JU シリーズ

単相サイリスタレギュレータ
JU シリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。
制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の 2 種類を用意し、外部接点信号により制御方式を切り換えることも可能です。
位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック形とフィードバックなし形があり、ヒータの発熱特性に合わせて機種を選択できます。
入力信号は、4 〜 20mA DC、1 〜 5V DC、ON-OFF 接点信号の 3 種類を端子切り換えにより受信できます。
ヒータ断線警報機能や電流制限機能をオプションで用意。
速断ヒューズの全機種内蔵化、変流器内蔵機種もラインアップし、幅広い用途に対応できます。
オプションの設定ユニット（通信機能付）を使用すれば、パソコンや PLC 等の上位機との接続が可能（別途、信号変換器が必要となる場合があります）となり、最大 31 台の設定値やデータの管理が一元化できます。

■特■形式（設定ユニットはオプションです。）

JU□□□□□□□□□□
電源電圧10：100V
20：200V
38：380V
11：110V
22：220V
40：400V
12：120V
24：240V
44：440V
99：その他
定格電流                                       010：10A    075：75A     250：250A                                       020：20A    100：100A   300：300A                                                                              030：30A    150：150A   400： 400A                                       050：50A    200：200A   500： 500A                                     制御方式・フィードバック方式
Ｖ：位相制御・電圧フィードバック形／分周制御方式
Ａ：位相制御・電流フィードバック形／分周制御方式
Ｗ：位相制御・電力フィードバック形／分周制御方式
Ｎ：位相制御・フィードバックなし＊1／分周制御方式
Ｃ：分周制御方式
速断ヒューズ
Ａ：内蔵
Ｎ：なし
設定ユニット（オプション）
０：なし
１：本体取付
２：パネル取付＊2
３：通信機能付・本体取付
４：通信機能付・パネル取付＊2
CT 機能（オプション）
０：外付け（定格電流 10 〜 500A）
１：内蔵（定格電流 10 〜 75A のみ）
その他の機能（オプション）
０：なし
１：ヒータ断線警報＊3 ＊5
２：電流制限＊4 ＊5３：ヒータ断線警報＋電流制限
（設定ユニット付の場合のみ）＊5長●コンパクトな一体形構造
横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。
JS シリーズと同一の取付ピッチを採用し、既設品の更新も容易です。
●オプション機能の充実
オプションでヒータ断線警報や電流制限機能が選択できます。
●位相／分周制御方式の切換が可能＊ 3
運転中でも制御方式の切換ができます。運転初期は位相制御方式で、定常時は高調波発生量が非常に少ない分周制御方式での運転も可能です。
●分周制御方式
1 サイクル毎に制御を行うΔΣ変調方式の採用により、位相制御並のきめ細かな制御が可能です。
●設定ユニット（オプション）を用意
各種設定や電圧、電流、電力、ヒータ抵抗値の表示、フィードバック形式の変更などが可能です。
通信機能を使用すれば、上位機から各種設定値の変更や各種データを上位機に送ることができます。
●多彩な保護機能を装備
負荷短絡時には速断ヒューズ溶断、過電流時にはゲートオフによりサイリスタ素子を保護します。冷却ファン装備機種では、ヒートシンク温度異常時に警報を発生し、出力を停止させます。
●自己診断機能を標準装備
運転異常、サイリスタ素子異常、電源異常の診断ができます。
※点弧電源別仕様も対応しますのでお問合せください。

＊ 1 ： フィードバックなし形の場合は、ヒータ断線警報および電流制限、設定ユニット、CT 内蔵は付加できません。
＊ 2：パネル取付形設定ユニットありの場合は、別途専用ケーブル SH-JUK3（3m）または SH-JUK5（5m）が必要です。
＊ 3：設定ユニットなしでヒータ断線警報付の場合は、位相制御／分周制御切換はできません。また、SiC 系ヒータには適用できません。
＊ 4：電流制限付の場合は、分周制御との組合せはできません。
＊ 5：外付 CT もしくは内蔵 CT が必要です。

1PV-32-11

JU シリーズ
■一般仕様

相数：単相
定 格 電 圧：1
 00、110、120、200、220、240、380、400、440V AC（一種指定）
定 格 電 流：10、20、30、50、75、100、150、200、250、300、400、500A（一種指定）
許容電圧変動範囲：定格電圧の± 10%
定 格 周 波 数：50/60Hz（自動切換）
許容周波数変動：定格周波数の± 2Hz（性能保証範囲は± 1Hz）
使用温度範囲：− 10 〜 55℃（50℃以上は負荷電流低減）
使用湿度範囲：30 〜 90%rh（結露させないこと）
絶 縁 抵 抗：500V DC 50MΩ以上（電源端子とケース間）
耐電圧：2000V AC 1 分間（定格電圧 100 〜 240V）   2500V AC 1 分間（定格電圧 380V 以上）
出力制御方式：位相制御方式、分周制御方式（機種により切換可能）
フィードバック方式：電圧フィードバック、電流フィードバック、   電力フィードバック、フィードバックなし
入 力 信 号：4 〜 20mA DC（内部抵抗 100Ω）、1 〜 5V DC（内部抵抗 25kΩ）、ON-OFF 接点信号、抵抗     信号（10kΩ、手動用）のいずれかを端子切換
勾 配 設 定：設定用可変抵抗器内蔵（出力範囲の 0 〜 100%）
または設定用外付け可変抵抗器（10kΩ）
エレベーション設定：設定用可変抵抗器内蔵（出力範囲の 0〜 100%）
または設定用外付け可変抵抗器（10kΩ）
設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報
付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可
ソフトスタート時間設定：1 〜 20 秒
運転／停止切換：接点信号にて切換
位相制御／分周制御切換：接点信号にて切換
外部 CT 入力：定格電流フルスケールに対して 0 〜 5A
75A 以下は CT 内蔵の機種もあります。
出 力 範 囲： 電圧フィードバック…定格電圧の 0〜 98％    電流フィードバック…定格電流の 0〜 100％    電力フィードバック…定格電圧の 0〜 98％×                                   定格電流の 0〜 100％
フィードバックなし…定格電圧の 0〜 98％
出 力 精 度：フィードバックなし…定格電圧の± 10％以内
電圧フィードバック…定格電圧の± 3％以内
（定格電圧の± 10％変動時）
電流フィードバック…定格電流の± 3％以内
（負荷抵抗 1〜 10倍可変時）
電力フィードバック…定格電力の± 3％以内
（負荷抵抗 1〜 3倍可変時、定格電圧の± 10％変動時）

警報接点出力：2点、最大 250V AC、1A
過 電 流 保 護：サイリスタゲートオフ（定格電流の 120%以上、ただし CT内蔵または外付け時）
ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護（内蔵機種のみ）
冷 却 方 式：定格電流 150A以下は自然冷却、
200A以上は冷却ファン装備
その他の機能：ソフトスタート・ソフトアップダウン（1〜 20秒可変）   瞬停復帰時ソフトスタート
質
量：10A、  20A      …約 2kg
30A 〜  75A     …約 3kg
100A 〜 150A   …約 6kg
200A 〜 250A   …約 7kg
300A 〜 500A  …約 12kg

●周囲温度と負荷電流
定格電流（％）

100800－1001020304050 55
周囲温度（℃）

環 境 規 制：RoHS 環境規制規格：EN IEC63000 適合■オプション（フィードバックなし形には適用不可）●ヒータ断線警報
内蔵または外付けの CT によりヒータ断線を検出し、断線時LED 点滅、警報接点出力 ON することができます。
（設定ユニットなしの場合は位相制御／分周制御切換えはできません。また、SiC 系ヒータには適用できません。）●電流制限
内蔵または外付けの CT により負荷電流を検出し負荷電流値に上限を設定することができます。
（分周制御方式との組合せはできません。）●設定ユニット
各種の設定、出力値表示、警報表示、ヒータ断線警報設定、上位機との通信などができます。
設※性能保証範囲は 0〜 50℃ CTの誤差分は含まず。

適 用 負 荷：抵抗負荷、誘導負荷（変圧器一次側制御、磁束密度 1.2T以下、位相制御のみ）
最小負荷電流：0.5A以上（定格電圧の 98%出力時）
警
報：過電流（CT内蔵または外付時）、速断ヒューズ溶断（30A以上）、ヒートシンク過熱異常（200A以上）時    LED点灯、警報接点出力 1ON
ヒータ断線検出時 	       サイリスタ素子異常、運転異常、    LED点滅、警報接点出力 2ON＊フィードバックなし形は、運転異常、電源異常のみ。         警報接点なし。

PV-32-11902定：出 力 設 定（0 〜 100%）、上 下 限 設 定（0 〜100%）、勾配設定（0 〜 100%）、ソフトスター
ト時間設定（1 〜 20 秒）、ヒータ断線警報設
定（断線率設定 10 〜 100%、ヒータ断線警報付機種のみ）、位相制御／分周制御切換、フィードバック方式切換、電流制限
表
示：出力値（電圧、電流、電力）、ヒータ抵抗値、警報表示、各種設定値
通信：RS-422A/RS-485 MODBUS プロトコル（各種設定、出力値表示、警報表示、ヒータ断線警報設定などができます。）
取 付 方 法：サイリスタ本体またはパネルに取付け
（本体と設定ユニット間は専用ケーブル SH-JUK3（3m）または SH-JUK5  （5m）にて接続）
電源：本体より供給
使用温度範囲：− 10 〜 55℃
使用湿度範囲：30 〜 90%rh（結露させないこと）
質量：約 50g

■結線

●設定端子

標準制御入力mA＋mA時短絡

1213V時短絡－V141516

各種設定入力（M２）
外部CT入力K17L

1819

警報接点1 ALARM121V22IN12IN23M14M35DI16DI27DI COM

820NC

19制御入力
各種設定入力

NC

11NC

V時短絡－
V

12131415

各種設定入力（M２）
運転／停止切換

外部CT入力位相／分周切換 ※116K

17L

18

警報接点1 ALARM1ALARM2 警報接点210mA＋mA時短絡

1920U21V

221IN12IN23M14M35DI16DI27DI COM

8各種設定入力

運転／停止切換
位相／分周切換 ※1ALARM2 警報接点2910V111NC※ 1：オプションで断線警報器（設定通信ユニットなし時）を使用の場合、設定端子 6と 7は初期抵抗値設定用端子となり、位相／分周の切換えはできません。
●主回路端子／電源端子
フィードバックあり形 CT 内蔵タイプ（10 〜 75A）・
フィードバックなし形
速断ヒューズ外付けの場合
速断速断 JUサイリスタレギュレータ
JUサイリスタレギュレータ
ヒューズ
ヒューズ
U1 U1

 ィードバックあり形 CT 外付けタイプ（10 〜 500A）
フ・
フィードバックなし形を除く
速断ヒューズ外付けの場合
※3、4
※3、4

速断速断 JUサイリスタレギュレータ
JUサイリスタレギュレータ
ヒューズ
ヒューズ
U1 U1

U2 U2

U2 U2 K

KL L
CT CTk k電源電源

1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 11電源電源※2※218 1822 2212 1214 1416 16
17 1720 20
21 21
13 13
15 15
19 19
サージ吸収用
サージ吸収用
素子
V V素子

調節計
12－134～20mA DC

14短絡

1516171819202122123●電圧入力（1 〜 5V DC）

4567891011＋12－

131～5V DC

14短絡

1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 11※ 3：CT の二次側定格出力は 5A です。電流・電力フィード  バック形では必要です。
電圧フィードバック形では過電流警報、ヒータ断線警報、  電流制限使用時に必要です。
※ 4：CT の二次側を接地しないでください。

●手動設定器のみ

調節計＋l※2※218 1822 22
12 1214 1416 1617 1720 2021 21
13 1315 1519 19
サージ吸収用
サージ吸収用素子
V V素子※2：開閉器や他のパワーエレクトロニクス機器からサージが発生し、        JU に悪影響を及ぼすことがあります。       トランス負荷や抵抗温度係数の大きなヒータを接続する場合、          電源側にサージ吸収用素子の設置を推奨します。
（上図参照）●電流入力（4 〜 20mA DC）

l1516171819202122●電流入力（4 〜 20mA DC）
手動設定器及び自動・手動切換付
12113214315手動設定器

4567116217318VL-JAL（10kΩ）

198209211022113調節計
1234＋12－134～20mA DC

14手動設定器

5162738VL-JAL（10kΩ）

AUT
MAN151617181992010211122

1234567891011PV-32-10

JU シリーズ●電流入力（4 〜 20mA DC）
勾配設定器付●電流入力（4 〜 20mA DC）
エレベーション設定器付
調節計

調節計＋12－134～20mA DC

14勾配設定器

15116217318VL-JAL（10kΩ）

1920212212調節計＋

12－134～20mA DC

356716217318VL-JAL（10kΩ）

8134～20mA DC
出力指示計付設定器
勾配設定（10kΩ）
3141516717218AUT

194MAN2021

1出力指示計22V1●接点入力上限設定器付1117VL-JAL（10kΩ）

MAN

手動設定器

101618191202213VL-JAL（10kΩ）

22456789101112＋

12－13144～20mA DC

33211022111982091871981761871651761541651314215412120921102211123456789101112131415161718192021221234567891011●接点入力
本器設定トリマのみ使用

調節計
CCH12L13141152163171819202122PV-32-113●接点入力
上限設定器と下限設定器の接続

調節計

VL-JAL（10kΩ）

6AUT

3U2U2

上限設定器接続

22調節計

－

35151

●電流入力（4 〜 20mA DC）
複数台の運転

12＋

214

勾配設定器

92211134～20mA DC
18211012－4720調節計

手動設定器
13199分周制御方式には使用できません。

12151＋114エレベーション設定器

4●電流入力（4 〜 20mA DC）
出力指示計付

2●電流入力（4 〜 20mA DC）
手動設定器と勾配設定器付

123456789101112H13L

14下限設定器接続

15116217318VL-JAL（10kΩ）

19上限設定器接続
120221322VL-JAL（10kΩ）

4121234567891011調節計

13C

14H15L16171819202122

1234567891011

MODE

ENIT

MODE

1 2 3 4 5 6●通信プロトコル
MODBUSプロトコルで、RTUモードと ASCIIモードがあり、前面キーで切換えます。

※ALARM2：
運転異常
ヒータ断線警報（オプション）
サイリスタ素子異常
123456789

ケーブル総延長1.2km以内■通信仕様（オプション）●警報接点
警報接点は、設定端子 19 と 20（ALARM1）、8と9  （ALARM2）に出力されます。

●通信仕様
項

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

警報接点容量：最大250VAC、1A目

RTU モード

RS-422A ／ ­RS-485 ※通信方式

半 2 重調歩同期方式
9,600/19,200bps

伝送コード※形式により警報接点なしの場合があります。

RTU：バイナリー
垂直方向

エラーチェック

CRC-16

消灯点灯

点滅

LED表示

エラーNo.

過電流警報
EV1 EV2 EV3 EV4

ヒューズ溶断警報

過電流（定格の1.2倍以上）運転停止（ゲートオフ）Err2

速断ヒューズ溶断運転停止（ゲートオフ）Err3 ヒートシンク過昇温運転停止（ゲートオフ）Err4 制御部異常運転継続

EV1 EV2 EV3 EV4

ヒートシンク
過昇温警報
EV1 EV2 EV3 EV4

運転異常
EV1 EV2 EV3 EV4

ヒータ断線警報（オプション）

Err5 ヒータ断線

運転継続

8 ビット

7 ビット／ 8 ビット

なし／偶数／奇数なし／偶数／奇数

ストップビット

1 ／ 2 ビットなし：（コロン）なし

CR、LF

28 ビット時間以下

1 秒以下

メッセージ終了コード

警報発生時の運転状態

Err1

パリティビット

データの時間間隔

LRC
1 ビット

メッセージ開始コード※フィードバックなし仕様：運転異常と電源異常のみの表示

エラー内容

データ長

キャラクタ構成ASCII：アスキー

パリティ

水平方向
スタートビット●エラー表示異常を検知すると、ケース前面にある EV1 − EV4 ランプが点灯または点滅します。

ASCII モード

インターフェース

伝送速度※ALARM1：過電流
速断ヒューズ溶断
ヒートシンク過昇温

接続台数

最大 31 台※端子の接続方法で選択

MODE

●通信端子

※1

No.

RS-422A

RS-485

1SDA

SA

2SDB

SB

3RDA

1 と短絡

4RDB

2 と短絡

5SGSGENIT

1 2 3 4 5 6

通信端子

設定通信ユニット

EV1 EV2 EV3 EV4サイリスタ素子
異常警報
EV1 EV2 EV3 EV4

電源異常
EV1 EV2 EV3 EV4

Err6

サイリスタ素子のオープン、ショート
※1 ※2
運転継続
破壊および無負荷運転した場合●コミュニケーションモジュールSB700/SB710との接続

100V系： 85VAC以下
Err7 電源異常 200V系：170VAC以下 運転継続 ※1400V系：340VAC以下

PLC

PLC

※1：運転／停止切換設定端子㈭～㈯に警報接点を接続すれば、警報発生時に運転を停止させることができます。
※2：ショート破壊の場合、メイン電源をオフにしないと出力を停止できません。

設定ユニットSB700※3SB710

MODEENIT

1 2 3 4 5 6

設定ユニットMODEENIT

1 2 3 4 5 6

ケーブル総延長 500m

※ 3 コミュニケーションモジュール SB700/SB710の詳細は、PS シートNo.PS-92 をご覧ください。

5ENIT

1 2 3 4 5 6PV-32-11

JU シリーズ■外形寸法● 30A 〜 75A190

設定端子M360930

横取付時（オプション）ヒューズ（M4）R912● 10A、20A270

U1U1U2300325

ヒューズM6125138150138

設定端子M3U2770

U1 U2U1U2

主回路端子M425

接地端子

13接地端子M4165

主回路端子M5● 100A 〜 250A

● 300A 〜 500A
設定端子M3129φ1812φ1893030

設定端子M3接地端子M4

警報表示
φ10.5

U2接地端子U2910 26 34 1014413U1128
主回路端子M12（M16）6425

主回路端子M10接地端子117190259701281325U1470495440270300325

警報表示（50φ12.5（φ16.5）230）は500Aの時

単位：mmPV-32-116■発熱量・質量発熱量

10A

9W

20A

22W

30A

34W

50A

44W

75A

64W

100A

96W

150A

125W

質量約 2kg

約 3kg

定格電流

発熱量

200A

200W

250A

235W

300A

280W

400A

390W

500A
9595

505W

150
150
+1+1140140 00

約 6kg

153
153

128
128

+2300
0300+20325
325

153

128

2-M8
2-M8
2-M6

300

+20260
260

+4495
495

285

260

+4470
47000

2-M8

153

128

153
153

+2300+20

325

2-M8

2-M8

153

285
+4495

160
160

■設定ユニット260
260+4470 0●取付寸法図10A350KH  -  15600KH-  1520A350KH  -  30

600KH-  3030A

250GH  -  50S

660GH-  50S

50A

250GH  -  75S

660GH-  80S

75A

250GH  -  100S

660GH-100S

100A

250GH  -  160S

660GH-160S

150A

250GH  -  200S

660GH-200S

200A

250GH  -  315S

660GH-315S

250A

250GH  -  350S

660GH-350S

300A

250GH  -  450S

660GH-450S

400A

250GHW630S

660GH-630S

500A

250GHW710S

660GH-710S

285
285

仕様

4-M8
4-M8
SH-JUK3

長さ3m

SH-JUK5

長さ式

5m

仕様

285285

本体接続用コネクタ

285

260

98

4-M8

SH-JUR500

90104
98

160

式

300 〜 500A 用+446形

47560
560

3.511

50

4-M8+4535535 00160914952-M8注）10 〜 75A は端子カバー付属
100 〜 250A は本体カバーが端子カバー兼用
300 〜 500A は本体カバーが設定端子カバー兼用

285+42-M3160160

4-M84-M8535 0+42-φ3.5535 0560

260560400V 系■主回路端子カバー

●外形寸法

2-M8式

100V・200V 系

形

2-M82-M8

470 0

470 0+2260形■本体と設定ユニット間専用ケーブル

2-M8495128

128128495495325

153128300+2032560● 300 〜 500A

● 100 〜 250A

85

2-M8
2-M8+2470
47000

2-M6

定格電流+11508585■速断ヒューズ

140 0+1+1150

140 06060

2-M68560● 30 〜 75A

1702-M617070

140 0709570140 015070

横取付（オプション）

約 12kg2-M62-M6

2-M6
2-M6+23000300+2095

約 7kg

170170325
325● 10、20A7070

質量150150+1+1140
140 007070■取付寸法図

300 0

470 0

定格電流

1601604-M84-M87PV-32-11

■アクセサリ

下記のアクセサリが用意されています。必要に応じてご手配ください。

ＶＬ－ＪＡＬ、ＶＬ－ＪＭＨ●設定器● VL-JAL
2.510

1：電圧指示計 0〜150V
2：電圧指示計  0 〜250V
4：電圧指示計 0〜500V  4：0 〜 500V

可変抵抗 10kΩ、2kΩ

ＶＬ－ＪＡＭ

貫通数

CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
CW-5L-100/5A221150A

CW-5L-150/5A

1200A
250A
300A

CW-5L-200/5A
CW-5L-250/5A
CW-5L-300/5A

111400A
500A

CW-5L-400/5A
CW-5L-500/5A

11パネルカット

出力指示計

GAIN

OUTPUT

MIN．
MAX．
MANUAL

MIN．
MAX．
AUTO

296

VL-JAM96

パネルカット91+10

OUTPUT SETTING UNIT

91+1050A
75A
100A

取付金具
手動設定つまみ

92 +0.30105596

CW-5L-100/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A

96

10A
20A
30A

φ10

質量：約50g● VL-JAM □ N式- 0.6

14M4×6■変流器（CT）

60+

φ3.5

いもねじ

VL-JAM □の出力指示計は、位相制御時のみ使用できます。

形

12 - 0.2

取付穴寸法

VL -JAL は可変抵抗器、目盛板およびつまみの 3 点で 1 組です。

定格電流4812  2：0 〜 250V

22切換スイッチ一体形

MAX3020MAX17φ6 0出力指示計、勾配 ･ 手動設定 ､

25

エレベーション設定  1：0 〜150V

MAX R26+φ31- 0.2

上限設定、下限設定
VL-JAM □ N

M9P0.75- 0.10可変抵抗 10k Ω

φ6使用目的
勾配設定、手動設定

式

VL-JAL様

φ26

形

仕(19)

手動/自動切換スイッチ(110)10092 +0.30

質量：約600g

勾配設定つまみ

単位：mm

● CT
10〜200A 用

250〜400A 用

69.57385K

10084.5705050

φ5057.570100LK

49.52.382-M6ねじ用スリット

8557M5 ねじ

41.52.3L

φ3282-M6ねじ用
スリット

85.5M5 ねじ

K37.52.3L

φ237086.568.5M5 ねじ

7862.5500A 用

2-M6ねじ用
スリット

857
59

単位：mm

URL : https://www.chino.co.jp/〒 173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
03-3956-2111

PV-32-11

営業所： 仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

広 島
福 岡
北九州

8

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本カタログの記載内容は 2023 年 6 月現在のものです。
発行 2023.6

PDF
初版 2001.9