2011年1月21日
第6回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成22年度第2回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト(仮称仮称))ヒューリック雷門ビル新築工事
ヒュ リック雷門ビル新築工事

における省CO2における省CO2の取り組みの取り組み
ヒューリック株式会社

1

建築概要・コンセプト

ヒューリック目標

保有ビルの総CO2
排出量を2020年までに1990年比25%削
減
本事業提案

計 画 地 ： 東京都台東区雷門2-16
延床面積 ： 7,784㎡
階

数 ： 地上14階

用

途 ： ホテル・物販店舗

都心型中規模「ホテル」においてホテルに適し自然エネルギーをた省CO２手法

最大限に利用するの提案

システムの提案

今回の提案システムにおけるCO２排出量-30%30%（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

2

ヒューリックの環境配慮への取組み
・保有ビルのCO2総排出量を、2020年までに1990年比 25％削減
・本プロジェクトはプロトタイプとして、今後の普及に重要な位置づけのビル
本プロジェクトはプロトタイプとして 今後の普及に重要な位置づけのビル『都心のビルの環境配慮型建築への再生』（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

3

省CO2を実践する都市型中規模ホテルのプロトタイプ
太陽熱利用空調
今回
今回の
省CO2
先導的
技術

＋

太陽熱利用空調と潜熱蓄熱材を組み合わせた空調システム

潜熱蓄熱材
高効率小型コジ ネ
高効率小型コジェネ

省CO2先導的技術として、都市型中規模
ホテルにおいて、自然エネルギーを有効に活用することが出来る、太陽熱利用空屋上緑化・壁面緑化

Low-e ガラス調と潜熱蓄熱材を組み合わせた空調シス
テムを導入

LED照明

省CO2
技術

高効率小型コジェネの排熱利用
節水型器具

通風可能な窓

潜熱回収型高効率給湯器
によるエネルギーの削減

給湯には高効率小型コジェネの排熱利用システムを導入

冷暖フリービルマルチ方式（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

4

空調、給湯熱源フローの概要
夏

光

集熱パネル
集熱
ネル

空調 給湯の熱源
空調、給湯の熱源
冷房(共用部・外調 )
蓄熱材

共用部空調には太陽熱と都市ガスを利用

都市ガス

暖房(共用部・外調 )冷温水発生機

給湯には高効率小型コジェネの排熱と都市ガスを利用

冬高効率小型コジェネで発電した電力は、一般電力や、客室空調用冷暖フリーEHPへ
般電力や、客室空調用冷暖フリ
EHP
供給

小型コジェネ

給湯

再生可能エネルギーの積極的導入と総合
エネルギー効率の最大限向上を実現

給湯器

EHP
冷房(客室)

電 気

暖房(客室)

今回提案する先導的技術

一般電力（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

5

自然エネルギーを「ホテル」に有効活用する技術 （蓄熱）・ホテル冷房需要と蓄熱時
冷房需要

通常、ホテルは負荷のピークが夕方から夜間にかけて大きくなる

太陽熱による
冷房出力

蓄熱

0

6

ホテルでの活用 (蓄熱)12

日中の太陽熱から太陽熱利用空調によって
冷熱を製造

放熱

18

24

冷熱を客用廊 床
冷熱を客用廊下床下の潜熱蓄熱材に蓄えて潜熱蓄熱材 蓄えおく

【昼】・太陽熱集熱パネル

高温水
光
集熱パネル

客室

冷温水発生機

エアハン

太陽熱集熱パネル（ピーク時
集熱効率が世界最高水準の60%）によって、太陽熱を集熱

・潜熱蓄熱材ある温度域で蓄熱・放熱が可能となるパラフィン系潜熱蓄熱材

廊下

蓄熱 蓄熱材（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

6

自然エネルギーを「ホテル」に有効活用する技術 （放熱）ピーク時に利用

・ホテル冷房需要と放熱時

ホテルでの活用 (放熱)

冷房需要

蓄熱された冷熱を夕方以降のピーク時に、エアハンによって蓄熱材に風を送り冷熱を床から放熱

太陽熱による
冷房出力

蓄熱

0

6

放熱

12

18

24

限られたスペースしかない都心型のホテルでは大規模な蓄熱槽を設けることが困難なため、室内側に潜熱蓄熱材を利用した蓄熱システ
ムを導入することにより、自然エネルギーの有効的な活用が可能となる【ピ ク時】【ピーク時】

集熱パネル

冷温水発生機エアハン

・全面床吹出し空調
客室

廊下

・潜熱蓄熱材で蓄えた冷熱を孔あき二重床から通気性
カーペットを通して放熱

全面床吹出し空調
放熱+
蓄熱材（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

7

省CO2先導的技術を導入した場合の省CO2効果
先導的技術の省CO2効果
140ton-CO2/年
比較システムによるCO2排出量

96.3ton-CO2/年

太陽熱利用空調＋潜熱蓄熱材によるCO2削減率12.37％/年（17.33ton-CO2/年）-43.7ton

今回提案システムCO2排出量

高効率小型コジェネによるCO2削減率
18.83％/年（26.37ton-CO2/年）
空調・給湯システムト タルでのCO2削減率
空調・給湯システムトータルでのCO2削減率
31.2％/年（43.7ton-CO2/年）

太陽熱利用空調＋潜熱蓄熱材、高効率小型コジェネによるCO2排出量「ホテル」用途では、通常より高い削減率ホテル」用途では、通常より高い削減率

年間-31.2%（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

8

ソフト面、普及・波及への取り組み
ソフト面の取組み「見える化計画」
外部に設置予定のモニタによって、施設のエネ
ルギー使用量・省CO２量を「見える化」し 当ホルギー使用量・省CO２量を「見える化」し、当ホテルでの省CO２の取組みを一般に伝える
普及・波及への取り組み「維持管理計画」
データの蓄積によるファインチューニングを実
施施設のエネルギー使用量
省CO２量を「見える化」

都心型中規模ホテルの
環境配慮型建築 普及 波及
環境配慮型建築の普及・波及
今後ホテルに留まらず、都市型居住施設 の展開の可能
都市型居住施設への展開の可能（仮称）ヒューリック雷門ビル新築工事

9

2011年1月21日
第6回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成22年度第2回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

三谷産業グループ新社屋省ＣＯ
三谷産業グルプ新社屋省ＣＯ２推進事業－我々は先導的でありたい（略称：ＷＳＡプロジェクト）－三谷産業株式会社
エネサーブ株式会社

はじめに

mitani

WSA

当社（三谷産業株式会社）は、北陸の金沢市を創業の地とする企業です。
昭和3年に創業し、おかげさまで平成23年2月より83年目を迎えさせて頂きます。
エネルギー、化学品関連
ネルギ
化学品関連を始め、情報・空調部門
情報 空調部門など
ど多業種・多エリア
多業種 多 リアへの事業展開を進めてまいりました結果、現在では6つの事業セグメントを持った会社となっております。
従業員数につきましては、平成22年3月現在で単体従業員数：448名、グループ会社も含めた連結従
業員数：1 418名となります。
業員数：1,418名
創業当初、石炭の商いを営んでおりました頃、お客様のボイラーの燃焼効率を計算し、たとえ大量の注文を頂いたとしても、最適な量のみをお届けする科学的知見に基づいた販売手法をとる事により、お客様の利便性向上を図る姿勢をとって参りました。
りました
これは当社の企業風土として、現在も根付いており、その姿勢と長年北陸でのエネルギー産業として培ってきた経験を基に本プロジェクトは計画しております。
創業の地である北陸でのオフィスビル建設に際して、地域企業
地域企業としての原点に立ち返り、当ビル
当ビルを“地域環
地域環
境教育の場”として提供し、セミナー等を開催する事で省CO2技術の更なる普及を促し、地域貢献・先導に役立てたいと考えております。

代表取締役会長
三谷 充

代表取締役社長
饗庭 達也

1

プロジェクト概要

mitani

WSA

本プロジェクトは北陸地域の中規模事務所ビルにおける省CO2先導推進プロジェクトとなります。
当社のグループ企業3社（三谷産業イー・シー㈱、三谷産業コンストラクションズ㈱、㈱三谷サービスエンジン）が自ら今回の提案者となり、新社屋として入居予定です。
今後、地方での普及が、より見込める創エネ・省エネ・蓄エネ・環境負荷低減技術、及び地産地消となるバイオマス資源を積極的に採用致します。
又 このビル自体を地域環境教育の場として提供する事で、又、で 省CO2技術への理解・普及を促
理解 普及を促すとともに、地域産業の活性化に貢献出来る事を期待しております。
CASBEE評価：BEE=3.1（Sランク）

計 画 地：石川県石川郡野々市町御経塚3丁目-46.47

イメージパース

建築面積：1,103.20㎡
延 面 積：3,562.56㎡
階

数：地上4階建

工期：H23.3～H23.8（予定）

石川県

富山県

計画地

福井県
北陸地域

2

基本コンセプト

mitani

WSA

本プロジェクトは、以下のコンセプト（４項目）を基に計画されております

Ⅰ 低環境負荷で快適空間の創造
・屋上庭園の設置

・木質ペレットストーブ（間伐材利用）

・保水性塗装保水性塗装
・ウォーターミストの設置

Ⅱ 地産地消材の積極利用

・余剰バイオマスケイク基盤材．ｅｔｃ

Ⅲ 創エネ・省エネ・蓄エネ技術の採用
・太陽光 風力発電設備（自然エネルギー）・太陽光、風力発電設備

・リサイクルウッドデッキ ．ｅｔｃ

Ⅳ 地域への情報発信・
地域貢献の場の創造

・ＢＥＭＳによる監視制御

・地域環境教育の場

・リチウムイオン蓄電池 ．ｅｔｃ

・展示会、セミナーの開催 ．ｅｔｃ3

mitani

低環境負荷で快適空間の創造

WSA

低環境負荷＋快適空間■太陽光発電ｼｽﾃﾑﾓｼﾞｭｰﾙによる二重屋根効果と屋上緑化で、外皮負荷を低減■熱線吸収ペアガラス採用
東面・南面の窓面積率考慮■外壁に軽量ＧＲＣパネル採用■屋上庭園による遮熱効果と癒し空間の演出■ウォーターミストの設置

屋上庭園（テラス）イメージ■保水性舗装ミスト設置イメージ

加賀の「里山」をイメージした安らぎの庭園（日本人の心の原風景）
見慣れた風景の中に四季を感じられる樹種を配植

mitani4

ミスト吹出口

地産地消材の利用

バイオマス（地産地消材）の利用

WSA

木質ペレット■ペレットストーブを１階展示スペースと４階食堂に設置し、冬期暖房に利用
北陸地域では、庭木剪定で排出された木の枝や、山中漆器の製造工程で排出される木屑などを配合したペレットの開発、事業化が進んできております。
これらのバイオマス資源を暖房利用し、且つ、木質バイオマスは化石燃料と違い、燃やして発生したCO2は新たに大気中に排出されたとはみなされない
為、CO2排出の抑制にもつながります。
■屋上緑化部分にバイオマスケイク基盤材の利用
石川県といえば、加賀友禅が有名ですが、染色工場で染色排水を浄化するのに微生物を利用しており、その浄化工程で、余剰微生物を含むケイク（余剰バイオマスケイク）が発生致します。
このケイクは産業廃棄物として埋め立て･焼却す
産業廃棄物
立 焼却
るケースが殆どでしたが、これを緑化基盤剤として有効利用した物を採用し、廃棄物の削減につなげます。

ペレットのカーボンニュートラルの考え方

屋上庭園
食 堂

事務室

事務室

余剰バイオマスケイク基盤材■リサイクルウッドデッキの利用

展示スペース・ショールーム

5

創エネ・省エネ・蓄エネ技術の採用

mitani

３種類の創エネシステムを連系（トリプル発電）

創エネ

WSA

２.風力発電システム 10kw

１ 太陽光発電システム 10kw
１．太陽光発電システム
10k

ＨＩＴ太陽電池（ハイブリッド構造）
・発電ロスが少なく高出力
・優れた温度特性により夏場の高温時でも高出力が得られる
優れた温度特性により夏場の高温時でも高出力が得られる

・風速1.0～1.5m/sから回転を始める軽快な起動性能
・耐風速80m/sの高安全性・制御装置の自己診断機能により、常に風況と発電量、制御装置の自己診断機能により、常に風況と発電量、制御状態を監視、異常発生時は自動的に停止・制御装置にデータ記録機能標準装備。監視データを長期間保守
年間予測発電量
10,000kwh/年
３システム連系（建設地）

年間予測発電量
11,477kwh/年（金沢）「トリプル発電」

３.燃料電池システム 0.75kw
水素と酸素でお湯と電気をつくる家庭用燃料電池
LPガスから水素をとりだし、空気中の酸素と化学
ガ から水素 とりだし、空気中 酸素と化学反応させて電気を作る高効率システム

従来型結晶系シリコン太陽電池（SANYO）とＨＩＴ太陽電池の構造比較（イメージ図）

・燃料電池スタック
水素と酸素を電気化学反応させて電気をつくる
・燃料処理装置
LPガスと水蒸気を反応させ水素を製造

年間予測発電量
540kwh/年

6※系統連系・逆潮流については、電力会社との協議により決定となります

創エネ・省エネ・蓄エネ技術の採用

mitani
省エネ

WSA

積極的に次世代省エネ機器・システムの導入を致します【空調設備】【照明設備】

デシカント方式の仕組み

事務所：調光型蛍光灯によるタスクアンビエント照明■ 電力負荷の低減

事務所 食堂 大会議室 デシカント空調方式
事務所・食堂・大会議室：デシカント空調方式■ 間取りの変更にフレキシブルに対応■ 快適性の向上■ エネルギーの無駄を抑制し、省エネ

大会議室・食堂休憩室：LEDダウンライトと蛍光灯の併用■ 水配管不要■ 電力負荷の低減■ メンテナンス回数の削減※ダイキンHP資料より

大会議室

食堂・休憩室

大会議室

事務室

事務室

応接室

倉庫

会議室及び応接室：全熱交換器■ 空調負荷の低減

事務室

事務室

応接室

食堂・休憩室荷捌きスペース

事務室

応接室

事務室

応接室

倉庫

荷捌きスペース

共用部及び倉庫：LED照明■ 電力負荷の低減
電力負荷 低減■ メンテナンス回数の削減

7

創エネ・省エネ・蓄エネ技術の採用

mitani
省エネ

ＢＥＭＳにより省エネ効果の有効性検証を図ります

大型リチウムイオン蓄電池による余剰電力の有効活用

蓄エネ

空調機・照明器具の個別制御
・電力量の見える化でデマンド制御
・エネルギーの削減による省エネ・一括制御で管理が容易
・グラフ作成、閲覧、帳票出力が可能

WSA

リチウムイオン蓄電池システム50kWh
トリプル発電の電力利用法①平日・事務所稼働日は事務所内で消費②休日・夜間など事務所非稼働日・時間帯は蓄電池に蓄電③受電電力一定制御により需要家分散電源の課題解決・普及へ

・需要家側での系統連系実証
需要家側での系統連系実証
・蓄電池の受・放電監視と、ビル内ピークカット効果検証
・ＢＥＭＳデータの蓄積により、将来的に地域のスマート
グリッドネットワーク化を見据える◆効果の検証ＢＥＭＳによる監視・制御結果を通して高効率機器の効果や、各種省ＣＯ２・省エネに関する手法や機器類の複合的な効果について、実際にデータや実物器類の複合的な効果について、実際にデタや実物で見る事が出来ます◆見える化の実施
従業員の意識向上、省エネ委員会活動への利用◆スマートグリッドネットワーク化
将来的なスマートグリッドネットワーク化を見据え、基礎データの収集を実施

mitani

構成機器
リチウムイオン蓄電池

インバーター盤

寸法・重量
寸法：2100W×1800H×760D
重量：1665kg
寸法：1500W×1800H×760D
重量：860kg
寸法：700W×1100H×300D
重量：100kg

システム制御盤

主な仕様
容量：50kWh
出力：100KVA
総数・線数：三相３線
交流入出力：200V
インターネット接続機能

8

エネサーブ株式会社

創エネ・省エネ・蓄エネ技術の採用

WSA

検証ポイント
商用電力と分散電源（太陽光発電、風力発電、燃料電池）
分散電源（太陽光発電 風力発電 燃料電池）との系統連系を実現するための制御方法（受電電力一定制御）の検証を行います。検証方法の概要は下記の通りです。
この規模（容量50kWh）の実物件における実証実験は過去に例が無く、将来的なスマートグリッド構築に関する基礎
データになると考えられます。
①当該オフィスビルの需要電力負荷曲線を季節別、天候別等のケース毎に分類し、傾向
傾向を把握する。
②上記①のケース毎に、蓄電池容量、休日等の条件を加味した充放電の受電設定値の推定方法を策定する。
③上記①、②によって構内の需要電力と発電電力に応じたリチウムイオン電池の運用方法を策定し、検証を行う。
リチウムイオン電池の運転方法
放電運転
電力会社からの受電電力値を設定電力値になるようにリチウムイオン電池から放電する

予想需要電力負荷曲線（例）
自然エネ充電 ピークカット
放電時間帯
可能時間帯

需用電力(kW)

充電時受電設定値Ｓ
放電時受電設定値X

充電運転

需要電力負荷曲線

受電電力値が電力会社との契約電力値を超えないようにリチウムイオン電池
へ充電する

受電電力一定制御【需要電力要因】
空調・照明・コンセント等

0

6

12

18

24

時刻

9

地域への情報発信・地域貢献の場の創造

mitani

WSA

ホームページ等に施工状況写真を掲載し、情報発信を随時行う

実施体制

連絡・
連絡
・調整
調整・
・計画妥当性確認
総務部担当:
担当:柄戸 良文

提案者・補助を受ける者①
(建築主)
連絡・調整

三谷産業株式会社
一級建築士事務所
級建築士事務所
一級建築士：田畑 憲一
建築設備士：畦地 幸司
エネルギー管理員：高木 寛

三谷産業株式会社

内部統制推進部
担当：金平 浩和

データ等提出主開催補助

催【新社屋省エネ委員会
新社屋省エネ委員会】
】（入居者
入居者）
）

地域・近隣への先導的取組み
広報活動・地域起動
域 こしに関する広報

国土交通省

月毎のエネルギー消費量、省エネに向けた取組
みの実施状況を確認し、継続的に省エネの改
善・意識向上を図る【地域環境教育の場
地域環境教育の場】】

提案者・補助を受ける者②

地元小・中学校や石川県などと連携し、地元産業や地産地消、バイオマス等の再生可能エネルギー利用技術について学ぶ場とするエネサーブ㈱蓄電池レンタル、
データ収集・提出【展示、セミナーの開催
展示、セミナーの開催】】
各種機器運転状況と室内外環境の観測結果等を用いて、創エネ・省エネ・蓄エネ設備の有用性を検証し、波及効果
波及効果を期待
10

地域への情報発信・地域貢献の場の創造

mitani

WSA【新社屋への来場者アップに向けて】（省CO2 施設・設備を見て頂く機会の創設）●セミナ 、見学会開催●セミナー
見学会開催による来場者アップ（基本スケジュ（基本スケジュールを計画）
ルを計画）●ショールーム常設による各社の顧客ご招待（以前は他の施設を利用）●ショールームと各設備運転状況の展示スペースとの同居
常に来場者の目に触れる場所
１階には展示スペース、ショールーム、４階にはセミナーや勉強会などを開催する会議室を計画
45,50028.81㎡/8.71坪（中会議室） （中会議室）

４階平面図

MWC
14.6㎡

EV
応接室１ホール
13.55㎡

U

EV

従業員WC
3.6㎡

U
湯沸室

応接室３
17.5㎡

荷捌き
スペース

ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ
ｸ ﾞ

応接室６
17.5㎡
ロビー
23.32㎡/7.05坪

倉庫３
倉庫２
倉庫３
（三谷産業ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ様）
展示スペース（三谷産業EC様）
倉庫２
156.07㎡/47.21坪
84.74㎡/25.63坪88.71㎡/26.83坪
風除室
14㎡
▲
ENT
車寄せ

1Fレイアウト
１階平面図

1/300

WWC

PS

MWC

7,000

7,000

U
D

EV
EV
ホール

6,0000
7,000

7,000

自販機 PS
設備室
4.8㎡

役員室

EPS

D
役員室

26,000

エントランスホール
173.17㎡/52.38坪

45,500
7,000

7,000

SK
U

7,000

応接室５
17.5㎡

倉庫１
（三谷ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾝ様）
倉庫１
73.03㎡/22.09坪

受付

7,000
PS

4,0000 2,000

応接室４
17.5㎡

3,500

湯沸室
パウダー

HCWC

WWC

PS

メール
受付

PS

応接室２

7,000

職員通用口
中央 ▼ ﾎﾟﾝﾌﾟ室
8.14㎡ ﾘｻｲｸﾙ
ｾﾝﾀｰ
監視室
12㎡
10.4㎡

6,000

7,000

1/300

4Fレイアウト

事務室１

事務室２

（三谷ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾝ様）（三谷産業EC様）

221.2㎡/66.91坪
25人（8人）8.84㎡/人548.32㎡/165.86坪
68人（17人）
8.06㎡/人

4,0000 2,000

7,000

手摺
屋上緑化

1/300

小荷物専用昇降機

喫煙スペース

屋上緑化

6,000

45,500
7,000

7,000

雨水タンク
目隠しフェンス

テラス
手摺

7,000

7,000

設備スペース（64席）（78.75㎡/23.82坪）（78.75㎡/23.82坪）

3Fレイアウト
3,500

食堂・休憩室148.74㎡/44.99坪

26,000

空調室外機
自販機ｺｰﾅｰ

7,000

３階平面図

厨房 EPS ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
26㎡

前室
9.6㎡

4,000

小会議室４
28.15㎡/8.51坪

D

大会議室
154.35㎡/46.69坪

倉庫
31.5㎡

46.72㎡/14.13坪

小会議室３

7,000

26,00029.48㎡

デッキテラス
屋上緑化

小会議室２

MWC

SK

D

51.1㎡/15.45坪

書庫２
役員室

7,000

PS 目隠しフェンス

EV
EV
ホ
ホール

7,000

29.48㎡

7,000

小荷物専用昇降機
PS

2,000

小会議室１

7,000

可動間仕切

書庫１

事務室３
（三谷産業ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｽﾞ様）
396.2㎡/119.85坪
事務室
49人（15人）
8.08㎡/人7,000

目隠しフェンス

（女子）
28.8㎡

U D

7,000
PS WWCPSU
自販機 更衣室（男 ） 更衣室
ｺｰﾅｰ （男子）
D 設備室
4.8㎡
EPS10㎡

EV
EV
ホール

吹抜

3,500

7,00007,000

6,0000

MWC

SK

7,000

7,000

PS

7,000

湯沸室
パウダー

湯沸室
パウダー

PS WWC45,5007,000

26,0007,000

7,00007,000

4,000 2,000

3,500

吹抜

ENT庇

2Fレイアウト
２階平面図

1/300

来社された方がくつろげるロビー
もショールーム近くに計画

112011年1月21日
第6回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成22年度第2回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

尾西信用金庫事務センター建設に伴う本店地区省CO2
本店地区省
CO2推進事業推進事業
尾西信用金庫（設計監理）
株式会社久米設計

尾西信用金庫について
経営理念
昭和２６年（１９５１年）創立、以来一貫して”地域社会の発展に貢献する” ことを理念として 信頼される金融機関を目指し充実したサ ビ を提供
理念として、信頼される金融機関を目指し充実したサービスを提供■創事務センター：新設
事務センタ
：新設

立 昭和２６年１０月３日■所 在 地 愛知県一宮市篭屋一丁目４番３号
本館■店 舗 数 ２４店舗
一宮市を中心に愛知県下に店舗を展開■事業内容
信用金庫法に基づく金融業務（預金・融資・為替・国債等公共債及び証券投資信託の窓口販
債
債
投資
売・保険商品の窓口販売・政府系金融機関の代理業務・各種国公金の収納業務・外貨両替など）

南側外観

所在地

県道 18号
尾張一宮駅

木曽川

計画敷地

既設本館

事務センタ
事務センター1

本店地区省CO2推進事業の目的
尾西信用金庫の統括的エリアとして信頼性向上
本店地区として、各店舗の業務を統括

信頼性確保

電算室を有する、信頼される事務センターを計画「環境配慮」と「あらゆる災害」への対応を確保

地球環境へ配慮した環境オフィスの創造

環境オフィス
環境オ
ィ

地域活性化

今後、省CO2システム導入のベースとなるオフィス
地域を代表する省CO2への取組みを実施
来館者、信用金庫グループへの環境啓蒙の場を創出
地域と共に発展を目指すを 指す

地元地域経済への発展、刺激を誘発する施設
経営理念である“地域社会の発展に貢献する”ことを積極的に実施
地域密着型金融機関として、環境（エコ）の情報発信を担う
省CO2の有効性を示し、波及・普及に努め地域経済の発展に繋げる
2

事務センター建築概要
尾西信用金庫としての、今後の環境と危機管理をリードするオフィスを創造【建設場所】 愛知県一宮市篭屋一丁目【延床面積】 3,458.65㎡【規模構造】 地上６階 / 基礎免震，S造【建物用途】 事務所、電算室、保管室、会議室
対応オフィ
ＢＣＰ対応オフィス
電算室エリア【設備概要】
電気 ：ＬＥＤ照明、非常用発電機
無停電装置、太陽光発電
空調 ： 高COPﾏﾙﾁHP、床冷暖房空調
井水利用地中熱HP
衛生 ：木製受水槽、節水器具
加圧給水 屋内分流方式
加圧給水、屋内分流方式
本店地区
事務センター
計画敷地

県道 18号
既設本館

監視 ： ビル設備オープン統合システム
F i
FacimaBA
BA-systemt3

事業スケジュール
信用金庫業界では、「環境自主行動計画にかかる数値目標」を定
め 積極的に環境問題 取組むことを明記
め、積極的に環境問題へ取組むことを明記
既存本館空調改修終了 ⇒
計測器設置工事完了後 ⇒事務センター建設後⇒

電力計測器設置工事中（2010年夏期電力消費低減を実感）
本館改修前後のCO2排出量を比較
本館改修後と事務センターのCO2排出量を比較

省CO2低減化策を信用金庫業界へ継続的に開示
4

事業内容
本館（既設）

本店地区

事務センター（新設）他店舗

空調老朽化に伴い、空調調設備を改修

省CO2
CO2特化オフィス
特化オフィスとして計画

実績：太陽光発電を設置（駐車場歩行者屋根）

既存：水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
既存：水熱源ﾋ
ﾄﾎ ﾝﾌ
PMACシステム
PMAC
システム
↓
改修：高COP
改修 高COP
改修：高高COPマルチ
マルチ
パッケージ

省CO2
CO2設備の導入
設備の導入
LED・地中熱LED・地中熱HPHP
免震・高断熱・通風
建築と 体的に計画
建築と一体的に計画

ランニングコスト削減
CO2排出量削減
CO2
排出量削減

超寿命かつ省CO2
超寿命かつ省CO2
オフィスを実現

2011年実測調査
2011
年実測調査

2012年以降実測調査
2012
年以降実測調査・ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀ集積・分析ﾚﾎﾟｰﾄの作成
・分析結果，問題点の抽出・改善案の提案
改善案の提案
・既設，新設，他店舗比較

↓

今後の対応
LED照明、高COP空調機
節水器具、木製受水槽
太陽光発電 自然換気
太陽光発電、自然換気などを店舗に導入予定

ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀを本店ﾌｧｼｰﾏに集積，検証店
集積 検省CO2改善会議
省
改善会議
facimafacimaｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由で本館ﾌｧｼｰﾏに取込に取込み、ﾚﾎﾟｰﾄを作成
ﾎﾟ ﾄを作成

・店舗改修へ省CO2導入
・省CO2取組みの展示
・ｴﾈﾙｷﾞｰﾃﾞｰﾀの集積・検証

運営管理者・設計者・施工者

5

運用改善システムの概要
本館（既設）、事務センター（新設）ともにオープン統合システムを導入
エネルギーデータの収集（使用実績の蓄積）・グラフ化（見える化）
エネルギ
デ タの収集（使用実績の蓄積） グラフ化（見える化）↓
本館と事務センターのエネルギー利用を「見える比較を実施」
ファシ マサポ ト契約により確実なデ タ管理
ファシーマサポート契約により確実なデータ管理『省CO2会議の開催』

ｴﾈﾙｷﾞｰ分析ﾚﾎﾟｰﾄ年間1回

ﾄｰﾀﾙ実績ﾚﾎﾟｰﾄ年間2回
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用実績

設備管理分析ﾚﾎﾟｰﾄ年間1回

総合コメント ・ 分析結果

実績ﾗﾝｷﾝｸﾞ

6

地中熱利用システム
大会議室を利用する来館者へ省CO2
大会議室を利用する来館者へ省CO2効果を積極的にアピール効果を積極的にアピール
床冷暖房輻射・床吹出し空調に利用し総合的な高効率を目指す

年間を通した地中熱HPの年間を通した地中熱HPの高高効率運用を目指す
指東海地区 は採用実績 少な
東海地区では採用実績の少ない
地中熱HP
地中熱
HPによる空調を採用
による空調を採用
豊富な地下水を利用
7

省CO2システム概要

8

環境評価
設備運用ベースで３０％削減
設備運用ベースで３０％削減

CASBEE評価
CASBEE
評価 Ａランク

建物全体で２３％削減
100%
90%

80%

70%
60%

50%
40%

30%

20%

10%
0%
事務センター
省CO2建物

標準モデル
標準設備

9

省CO2技術の波及活動 （１）信用金庫業界として、積極的に環境活動を推進
業界による
環境活動

・平成19年度に「信用金庫業界の環境問題に関する行動計画」及び「信用金庫業界の環境自主行動計画に関わる数値目標」を定めた。
・信用金庫業界における、環境行動への関心は高い。

日本金融通信社発行新聞への掲載
新聞・専門
紙への掲載

・金融専門紙の最大発行部数10万部（1回/週）を誇るニッキンへ掲載
・全国の金融機関を網羅し、記事への問い合わせ反響も大きい
・中日新聞、中部経済新聞など地域新聞へ掲載
中日新聞 中部経済新聞など地域新聞へ掲載
・環境技術を、実績データをもとに有効性と必要性をアピール

地域に密着した協同組合組織金融機関
地元地域
への紹介

・愛知県信用金庫協会
愛知県信用金庫協会、東海地区信用金庫協会による会議での紹介
東海地区信用金庫協会による会議での紹介
・本店地区環境技術の視察会予定
・業界活動の場で、環境技術の紹介、視察などにより波及効果を図る
10

省CO2技術の波及活動 （２）
他店舗への省CO2
他店舗への省CO2技術の導入
技術の導入
店舗展開

・木曽川支店移転時に太陽光発電を設置
PR活動により、関心を持ったお客様ご自身が導入
・今後 有効性を検証し店舗展開を実施
・今後、有効性を検証し店舗展開を実施

本館、事務センター、店舗への省CO2
本館、事務センター、店舗への省CO2技術紹介
技術紹介
技術紹介

・実測値の表示、パネルの展示により、分かりやすく環境技術を紹介
・尾西信用金庫、信用金庫業界における、環境活動を紹介
金庫
金庫業
境
を紹介
・先進的な省CO2技術として地中熱利用空調技術の検証・公表

省CO2
CO2導入の事例
導入の事例
活動事例

・クールビズ、ウォームビズの実施
・Hf蛍光灯、LED照明、人感センサーの採用
・節水器具 駐車場透水性舗装による負荷軽減
・節水器具、駐車場透水性舗装による負荷軽減11

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation１

プロジェクト概要

本プロジェクトは、省エネルギー化が急務な外食産業向けに、全国に先駆けた環境配慮型店舗モデルを提案するものであり、リースの活用による外食チェーン店舗の省エネルギー・省CO2技術の波及性を高め、スタンダードの確立を目指すことを目的としております。

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

1Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

２

基本コンセプト◆お客様目線での快適性を重視した省エネ提案◆設備だけでなく、建築外皮を組み合わせた環境配慮型設計提案◆省エネ商材をパッケージとしたリースによる導入提案◆エネルギー管理システム活用による見える化提案◆建材・設備機器の再資源化システム提案

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

2

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

３

取組スキーム丸亀製麺環境配慮型店舗開発プロジェクト

環境配慮型店舗
パッケージリース

設計
施工
技術提供

トリドール株式会社
取組の目的✓ 外食産業向け店舗システム開発
環境配慮型店舗設計
PM・CM業務提供（設計・施工協力会社）✓ パッケージ化した省CO2技術をリース方式で導入✓ 省CO2技術の運用管理によるランニングコスト検証✓ 外食産業に向けた省CO2モデルの発信

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～3

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

４

トリドール「丸亀製麺」について
企業概要○ 丸 亀 製 麺 ・ ・ ・ 讃 岐 釜 揚 げ う ど ん○店舗数・・・全国43 4店舗（ 2010年12月現在）○経営理念・・・・「ひとりでも多くのお客様にいつまでも愛さ れ続け る地域一番店を創造していこう」○店舗作りの特徴・・・「できたて感」「手作り感」を重視。オープンキッチンを採用し、調理シーンを見て楽しんでいただける、臨場感あふれる店舗設計。

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

4

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

５

本プロジェクト概要（外部導入技術）

コケを活用した屋上緑化

エコキュートと連動した太陽熱給湯システム

店内照明と連動した太陽光発電システム

遮熱フィルムと複層ペアガラス

壁面及びアスファルト遮熱塗装

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

5

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

６

本プロジェクト概要（内部導入技術）
Feu値を活用した照明計画と各制御システム

エネルギーマネジメントと連動した空調設備

厨房内の高効率排気及び換気設備

6

壁面木資材にリサイクル材を活用
高断熱材を活用
6 来客者へ液晶モニタ－による省CO2
効果の発信

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

6

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

７

Feu値を活用した照明計画■従来照明計画（カウンター前）■本プロジェクト（カウンター前）

従来案
Feu ６．３３

システム案
Feu ６．５９

照明器具台数削減
照明器具の光を拡散
カウンター集中型■従来照明計画（小上がり前）

省ＣＯ2設計プラン
Feu値照明システム■本プロジェクト（小上がり前）

従来案
Feu ７．０３

システム案
Feu ７．３４

照明器具台数削減
面に対する灯りの量を確保

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

7

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

８

釜の熱エネルギー排気技術
熱の溜

厨房エリア

客席エリア

熱の溜

加熱調理からでる蒸気などの熱エネルギーを
天井の堀上エリアにて「熱の溜」をつくり、客席への熱エネルギーの流出を防止。

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

8

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

９

エネルギー管理システム

見える化のイメージ

エネルギー監理ソフトによる「見える化」を実施
インターネット環境によって各店舗の省CO2効果をモニタリング検証【店舗A（本プロジェクト）】【店舗C（通常店）】【店舗B（本プロジェクト）】外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

9Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

１０ 再資源化システム～オリックスグループのネットワーク～
オリックスグループでは、全国から排出される大量な多種多様のリース終了物件の処理を行ってまいりました。その培ったノウハウから物件のリユース、又は素材としてのリサイクルを実現しています。

リサイクル・リユースの観点から将来にわたる再資源化システムの構築を目指す●解体しやすい環境配慮型設計から使用期間満了後の建材等のリユース・リサイクルを試験的に行う。
●使用期間満了後の什器・設備・厨房機器等のリユース・リサイクルを試験的に行う。

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

10

Copyright: (C) 2011 ORIX Corporation

１１ 外食産業への波及効果

本プロジェクトを実施することにより、下記内容を検証することにより、外食産業への省CO2実現の波及効果を期待する。

①「外食産業向け店舗システム開発」による省CO2技術の確立②建築外皮技術を含むパッケージ化した省CO2技術をリース方式で導入するスキームの確立③導入商材の運用状況の管理によるランニングコスト検証④全国に先駆けたモデル店舗の確立（外食産業に向けた省CO2モデルの発信）

外食産業を対象とした中小規模店舗省CO2推進事業～丸亀製麺向け環境配慮型店舗開発プロジェクト～

11

2011年1月21日
第6回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成22年度第2回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

大阪ガス グリーンガスビル活動

北部事業所低炭素化改修工事
大阪ガス株式会社■大阪ガス グリーンガスビル活動•••

大阪ガスは公益事業者（エネルギー会社）の責務として、設備改修や運用改続実施
善を含めた自社業務ビルの省エネ化を継続して実施中
これを『グリーンガスビル活動』とよび、その省エネ技術・情報をまずは自社内で展開することにより普及、波及させている。
北部事業所でも、これまでの省エネ化の成果や新しい取り組みを実施・検証し、今後の他ビルへの展開や省エネ営業提案に繋げる
大阪ガス北部事業所
北部事業所（2011年度
改修予定）

滋賀東事務所（2010年度新築予定）

堺ガスビル（2003年新築）
和歌山ガスビル（2003年新築）

ポートアイランド事務所（2010年度改修予定）

淀川ビル（2008年度新築）

今津事務所（2009年度改修）

計画地 ：大阪府高槻市

敷地面積：12,213.5㎡

延床面積：5,989.39㎡

階数：地上5階建て

用構造：SRC造、一部S

途 ：事務所（自社ビル）

1

■本事業における導入手法の全体概要■行動観察に基づき導き出した
省CO2対策□ IP電話の在室検知機能利用の省エネ制御□在室者参加型温度設定制御と双方向情報共有シ
双方向情報共有システムム（コミュニケーションできるBEMS）

太陽光発電設備
10kW

太陽集熱器（ソーラークーリングシステム）
60㎡■再生可能エネルギー、省エネルギー機器利用
オンサイト発電システム□太陽光発電設備［既設］
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
210kW

燃料
電池

［既設］
吸収式冷温水機
70RT□燃料電池（エネファーム）□発電機能付GHP（ハイパワーエクセル）
（ハイパワ
エクセル）

発電機能付GHP□ガスコージェネレーション
空調機□クーリングルームの設置
給湯（厨房等）■ベースとなる省CO2手法□空調対策（VAV、外気冷房）

空調機■再生可能エネルギー、■再生可能エネルギ
省エネルギー機器利用
熱エネルギーシステム

空調機□ガスコージェネレーション□太陽熱利用空調（ソーラークーリングシステム）□照明対策（高効率照明、調光制御）
空調機□外皮負荷対策（高性能窓ガラスへの入替え）
空調機

CO2排出量：28％削減
を目指す

空調機
BEMS

ジェネリンク
160RT

2■ 北部事業所の実態調査 行動観察フロー
目的：人や組織における潜在的な課題を行動観察を用いて抽出し、科学的な分析を加え 省 ネ 環境行動を促進する解決策を導出する
分析を加え、省エネ･環境行動を促進する解決策を導出する
Phase 1

Phase 2

ビル内エネルギー消費、省エネ行動に影響を与える要因の仮説抽出

仮説検証
影響要因の特定エネルギー消費行動に関する
ビル内行動観察エネルギー消費行動に関するインタビュー

省エネ行動データにもとづく
簡易アイディアだしPhase 3

新しい省エネ行動を持続的に喚起できる仕組み・システム
デザインコンセプト策定

継続的省CO2活動

繰り返し行い継続的な省CO2活動へ繋げる
省
活動 繋げる（本事業では１回目）
3

■ 行動観察の実施
 8月某日北部事業所において、入居者行動の観察を実施。あわせてインタビュー、事後アンケートを実施。
在席人数（200人）

100%%•出社時、人も多く、
外気の暑さを持ち込んでいる状態

終日オフィスの空
調にさらされた女性
は冷房によって冷えている。

•営業外勤が帰社し、在席率上がり、扇風機稼動もUP•離席時に自席の離席時 自席
ミニ扇風機が回しっぱなし。

•営業外勤が外出、
在席率↓

在席人数

50%

2F

•昼休み、消灯、電源オフ•暑さに対して、暑さに対して可能な限り自己防衛をする。

1F•男性。うちわをしながら左隣の
人と話す。
人
話す。

全体
4F

•女性2名、ひざ掛けをかけて業務を行う。空調の風が直接あたるため、か
なり寒い。

出社

3F

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
物理的環境•ブラインドが開いているとこ
ろは明るく、閉まっているところは暗い。積極的に開け閉めがされていない。

•オフィスに資料などのモノが多いためのモノが多いため、
空調効率を妨げている。

•レイアウト変更が多い文化 空調設多い文化。空調設
備や効率を気にかけずにレイアウトを決めてしまう。

4■ 省エネ行動の阻害要因【省エネ・環境行動の阻害要因】

赤字：今回事業の提案ポイント

省エネ・環境行動の阻害要因に対処しつつ、省
エネ・環境行動や意識の芽を育てることが必要

ビルオフィス環境のバリア－モノが多い、什器多い

設備のバリ
設備のバリア－各階に様々な空調設備

個人意識・行動のバリア＜行動・意識の芽＞－省エネ・環境行動は身近でない•温暖化心配、環境負荷をかけるのはよくない、ムダ・コスト削減は大歓迎

ー誰かがやっていれば、インセン
ティブがあればやる•健康への影響は気になる－温冷感の個人差大•かっこいいエコは取り入れたい－利用者が自分で温度設定不可
利用者が自分で温度設定不可－空気攪拌できない、よどむ

組織文化のバリア－レイアウト変更多い
イアウ 変更多－様々な組織がビルに入居、独自のルールと運用が存在

ビル設備管理者の心理的バリア－利用者の実態を踏まえることができず 空調温度設定している
できず、空調温度設定しているワークスタイルのバリア－外勤（外出先からの温冷感をオ
フィスに持ち込みやすい）、内勤（在室時間長く、冷感感じやすい）の違い－利用者からフィードバックを受ける機会、双方向コミュニケー
ションの機会がない5

■ 行動観察結果にもとづいた解決策の方向性

行動観察で得られた解決策（方向性）
オフィス利用者それぞれの特性を踏まえた、
オフィス利用者それぞれの特性を踏まえた設備や運用施策の実施

ビル設備管理者 入居者双方の ミ ニケ シ ンとビル設備管理者・入居者双方のコミュニケーションと、入居者からの室内環境に関するフィードバックを行う場を提供し、環境意識を醸成する

6■ 行動観察に基づき導き出した省CO2対策
オフィス利用者それぞれの特性を踏まえた、設備や運用施策の実施■IP電話の在室検知機能利用の省 ネ制御■IP電話の在室検知機能利用の省エネ制御
在室人員数・在室位置・在室男女比率等の情報を用いた空調制御（換気量、温度など）■外勤者の帰社時の代謝量を抑える“涼み処：クーリングルーム”の設置

ビル設備管理者・入居者双方のコミュニケーションと、入居者からの室内環境に関する
フィードバックを行う場を提供し、環境意識を醸成する■Webでの温冷感申告の結果を利用した「在室者参加型温度設定制御」■ビル設備管理者と入居者の意識をシンクロし、低炭素化行動への意識を底上げする「 （双方向情報共有システム）コミュニケーションできるBEMS」（双方向情報共有システム）コミ ニケ シ ンできるBEMS」

明るさセンサー

IPネットワークアンテナ
IPネットワークアンテナ
VAV

ｸｰﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ
ｸｰﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ

VAV

シーリング
ファン

Hf照明

IP電話
基準階
空調機

7

■ IP電話の在室検知機能
ベースインフラであるIP電話を利用し、エリア内在室者の人数や特性（男女など）にあわせた空調制御を行う
基準階 約1,000㎡

3F西
3階西エリア
45
40
35

IP電話数

30

実在室者数

人

25
20
15
10
5
0
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
時刻

・IP電話検知数と実在室者数の傾向を確認
IP電話検知数と実在室者数の傾向を確認
・安価に在室情報を検知でき、省CO2活動に寄与できる可能性大

図 IP電話システムのアンテナ配置と人員検知の精度

8■ IP電話の在室検知機能利用の省エネ制御
暑い＜制御・運用案１（男女比率）＞①10分単位でAP単位の在室検知②IDデ タから APアンテナ単位での②IDデータから、APアンテナ単位での青年・壮年×男性・女性別数を作成。
データを空調機ごとに統合し、サーバーへ収納
・中央監視盤側で上記データを、30分平均値で算出。
・右図による重み付けから設定温度を緩和する
数字は今後 継続して検討
数字は今後、継続して検討

100
90
80
70
60
50
40

青年男子（夏）30

壮年男子（夏）寒い

20

青年女子（夏）10

壮年女子（夏）

0
22

23

24

25

26 27 28
度
温度（℃）

29

30

31

32

出典：温熱生理学中山照雄（1981）＜制御・運用案２（人員数）＞①VAVエリア(30㎡程度）において在室者の数が2人以下の場合VAVを閉止。個室は除く①VAVエリア(30㎡程度）において在室者の数が2人以下の場合VAVを閉止
個室は除く②室(100㎡程度以上)の人員が10人以下の場合、設定温度を上限値まで緩和③室(100㎡程度以上)の人員が3人以下の場合、空調機を停止④空調機(2系統/階)在室者が少ない場合、室内温度設定を変更する。
空調機

VAV

数字は今後、継続して検討

9

■ 在室者参加型温度設定制御＜制御・運用案＞①各時間 30分単位で在室者による申告を許可する。
なお、申告が無い場合ちょうど良いと判断する。
②申告と数字化は以下とする
暑い やや暑い ちょうど良い やや寒い 寒い

画面イメージ
温度緩和側40％

温度緩和側61％

申告平均-0.09

申告平均-0.11

温度緩和せず温度緩和 +0.5℃-1.0 ～ -0.5 ～ ±０ ～ +0.5 ～ +1.0
③申告者のデータを演算し、緩和側の投票数が全体の30% 逆は70%の投票数を上回 たとき 温度のの30%、逆は70%の投票数を上回ったとき、温度の変更を行う。
設定変更幅は、申告値の平均値から設定する。
緩和レベル１(申告平均－0.15まで)で+0.5℃
緩和レベル２(申告平均－0.15以上)で+1.0℃④付属機能：常時在室者（女性）所定と一般者と重④付属機能：常時在室者（女性）所定と般者と重み付けを変更することも可能とする。
⑤省エネモードも可能とする。（定時時以降は申告しても制御に反映しない）

数字は今後、継続して検討

10■ コミュニケーションできるBEMS -双方向情報共有システム個人の省エネ取組み
個
省
組
状況の表示

BICS (Building Interactive Communication System)
表示画面のカスタマイズ

BICS

省エネ行動の実施に応じてマス
コットキャラクターが変化する
トキ ラクタ が変化する～エコ・memo～

利用者はグラフ等の項目を必要に合わせ選択、自由に画面に配置できる

あなたの省エネ実施状況

全体目標達成率の表示

寒いやや暖
かい 暖かい

やや寒
い

涼しい
普通

前日までの省エネ達成
状況を表示

！

ダイエット
できたり…

ＧＯＯＤ！

警告したり…

温冷感申告結果の表示
やや暖かい

暖かい 寒い
やや寒
い

やや涼
しい

→次の温度設定 +0.5℃

総務○○です。
外勤の方々はｸｰﾘﾝｸﾞﾙｰﾑを積極的に利用して、代謝量をｺﾝ
ﾄ ﾙしまし う
ﾄﾛｰﾙしましょう。

涼しい
普通

やや涼
しい

エネルギ
エネルギー・
CO2量の推移
目標値(基準値)と合わせて表示する→次の温度設定 +0.5℃

居住者の申請と施設管理者や設備管理者のコメントによる双方向のコミュニケーション
画面の一例

総務○○です。
外勤の方々はｸｰﾘﾝｸﾞﾙｰﾑを積極的に利用して、代謝量をｺﾝﾄﾛｰﾙ
しましょう
しましょう。

11