SA シリーズ

スペックシート

直流電流警報器

モデル：(表示機能付)◆特徴◆ 入力仕様・スケーリング機能
・警報励磁/非励磁機能
・警報保持機能・警報動作遅延機能
・設定値ロック機能

直流電流
入力レンジ

SAAA

シャント抵抗 (別売)

4～20mA DC
50Ω
0～20mA DC
0～16mA DC
2～10mA DC
100Ω
0～10mA DC
1～5mA DC200Ω
0～1mA DC1kΩ
別売のシャント抵抗器を入力端子間に接続◆ 出力仕様2 点の警報出力個々に警報動作選択により上限警報，下限警報と各待機付を選択できる｡◆ ご注文方法

・上限警報動作

形名をご指定ください。 例: SAAA-0111-0

形名: SAAA － □ □ □ － □入力信号 *1
01: 4～20ｍA DC
02: 0～20mA DC
03: 2～10mA DC
04: 0～10mA DC
05: 0～16mA DC
06: 1～ 5ｍA DC07: 0～ 1mA DCON

ON▲

OFF

警報設定
・待機付上限警報動作▲
警報設定

・待機付下限警報動作

警報動作ヒステリシス

警報動作ヒステリシス

ONONOFF▲
警報設定

警報 2 出力 (オープンコレクタ) *2
0: 無動作
1: 上限警報
2: 下限警報
3: 待機付上限警報
4: 待機付下限警報

OFF▲
警報設定

斜線部分が待機警報動作: ON-OFF 動作, 動作ヒステリシス 0.1～100.0 %FS,
遅延時間 0～9999 秒, 励磁/非励磁動作が選択可能,保持機能の有/無が選択可能
警報 1 出力: リレー接点 1a, 制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷),
1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4), 電気的寿命 10 万回
警報 2 出力: オープンコレクタ, 制御容量 0.1A 24V DC

電源電圧0: 100～240V AC
1: 24V AC/DC◆性能*1: シャント抵抗器が必要です。
*2: 警報出力は，無動作，上限警報，下限警報，待機付上限警報，待機付下限警報をキー操作で選択可能です。

◆ アクセサリ (別売)

シャント抵抗器

警報動作ヒステリシス

OFF警報 1 出力 (リレー接点 1a) *2
0: 無動作
1: 上限警報
2: 下限警報
3: 待機付上限警報
4: 待機付下限警報

品名・下限警報動作

警報動作ヒステリシス

形名RES-S02-050
RES-S02-100
RES-S02-200
RES-S02-01K

仕様
50Ω ±0.1%100Ω ±0.1%200Ω ±0.1%
1kΩ ±0.1%

設定精度: 指示精度と同じ 基準精度: ±0.2%以内
指示精度: 基準入力精度±1 デジット以内
温度係数: ±0.015%/℃ 応答時間: 1 秒以下
絶縁抵抗: 入力－出力－電源間 500V DC 10MΩ 以上
耐電圧: 入力－警報 1 出力－警報 2 出力－電源間 1500V AC1 分間
アイソレーション: 3 ポート絶縁(入力-出力-電源間)◆ 一般機構ケース: 難燃性樹脂 色: ライトグレー
パネル: メンブレンシート 設定: 前面キーによる表示: 電源表示灯 緑色 LED
入力値表示器 7 セグメント赤色 LED ディスプレイ 4 桁
文字寸法 7.4×4.0mm(高さ×巾)
設定値表示器 7 セグメント緑色 LED ディスプレイ 4 桁
文字寸法 7.4×4.0mm(高さ×巾)SAAA◆ 推奨棒端子
端子①～④・絶縁スリーブ付(フェニックス・コンタクト社製)
AI0.25-8YE
0.2－0.25mm2
AI0.34-8TQ
0.25－0.34mm2
AI0.5-8WH
0.34－0.5mm2
AI0.75-8GY
0.5－0.75mm2
AI1.0-8RD
0.75－1.0mm2
AI1.5-8BK
1.0－1.5mm2・カシメ工具(フェニックス・コンタクト社製)
CRIMPFOX ZA3, CRIMPFOX UD6
端子⑤～⑨・絶縁スリーブ付(フェニックス・コンタクト社製)
AI0.25-8YE
0.2－0.25mm2
AI0.34-8TQ
0.25－0.34mm2
AI0.5-8WH
0.34－0.5mm2・カシメ工具(フェニックス・コンタクト社製)
CRIMPFOX ZA3, CRIMPFOX UD6

電源表示灯
入力値表示器
設定値表示器UP キー
DOWN キー

MODE キー
MODE 補助キー◆ 設置仕様
電源電圧: 100～240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧範囲: 85～264V AC, 20～28V AC/DC
消費電力: 約 6VA
周囲温度: -5～55℃
周囲湿度: 35～85%RH（但し，結露しない事）
取付方式: DIN レール取付方式
外形寸法: W22.5×H75×D100mm 質量: 約 120g

◆ 回路構成・端子配列
3＋5入力信号◆ 付属機能停電対策: 不揮発性 IC メモリでデータをバックアップ
自己診断: ウオッチドッグタイマで CPU を監視
異常時は出力を OFF にして計器を初期状態－

警報1出力（リレー接点1a）

4入力回路

CPU絶縁回路

68791表示・設定回路◆ 環境仕様 RoHS 指令対応

警報2出力（オープンコレクタ）＋電源回路

電源電圧2－◆設定
ファンクション･キー(1)UP キー: 数値の増加 (2)DOWN キー: 数値の減(3)MODE キー: 設定モードの選択(4)MODE 補助キー: 設定モードの補助
設定項目
・MODE キー3 秒押しによる設定(1)警報 1 設定
(2)警報 2 設定
・MODE 補助キー+MODE キーによる設定(1)設定値ロック選択(2)小数点位置選択(3)スケーリング下限値設定 (4)スケーリング上限値設定(5)フィルタ時定数設定(6)センサ補正設定(7)警報 1 動作選択
(8)警報 2 動作選択
(9)警報 1 励磁/非励磁選択(10)警報 2 励磁/非励磁選択(11)警報 1 保持機能選択(12)警報 2 保持機能選択(13)警報 1 動作ヒステリシス設定(14)警報 2 動作ヒステリシス設定(15)警報 1 動作遅延時間設定 (16)警報 2 動作遅延時間設定(17)表示器選択(18)表示時間設定

警報 1 出力リレーの接点保護とノイズ消去のため下記の対策を行って下さい。
・AC 電源のとき
AC

34コイルなどの誘導性負荷

負荷

バリスタ・CR回路など

・DC 電源のとき
DC

34コイルなどの誘導性負荷

負荷ダイオード・バリスタ・CR回路など

警報 2 出力オープンコレクタ出力接続例
+8DC

◆表示
電源表示灯: 電源投入時緑色 LED 点灯
入力値表示器: 入力値を表示
アンダレンジ: 入力値表示器に“”を点滅表示
オーバレンジ: 入力値表示器に“”を点滅表示
ウォームアップ表示: 電源投入後約 3 秒間，入力値表示器に入力の種類を､設定値表示器にスケーリング上限値を表示
設定値表示器: 表示器選択で選択した表示を行う。警報 1 設定値，または警報 2 設定値表示。警報出力時は下記キャラクターを表示する。
警報出力状態
設定値表示器9-◆ 外形寸法 (単位: mm)

警報 1 出力 ON
警報 2 出力 ON
警報 1, 警報 2 出力 ON

神港テクノス株式会社

URL：http://www.shinko-technos.co.jp E-mail：sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：048-223-7121 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20090406

SA シリーズ
直流電流警報器

スペックシート(表示機能付)モデル：

SAAA