デジタル指示調節計
BCx2シリーズ

新しいスタンダード
調節計

96

よく使用する設定項目を集約: 初期設定モード搭載
簡易プログラム・簡易変換器機能を標準搭載

48

8.4

58.8

96

8.4

58.8

様々な業界に適用できる５桁表示器
防滴・防塵構造 前面部 IP66

５桁の PV, SV 表示器

大きなキースイッチ

奥行き 60 mm（首下）
60 mm

幅広い測定範囲を表示

押しやすいキーサイズ（写真は BCD2）（写真は BCS2）

首下 60 mm の奥行きで，省スペースに貢献（写真は BCS2）

設定時間短縮 ーよく使う設定項目を集約ー
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。
この項目を設定すれば制御開始できます。
※お使いになる条件により，その他の設定が必要になります。

SV

入力種類

小数点位置

各種警報出力スケーリング設定

イベント出力簡易プログラム機能
時間とＳＶ（目標値）を 9 ステップ設定できる，
簡易プログラム機能を標準搭載。(1 パターン )
パターン数
ステップ数
リピート回数プログラム時間範囲1
9
0 〜 10000
00:00 〜 99:59( 単位は，時：分または分：秒 )（例 : プログラム温度制御）

簡易変換器機能
直流電流出力形の場合，簡易変換器として使用可能です。入力信号を絶縁された 4 〜 20 mA DC に変換して出力します。

パソコンで簡単設定
パソコンに接続して，机の上でも簡単に各種設定が行えます。
［ツールケーブル（別売品），専用ソフトウェア（無償）が必要です。］●1 台目の設定内容が，2 台目以降はワンクリックで設定でき大幅な工数削減に！（調節計が同じ仕様の場合）●ロギング・モニタリングが可能！
ロギングデータは CSV ファイルとして保存されます。

パソコンからの電源供給で配線いらず！

ツールケーブル ( 別売品 )(パソコン側 )ツールケーブル (CMD-001)( ケーブル長 200mm)

専用ソフトウェア

USB ケーブル (CUS-100)(microUSB タイプ B - USB タイプ A 全長 2 m)
※USB ケーブルは市販のものでもお使いいただけます。

専用ソフトウェアは，弊社ホームページから無償ダウンロードできます。
[ 対応 OS : Windows 7/8/10 ( 日本語 / 英語版 )]https://shinko-technos.co.jp/ →サポート･ダウンロード → ダウンロード →ソフトウェアのダウンロードをクリック[BCx2 シリーズ コンソールソフト (SWC-BCx01M)]

形 名
サイズ

制御
出力

電源
電圧

入力
(*1)

オプション (*2)

①

仕

②

BCS2
BCR2
BCD2

様

標準価格
12,000 円
18,000 円
20,000 円

48×48 mm(W×H) (首下 60 mm)
48×96 mm(W×H) (首下 60 mm)
96×96 mm(W×H) (首下 60 mm)
リレー接点
無接点電圧 (SSR 駆動用 )直流電流
100 〜 240 V AC
24 V AC/DC
マルチレンジ (*1)
オプション無し
イベント出力 EV2(*3)
加熱冷却制御 無接点電圧
加熱冷却制御 直流電流
絶縁電源出力

EV2
DS
DA
P24

+1,500 円+3,000 円+3,000 円+6,000 円

5

イベント出力 EV2(*3)+ 加熱冷却制御
制御出力 OUT2 リレー接点

EV2+
DR(*4)+4,500 円

6

イベント出力 EV2(*3)+ 加熱冷却制御
制御出力 OUT2 無接点電圧

EV2+
DS(*4)+4,500 円

7

イベント出力 EV2(*3)+ 加熱冷却制御
制御出力 OUT2 直流電流

EV2+
DA(*4)+4,500 円

オプション無し
イベント入力 (2 点)+シリアル通信 +ヒータ断線警報 (20A)(*5)(*6)

C5W
(20A)

+6,000 円

2

イベント入力 (2 点)+シリアル通信 +ヒータ断線警報 (100A)(*5)(*6)

C5W(100A)+6,000 円

3

イベント入力 (2 点)+
ヒータ断線警報 (20A)(*6)

EIW
(20A)

+5,000 円

4

イベント入力 (2 点)+
ヒータ断線警報 (100A)(*6)

EIW(100A)+5,000 円

EIT(*4)+8,000 円

C5
W(20A)
W(100A)
EI+5,000 円+3,000 円+3,000 円+3,000 円

R
S
A
0
1
0
0
1
2
3
4

0
1

選 定例
BCS2 R 0 0- 13
サイズ : 48×48 mm (W×H)( 首下 60 mm)
制御出力 : リレー接点
電源電圧 : 100 〜 240 V AC
入 力 : マルチレンジ
オプション①: イベント出力 EV2
オプション②: イベント入力 (2 点 )+ ヒータ断線警報 (20A)

5
6
7
8
9

イベント入力 (2 点)+
外部設定入力 + 伝送出力(*7)
シリアル通信
ヒータ断線警報 (20A)(*6)
ヒータ断線警報 (100A)(*6)
イベント入力 (2 点)

─
─
─
─
─
─
─

─

(*1): 熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧をキー操作で選択することができます。
(*2): オプション①，オプション②から，それぞれひとつづつ選択が可能です。
(*3): イベント出力 EV1 は標準です。イベント出力 EV1/EV2 割付選択で，警報出力 [ 警報動作 (12 種類と動作無し )]，ヒータ断線警報出力，
ループ異常警報出力，タイムシグナル出力，AT 中出力，パターンエンド出力，通信コマンドによる出力または加熱冷却制御制御出力 OUT2
( オプション : EV2 のみ ) の中からキー操作で選択することができます。イベント出力 EV1/EV2 ともに，ヒータ断線警報出力および通信
コマンドによる出力はオプション : C5W, EIW, C5, W を付加した場合のみ有効となります。
(*4): オプション : EV2+D□ とオプション : EIT を同時に付加した場合，伝送出力端子が EV2 出力端子となるため，伝送出力は働きません。
BCS2 の場合，EV2+D□は選択できません。
(*5): BCS2 の場合，イベント入力 (2 点 ) は付加されません。
(*6): 直流電流形の場合ヒータ断線警報は働きません。CT は別売品となります。
(*7): BCS2 の場合，イベント入力は 1 点になります。

■ 別売品
製

品

名

端子カバー (BCS2 用 ) (TC-ACS)
端子カバー (BCR2 用 ) (TC-BCR2)端子カバー (BCD2 用 ) (TC-BCD2)
CT (20A 用 ) (CTL-6-S-H) (*)
CT (100A 用 ) (CTL-12-S36-10L1U) (*)
ツールケーブル (CMD-001)
USB ケーブル (CUS-100)

標準価格

500 円
500 円
1,000 円
1,600 円
3,000 円
15,000 円
5,000 円(*): ヒータ断線警報（オプション：C5W, EIW, W ）用

仕 様

入

力

基準精度
[周囲温度23 ℃(パネル面
個別取り付けにおいて) ]入力サンプリング周期

制御出力

イベント出力 EV1

プログラムコントロール

イベント入力(オプション)

ヒータ断線警報(オプション)

イベント出力(オプション)

加熱冷却制御(オプション)

熱電対: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C (W/Re5-26) 外部抵抗: 100 Ω以下 (ただしB, 40 Ω以下)
測温抵抗体 : Pt100, JPt100 3導線式 許容入力導線抵抗 １線当りの抵抗値: 10 Ω以下
直流電流 : 0〜20 mA, 4〜20 mA DC
入力インピーダンス: 50 Ω以下， 許容入力電流: 50 mA以下
直流電圧 : 0〜1 V DC
入力インピーダンス: 1 MΩ以上， 許容入力電圧: 5 V DC以下， 許容信号源抵抗: 2 kΩ以下
0〜5 V， 1〜5 V， 0〜10 V DC
入力インピーダンス: 100 kΩ以上， 許容入力電圧: 15 V DC以下， 許容信号源抵抗: 100 Ω以下
熱電対: 各入力スパンの ±0.2 % ±1 デジット以内
ただし， R, S入力 0〜200 ℃ (32〜392 ℉) は±6 ℃ (12 ℉)以内
B入力 0〜300 ℃ (0〜572 ℉)は， 精度保証範囲外
K, J, E, T, N入力 0 ℃ (32 ℉)未満は， 入力スパンの ±0.4 % ±1デジット以内
測温抵抗体 : 各入力スパンの ±0.1 % ±1デジット以内
直流電流 : 各入力スパンの ±0.2 % ±1デジット以内
直流電圧 : 各入力スパンの ±0.2 % ±1デジット以内
125 ms
リレー接点 1a
: 制御容量 3 A 250V AC (抵抗負荷)， 1 A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10万回
最小適用負荷 10 mA 5V DC
無接点電圧(SSR駆動用): 12 V DC ±15 %最大 40 mA (短絡保護回路付き)
直流電流: 4〜20 mA DC
分解能 12000
負荷抵抗 最大 550 Ω
リレー接点 1a
: 制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)，1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
パターン数
:1
ステップ数
:9
リピート回数: 0〜10000
プログラム時間範囲: 00:00〜99:59 (単位は，時：分または分：秒)
設定範囲: スケーリング下限値〜スケーリング上限値 (工場出荷時: 0℃ )時間設定精度: 設定時間に対して±1.0 %以内
ウエイト値: 0〜入力スパンの20 %相当の換算値(直流電流，直流電圧入力の場合， 0〜スケーリング幅の20 ％相当の換算値)
イベント入力DI1/DI2割付選択で，設定値メモリ機能を選択した場合， SV1〜SV4を切り替える。
閉時回路電流: 約16 mA
ヒータ電流をCT(カレントトランス)で監視し，ヒータ断線を検出する。
イベント出力EV1 またはEV2 割付選択で，ヒータ断線警報出力を選択したEV1 またはEV2 出力がON またはOFF する。バーンアウト時にも，この警報が出力する。
定格: 20 A, 100 A (注文時に指定)
単相: CT1 入力で検出
三相: CT1, CT2 入力で検出
設定精度: 定格値の±5 %イベント出力 EV2 割付選択で選択したイベント条件によって出力がON またはOFF する。
リレー接点 1a: 制御容量
3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
加熱冷却制御を行う。(加熱側の仕様はOUT1 と同じ)
OUT2 比例帯: 熱電対，測温抵抗体入力が小数点無しの場合 0〜入力スパン
熱電対，測温抵抗体入力が小数点付きの場合 0.0〜入力スパン
直流電流，直流電圧入力の場合
0.0〜1000.0 %OUT2 積分時間: OUT1 の積分時間設定値と同じ値。
OUT2 微分時間: OUT1 の微分時間設定値と同じ値。
OUT2 比例周期: 0.5，1〜120 秒
オーバラップ/デッドバンド : 熱電対，測温抵抗体入力の場合，-200.0〜200.0 ℃(℉)
直流電流，直流電圧入力の場合，-2000〜2000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)
OUT2 ON/OFF 動作すきま: 熱電対，測温抵抗体入力の場合，0.1〜1000.0 ℃(℉)
直流電流，直流電圧入力の場合，1〜10000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)
OUT2 上限設定: 0〜100 % (直流電流出力形の場合，-5〜105 %)OUT2 下限設定: 0〜100 % (直流電流出力形の場合，-5〜105 %)OUT2 動作選択: 空冷(リニア特性)，油冷(1.5 乗特性)，水冷(2 乗特性)のいずれかをキー操作で選択することができる。
冷却出力(OUT2): リレー接点 1a
制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)(EV2, EV2+DR)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
無接点電圧(SSR 駆動用)
12 V DC ±15 %(DS, EV2+DS)
最大 40 mA (短絡保護回路付)
直流電流
4〜20 mA DC(DA, EV2+DA)
分解能 12000
負荷抵抗 最大 550 Ω

(1)

(1)

(9)
(2)
(3)
分解能
: 12000
出 力: 4〜20 mA DC (負荷抵抗(3)最大 550 Ω)
(4)
出力精度
: 伝送出力スパンの ±0.3 %以内 (4)通信回線
: EIA RS-485 準拠
通信方式: 半二重通信同期方式: 調歩同期式
通信速度: 9600，19200，38400 bpsをキー操作にて選択 (工場出荷時: 9600 bps)
(5)
(5)
(8)
データビット : 7または8 (工場出荷時: 7ビット)
パリティ: 偶数，奇数，パリティなしをキー操作にて選択 (工場出荷時: 偶数)
ストップビット: 1または2をキー操作にて選択 (工場出荷時: 1)
(6)
(7)
(6)
データの構成:伝送出力(オプション)

(1)

(4)

(2)
(5)

(8)

シリアル通信(オプション)

(6)

(3)

(8)

(7)

神港標準
MODBUS ASCIIMODBUS RTU
通信プロトコル1
1
1
スタートビット Action Indicators(4) O1is 8
ON. For direct current output
Indicates the PV (process variable), データビット
7 Lit when control output
7 OUT1または
8 type, flashes
corresponding有り(偶数，to the MV in 奇数)，
125 ms なし
cycles. 有り(偶数，奇数)，or setting characters in setting mode.パリティ有り(偶数)なし
Indicates the SV (desired value) or set
data プビッ
in
O2
(EV2,
options)2is ON.
1 Lit when control output1OUT2
または2 DS, DA or EV2+D‫ڧ‬
1 または
ストッ
ト

Displays(1) PV Display
(2)

(7)

(2)

SV Display

setting mode. In Monitor mode, indicates MV
For direct current output type, flashes corresponding to the MV in 125 ms cycles.
応答時間遅延設定: 0〜1000 ms(工場出荷時:10 ms) ホストからのコマンド受信後，デジタル指示調節計(manipulated variable), remaining step time
EV1
Lit when Event output 1 is ON.
から応答を返す遅延時間を設定します。
(Program control), step number (Program
EV2
Lit when Event output 2 (EV2 or EV2+D‫ ڧ‬options) is ON.
外部アナログ信号にリモートバイアス値を加算した値をSVとする。プログラム制御時は無効。
control) (*) or Set value memory
number (Fixed
AT
Flashes while AT or Auto-reset is performing.
設定信号: 4〜20 mA DC
value
control)
(*).
(*)
For
BCS2
only
R/L
Lit while in Remote action (EIT option).
外部設定入力許容入力: 50 mA DC 以下

T/R
MEMO/STEP
Indicates Set value memory number or Step
(オプション)
入力インピーダンス: 50 Ω以下 MEMO
Display
number (Program control). (For BCR2, BCD2)

入力サンプリング : 125 ms

Lit during Serial communication (C5W or C5 options) TX (transmitting) output.
Lit when Set value memory number is indicated. (For BCR2, BCD2)

STEP
Lit when Step number (Program control) is indicated. (For BCR2, BCD2)
出力電圧: 24 V ±3 V DC (負荷電流 30 mA DC 時)
Keys, Connector絶縁電源出力
リップル電圧: 200 mV DC 以内 (負荷電流 30 mA DC 時)(5) UP key (オプション)
Increases the numeric value. If this key is pressed for 1 sec during Program control, the unit proceeds to the next step. (Advance function)(6)

最大負荷電流RoHS 指令対応

Decreases the numeric value.

DOWN key

環境仕様: 30 mA DC(7)

MODE key

Selects the setting mode, and registers the set data. If the MODE key is pressed in RUN mode for 3 sec, the unit moves to Monitor mode.

(8)

OUT/OFF key(9)Consoleconnector

By pressing this key for 1 sec, one of the following items selected in [OUT/OFF key function] is indicated.
• Control output OFF function: Turns control output ON or OFF.
• Auto/Manual control: Switches the Auto/Manual control.
• Program control: Starts or stops the Program control.
By connecting to the tool cable (CMD-001, sold separately), the following operations can be conducted from an external computer using the Console software
SWC-BCx01M. • Reading and setting of SV, PID and various set values • Reading of PV and action status• Function change. (Console connector is located on the top of the BCS2, BCR2, and BCD2 case.)

端子配列

Terminal
Arrangement
BCS2

電源電圧 100〜240 V ACまたは24 V AC/DC
POWER(24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わない
SUPPLYPOWER
Supplyvoltage
100 to 240 V AC or 24V AC/DC
ようにして
ください。
)
(For 24 V DC, ensure polarity is correct.)
EV1 SUPPLY
イベント出力1
Event outputョEV1
EV2 EV1 イベント出力2(オプシン: EV2, EV2+D□)
EV2 制御出力OUT2(オプシEvent output EV2
options)
O2
ョン:(EV2,
EV2,EV2+D‫ڧ‬DS, DA, EV2+D□)
Control output
OUT2
P24 O2 24 V DC絶縁電圧(オプシ
ョン:(EV2,
P24)DS, DA, EV2+D‫ڧ‬
options)
O1
制御出力OUT1
P24
24 V DC Insulated power output (P24 option)TC
熱電対入力
Control output OUT1RTD O1 測温抵抗体入力
TC 直流電圧
Thermocouple
inputDC・直流電流入力

BCR2 BCD2

BCS2

BCR2, BCD2CT1 RTD CT入力1(オプション: C5W, EIW, W)
RTD input
CT2 DC CT入力2(オプション: current
C5W, EIW,
DC voltage,
inputW)
RS-485CT1 シリアル通信RS-485(オプション:WC5W,
C5)
CT input 1 (C5W, EIW,
options)(オプシ
ン:options)
EIW, EIT, EI),
CT2 イベント入力DI1
CT input[BCS2
2 (C5W,
EIW,ョ
W
EVENTRS-485
BCR2/BCD2
ョン: C5W,
EIW, EIT,EI)C5] options)
Serial (オプシcommunication
RS-485(C5W,
INPUTEVENT
イベント入力DI2[BCS2(オプシEIW,ョン: EIT,
EIW,EIEI),Event input
DI1 (C5W,
options)(オプシ
ン: C5W,
EIW, EIT, EI) ]INPUTBCR2/BCD2
(C5W:
For ョ
BCR2,
BCD2)
Event input DI2 (C5W, EIW, EIT, EI options)
EXT
外部設定入力(オプシン:BCR2,
EIT) BCD2)(C5W, EIT:ョ
For
CONT
EXT CONT External setting input (EIT option)
TRANSMIT
伝送出力(オプシ
ョン: EIT)
TRANSMITTransmission
output (EIT option)
OUTPUTOUTPUT

Caution

Do not pull or bend the lead wire on the terminalside when wiring or after wiring, as it could cause
malfunction.

■リード線圧着端子について3.2mmΦ

5.8mm以下

5.8mm以下

下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは0.63 N･m を指定してください。
3.2mm

圧着端子
Y形
丸形

メーカ
ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子形
名TMEX1.25Y-3
VD1.25-B3A
TMEX1.25-3
V1.25-3

締付トルク0.63 N･m

外形 寸 法 (単 位 : mm )
BCS2

取り付け枠

BCS2

端子カバー(別売り)

75

(60)

44.5
(47.5)(*)

45 +0.50ガスケット

パネルカット (単 位 : m m )n×48-3 +0.50横方向密接取り付けn: 取り付け台数□45 +0.5
0
48

8.4

BCR2

ねじ式取り付け具

BCR2端子カバー(別売り)130

n×48-3 +0.5
0
92 +0.8
0

(106)

96

91
(94)(*)

92 +0.8
0

ガスケット

58.8
(65)(*)

横方向密接取り付けn: 取り付け台数

45 +0.5
0

48

8.4

BCD2

58.8
(67)(*)

ねじ式取り付け具

端子カバー(別売り)

BCD2

130

91
(94)(*)(106)

92 +0.80

ガスケット

n×96-3 +0.50横方向密接取り付けn: 取り付け台数□92 +0.8
0
96

8.4

58.8
(67)(*)(*): 端子カバー取り付け時安全に関するご注意

注 意

横方向密接取り付けの場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用上の注意事項等は必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねます
のでご了承ください。
● 本カタログに掲載している標準価格は，実際の購入価格とは異なる場合があります。また，消費税は含まれていません。

輸出貿易管理令に関する

ご

注

意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）
で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されな
いよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2024年４月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

本社 〒562-0035 大 阪 府 箕 面 市 船 場 東 2 丁 目 5 番 1号
TEL（072）727‑4 5 7 1 FAX（072）727‑2 9 9 3［URL］https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail]sales@shinko-technos.co.jp

大 阪 営 業 所 TEL（072）727‑3 9 9 1 FAX（072）727‑2 9 9 1
東 京 営 業 所 〒171-0021 東 京 都 豊 島 区 西 池 袋 1 ‑11 ‑1
メ ト ロ ポ リ タ ン プ ラ ザ ビ ル 14 階
TEL（03）5117‑2 0 2 1 FAX（052）957‑2 5 6 2
名古屋営業所 〒461-0017 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 東 外 堀 町 3 番
CS東外堀ビル402号室
TEL（052）957‑2 5 6 1 FAX（052）957‑2 5 6 2
福岡 TEL（0942）77‑0 4 0 3 FAX（0942）7 7‑3 4 4 6
技 術 的 な ご 相 談 は お 客 様 相 談 室 ま でど うぞTEL (072)727-3491

202404 J12