||||||||||||||||||||||||||||

御使用前に必ずお読み下さい ||||||||||||||||||||||||||||《 湿式流水検知装置(自動警報弁型) 》取 扱 説 明 書
ＩＳ－ＡＶ－１２５Ｎ２

ＩＳ－ＡＶ－１５０Ｎ２型

この度は、ＩＳ－ＡＶ－１２５Ｎ２,１５０Ｎ２型湿式流水検知装置(自動警報弁型)を御採用いただき誠に有難う御座います。
本製品は厳しい品質管理の元で製造され、高度な品質と性能を誇る製品で御座いますので、御使用に関しまして下記事項および製品仕様書に御留意の上、御使用いただきますよう御願い申し上げます。
施工業者様におかれましては、本書の全項目をよく御読み下さい。また、施工業者様より御施主様へ内容をよく御説明の上、本書を御渡し下さい。
スプリンクラー設備等が設置されてからの設備管理にあたられる方におかれましても、本書をよく御読みの上、関係者の方に周知して下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく御利用いただき、御客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ず御守り下さい。

本製品について○消火用水の流水検知機能
ＩＳ－ＡＶ－１２５Ｎ２,１５０Ｎ２型流水検知装置(自動警報弁型)は、スプリンクラーヘッドの作動放水による流水検知装置一次側から二次側への流水現象を流水検知装置ディスクの浮上により検知させ、その流水の一部をアラームスイッチに導き、それを加圧作動させることにより電気信号に変換の上、警報等に利用します。
誤報防止のためディスク中心部にボールチャッキを設け、ディスクの浮上しない程度の水量を通過させる事によりディスクの浮上を制御しています。
また、アラームスイッチを取付けているオートドリップの排水側にはステンレス製のボールを内蔵する事により簡易チャッキ構造としておりますので、他系統からの排水によって発生する排水管内の圧力上昇によるアラームスイッチの誤報を軽減しております。

※ アラームスイッチに接続する警報表示等に、必要な場合は自己保持回路にして下さい。
※ アラームスイッチ設定時間は、10 秒～30 秒が標準となっています。

摘要 数量 機 器 名 摘
要 数量
ＡＶ型、排水弁
1台
ＳＶ－Ｓ型
信号停止弁
1個
ボールバルブ１／４
ＰＳ：ＰＳ－Ｔ型 1 個
ＡＤｒ－Ｍ
1 個 構成管継手 銅管 管継手
1式

OKM
OPENHS

UT

構成部品一式明細機 器 名
流水検知装置本体
アラームスイッチ
オートドリップ※図は組立の一例を示したものです。
現場により、制御弁の種類・向き、圧力計の位置、短管の有無等異なる事があります。

- 1 -内部構造

各部名称
番号
部 品 名1
本体
2
カバー
3
スイングレバー
4
ディスク
5
シートパッキン6
ロックプレート(下)7バルブシート8
オリフィスチャッキ
9
ボール10
ボールシート材 質 数量 番号
部 品 名FC250
115 ロックプレート(上)FC250
116 ハンドル
CAC406
117 ハンドルロッド
FC250118 グランドナット
ﾈｵﾌﾟﾚﾝ
119 スピンドル
C3604BD
120 ディスク押え
CAC406121 ディスク
C3604BD
122 バルブシート
SUS304123 アラームスイッチ
NBR
124 圧力信号配管

材 質
C3604BD
ADC
ADC
FCD450
C3604BD
C3604BD
CAC406
CAC406
C3604BD

数量
111111111111

ノンアス
ベスト

１25

オートドリップ

CAC406

1

オリフィスピンC3604BD
ヒンジピン
C3604BD
バイパスボルト
C3604BD
信号停止弁は、ボールバルブ１/4

11
12627

信号配管
信号停止弁

C1220T1
1121314※１

オリフィスパッキン- 2 -※１

寸法

寸 法 表式

口径ｄ

AV-125N2AV-150N2125150型

面間寸法
Ｌ327346

フランジ
全巾 奥行(Ｇ)(Ｂ) (Ｆ)

Ｉ

Ａ

378
403

3655161
171404436

仕 様呼称
国 家 検 定 （ 型 式 番 号 ）
設
置
方
向使
用
圧
力
範
囲
検知流
量
定数
耐圧
試
験圧
力
最大流
量
最低使用圧力における不作動流量
設
定
圧
力
アラーム
設
定時
間スイッチ
接点
形
式
塗 装 色 ( マ ン セ ル )
防
錆処
理
フ
ラン
ジ
寸法
圧 損 ( 直 管 相 当 長 )質量185197

ボルト穴

外径
Ｄ

中心の径
Ｃ

直径
数
ｈ

ﾎﾞﾙﾄの呼び

厚さ
ｔ

250
280

210
240

88Ｍ20Ｍ202426

１２５Ａ
流第 16～13～2 号

23
23

１５０Ａ
流第 16～14～2 号

縦型
0.15～1.4MPa50・60 併用型
2.0MPa3300L/min.

4800L/min.
5L/min0.02～0.06MPa
10～30sec
2a
赤色(7.5Ｒ 4/14)

ディスク(外面)に鉛丹ペイントを塗布

ＪＩＳ10K
3.6ｍ
59 ㎏- 3 -ＪＩＳ10K
5.8ｍ
69 ㎏

作動説明
〔 警戒状態 〕
１．スプリンクラーヘッドまでの配管内に水を充満させ、いつでも作動、消火できる態勢にあります。
２．流水検知装置のバルブシートはディスクにより､閉じた位置にあります。
３．アラームスイッチは火災発生時、流水検知装置の作動により警報を出せる状態にあります。また、アラームスイッチはタイマーを内蔵させ、流水検知装置の、作動により水が流出した場合、限時作動する事により誤報防止できる構造となっています。

警報発信〔 火災発生時 〕
１．火災が発生するとヘッドが作動し、散水します。流水により、流水検知装置のディスクは、バルブシートから押上げられ、流水の一部はバルブシートの溝を経て後ろ配管からアラームスイッチに導かれると共に、オートドリップより排水管へ流出します。
２．アラームスイッチに導かれた流水は、アラームスイッチ内のタイマーを起動させ、一定時間（１０～３０秒）後、タイマーは電気接点を閉路させる事により、警戒区城およびスプリンクラー制御盤等へ電気信号を送り、警報を出します。
また、スプリンクラーポンプの起動などを行なわせる場合もあります。

〔 復旧 〕

１．送水停止（流水検知装置の一次側制御弁閉止）により、流水検知装置バルブシートはディスクによって閉じられます。
２．アラームスイッチ内の水は、オートドリップを通って排水管へ排出されます。

〔 警戒状態での少量流水による誤報防止 〕
警戒状態においてなんらかの原因で、流水検知装置内に少量の流水が発生した場合は、流水検知装置弁体内に設けられているボールチャッキで少量水を通過させます。
この場合、ディスクとバルブシートは閉じられた状態であり、アラームスイッチ側への水は流出せず、アラームスイッチも作動しません。

- 4 -

〔 警戒状態での衝撃圧力による誤報防止 〕
流水検知装置一次側配管内で、ポンプ起動による衝撃圧力およびウォータ－ハンマー等の発生によって、流水検知装置バルブディスクがバルブシートから瞬間的に押上げられた場合、流水の一部がバルブシートの溝を経て、後ろ配管からアラームスイッチに導かれます。
流水はアラームスイッチ内のタイマーを起動させますが、まもなくバルブディスクがバルブシートにおさまり、アラームスイッチ内流水もオートドリップ経て排水管に排出されます。
また、先に流水によって起動させたアラームスイッチ内タイマーも排水により、電気接点を閉路させるまでに至らず元どおり復帰し、誤報を防止します。

- 5 -注 意 マ ー ク に つ い て !!
故破

故障の原因になります
障

消火
性能破損の原因になります
損事

消火性能に影響します

事故の原因になります
故施 工 前 ･保 管 時 に お け る 取 扱 注 意●梱包用ケース、製品の状態を確認して下さい。
★開梱の際には、製品の変形および破損等が無い事
故破消火事を御確認下さい。
障損
性能
故 ★梱包用ケースに損傷が見られましたら、内部の製品の状態にも御注意願います。
★開梱時に変形および破損等の異常が発生しておりましたらそのままの状態で速やかに弊社まで御連絡下さい。
●製品、付属品等の数量を御確認下さい。
★同梱している付属品の数量については、別紙「付故属品明細」にて御確認下さい。
障●保管の際は、梱包に示す各注意事項を厳守して下さい。
故

破障

損

●高温多湿・震動のある場所・腐食性ガスの発生あるいは滞留する場所では保管しないで下さい。
故障●製品は、標準梱包のまま、屋内で保管して下さい。
故障- 6 -

施工時における取扱注意●本製品の設置および運用につきましては、消防法施行規則を始めとする関係法令に従って行って下さい。
★本製品の設置場所には、付属品である「流水検知
故破消火事装置取扱説明」も備え付けて下さい。
障損
性能
故●取付け方向・流水方向を間違わないように設置して下さい。
★取付け方向等を間違えると正常に機能しません。
故
破消火
事
障損
性能
故
●本製品の構成部品、付属品以外の組合せによる使用は出来ません。
★本製品、構成部品および付属品の組立て、設置の故
消火際には別紙機器図面を参考にして下さい。
障性能●配管内のフラッシングは必ず行い、配管内の異物を取り除いて下さい。
★ウエス、砂利、その他の異物が詰まっている場合
故
破消火
事には、誤報等の故障、破損および消火性能が失わ
障損
性能
故れる可能性があります。
●本製品のメンテナンススペースを確保して下さい。
★施工中の機器設置および竣工後の操作、点検およ
故消火事び消耗品取替時等作業上のスペースが必要となり障性能故ます。
●消火用水には一般用水を御使用下さい。
★酸、アルカリおよび塩分等を含んだ水を使用した
故事
場合には、流水検知装置を初めとする設備全体に障
故悪影響をおよぼす恐れがあります。

●落下させたり、衝撃を加えたりしないで下さい。
★落下させたり、衝撃を加えたりした製品は、使用故消火破しないで下さい。
障性能損●付属する弁類は、開閉表示にしたがって御使用下さい。
★正常に機能しない恐れがあります。
消火★弁類の開閉は、付属品である「流水検知装置取扱性能説明」に従って下さい。
●配管内への充水時には、空気が残らない様にして下さい。
★本製品の二次側配管内に大量の残留空気があった
消火
場合、作動時間の遅れの原因となりますので、出性能来る限り空気が残らない様にして下さい。
- 7 -●圧力計の取扱いには、充分注意して下さい。
★圧力計は、全て精密機器であり、絶対に衝撃を与故破えないで下さい。
障損★圧力計は、消耗品でありますので使用中に故障が確認された場合には速やかに交換して下さい。
★水張りの際圧力計元弁は、必ず閉めてからポンプ起動して下さい。その後、徐々に圧力計元弁を開いて下さい。急激な圧力上昇は、圧力計を破損させる恐れがあります。
★圧力計には、下記に示す JIS で規定された許容範囲が認められておりますので御注意下さい。
付属品圧力計精度等級
1.6 級品

大きさ
φ75

圧力範囲
0～2.5MPa

目盛数50

許容差：JIS B 7505：1999
許 容 差
目盛範囲Ａ
目盛範囲Ｂ
±1.6％
±2.4％

目盛範囲Ａ：圧力スパンの両端各 10％を除いた範囲
当該圧力計では 0.25MPa～2.25MPaの範囲においては、許容差：±０.０４MPa

許容差：±０.０４MPa

5.
1125.
0０±：
差 Pa容M
許６.００±許容.０ 差：
６MP
a5.
20

目盛範囲Ｂ：圧力スパンの両端各 10％の範囲
当該圧力計では 0～0.25MPa および
MPa
2.25MPa～2.5MPa の範囲においては、許容差：±０.０６MPa●凍結は、絶対に起こさないで下さい。
★凍結の恐れがある場所への設置は出来ません。
故破消火★寒冷地のみならず、屋内においても凍結の恐れが障
損
性能ある場合は、必ず凍結防止措置を施して下さい。
●付属品等の紛失に御注意下さい。
消火性能★施工手順によっては、開梱後、全ての付属品が取付け終了まで日数を要する場合もありますので、付属品等の紛失には、十分注意して下さい。

維持管理上の取扱注意●制御弁は、平常時(警戒時)必ず全開状態にして下さい。
★制御弁が全開状態を維持されていない場合には、消火事
火災時に消火用水が確保出来ず、消火性能が失わ
性能
故れます。

- 8 -

各状況における操作手順〇火災が発生した場合付属する弁類を「流水検知装置取扱説明」に表示されている状態が維持されていた場合、全自動にて作動します。
〇消火制水を行う場合
完全消火を目視確認後、以下の手順にて制水操作を行って下さい。
１．制御弁および信号停止弁閉じて、排水弁を開いて下さい。
２．警報盤等を復旧し、警報を停止して下さい。
３．スプリンクラー用ポンプを停止して下さい。
操作終了の後、再燃等の無い事を確認して下さい。
〇警戒状態に復旧する場合
消火用水の制水操作の完了後、以下の手順にて復旧作業を行って下さい。
１．作動したスプリンクラーヘッドおよび破損、焼損した部分を取替えて下さい。
２．排水弁を閉じて、末端試験装置を開閉しながら制御弁を徐々に開き、配管内の空気を抜きつつ水を完全に充満させた後、末端試験装置を閉止し制御弁を全開にした後に信号停止弁を開いて下さい。
３．警報盤およびスプリンクラー用ポンプ起動盤等の復旧を確認して下さい。
４．付属する弁類が「流水検知装置取扱説明」に表示されている開閉状態であることを確認した後、制御弁および排水弁のハンドルを容易に操作が出来ない様にして下さい。

OKM
ENHS

UTOP

※図は組立の一例を示したものです。
現場により、制御弁の種類・向き、圧力計の位置、短管の有無等異なる事があります。

- 9 -点検時における取扱注意〇機器点検時の機能確認を行う場合
本製品、本製品を含むスプリンクラー設備ならびに接続されている他の消防用設備等が通常状態であることを確認の後、以下の手順にて本製品の機能確認を行って下さい。
１．末端試験装置を全開にして下さい。
２．二次側配管内圧力の低下により本製品内部にて流水が生じ、アラームスイッチにてその流水を検知し、流水信号を警報盤等へ移信する事を確認して下さい。
３．付属する弁類が「流水検知装置取扱説明」に表示されている開閉状態に戻した後、制御弁および排水弁のハンドルを容易に操作出来ない様にして下さい。
本製品のみならず、接続されている他の消防用設備全てが通常状態であることを確認し、点検作業の終了したものとして下さい。
●消防法令で義務づけられている有資格者における保守点検は、必ず実施して下さい。
●常に警戒圧力値の確認を行って下さい。
平常時との比較の上、異常が確認された場合には、誤作動、作動不良等の恐れがあります
ので資格を有する専門業者に御連絡下さい。

○異常時の対処方法●故障の原因流水検知装置の故障原因の大半が、配管内の鋼管の切クズ・溶接の残材・固形物の混入等で生じた弁およびシート面の傷による圧力低下が原因です。
防止する為には、水源水槽の清掃および配管内のフラッシングを充分に行って下さい。
●流水検知装置主弁からの漏水
１．流水検知装置の一次側制御弁を閉止して下さい。
２．排水弁ハンドルおよび末端試験弁を開放し、流水検知装置二次側配管内の水を排水して下さい。
３．カバーを取外し、ヒンジピンを引出し、ディスク一式、スイングレバーをそっくり取出して下さい。
４．シートパッキンに傷がある場合や劣化による変形の激しい場合にはディスク一式を取替えて下さい。
バルブシートに傷等がある場合には流水検知装置の取替えが必要です。
●排水弁からの漏水
１．流水検知装置の一次側制御弁を閉止して下さい。
２．排水弁ハンドル及び末端試験弁を開放し、流水検知装置二次側配管内の水を排水して下さい。
３．排水弁ハンドルのボルトを緩め、排水弁ハンドルを取外して下さい。
４．グランドナットを左に回して緩め、排水弁を取外して下さい。
５．排水弁のパッキンは焼き付け構造ですので、パッキンのみの交換は出来ません。傷がある場合や劣化による変形の激しい場合は取替えて下さい。
●アラームスイッチが復旧しない場合流水検知装置作動の後、流水を停止しても警報の止まらない場合があります。
この場合は次の事が考えられます。
ａ．弁が完全に閉止していない。
答）カバーを外して内部を点検して下さい。
ｂ．アラームスイッチの圧力が０に戻らない。
答）信号配管内(配管に残圧力がある事が考えられますので、オートドリップ内部)オリフィスを清掃し残圧が残らない様にして下さい。
- 10 -

常の状態・症状①二次側圧力が、低下する。

②一次側圧力が、低下する。

③機能確認時に、流水信号が出ない。

④機能確認時に、流水信号が止まらない。

予測される原因a)接続部からの漏洩。
b)付属する弁類の漏洩。

対処方法
漏洩箇所を修理する。
付属する弁類の開閉状態を確認し、異常があれば交換する。
c)主弁からの漏水。
ポンプ起動状態で排水弁および、または末端試験装置を開閉し、フラッシングを行う。
または分解、清掃を行う。
d)排水弁からの漏水。
ポンプ起動状態で排水弁を開閉し、フラッシングを行う。
または分解、清掃を行う。
a)主弁からの漏水。
ポンプ起動状態で排水弁および、または末端試験装置を開閉し、フラッシングを行う。
または分解、清掃を行う。
b)消火ポンプ・配管からの 該当箇所を確認する。
漏水。
a)配線、結線の不具合。 接続端子への配線間違いおよび、固定ネジの緩みを確認する。
b)二次側配管内残存空気 フラッシングを行い、残存空気をできる限りによるチャタリング現 排出する。
象。
c)内部に異物が詰まって ポンプ起動状態で排水弁および、または末端いる。
試験装置を開閉し、フラッシングを行う。
または分解、清掃を行う。
a)配線、結線の不具合。 接続端子への配線間違い、および短絡がないか確認する。
b)主弁に異物が噛み込ん ポンプ起動状態で排水弁および、または末端でいる。
試験装置を開閉し、フラッシングを行う。
または分解、清掃を行う。
c)信号配管の詰り。
オートドリップ及び信号配管の分解清掃を行う。
- 11 -

ＰＳ―T 型アラームスイッチ〇アラームスイッチは、流水検知装置と同様、自動警報装置の構成上、重要なものです。
流水検知装置が、流水を検知し、弁が作動すると、その流水圧力をアラームスイッチがとらえて電気信号に変換します。
アラームスッチはタイマー(空気式限時接点)を内蔵しており、ポンプ起動による衝撃圧力やウォーターハンマー等の発生による誤報を完全に防止するように設計されています。
なお、アラームスイッチに接続する警報表示等の回路は、必要な場合は自己保持回路にしてください。
●アラームスイッチの設定時間は無断で設定変更しないで下さい。
万一設定変更された場合の作動不良、事故等に関しましては当社では一切の責任を負いかますので、充分御理解願います。
●アラームスイッチの結線は、警報に使用される場合はターミナル③④に接続してください。

アラームスイッチ

アラームスイッチ（IS-AV-****-10K）
型
式
PS-T型
最高使用圧力1.4 MPa設 定 圧 力0.02～0.06MPa
作動遅延時間
10～30秒
電気定格容量表

VOLT(V)
30125/250- 12 -A.C(A)
10.1

D.C(A)
6各部名称
番号
123部

品

数量

番号

1178ブ ラ ケ ッ ト 支 点 SPCC
銘
板 ﾃﾄﾛﾝﾌｨﾙﾑ

数量1119パッキン ﾈｵﾌﾟﾚﾝ

1軸 C3604

110ベローズ

ト C3604
ト SPCC1111

タイマーアジャストスクリュー

名材

質

体 ABS
タ ABS
C3771
ダイヤフラムケース
CAC406
本
フ

4

作

56調ブ動
整ラ

ナケッッ部

品

名材

質シリコン

C3604
C3604

11※ＩＳ－ＡＶ－１２５Ｎ２,１５０Ｎ２型流水検知装置は、昭和 50 年自治省令第 18 号「流水検知装置の技術上の規格を定める省令」による国家検定品です。特に、取付け方向および構成部品の組み合わせは、型式承認され個別試験に合格したものですから、みだりに構成部品を変更したり加工または調整することはできません。

製品、並びに、記載事項に関する御問い合わせは、弊社、または、購入元販売店・代理店まで御連絡下さい。
製造元

本社〒550-0012
大阪市西区立売堀１丁目１０番１０号
TEL06-6538-1238 / FAX06-6538-1246

IS-AV125N2,150N2-15–01- 13 -