ATXシリーズ【特長】● 電線を接続したまま、一次・二次を分離● レバー固定式・ネジ固定式の２タイプをご用意● 制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えに省力化と時間短縮、現場での誤配線を未然に防止

定格絶縁電圧AC DC600V～800V
定格通電電流16A～30A

注意事項● 酸化皮膜の生成などにより接点部の接触抵抗が増加する場合があるため、微小電流での使用の際はご注意ください。
※周囲環境による酸化皮膜の影響を受けにくいATX-● 分離部分のみの販売も行っております

10MC（接点部：金メッキ）をラインアップしています。

【一般仕様】
標準使用状態
保存温度
温度上昇
絶縁抵抗
商用周波耐電圧準拠規格【材質】
周囲温度 －25℃～+60℃（氷結又は、結露しないこと）
相対湿度 45～85％－40℃～+105℃（氷結又は、結露しないこと）
導電金具の温度上昇値35℃以下
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上（DC500Vメガにて）2500V/１分間
JIS C 8201-7-1
NECA C 2811
（旧JIS C 2811）

形式
ATX□L-10-□P ATX□L-30-□P
ATX□L-10MC-□P
接触子（端子台下） 銅合金/Niメッキ 銅合金/Snメッキ 銅合金/Niメッキ、接点/金メッキ
導電板（端子台上） 銅合金/Snメッキ 銅合金/Snメッキ 銅合金/Snメッキ、接点/金メッキ
端子ネジ鉄（Znメッキ 三価クロメート）
スプリング 鉄（Znメッキ 三価クロメート）
アップ座金 鉄（Znメッキ 三価クロメート）
側板（上） PBT（灰） UL94V-0
変性PPE（灰）UL94V-0
側板（下） 変性PPE（黒）UL94V-0
カバーPC（透明） UL94V-0
記名板
PVC
（白）

特長
【定格】
項目形式

定格絶縁電圧定格通電電流ATXRL-10-□PATXRL-30-□P

ATXRL-10MC-□PATXSL-10-□P

ATXSL-30-□P

ATXSL-10MC-□P

AC DC600V

AC DC800V

AC DC600V

AC DC600V

AC DC800V

AC DC600V

2㎟5.5㎟2㎟2㎟5.5㎟2㎟2㎟－20A

5.5㎟－30A

2㎟－20A

5.5㎟－30A

20A

適合電線

接続可能電線及び最大電流端子ネジ

締付トルク

M3.5×6.7L

0.8～1.4N・m30A

M4×7.5L

1.2～1.8N・m

16A

20A

2㎟－20A
M3.5×6.7L

M3.5×6.7L

0.8～1.4M･m

0.8～1.4N・m30A

M4×7.5L

1.2～1.8N・m●コネクタ感覚の端子台● 電線を接続したまま一括で取付け／取外し可能！
● 制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換／置換えを省配線化

配線時間を大幅に短縮、工数削減、誤配線を防止します！
■ 盤間接続の例
盤出荷前の電気試験等

電線を接続したまま端子台を分離！

➡

盤本体を分離して出荷し、現地でワンタッチ接続！

現地での設置の際は、分離した端子台を一括で取付け！

設備稼働までのリードタイムを短縮します！

電線を接続したまま端子台を分離！

➡

➡

➡

➡

■ コントロールセンターへの使用例

ユニットの置換もスピーディーに！

16A

2㎟－20A
M3.5×6.7L

0.8～1.4M･m詳しくはTOGI WEBページをご覧ください。動画にて紹介しています。

狭い場所でも取外しが容易

レバー操作による取外し方法①ロックを解除します②レバーを倒し上部端子台を取外します

ドライバーを利用したレバー操作
隣接設備などで十分なスペースのとれない狭い場所の場合でも、ドライバー等を利用してレバー操作を行う事で、簡単に取外しができます
ドライバー

レバー操作用のドライバー挿入穴①ロックを解除すると現れるレバーの挿入穴にドライバーを挿入します②ドライバーを倒し、上部端子台を押し上げます③もう一方のレバーも同様に操作し、上部端子台を取外します

新スライドロック機構〈ロック状態〉〈ロック解除状態〉

ロック状態

ロック解除状態

レバーがロック状態（操作不可状態）になっている事が一目で確認可能！

ロック状態では操作用ドライバー挿入 穴 が 塞 がり誤 挿入・誤操作を防止！

ロック状態ではレバーが固定される
ため偶発的なレバー誤動作による上下端子台の外れを防止！

特長
隣接設置を省スペース化
ネジ固定式：ATXSL-10/30/10MC 組端子台は、上部端子台の取外し操作のため、ユニット間に十分なスペースが必要
取外し操作のためのユニット間スペース

ユニット1

ユニット2

レバー固定式：ATXRL-10/30/10MC 組端子台では、レバー操作で取外しを行う事によりユニット間を省スペース化
同一レール上への複数ユニット隣接設置が可能です（レバー固定式のみの設定）
ユニット間には専用スペーサーを配置し、ユニット間スペース 2㎜での隣接設置を実現 !!

隣接設置用スペーサー（レバー固定式専用）

ユニット1（10機）

ユニット2（10機）

ユニット1

ユニット2

ユニット間スペース2㎜

ユニットの両端は止め金具：GTY13で固定
端子台全長L（228㎜）

端子台全長L＝（端子台幅（□㎜）×総極数）＋（32㎜×総ユニット数）＋4㎜（ATXRL-10の例）
228㎜＝（8㎜×20極）＋（32㎜×2ユニット）＋4㎜※隣接設置組端子台は受注生産のためお問合せください。
※1ユニット＝2P～20P（ATXRL-10/10MC）／1ユニット＝2P～22P（ATXRL-30）※レール寸法が500㎜を超える場合、レールを3ヶ所以上で固定してください。
固定位置にはユニットを隣接設置せずに、止め金具で固定しスペースを空けてください。

誤挿入防止①下段端子台に誤挿入防止プレートを挿入して切断する※誤挿入防止プレートは奥までしっかりと差し込んでください。

切断した状態
ATX-10-CP1（別売）：販売単位 5②対になる上部端子台の突起をニッパーで切断する③正しい組合せでなければ、端子台が挿入できなくなります※ATX-10／ATX-30、レバー固定式／ネジ固定式ともに誤挿入防止の施工が可能です。

使用上の注意※上下端子台の挿抜は、必ず入力側遮断器を切り電気がきていないことを確認してから行ってください。
※レバー固定式の場合 …上下端子台の組付け後、ロックを固定位置にスライドさせレバーをロック状態にして使用してください。
※ネジ固定式の場合…上下端子台の組付け後、必ず固定ネジを締めて使用してください。
※誤挿入防止を施した上下端子台を取付ける際に、誤挿入防止のストッパーが効いた状態では無理に押し込まないでください。端子台が破損する恐れがあります。

ATXシリーズ

ATX□L-10-□P M3.5 / 2㎟，20A
レバー固定式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

ATXRL-10-□P
極数（工場組立出荷品）（工場組立出荷品）

端子台
端全
子長台L
全1長＝L端1子＝幅端（子8幅㎜（）×8㎜極）数×（極□数P（）
□＋P側）
板
＋/側止板
め/金止具
めS
金e具
（t S3e6（t㎜3）6㎜）【仕様】

適合圧着端子

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ締付トルク2㎟－20AAC DC600V
M3.5×6.7L
0.8～1.4N・m

【寸法表】
2極数P
端子台全長Ｌ 52

レール全長A 80
取付ピッチB

70

345676068768492 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 196

89101112131415161718192080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180 180 180 200 200 220 22070909090 110 110 130 130 130 150 150 170 170 170 190 190 210 210

端子台全長L1 ＝ 端子幅（8㎜）× 極数（□P）＋ 側板 / 止め金具Set（36㎜）

上部端子台（取外し側端子台）のみ

【形式】

【寸法図】

ATXRA-10-□P
極数

【寸法表】
2極数P
取外し端子全長L2 46345678546270788694 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190

91011121314151617181920

ネジ固定式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

ATXSL-10-□P
極数（工場組立出荷品）

端子台全長L1＝端子幅（8㎜）×極数（□P）＋側板（20㎜）【仕様】

適合圧着端子

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ締付トルク2㎟－20A
AC DC600V
M3.5×6.7L0.8～1.4N・m

【寸法表】
2極数P
端子台全長Ｌ 36

レール全長A 80
取付ピッチB70345678944526068768492 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180101112131415161718192080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180 180 180 200 200 220 22070909090 110 110 130 130 130 150 150 170 170 170 190 190 210 210

端子台全長L1 ＝ 端子幅（8㎜）× 極数（□P）＋ 側板（20㎜）/ 止め金具Set（36㎜）

上部端子台（取外し側端子台）のみ

【形式】

【寸法図】

ATXSA-10-□P
極数

【寸法表】
極数P

234567891011121314151617181920

取外し端子全長L2 53.2 61.2 69.2 77.2 85.2 93.2 101.2 109.2 117.2 125.2 133.2 141.2 149.2 157.2 165.2 173.2 181.2 189.2 197.2

ATXシリーズ

ATX□L-30-□P M4 / 5.5㎟，30A
レバー固定式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

ATXRL-30-□P
極数（工場組立出荷品

端子台全長L1＝端子幅（11㎜）×極数（□P）＋側板/止め金具Se（t 36㎜）

【仕様】

適合圧着端子

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ
締付トルク

5.5㎟－30A
AC DC800V
M4×7.5L
1.2～1.8N・m

【寸法表】
極数P

23456789101112131415161718192021（工場組立出荷品）
22102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278
端子全長L1 58 69 80 91 端子台全長L1＝端子幅（11㎜）×極数（□P）＋側板/止め金具Se（t 36㎜）
レール全長A 80 100 100 120 120 140 140 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260 280 300 300

取付けピッチB 7090

90 110 110 130 130 150 170 170 190 190 210 210 230 230 250 250 270 290 290

端子台全長L1 ＝ 端子幅（11㎜）× 極数（□P）＋ 側板 / 止め金具Set（36㎜）

上部端子台（取外し側端子台）のみ

【形式】

【寸法図】

ATXRA-30-□P
極数

【寸法表】
2極数P
取外し端子全長L2 52345663748596 107 118 129 140 151 162 173 184 195 208 217 228 239 250 261 272

78910111213141516171819202122ネジ固定式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

ATXSL-30-□P
極数（工場組立出荷品）

端子台全長L1＝端子幅（11㎜）×極数（□P）＋側板/止め金具Se（t 36㎜）

【仕様】

適合圧着端子

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ締付トルク

5.5㎟－30A
AC DC800V
M4×7.5L
1.2～1.8N・m

【寸法表】
極数P

端子全長L1234567425364758697 108 119 130 142 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251 262

8910111213141516171819202122

レール全長A 80 100 100 120 120 140 140 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260 280 300 300
取付けピッチB 709090 110 110 130 130 150 170 170 190 190 210 210 230 230 250 250 270 290 290

端子台全長L1 ＝ 端子幅（11㎜）× 極数（□P）＋ 側板 / 止め金具Set（36㎜）

上部端子台（取外し側端子台）のみ

【形式】

【寸法図】

ATXSA-30-□P
極数

【寸法表】
2極数P
取外し端子全長L2 58

345698091 102 113 124 135 146 157 168 179 190 201 212 223 234 245 256 267 278

678910111213141516171819202122

ATXシリーズ

ATX□L-10MC-□P M3.5 / 2㎟, 16A
レバー固定式 組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

ATXRL-10MC-□P
極数（工場組立出荷品）（工場組立出荷品）

端子台
端全子長台L
全1長＝L端1子＝幅端（子8幅㎜（）×8㎜極）数×（極□数P（）□＋P側）
板＋/側止板め/金止具
めS
金e具（t S3e6（t㎜3）6㎜）【仕様】

適合圧着端子

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧
端子ネジ締付トルク

2㎟ー16AAC DC600V
M3.5×6.7L
0.8～1.4N･m

【寸法表】
2極数P
端子台全長Ｌ 52

レール全長A 80
取付ピッチB

70

345676068768492 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 196

89101112131415161718192080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180 180 180 200 200 220 22070909090 110 110 130 130 130 150 150 170 170 170 190 190 210 210

端子台全長L1 ＝ 端子幅（8㎜）× 極数（□P）＋ 側板 / 止め金具Set（36㎜）

上部端子台（取外し側端子台）のみ

【形式】

【寸法図】

ATXRA-10MC-□P
極数

【寸法表】
2極数P
取外し端子全長L2 46345678546270788694 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190

91011121314151617181920

ネジ固定式

組端子台〈組立完成品〉【注文形式】【寸法図】

ATXSL-10MC-□P
極数（工場組立出荷品）

端子台全長L1＝端子幅（8㎜）×極数（□P）＋側板（20㎜）【仕様】

適合圧着端子

電線サイズ/定格通電電流
定格絶縁電圧端子ネジ締付トルク2㎟ー16A
AC DC600V
M3.5×6.7L
0.8～1.4N･m

【寸法表】
2極数P
端子台全長Ｌ 36

レール全長A 80
取付ピッチB70345678944526068768492 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180

101112131415161718192080 100 100 100 120 120 140 140 140 160 160 180 180 180 200 200 220 220
70909090 110 110 130 130 130 150 150 170 170 170 190 190 210 210

端子台全長L1 ＝ 端子幅（8㎜）
× 極数
（□P）
＋ 側板 / 止め金具Set（36㎜）

上部端子台（取外し側端子台）のみ

【形式】

【寸法図】

ATXSA-10MC-□P
極数

【寸法表】
極数P234567891011121314151617181920

取外し端子全長L2 53.2 61.2 69.2 77.2 85.2 93.2 101.2 109.2 117.2 125.2 133.2 141.2 149.2 157.2 165.2 173.2 181.2 189.2 197.2