹き付けるため、短時間で除去できます。エアーブローはセンサーで自動的に作動します。除去した埃は
HEPAフィルターで捕集するため、室内環境の空気を汚染しません。
特注
可能

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments仕様
窓 開 口 寸 法 ：W200×H150㎜
本
体材
質 ：鋼板焼付塗装
前面
扉 ：帯電防止塩ビ 透明
排 気 フ ァ ン ：風量 9.9 ㎥/min（最大）排気風
量 ：2.3㎥ /min（実測値）
HEPA フ ィ ル タ ー ：W280×D280×98t
集塵効率 99.97％以上（0.3 ㎛）
除 塵 フ ィ ル タ ー ：W215×D215×10t
プ レ フ ィ ル タ ー ：W215×D215×3t
エアーブロースイッチ ：光電センサー
エ ア ー 供 給 口 ：φ8 チューブジョイント
イ オ ナ イ ザ ー ：7kV
電気容量 ：AC100V 約1.2A

コード

型番

02-44004 EGX-350Y

外形寸法

W410×D405×H1050mm

EG-1200
集塵装置シリーズ価格
お問い合わせください

集塵式除電エアーガン
圧縮空気を使用し、洗浄ボックスの中でイオン化エアーを製品に吹き付け、埃と静電気を同時に除去します。
エアーブローはセンサーで自動的に作動します。除去した埃はHEPAフィルターで捕集するため、室内環境の空気を汚染しません。
特注
可能

仕様
法 ：W180×H180 ㎜
質 ：帯電防止塩ビ アイボリー
ン ：風量 5.5/6.5 ㎥ /min（最大）風速 1.1/1.3m/s（最大）HEPA フ ィ ル タ ー ：W220×D220×75t
集塵効率 99.97％以上（0.3㎛）
除 塵 フ ィ ル タ ー ：ポリエステル W240×D240×20t
集塵効率 10㎛ 以上
プ レ フ ィ ル タ ー ：ポリエステル W240×D240×5t
集塵粒子 30~50㎛以上
エアーブロースイッチ ：光電センサー
エ ア ー 供 給 口 ：φ8 チューブジョイント
イ オ ナ イ ザ ー ：6kV
電気容
量 ：AC100V 約1.5A
窓
本
排

開 口 寸
体
材
気 フ ァ

コード

型番

02-37002

EG-1200

外形寸法

W456×D253×H373㎜

価格
お問い合わせください36クリーンロッカー

SCR-1500B

クリーン化されたロッカー内で無塵衣を保管できます。無塵衣（クリーンウェア）の出し入れは、透明帯電防止カーテンの開閉で簡単に行えます。
カーテンは左右開きのため、省スペースです。

クリーンロッカーシリーズ

特注
可能

482

482

160

40

2110

1840

160
1840

クリーン設備関連機器

2110

1500
1420401500
40 142040仕様

Cleanroom equipments

有効
内寸：W1420×D460×H1800 ㎜
フ ィ ル タ ー：HEPAクリーンモジュールユニット
1 台 プレフィルター付集塵
効率：99.99％以上（0.3 ㎛）
風量：3.0/3.5 ㎥ /min
本体材
質：アルミフレーム アルマイト処理
前
面：帯電防止カーテン 透明
側・天・背・底 面：アルミ複合板

CL-600/850

クリーンロッカーシリーズ

コード

電気容量

外形寸法

型番

02-44001 SCR-1500B

AC100V

W1500×D482×H2110㎜

28/36W価格
お問い合わせください

クリーンロッカー
クリーン化されたロッカー内で無塵衣（クリーンウェア）、
ブーツ、シューズを保管できます。扉は観音開きのマグネットパッキ
ン式で、片手で簡単に開閉できます。大きさ、清浄度などの設計変更にも対応します。

525

特注
可能

400

1770

1370

490

仕様
フ ィ ル タ ー：HEPA クリーンモジュールユニット 1台
プレフィルター 1 個（CL-600）：HEPA クリーンモジュールユニット 2台
プレフィルター 2 個（CL-850）
集 塵 効 率：99.97％以上（0.3 ㎛）
扉：マグネットパッキン式
窓材
質：帯電防止塩ビ 透明
本 体 材 質：アルミフレーム アルマイト処理
本 体 重 量：45 ㎏※設置場所・環境により、清浄度・サイズを変えて製作いたします。

37

CL-850
コード

型番

外形寸法

側・天・背・底面 清浄度クラス

02-29001 CL-850 W850×D525×H1935㎜ アルミ複合板 1000
02-29002 CL-600 W600×D525×H1935㎜ シルバー

1000

風量

電気容量

価格

2.0 ㎥/min AC100V 72/76W ￥380,000
1.0 ㎥/min AC100V 36/38W ￥280,000

クリーンストッカー

C-780CN

クリーンストッカーシリーズ

貴重な商品・部品等をクリーン環境で保管できます。扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式です。
棚板はオプションでパンチング有無、スライドレール付、低発塵の超高分子材ガイドレール付、耐荷重対策などに変更できます（別途オプション）
。
特注
可能

仕様

クリーン設備関連機器

フ ィ ル タ ー：HEPA クリーンモジュールユニット 1 台
プレフィルター 1 個
集 塵 効 率：99.97％以上（0.3 ㎛）
風量：1.0 ㎥ /min
扉
：マグネットパッキン式
窓・側・天・背 面：帯電防止塩ビ 透明
底面：帯電防止塩ビ アイボリー
棚 板 寸 法：W494×D460 ㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36 穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 荷 重：12 ㎏ 等分布
本 体 材 質：アルミフレーム アルマイト処理
コ ー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板 シルバー
足／キャスター：ゴム足（C-250N）
ナイロン φ65 ストッパー付（C-780CN・360CN）
全 体 荷 重：120 ㎏
本 体 重 量：66 ㎏（C-780CN）
39㎏（C-360CN）
30㎏（C-250N）
電 気 容 量：AC100V 1A コード 1.8m 付
ア ク セ サ リ ー：予備棚板各種

Cleanroom equipments

C-780CN
清浄度クラス

容積

一室間口02-28001 C-780CN W1104×D525×H1992 ㎜

コード

型番

外形寸法

W1064×D470×H1490 ㎜

10000

780ℓ

W497×H710 ㎜

02-28002 C-360CN W537×D525×H1992 ㎜

W497×D470×H1490 ㎜

1000

360ℓ

W537×D525×H1195 ㎜

W497×D470×H990 ㎜

100

250ℓ

02-28003 C-250N

MW-400CK

ワゴンデシケーターシリーズ

有効内寸

棚板枚数

価格

￥437,000

W497×H710 ㎜

8枚
4枚

W497×H990 ㎜

4枚￥185,500￥264,000

振動吸収式ワゴンデシケーター
緩衝機付キャスターにより搬送時の振動から庫内の保管物を守ります。
クリーンルーム内のグレーチング上の搬送に効果的です。
また、振動を抑えることで塵埃の巻き上げも低減できます。
特注
525
490

可能

200

1005

805

1104
537 30 537

φ100

仕

様

外 形 寸 法：W1104×D525×H1005 ㎜
有 効 内 寸：W1064×D470×H765 ㎜
容
積：400ℓ
一 室 間 口：W497×H765 ㎜
棚 板 寸 法：W494×H460 ㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36 穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：4 枚
棚 板 荷 重：12 ㎏ 等分布
シリカゲル容器：2 枚
本 体 材 質：アルミフレーム アルマイト処理
コ ー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板 シルバーキ ャ ス タ ー：ウレタン φ100 振動吸収付
最 適 収 納 荷 重：35 ㎏
全 体 耐 荷 重：50 ㎏
本 体 重 量：50 ㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板、シリカゲル、パージ流量計、
ガス封入バルブ、温湿度計、天板

MW-400CK
コード

マグネットパッキン式 キャスター

型番01-49001 MW-400CK※キャスターはウレタンタイプになります。

扉

マグネット
パッキン式

窓・側・天・背アクリル 透明

底面

価格

アクリル 白￥320,000

帯電防止塩ビ 透明

帯電防止塩ビ アイボリー￥371,000

アクリル 遮光

アクリル 白￥325,000

01-49004 HW-400CK

アクリル 透明アクリル 白￥306,000

01-49005 HW-400CNK 密閉ハンドル式
01-49006 HW-400CBK

帯電防止塩ビ 透明

帯電防止塩ビ アイボリー￥371,000

アクリル 遮光

アクリル 白￥325,000

01-49002 MW-400CNK
01-49003 MW-400CBK38

R5-215

レチクル保管庫シリーズ

レチクル保管庫
クリーンモジュールユニットを搭載し内部をクリーンに保ちます。
レチクルケースをクリーン環境で保管できます。
アルミフレーム仕様のオーダーメイドで、収納するレチクルケースの段数や列数を自由に選択できます。
特注
可能

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

レチクルケースの形状・大きさに合わせたケース受けを製作します。

仕様
フ
風
本
本
扉

ィ

ル

タ

ー：クリーンモジュールユニット
量：1.0/0.8 ㎥ /min
体材
質：アルミ複合板
体
枠
材 質：アルミフレーム アルマイト処理
面材
質：帯電防止塩ビ 透明板
扉：マグネットパッキン式
ケース
受
け：ナイロン
レチクルケース収納個数：5 インチレチクルケース 15 段 × 2列 = 30 個収納

コード

型番

02-46101

R5-215

外形寸法

W538×D330×H1270㎜

価格
お問い合わせください

特注製作事例39

レチクル保管庫ステンレス製レチクル保管庫

ステンレスパンチング板レチクル保管庫

ガイドレール受けタイプ

ローラー受けタイプ

ガイドレール受けタイプ

特注製作事例

マスク保管庫クリーンモジュールユニットを搭載し内部をクリーンに保ちます。受部の素材に耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用し発塵を抑えます。
フォトマスクや液晶セルをクリーン環境で保管できます。

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

スライドレール付

仕様
外
フ
集
風
本
棚
本

形
寸
ィ
ル
タ
塵
効
扉
板
材
体
枠
材

法：W1104×D525×H1191㎜
ー：クリーンモジュールユニット 1 台
率：99.99％以上（0.3 ㎛）
量：3.4/4.5 ㎥/min：マグネットパッキン式
体：帯電防止塩ビ 透明板
質：スライド溝付 超高分子量ポリエチレン
質：アルミフレーム アルマイト処理

仕様
外
フ
集
風
本
前
下
上

形
寸
ィ
ル
タ
塵
効

部
部

ロ
ロ

ー
ー

ラ
ラ

法：W950×D930×H1410㎜
ー：クリーンモジュールユニット 1 台
率：99.97％以上（0.3 ㎛）
量：3.4/4.5 ㎥ /min
体：SUS304 ミガキ
面：帯電防止PETー：超高分子量ポリエチレン
ー：テフロン

ローラーの参考事例
①

②

③

④

40

バッテリー式クリーンワゴン

CWB-1

バッテリー式クリーンユニットを搭載した搬送ワゴンです。
クリーンルーム間での製品搬送に便利です。
（無給電）

クリーンユニットシリーズ

特注
可能

■搭載事例

クリーン設備関連機器

仕様
一

室

間

Cleanroom equipments

口：W497×H990㎜：パチン錠式
面：帯電防止塩ビ 透明板
質：アルミフレーム アルマイト処理
質：SUS430
法：494×460㎜
隔：任意
数：3枚
ー：ナイロンφ65 自在
度：クラス100
率：99.97％以上（0.3㎛）
量：AC100V 2A

扉
側 ・ 天 ・ 背
本
体
枠
材
棚
板
材
棚
板
寸
棚
板
間
棚
板
枚
キ
ャ
ス
タ
清
浄
集
塵
効
電
気
容

コード

型番

02-33101

CWB-1

外形寸法

W537×D525×H1526㎜

価格
お問い合わせください

CWB-1

8''ウェハ搬送ワゴン

W-8

防振性能の高いウェハ搬送ワゴンです。
シリコンゲル防振材とウレタンゴムキャスターで、グレーチング上でも安定した走行が可能です。N字型脚構造により、未使用時はコンパクトに収納できます。

搬送ワゴンシリーズ

特注可能

防振ゲル・倒壊防止具

キャスター

収納時イメージ

仕様
外

形

寸

本
本

体
体

材
重

法：W640×D350×H1120 ㎜（補助用載置台取付時：W930）
質：SUS304
量：13 ㎏※保護用ボックスは商品に含まれません。
6＂8＂12＂など、種々の保護用ボックス搬送ワゴンも製作可能です。
コード

02-35001

41

型番

W-8

価格
お問い合わせください

W-8

ステンレスロッカー

LO

ステンレスシリーズ

SUS304仕様により、クリーン環境での使用に最適です。
スマートな形で場所をとりません。
内部の仕様変更も可能ですのでお問い合わせください。

特注
可能

クリーン設備関連機器

型番

外形寸法

価格

W455×D515×H1790㎜￥266,500

02-75113 LO-900

W900×D515×H1790㎜￥488,800

UV-SL

LO-454LO-900ステンレススリッパ殺菌ロッカー

Cleanroom equipments

コード02-75111 LO-454

ステンレスシリーズ

特注
可能

仕様
紫 外 線 ラ ン プ：15W×3 灯
網
棚：10 枚（11 段）
電
源：100V タイマー付

コード

型番

外形寸法

02-75201

UV-SL

W455×D515×H1790㎜

価格￥910,000

UV-SL

ステンレス保管庫 特注製作事例
SUS304仕様の保管庫です。
扉には制電アクリル、蝶番にはSUS304製を採用したクリーンルーム対応の保管庫です。
使用される環境や用途に合わせてご相談ください。

型番

SRC-6120

外形寸法

W1200×D600×H1600 ㎜

SRC-6120

42

特注製作事例
特注製作事例

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

43

円型作業台ユニット（作業棚付き）

集電式コンベアー

クリーンルーム間仕切り

アコーディオンカーテンブース

パネル式クリーンブース

スライドドアブース

PCR検査 検体隔離用 陰圧ブース

セイデンカーテン固定式クリーンブース

特注製作事例
特注製作事例

クリーン設備関連機器

カセット保管庫SUS304仕様により、クリーンな環境での使用に最適です。赤外線による昇温のため、ヒーター部
位からの発塵がありません。ランプの点灯時間はタイマーで制御します。

超重量のガラスカセットケースを保管します。HE
PAモジュール搭載で、局所清浄域をもうけ、パー
ティクルを避けます。オールステンレスでも製作可能です。

カセット収納デシケーター

スライドレール棚のため、カセットの出し入れが容易に行えます。超高分子量ポリエチレン製のガイド
レールはカセットに合わせて製作いたします。

レチクル保管庫

カーテン式クリーンベンチ

パネル式クリーンベンチ

オールステンレス製で8室タイプのレチクル保管庫です。

アルミフレーム製で架台と一体型の簡易型クリーンベンチです。

ステンレス製の架台と一体型の簡易型クリーンベン
チです。前面扉に手を入れるための切り込みがあり、扉を下げた状態でも作業が可能です。

クリーングローブボックス

大型ステンレスクリーンベンチ

二連式クリーングローブボックス

アルミフレーム製の簡易型クリーングローブボッ
クスです。物品の出し入れは、側面のマグネット
パッキン式扉から行えます。

HEPAフィルターとケミカルフィルターを搭載した
ステンレス製の大型クリーンベンチです。

二台をつなぐことで作業性を向上したグローブボッ
クスです。前面が上下スライド式扉になっています。

Cleanroom equipments

クリーンオーブン

44

クリーンブース お問い合わせフォーム
FAX送信方向□ お問い合わせ□ お見積ご依頼【貴社名】【所属部署】【お名前・ふりがな】【E-mail】

【TEL】

【FAX】

□ カタログご請求

月日@【ご住所】 〒□にはを入れ、その他は○で囲んでください。
（

周囲環境□ 一般環境□ クリーンルーム内（クラス：

）

設置場所

□ 一般環境□ クリーンルーム内（クラス：

）

設置方法

□ 据付

条件清浄度

クラス（

空調設備

□有

外形寸法

Ｗ（

本体材質

□ アルミフレーム□ ＳＵＳ角パイプ

天井材質□ アルミ複合板□ 制電ＰＶＣ □ セイデンシート（色：□ 吊り下げ□ その他：
）

□無
） Ｄ
（

） Ｈ
（

□ セイデンシート
（色：

周囲材質

（

）
）

□ その他：） □ 制電ＰＶＣ □ アルミ複合板

床−カーテン下端 すき間寸法

出入口

(H＝

□ その他：)）ヶ所 （カーテンレール・シートオーバーラップ・ファスナー・その他）

出入口高さ内寸（H＝)

開口内寸（W＝）

出入口高さ内寸（H＝)

開口内寸（W＝）

出入口高さ内寸（H＝)

開口内寸（W＝）アジャスター

□有

□無

キャスター

□有

□ 無 （径・材質等：

オプション

差圧計

□有

湿度管理

□有

□無

およそ

％ （±

％）

温度管理

□有

□無

およそ

度 （±

度）

ファンユニット（）台 メーカー・型番（

・

）

照明

□有

（□ 白色

□ イエロー）（）Lx

室内コンセント□有□無AC100 V単相AC200V単相AC200V三相 （電

標準□ AC100V単相□ AC200V単相□ AC200V三相

源）には数値などをご記入ください。

電源コード

アース付

搬入口寸法

（

現地工事

□有

アンカー固定□無□有□ 無 （径・材質等：）

ファンユニット □ 強固定

ＡＣコード
（

標準外
）
ｍ

）

）

□ 弱固定

□無
）個口×
（

）ヶ所

□ その他：
搬入方法（エレベーター・手運び・その他：
（

）
）

□無
●略図・イメージ図等（ワーク（内容物）寸法、設置位置、
レイアウト等）

特記事項

072-806-7801

FAX送信先：E-mail： info@s-shin-ei.co.jp

クリーン・研究用設備機器カタログ

クリーン設備関連機器
2023年9月発行

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

ISO9001：2015・JISQ9001：2015
ISO14001：2015・JISQ14001：2015の認証を取得しています。

https ://www.s-shin-ei.co.jp

本社 〒574-0057

大阪府大東市新田西町1番10号

関東営業所 〒336-0025

埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4-3

TEL（072）806-7800

FAX（072）806-7801

TEL（048）747-7300

FAX（048）747-7880

URL : http://www.s-shin-ei.co.jp／E-mail : info@s-shin-ei.co.jp
製品改良のため、予告なく写真・仕様が変わることがあります。あらかじめご了承お願いします。

営業品目■ デシケーター□ プラスチックデシケーター□ ステンレスデシケーター□ ガス置換デシケーター□ 真空デシケーター□ 高機能除湿ユニット□ メンブレンドライヤーユニット□ シリカゲル■ クリーン設備関連機器□ クリーンブース／クリーンベンチ□ クリーンモジュールユニット□ クリーンルーム掃除機□ パーティクルカウンター□ 静電気対策商品□ 精密空調装置□ クリーンルーム設備□ レチクル保管庫□ バッテリー式クリーンワゴン□ ステンレス製品■ 理化学研究機器□ グローブボックス□ ガス置換グローブボックス□ 真空グローブボックス□ アイソレーター□ ドラフトチャンバー□ 排気フード□ 実験器具保管庫□ カート／ワゴン□ 実験台／シェルフ□ 実験器具洗浄器・乾燥機

SHIN-EI SANGYO CO.,LTD●詳細については担当者または下記までお問い合わせください。

本社〒574-0057 大阪府大東市新田西町 1番10 号
TEL（072）806-7800 FAX（072）806-7801

関東営業所〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 3 丁目4-3
TEL（048）747-7300 FAX（048）747-7880

E-mail : info@s-shin-ei.co.jp
U R L : https://www.s-shin-ei.co.jp
202309