スペックシート

デジタル指示調節計

モデル:

BCS2, BCR2, BCD2■形 名選定例) BCS2 R 0 0－1 3
サイズ:
48×48×68(首下 60) mm (W×H×D)
制御出力:
リレー接点
電源電圧:
100～240 V AC
入 力:
マルチレンジ
オプション①: イベント出力 EV2
オプション②: イベント入力(2 点) + ヒータ断線警報(20A)

サイズ

制御
出力

電源電圧

入 力
(*1)

オプション (*2)
①

仕 様

②BCS2

48×48×68(首下 60) mm (W×H×D)

BCR2

48×96×68(首下 60) mm (W×H×D)

BCD2

96×96×68(首下 60) mm (W×H×D)
R

リレー接点: 1aS

無接点電圧(SSR 駆動用): 12V DC 15%A

直流電流: 4～20mA DC
0100～240V AC(標準)124V AC/DC0－(*1):
(*2):
(*3):

(*4):
(*5):
(*6):
(*7):

マルチレンジ (*1)
0

オプション無し

1

イベント出力 EV2 (*3)

EV22

加熱冷却制御 制御出力 OUT2 無接点電圧DS3

加熱冷却制御 制御出力 OUT2 直流電流DA4

絶縁電源出力P24

5

イベント出力 EV2 + 加熱冷却制御
制御出力 OUT2 リレー接点 (*4)

EV2+DR

6

イベント出力 EV2 + 加熱冷却制御
制御出力 OUT2 無接点電圧 (*4)

EV2+
DS

7

イベント出力 EV2 + 加熱冷却制御
制御出力 OUT2 直流電流 (*4)

EV2+
DA

0

オプション無し

1

イベント入力(2 点) + シリアル通信 + ヒータ断線警報(20A) (*5)(*6)

C5W(20A)

2

イベント入力(2 点) + シリアル通信 + ヒータ断線警報(100A) (*5)(* 6)

C5W(100A)

3

イベント入力(2 点) + ヒータ断線警報(20A) (*6)

EIW(20A)

4

イベント入力(2 点) + ヒータ断線警報(100A) (*6)

EIW(100A)

5

イベント入力(2 点) + 外部設定入力 + 伝送出力 (*7)

EIT

6

シリアル通信C5

7

ヒータ断線警報(20 A) (*6)

W(20A)

8

ヒータ断線警報(100 A) (*6)

W(100A)

9
イベント入力(2 点)
EI
熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧をキー操作で選択することができる。
オプション①，オプション②からそれぞれ一つずつ選択が可能。
イベント出力 EV1 は標準。イベント出力 EV1/EV2 割付選択で，警報出力[警報動作(12 種類と動作無し)]，ヒータ断線警報出力，ループ異常警報出力，タイムシグナル出力，AT 中出力，パターンエンド出力，通信コマンドによる出力または加熱冷却制御出力 OUT2(オプション:EV2 のみ)の中からキー操作で選択することができる。イベント出力 EV1/EV2 ともに，ヒータ断線警報出力および通信コマンドによる出力はオプション: C5W, EIW, C5, W を付加した場合のみ有効となる。
BCR2, BCD2 のみ付加できます。EV2+D□と EIT を同時に付加した場合，伝送出力端子が EV2 出力端子となるため，伝送出力は働かない。
BCS2 の場合，イベント入力(2 点)は付加できない。
直流電流出力形の場合，C5W, EIW, W は付加できない。CT は別売品となる。
BCS2 の場合，イベント入力は 1 点となる。

1

■別売品
製品名

標準価格

端子カバー(BCS2 用) (TC-ACS)

500 円

端子カバー(BCR2 用) (TC-BCR2)

500 円

端子カバー(BCD2 用) (TC- BCD2)

1,000 円

20A 用 CT(CTL-6-S-H) (*)

1,600 円

100A 用 CT(CTL-12-S36-10L1U) (*)

3,000 円ツールケーブル(CMD-001)

15,000 円

USB ケーブル(CUS-100)

5,000 円(*): ヒータ断線警報(オプション: C5W, EIW, W)用

■定 格
定格目盛
入 力 (TC)

目盛範囲-200～1370-328～2498-200.0～400.0-328.0～752.0-200～1000-328～18320～176032～3200
0～176032～3200
0～182032～3308-200～800-328～1472-200.0～400.0-328.0～752.0-200～1300-328～2372
0～139032～25340～231532～4199

KJRS
B
ET
N
PLC(W/Re5-26)

入 力 (RTD)

分解能
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )

Pt100
JPt100入 力 (DC)
4～20 mA
0～20 mA
0～1 V
0～5 V
1～5 V
0～10 V-200.0～850.0-200～850-200.0～500.0-200～500

目盛範囲-328.0～1562.0-328～1562-328.0～932.0-328～932
目盛範囲-2000～10000 (*1)(*1): 小数点位置移動及びスケーリング可能。
入 力
熱電対 (TC)

K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C(W/Re5-26)
外部抵抗: 100 Ω 以下(ただし B, 40 Ω 以下)

測温抵抗体 (RTD)

Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗 一線当りの抵抗値: 10 Ω 以下

直流電流 (mA DC)

0～20 mA, 4～20 mA DC
入力インピーダンス: 50 Ω 以下
許容入力電流:50 mA 以下

直流電圧 (V DC)

0～1 V DC
入力インピーダンス: 1 MΩ 以上
許容入力電圧:5 V DC 以下
許容信号源抵抗:2 kΩ 以下
0～5 V，1～5 V，0～10 V DC
入力インピーダンス: 100 kΩ 以上
許容入力電圧:15 V DC 以下
許容信号源抵抗:100 Ω 以下

■指示性能
周囲温度 23

基準精度(パネル面個別取り付けにおいて)

熱電対

各入力スパンの±0.2 %±1 デジット以内
ただし，R, S 入力 0～200 (32～392 )は±6 (12 )以内
B 入力 0～300 (32～572 )は精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力 0 (32 )未満は入力スパンの±0.4 %±1 デジット以内

測温抵抗対

各入力スパンの±0.1%±1 デジット以内

直流電流

各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内

直流電圧

各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内

周囲温度の影響

各入力スパンの 50 ppm/ 以内

入力サンプリング周期125 ms

時間精度設定時間に対して±1.0 %以内

2

分解能
0.1 ( )1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
分解能

1

■制御性能PID 動作(オートチューニング機能付)
PI 動作
微分時間の設定を 0 にした場合
PD 動作(オート，手動リセット機能付)
積分時間の設定を 0 にした場合。
P 動作(オート，手動リセット機能付)
積分時間，微分時間の設定を 0 にした場合。
ON/OFF 動作
比例帯の設定を 0（もしくは 0.0）にした場合。

制御動作

OUT1 比例帯

熱電対，測温抵抗体入力が小数点無しの場合: 0～入力スパン[初期値: 10
熱電対，測温抵抗体入力が小数点付きの場合: 0.0～入力スパン
直流電流，直流電圧入力の場合: 0.0～1000.0%

積分時間0～3600 秒(初期値: 200 秒)

微分時間

0～1800 秒(初期値: 50 秒)

OUT1 比例周期

0.5，1～120 秒(初期値: リレー接点 30 秒，無接点電圧 3 秒，直流電流なし)

ARW 機能0～100 %(初期値: 50 %)手動リセット±比例帯(初期値: 0.0)
直流電流，直流電圧入力の場合，小数点第 2 位まで設定可能。
比例帯が 100.0 %を超えると設定範囲は±100.00 %になる。

OUT1 ON/OFF
動作すきま

熱電対，測温抵抗体入力の場合: 0.1～1000.0 ( )(初期値: 1.0 )
直流電流，直流電圧入力の場合: 1～10000 (小数点位置は小数点位置選択に従う)

OUT1 上限
OUT1 下限

0～100 %(直流電流出力の場合 -5～105 %)(初期値: OUT1 下限 0 %，OUT1 上限 100 %)

制御出力

リレー接点

無接点電圧(SSR 駆動用)
直流電流

1a
制御容量

3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
12 V DC±15 %最大 40 mA(短絡保護回路付き)
4～20 mA DC (分解能 12000)
負荷抵抗 最大 550 Ω■一般構造
ケース材質・色
パネル
適用規格

ケース材質: 難燃性樹脂，色: 黒
メンブレンシート

防滴・防塵構造(20前面部 IP66，リアケース: IP20，端子部: IP00EN

規格番号: EN61010-1(汚染度 2，過電圧カテゴリ )EC 指定(EMC 指令)

EMI: EN61326
放射妨害電界強度: EN55001 Group1 ClassA
端子雑音電圧: EN55011 Group1 ClassA
EMS: EN61326

ULUL60730
File No. E1590383)]

指示機構
BCS2

BCR2

BCD2

①①⑨②③③④②④①④②⑤⑧⑤⑧⑤⑧⑥⑦ ⑥⑦⑥⑦表示器①PV 表示器

現在値(PV)および設定モード時設定キャラクタを表示する。

②SV 表示器

目標値(SV)および設定モード時設定値を表示する。モニタモード時，出力操作量(MV)，残時間(プログラム制御)，ステップ番号(プログラム制御)(*)または設定値メモリ番号(定値制御)(*)を表示する。(*): BCS2 のみ表示する。

③

MEMO/STEP
表示器

設定値メモリ番号またはステップ番号(プログラム制御)を表示する。(BCR2, BCD2)

動作表示灯
④

O1

制御出力 OUT1 が ON 時点灯する。
直流電流出力の場合，125 ms 周期で出力操作量(MV)に対応して点滅する。

O2

制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV2+D□)が ON 時点灯する。
直流電流出力の場合，125 ms 周期で出力操作量(MV)に対応して点滅する。

EV1

イベント出力 1 が ON 時点灯する。

EV2

イベント出力 2(オプション: EV2, EV2+D□)が ON 時点灯する。ただし，イベント出力 EV2 割付選択で 019 を選択時消灯する。

AT

AT，立ち上げ AT またはオートリセット実行中点滅する。

R/L

リモート動作(オプション: EIT)時点灯する。

T/R

シリアル通信(オプション: C5W)で TX(送信)出力時点灯する。

MEMO

設定値メモリ番号表示時点灯する。(BCR2, BCD2)

STEP

ステップ番号(プログラム制御)表示時点灯する。(BCR2, BCD2)

キー，コネクタ⑤

アップキー

設定値の数値が増加する。プログラム制御実行中，1 秒間押すとアドバンス機能が働く。

⑥

ダウンキー

設定値の数値が減少する。

⑦モードキー

設定モードの切り替えおよび設定値の登録を行う。運転モード中，3 秒間押し続けるとモニタモードに移行する。

⑧OUT/OFFキー

OUT/OFF 機能: 制御出力の ON/OFF を行う。
自動/手動制御機能: 自動制御/手動制御の切り替えを行う。
プログラム制御機能: プログラム制御の開始/停止の切り替えを行う。

⑨

コンソール用
コネクタ

別売りのツールケーブル(CMD-001)を接続するコネクタ。コネクタは BCS2, BCR2, BCD2 のケース上部にある。
コンソールソフト(SWC-BCx01M)を使用して外部コンピュータより SV，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行う。

4■端子配列BCS2

POWER SUPPLY
EV1
EV2
O2
P24O1TC
RTD
DCCT1
CT2
RS-485EVENT INPUTEXT CONT
TRANSMIT OUTPUT

BCR2, BCD2

電源電圧 100～240 V AC または 24 V AC/DC
イベント出力 1
イベント出力 2(オプション: EV2, EV2+D□)
制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV2+D□)
24 V 絶縁電圧(オプション: P24)
制御出力 OUT1
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電流・直流電圧入力
CT 入力 1(オプション: C5W, EIW, W)
CT 入力 2(オプション: C5W, EIW, W)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5W, C5)
イベント入力 DI1[BCS2(オプション: EIW, EIT, EI), BCR2/BCD2(オプション: C5W, EIW, EIT, EI)]
イベント入力 DI2[BCS2(オプション: EIW. EI), BCR2/BCD2(オプション: C5W, EIW, EIT, EI)]
外部設定入力(オプション: EIT)
伝送出力(オプション: EIT)またはイベント出力 EV2(オプション: EV2+D□)
BCR2, BCD2 で，オプション: EV2+D□とオプション: EIT を同時に付加した場合，伝送出力端子が EV2 出力端子となるため，伝送出力は働かない。

■標準機能
EV1 出力出 力

リレー接点 1a

制御容量
電気的寿命
最小適用負荷3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
10 万回
10 mA 5 V DC

警報動作
動作種類

上限警報，下限警報，上下限警報，上下限警報個別，上下限範囲警報，上下限範囲警報個別，絶対値上限警報，絶対値下限警報および待機付上限警報，待機付下限警報，待機付上下限警報，待機付上下限警報個別に励磁，非励磁選択を含めた 24 種類と動作なしの中から選択が出来る。(初期値: 動作なし)

動 作
警報動作すきま設定
範囲

ON/OFF 動作
0.1～1000.0 ( ) (初期値: 1.0 )
直流電流，直流電圧入力時は 1～10000 (小数点位置は小数点位置選択に従う)

出 力

イベント出力 EV1/EV2 割付選択で，警報出力に割り付けられた EV1 出力または EV2 出力警報 0 設定有効無効選択

警報 0 設定有効無効選択で，有効を選択すると上限警報，下限警報，上下限警報，上下限警報個別，上下限範囲
警報，上下限範囲警報個別および待機付上限警報，待機付下限警報，待機付上下限警報，待機付上下限警報個別の時，警報設定値を 0 にした場合でも警報動作が働く。

5ループ異常警報
設定範囲

ループ時間設定 0～200 分
ループ設定
熱電対，測温抵抗体入力の場合 0～150 ( )または 0.0～150.0 ( )直流電流，直流電圧入力の場合 0～1500(小数点位置は小数点位置選択に従う)

出 力

イベント出力 EV1/EV2 割付選択で，ループ異常警報出力に割り付けられた EV1 出力または EV2 出力

簡易変換器機能
直流電流出力形の場合，変換器として使用可能。入力信号を絶縁された 4～20 mA DC に変換して出力する。

■オプション機能
イベント入力 (オプション記号: C5W, EIW, EIT, EI)
イベント入力 DI1/DI2 割付選択で，設定値メモリ機能を選択した場合，SV1～SV4 を切り替える。
イベント入力2 点(BCS2 で C5W を付加した場合，イベント入力(2 点)は付加されません。EIT を付加した場合，イベント入力は 1点になります。)

閉時回路電流約 16 mA

EV2 出力 (オプション記号: EV2)
標準機能[EV1 出力]と同様
ヒータ断線警報 (オプション記号: C5W, EIW, W)
オプション: C5W, EIW を付加した場合，直流電流出力形の時は動作しない。また，直流電流出力形の場合，オプション: W は付加できない。
定 格
20 A, 100 A (注文時に指定) 単相: CT1 入力で検出，三相: CT1, CT2 入力で検出
設定範囲
20 A: 0.0～20.0 A (0.0 に設定すると動作しない)
100 A: 0.0～100.0 A (0.0 に設定すると動作しない)
設定精度
定格値の±5 %
動作点
設定値
動 作
ON/OFF 動作
出 力
イベント出力 EV1/EV2 割付選択で，ヒータ断線警報出力に割り付けられた EV1 出力または EV2 出力
加熱冷却制御 (オプション記号: DS, DA, EV2)
OUT2 比例帯
熱電対，測温抵抗体入力が小数点無しの場合: 0～入力スパン[初期値: 10

積分時間(I)
微分時間(D)
OUT2 比例周期
オーバーラップ/デッ
ドバンド設定範囲
OUT2 ON/OFF 動作
すきま設定
OUT2 上限
OUT2 下限
OUT2 動作モード選択

出 力(20 )]熱電対，測温抵抗体入力が小数点付きの場合: 0.0～入力スパン
直流電流，直流電圧入力の場合: 0.0～1000.0%
OUT1 の積分時間設定値と同じ
OUT1 の微分時間設定値と同じ
0.5 秒，1～120 秒[初期値: オプション DS 3 秒，オプション EV2(イベント出力 EV2 割付選択で 019 を選択時)
30 秒，直流電流なし]
熱電対入力，測温抵抗体入力の場合: -200.0～200.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合:-2000～2000 (小数点位置は小数点位置選択に従う)
熱電対入力，測温抵抗体入力の場合: 0.1～1000.0 ( ) (初期値: 1.0 )
直流電流・直流電圧入力の場合:
1～10000 (小数点位置は小数点位置選択に従う)
0～100 % (直流電流出力の場合: -5～105 %) (ON/OFF 動作時はこの設定項目はない)(初期値: OUT2 下限 0 %，OUT2 上限 100 %)(1) 空冷 リニア特性 (初期値)(2) 油冷 1.5 乗特性(3) 水冷 2 乗特性
リレー接点 1a
オプション: EV2(イベント出力 EV2 割付選択で 019 を選択時)
制御容量
3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
無接点電圧(SSR 駆動用) オプション: DS
12 V DC±15 %最大 40 mA(短絡保護回路付)
直流電流オプション: DA
4～20 mA DC(分解能 12000)
負荷抵抗
最大 550 Ω

シリアル通信 (オプション記号: C5W, C5)
通信回線

EIA RS-485 準拠

通信方式

半二重通信

通信速度

9600，19200，38400 bps キー操作にて選択(初期値: 9600 bps)

同期方式

調歩同期式

データビット/パリティ

データビット:パリティ:

ストップビット

1 または 2 をキー操作にて選択(初期値: 1)0～1000 ms (初期値: 10 ms)
ホストからのコマンド受信後，デジタル指示調節計から応答を返す時間を遅延させることができる。

応答遅延時間設定

7 または 8偶数，奇数，パリティなしをキー操作にて選択(初期値: 7 ビット/偶数)6データの構成
通信プロトコル

神港標準Modbus ASCII

Modbus RTU

スタートビット111

データビット77 または 88有り(偶数)有り(偶数，奇数)，なし

有り(偶数，奇数)，なし

11 または 2

1 または 2

パリティ
ストップビット

外部設定入力 (オプション記号: EIT)
設定信号
4～20 mA DC
許容入力
50 mA DC 以下
入力インピーダンス
50 Ω 以下
125 ms
入力サンプリング
伝送出力 (オプション記号: EIT)
PV 伝送，SV 伝送，MV 伝送，DV 伝送のいずれかを 125 ms 毎にアナログ量に変換し電流で出力する (初期値: PV 伝送)
12000
分解能
出 力
4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度
伝送出力スパンの±0.3 %以内
絶縁電源出力 (オプション記号: P24)
出力電圧
24 V ±3 V DC（負荷電流 30 mA DC 時）
リップル電圧200 mV DC 以内（負荷電流 30 mA DC 時）
30 mA DC
最大負荷電流■絶縁・耐電圧
回路絶縁構成BCS2絶縁絶縁

12713POWER
SUPPLY

143CT1CT28261617EV2OUT2TC
RTD
DC

RS485

18147411512689CPU

EV110OUT1CT1CT2153CPU

413POWERSUPPLY915EV151OUT116EV2OUT217TC
RTD
DC

DI1DI218P24

5

オプション: C5W付加時

オプション: EI付加時

P24

オプション: W付加時

6

オプション: C5W, C5 付加時

オプション: EIW, EI, W 付加時

絶縁

12POWER
SUPPLY

3CT16891545OUT114EV1TA
16EV2
OUT21718※ OUT1 が無接点電圧出力または電流出力で，OUT2 が無接点電圧出力または電流出力の場合，OUT1－OUT2 間は非絶縁となる。

713EXTCONT

CPUTC
RTD
DC1011125P246

オプション: EIT 付加時

711125610

BCR2, BCD28910111210

DI1DI2RS-485
131411OUT117114215CPU31621171820TC
RTD
DCEV2OUT2221823192420P2420

オプション: C5W, C5 付加時

8912621EV2OUT2TC
RTD
DC

2223241617※ OUT1 が無接点電圧出力または電流出力で，OUT2 が無接点電圧出力または電流出力の場合，OUT1－OUT2 間は非絶縁となる。

TAEXTCONTOUT1CPU4521

EV118EV2OUT2TC
RTD
DC

22232419P2420

オプション: EIT付加時

オプション: EIT, EI 付加時
絶縁抵抗
耐電圧

オプション: EIW付加時

7絶縁

POWER
SUPPLY

1520CPU

オプション: EIW, W 付加時

DI1DI21923P24

オプション: C5W付加時

2014CT1CT2191913

1

EV1

EV119絶縁POWER
SUPPLYOUT11612DI1DI213CT1CT2159RS-485

絶縁

POWER
SUPPLY812500 V DC 10 M Ω 以上
入力端子－電源端子間
1.5 kV AC 1 分間
出力端子－電源端子間
1.5 kV AC 1 分間
出力端子(P24)-電源端子間 500 V AC 1 分間8■付属機能
センサ補正係数設定，センサ補正，設定値ロック，自動/手動制御切替，自動/手動制御復帰選択，設定値ランプ機能，SV 上昇率下降率動作選択，ステップ時間単位選択，運転開始時温度設定，プログラム制御スタート方式選択，停電復帰動作選択，パターンエンド出力，停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償，表示範囲・制御範囲，入力異常(オーバスケール・アンダスケール)，バーンアウト，ウォームアップ表示，コンソール通信
簡易プログラムコントロール機能
ステップ数

19

リピート回数0～10000

プログラム時間範囲

00:00～99:59(単位は，時：分または分：秒)(初期値: 時：分)

設定範囲

スケーリング下限値～スケーリング上限値(初期値: 0

時間設定精度

設定時間に対して±1.0%以内

ウエイト値

0～入力スパンの 20%相当の換算値(直流電流，直流電圧入力の場合はスケーリング幅)

パターン数)■エラーコード一覧
エラーコード

エラー内容

発生状態

(*1)

不揮発性 IC メモリ(EEPROM)が異常状態

電源投入時

(*1)

停電時データ書き込みエラー

電源投入時

(*2)

入力レンジ上限(DC 入力はスケーリング上限設定値)を超えた場合

通常時

(*2)

入力レンジ下限(DC 入力はスケーリング下限限設定値)超えた場合

通常時

(*2)

入力断線および表示・制御範囲外

通常時

ハードウェア故障または異常状態。エラー解除は不可能。

通常時

AT または立ち上げ AT 実行後 4 時間経過すると表示する。
または，立ち上げ AT で，遅れ時間，傾きが正常に計測できない。

AT または立ち上げ AT 実行
後(*1)(*1): MODE キーで解除可能(*2): Err 表示機能選択で有効を選択した場合，エラーコードを表示する

■その他
電源電圧
(注文時に指定)100～240 V AC，50/60 Hz
24 V AC/DC，50/60 Hz

消費電力

100～240 V AC

約 8 VA 以下(オプション最大付加時約 11 VA 以下)

24 V AC

約 5 VA 以下(オプション最大付加時約 8 VA 以下)

24 V DC

約 5 W 以下(オプション最大付加時約 8 W 以下)

100～240 V AC

最大 14～34 A

24 V AC

最大 34 A

突入電流

24 V DC

許容変動範囲 85～264 V AC
許容変動範囲 20～28 V AC/DC最大 34 A

周囲温度-10～55(ただし，結露または氷結しないこと)

周囲湿度35～85 % RH(ただし，結露しないこと)

質 量

BCS2: 約 110 g
BCR2: 約 160 g
BCD2: 約 220 g

付属品

取り付け枠 1 個(BCS2)，ねじ式取り付け具 1 組(BCR2, BCD2)，簡易版取扱説明書 1 部

別売品

端子カバー，ヒータ断線警報 20A 用 CT(CTL-6-S-H)，ヒータ断線警報 100A 用 CT(CTL-12-S36-10L1U)，
ツールケーブル (CMD-001)

環境仕様

RoHS 指令対応

取扱説明書

ホームページより詳細版取扱説明書，通信取扱説明書をダウンロード
http://www.shinko-technos.co.jp/

9■外形寸法図(単位: mm)
BCS2

パネルカット図(単位: mm)
端子カバー(別売り)

45 ＋0.50

取り付け枠

n×48-3＋0.5
045 ＋0.5075

ガスケット

横方向密接取付，n: 取付台数

45 ＋0.50BCR2
ねじ式取り付け具 端子カバー(別売り)

パネルカット図(単位: mm)

13092＋0.80

ガスケット

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50

横方向密接取付，
n: 取付台数

45＋0.50BCD2ねじ式取り付け具端子カバー(別売り)

パネルカット図(単位: mm)

13092＋0.80

ガスケット

n×96-3 ＋0.50

横方向密接取付，
n: 取付台数□92＋0.80(*): 端子カバー取り付け時の寸法です。
CMD-001 (別売品)

USB ケーブル CUS-100(別売品)を接続した場合
10.5

2000

200

36034

通信表示灯

ツールケーブル CMD-001

USB ケーブル CUS-100(別売品)

CUS-100: microUSB タイプ B - USB タイプ A 全長 2 m※USB ケーブルは市販のものでもお使いいただけます。

神港テクノス株式会社[URL] http://www.shinko-technos.co.jp [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：03-5117-2021 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20171002