殿仕様書
仕様書Ｎｏ. NWSP24-HD6ESNMPⅢ-01I

環境対応 メディアコンバータ収納シャーシ用ＳＮＭＰユニット
ＤＮＨＤ６ＥＳＮＭＰⅢ

２０２４年 ４月

１．適用範囲
本仕様書は環境対応メディアコンバータ収納シャーシ用ＳＮＭＰユニット（ＤＮＨＤ６ＥＳＮＭＰⅢ）について規定します。本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。
２．機能概要本装置はANSI/EIA RS-310-D規格及びJIS C6010-2規格の１９インチラックに搭載可能な収納シャーシ（ＤＮＨＤ６Ｅ）用ＳＮＭＰユニットです。
収納シャーシ（ＤＮＨＤ６Ｅ）に本装置を実装することにより、収納シャーシ本体の電源及びファンの状態監視、単体型メディアコンバータの実装状態やリンク状態の監視等が可能となります。
ファンはモジュール化されているため交換が可能で、回転状態はLEDでも確認することができます。
SNMP ユニット（製品の構成）

３．品名及び型番
本装置の品名及び型番は次のとおりとします。
品名メディアコンバータ収納シャーシ用ＳＮＭＰユニット型番
ＤＮＨＤ６ＥＳＮＭＰⅢＤＮＨＤ６ＥＳＮＭＰⅢ（ＨＳ） ※※高速ファン構成品
４．製品構成本装置は次の構成とします。
品名
ＳＮＭＰユニット
ファンモジュール（ＳＮＭＰユニットに装着して出荷）※HS品は高速ファンモジュールを装着して出荷します

1

個数
１
２ ※

５．ＳＮＭＰ管理項目（１）概要項目
備考
ＤＮＨＤ６Ｅの監視
各スロットのメディアコンバータ実装状態
トラップ(接点出力)とＭＩＢ
ＳＮＭＰ基板上の温度変数による
ＳＮＭＰ基板の入力電源（3.3Ｖ）と内部作成電源(5V、1.8V)の電圧二重化電源の各ユニット出力状態
ファンモータの動作状態（回転数）
各種設定の変更
ログイン認証の失敗
収納メディアコンバータの監視
ＵＴＰリンク状態※１、※２
光リンク状態
ＳＷ設定状態、ＳＦＰ/ＳＦＰ＋状態
機能
各スロットのメディアコンバータのモード設定
コンソール
入力による管理ポートの通信パラメータ設定※３
IPv4、IPv6によるデュアルスタック対応
ＳＮＭＰマネージャの認証設定
各監視項目のトラップ送出設定
自局宛パケットの制限（IP/IPv6 & MAC アドレス）
接点出力（1Bit）の制御（Trap送信トリガ又は特定ポート状態）
設定ファイルのダウンロードおよびアップロード
ICMPリクエスト(Ping)送信
SNTP(SimpleNetworkTimeProtocol) Client対応
SysLog Client対応
Webサーバ機能対応
DNSによる名前解決※１ ＤＮＨＤ６Ｅに収納されていないメディアコンバータの監視はできません。リモート監視メディアコンバータを対向にて接続時にはリモート側メディアコンバータ状態も監視可能です。
※２ ＤＮ２８００Ｅシリーズなどのリンク連動機能が有効の場合、ＵＴＰリンクと光リンクは同時に変化します。
※３ 一部の項目はＭＩＢ変数で読み／書き換えができます。
（２）対応する標準ＭＩＢの一覧
ＲＦＣ
グループ
備考
RFC-1213
systemMIB-Ⅱinterface
管理用ポートのみ対応
ip
icmp
tcp
udp
snmp
RFC-2819
rmon.statistics
RFC-2465
ipv6MIB
RFC-2466
ipv6icmpMIB
RFC-2452
ipv6TcpConnTable
RFC-2454
ipv6UdpTable※SNMP ユニットの操作方法や詳細に関しては、SNMP ユニット取扱説明書（ソフトウェア）を参照ください。

2

６．仕 様（装置仕様）
性 能 保 証 温 度（※１）
環 境 条 件

動 作 保 証 温 度
（※１）
保存
温度
動作及び保存湿度

構

造

外形

寸

法

電量
圧

質
定格

入

力

フ ァ ン モ ジ ュ ー ル 搭 載 数

騒

音

機

能設
定
管 理 ポ ー ト 仕 様
伝
送速
度
伝
送方式
適 合 ケ ー ブ ル
管 理 ポ ー ト
適 合 コ ネ ク タ
コネクタピン配列
管シポ

接
出

リ

アー

理項

目

伝
送方
式
ル
伝
送速
度
ト
適 合 コ ネ ク タ
出
力方式
出力数点
力 接点
定格
出 力 コ ネ ク タ
前面背面

表 示 Ｌ Ｅ Ｄ①－１０℃ ～ ５０℃②－１０℃ ～ ５５℃③－１０℃ ～ ４５℃④－１０℃ ～ ４０℃①－２０℃ ～ ５５℃②－２０℃ ～ ６０℃③－２０℃ ～ ５０℃④－２０℃ ～ ４５℃－２０℃ ～ ６０℃
９５％RH 以下（但し、結露なきこと）
Ｗ１５４mm×Ｈ４１mm×Ｄ２８０mm（突起部は除く）
０．６ｋｇ以下（ファンモジュール２個装着時）
ＤＣ３．３Ｖ２個装着可能（標準品または高速タイプ２個付属）【DNHDxEFANMD】 ・・・・標準品【DNHDxEFANMD(HS)】 ・・・・高速タイプ※高速タイプを装着する場合、RevC以降をご使用下さい。高速タイプの搭載条件は、装置仕様をご参照下さい。
５０ｄＢ(A)以下※高速タイプのファンモジュールを装着した場合は６０ｄＢ（Ａ）以下

管理用ポートからのTelnet又はシリアルポートによる
IEEE802.3 10/100BASE-TX
10M/100Mbps
全二重／半二重ＵＴＰ Ｃａｔ５ケーブル以上
ＲＪ－４５コネクタ（７項参照）：前面配置
ＡＵＴＯ ＭＤＩ－Ｘ配列
光リンク状態、UTP リンク状態、ＳＦＰ/ＳＦＰ＋状態、電源状態
ファン状態、メディアコンバータ設定状態、実装状態、温度、電圧
ＲＳ２３２Ｃ
９６００ｂｐｓ
ＲＪ－４５コネクタ（７項参照）：背面配置
１回路（無電圧接点）
１点 （C接点）
最大電圧５０Ｖ、最大電流２Ａ
３０Ｗ（ＤＣ），６２．５ＶＡ（ＡＣ）
スクリューレス端子台（８項参照）：背面配置
SNMP PW：電源供給時に点灯（緑色）
LK/Act ：リンクアップ時に点灯／通信時点滅（緑色）STATUS ：リセット時に点灯（緑色）
ファン回転時に点灯（緑色）／ファン停止時に消灯または点滅〔ファンモジュール毎に表示〕
プッシュボタン：Ｒｅｓｅｔ状態（押）ＣＩＳＰＲ２４準拠（※２）
ＲｏＨＳ２対応（※３）
ＶＣＣＩ－ＣｌａｓｓＡ

設
定 R e s e t 設 定イミ
ュ
ニテ
ィ
特性環
境
特性放射ノイズ規格※１：詳細は表２をご参照下さい。
※２：ＣＩＳＰＲ２４は情報技術装置のイミュニティ特性に関する限度値と測定方法を規定しています。
静電気・放射性無線周波数電磁界・電気的ファストトランジェントバースト・サージ・無線周波数コモンモード・電圧ディップ瞬停・商用周波数電磁界に対しての耐力を規定しています。
※３：表１に示す化学物質については下記の通り管理致します。

表１ RoHS2 規制物質及び閾値の概要
化学物質群名用途または対象
閾値(質量比)カドミウム及びその化合物
包装材以外(＊１)
100ppm
鉛及びその化合物(＊２)
下記以外(＊１)
1000ppm
鋼材
3500ppm
アルミニウム合金
4000ppm
銅合金
40000ppm
水銀及びその化合物
包装材以外(＊１)
1000ppm
六価クロム化合物
包装材以外(＊１)
1000ppm
ポリ臭素化ビフェニル類（PBB）
全て1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE）
全て
1000ppm
フタル酸ジニエチルへキシル類（DEHP）
全て
1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類（BBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジブチル類（DBP）
全て
1000ppm
フタル酸ジイソブチル類（DIBP）
全て
1000ppm＊１ 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの４重金属を合わせて 100ppm 以下です。
＊２ 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。
表２ FAN別の環境条件
機種
実装可否
環境条件
DN6710E×－
DN1820E
○(※８)
④
標準FAN
DN6820E○(※８)④
特定機種(※６)○①
上記以外(※７)○②
DN6710E○(※９)④
DN1820E○①
高速FAN
DN6820E○③(※５)
特定機種(※６)○①
上記以外(※７)○②※４：ファンユニットは Rev.B 以降、SNMP ユニットは Rev.C 以降をご使用下さい。
※５：高速タイプの FAN モジュールは別売オプションとなっております。
※６：表３の特定機種をご参照下さい。特定機種のみの搭載であれば自由に組み合わせ可能です。
※７：廃番製品の搭載条件についてはお問い合わせ下さい。
※８：消費電流レベル5以上のSFP+を使用する場合実装不可となります。
※９：最大実装台数は2台となります。空きポートにはDN6820E(もしくはDN1820E)を搭載できません。
DN6710E(FEC 有効もしくは消費電流レベル 6 の SFP+を使用)を 1 台と DN6820E(もしくは DN1820E)を混合して搭載する場合は、DN6820E(もしくは DN1820E)は 2 台まで搭載可能です。詳細は DN6710E の仕様書をご参照ください。
FANタイプ（※４）

表３ 特定機種
特定機種
DN1700E
DN6700E
DN1800E シリーズ
DN6800E シリーズ
(Rev.C 以前)(Rev.C 以前)
DN4800E
DN6810E シリーズ
(Rev.C 以前)
DN4810E
DN5810E シリーズ
DN9840E
注）動作保証温度時：搭載するメディアコンバータの発光・受光特性に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。最大で±1.5dB 変動する可能性があります。但し、光許容損失は仕様値内です。

4７．シリアルポートインターフェイス
本装置のシリアルポートインターフェイスは以下のとおりです。
コンソール入力は、ＣＬＩ（Command Line Interface）形式です。
接続は Cisco 社 SW-HUB 用のコンソールケーブルが使用可能です。
表 シリアルポート（ＲＪ－４５）ピン配置
ピン番号
方向
信号名
1 ピン
１－
N.C.
２－
７ピンと結線
３
出力 ＴＸＤ（Transmit Data）
４－
ＧＮＤ
５－
N.C.
６
入力 ＲＸＤ（Receive Data）
図 シリアルポートピン配置
７－２ピンと結線
８－N.C.
表 コンソール設定
項目
速度
パリティ
Bit／char
ストップビット
フロー制御
制御コード
ローカルエコー
文字コード(8bit)
改行コード
バックスペースコード

設定値
９，６００ｂｐｓ
なし
８bit／char
１なし
ＶＴ－１００（漢字モード）
なし
ＡＳＣＩＩ
CR+LF
Ctrl+H

８．接点出力インターフェイス
本装置の接点出力インターフェイスは以下のとおりです。
適用ケーブルは AWG28～AWG22（単線φ0.32mm～φ0.65mm、撚線 0.08mm2～0.32mm2）となります。

ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄﾎﾞﾀﾝ

配線接続箇所
図 接点出力ピン配置

5９．表示及び包装（１）ロットシール
ロットシールには、型番、ロットＮｏを表示します。
表示位置は外観図を参照下さい。
【ロットＮｏ．表示内容の説明】
Ｌｏｔ：○○△－□□□
製造番号
製造月（但し、10 月:Ｘ,11 月:Ｙ,12 月:Ｚ）
製造年（西暦年下２桁表示）
Ｒｅｖ：○
版数（アルファベット表示）
Ｓ／Ｎ：○
シリアル番号（２）包装
製品本体は運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。
（３）包装への表示
段ボールには、型番、製造社名を表示します。

１０．保証（保証内容）
保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。
（保証期間）
当社出荷日起算から６年間

6１１．外観及び寸法【ＳＮＭＰユニット】

表示 LED【ファンモジュール】＜標準品＞
ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀﾝ

管理ﾎﾟｰﾄ78mm

ﾌｧﾝﾓｰﾀ280mm

41mm53mm＜高速タイプ＞

接点出力(1Bit)

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ

78mm
41mm
ﾛｯﾄｼｰﾙ

154mm
ﾌｧﾝﾓｰﾀ41mm

53mm

以上7参考）シール表示（１）ロットシール
ＳＮＭＰユニットロットシール表示例）┗ ┻ ┛PD-C PD-O
接点

Console製造社：
大電株式会社

型番：DN HD6 E SNMPⅢ
Lot:***-*** Rev：* S/N: *（２）段ボール表示表示例）

表示位置
90mm

Sampl
e375mm

DNHD6ESNMPⅢ
製番 F*****S/N *Lot No. ***-***

Rev. *8240mm

改版履歴2024 年 4 月 1 日
版数

NWSP12HD6ESNMPⅢ-01
NWSP12HD6ESNMPⅢ-01A
NWSP17HD6ESNMPⅢ-01B
NWSP20HD6ESNMPⅢ-01C
NWSP20HD6ESNMPⅢ-01D
NWSP22HD6ESNMPⅢ-01E

日付
2012 年 5 月
2013 年 2 月
2017 年 8 月

改版内容
初版
背面接点出力変更に伴い、「接点出力インターフェース」、および、「ＳＮＭＰユニットロットシール」変更
・HS 品をラインアップに追加
・段ボール用シールを QR コードタイプに変更
・温度条件追加（DN9830E,DN9840E,DNIOAE,DNOSWE）

2020 年 5 月

・温度条件追加（DN1820E、DN6710E、DN6820E）

2021 年 5 月

・製品構成からＭＩＢ定義ファイル（ＣＤ）を削除

2022 年 8 月

・保証期間文言の修正

NWSP23HD6ESNMPⅢ-01F

2023 年 5 月

・搭載条件の表記を特定機種に変更、廃番の注釈を追記
・RoHS2 対応
・適合ケーブルのカテゴリ表記を修正
・CISPR24 準拠の注釈に商用周波数電磁界を追記
・寸法のフォントを変更
・段ボール表示を修正

NWSP23HD6ESNMPⅢ-01G

2023 年 12 月

・搭載条件の修正

NWSP24HD6ESNMPⅢ-01H

2024 年 1 月

・IPv6、DNS への対応を追加・対応する標準 MIB 一覧に IPv6 関連の MIB を追加

2024 年 4 月･コーポレートロゴ変更･commnio 廃止に伴い、ロット･内箱シールを変更
・保証期間を 6 年に変更
・内箱シールに「静電気破壊注意」表示を追加
・段ボール表示位置図を修正

NWSP24HD6ESNMPⅢ-01I9