三菱ビルマネジメントシステム総合カタログ

理 想 のスマー ト ビル を 描 き だ す︒

Smart Building Solutions
Smart Building Solutions

ビルを、
もっと、
スマートに 。

ヴィ ル フィ ー ユ

三菱電機ビルソリューションズは「Ville-feuille」を中心に、
ス マ ー ト ビ ル ディン グ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ

これからの『Smart Building Solutions』を展開。
社会環境が大きく変化する中で、これからのビルには従来の安全・安心、省エネ化、省力化に加え健康増進等にも考慮した「働きやすい」環境づくりが求められています。
また、5Gを活用した技術など、
今後新たに生まれてくる未来のニーズにも対応できる柔軟性も不可欠です。
三菱電機ビルソリューションズの『Smart Building Solutions』は、「 Ville-feuille」
を中心にビルのトータルな価値向上を支援。
ビルに関わるすべての人にとって価値のある、次代を見据えた“スマートビル”の創出に貢献します。

Smart Building Solutions
Ｉ
ｏＴプラットフォーム

ビルのデータを吸い上げ、蓄積し利活用することを可能にするIoTプラットフォーム。
スマートビルの実現に貢献する様々なサービスをご提案。
・ロボット移動支援サービス ・エネルギーマネジメントサービス

P.5

ZEB（ゼブ）ソリューション

お客様のニーズに合った
最適なZEB※をご提案。
※net Zero Energy Building

大ビル設備運用システム&プランニング

オンプレミスタイプ

ビルマネジメント

中・大規模向けの中央監視システム。
エネルギー消費量の見える化で省エネを推進。
運用サポートにより設備運用の改善を支援。

規模

三菱ビル統合ソリューション

セキュリティー

三菱統合ビルセキュリティーシステム

P.27

NEW

機能拡充

メルセーフティージー

メルセーフティーピーエックス

小・中規模向け。設備監視・制御、入退室管理などの機能を一括管理し、省エネと快適性を両立。
クラウドサービスにより管理業務の省力化も実現。

Energy management

クラウドタイプNEW

三菱ビル統合ソリューション

セキュリティー

中・大規模向けのカスタマイズ性の高い
入退室管理システム。
小・中規模向けのパッケージ型
入退室管理システム。

P.39

1扉〜大規模まで対応。
クラウドサービスの活用でサーバー
機器が不要に。

P.49

床面に光る動くサインを投影し、施設の来訪者を誘導。移動の支援や注意喚起を実施。

P.20

P.11

小

1

セキュリティー

三菱統合ビルセキュリティーシステム
ビルマネジメント

P.9

Security2さまざまな シ ーン で、ビル のスマート化 を 提 案 。

ビル 設 備 の 高 効 率 化 や、ビル 利 用 者 へ の 安 全・安 心・快 適 性 の 提

供 に 加え、ビルに 関 わる全 ての 人々にとって「 最 適な 環 境 」を提 供し、働きや すく、生 産 性 の 向 上 に つながるスマートビル の 実 現
AXIEZ-LINKsに 向 けた「 S m a r t B u i l d i n g S o l u t i o n s 」をご 提 案します。
IoTプラットフォーム Ville-feuille

人・建物・街とつながるエレベーター「Ville-feuille」により多彩な用途・規模に合わせてお使いいただけるエレベーターをご提供します。
ヘルスエアー®機能搭載

ロボットの円滑なビル内移動を支援

スマートフォンサービス

循環ファン

アプリを使用し、ハンズフ

ヘルスエアー®機能と脱臭リーでエレベーターを自フィルターを搭載し、かご動で呼び出し、行先階を内を常に快適に。

自動登録します。

ロボット移動支援サービス
ロボットをエレベーターなどのエレベータービル 設 備とつ な げ、ロボットのビル内移動をサポート。サービ
ス ロ ボットの 活 躍 や ビ ル 利 用

非接触対応ボタン

てらすガイド連携

者との共存を支援します。

ボタンに手を近づけるだ

エレベーターホールや、エ

けで、触れることなく登録

レベーター内における3密エレベーター連携が可能。

防止の注意喚起を実施。

入退室管理連携

P.5
P.7

てらすガイドの説明はP.20へ

入退室管理システム MELSAFETY-G

ロボット連携ウォークスルー顔認証による非接触のビル統合ソリューション BuilUnity

ゲート入退場を実現

居室の在室人数情報に基づき換気量を制御し、省エネと快適性を両立

ウォークスルー顔認証システム×ゲート連動

事務所内

在室人数による換気量制御
在室者（CO2濃度）多い（濃）

事前の登録により、顔認証でゲー
ト通過やエレベーターのかご呼

［換気］
強運転

出社人数にバラつきがあっても、びを実現できます。マスクをして常に換気量を最適に制御します。

いても認証が可能です。

感染症対策として、てらすガイド

非接触と連携し、適切な在室人数となるよう注意喚起も表示できます。

在室者（CO2濃度）
少ない
（薄）

［換気］
微弱運転

人流センサー

換気量制御

在室人数管理省エネ

てらすガイド連携

生体認証

ウォークスルー
ゲート連動

P.11

P.55

入退室管理システム MELSAFETY-G
来訪者の予約管理から

IoTプラットフォーム Ville-feuille

当日の入館証発行までを自動化

事務所入口

ゼブ

ZEBの運用支援や手軽なエネルギー管理を

来訪者受付システム「Ville-feuille」を使ったクラウドサービスで実現

来訪者による簡単な操作で入館証(二次元バーコード)を発行でき

エネルギーマネジメントサービス

ます。ビルの受付業務を省力化しビルのエネルギー管理・分析をます。主に中~大規模向け。

省力化。ZEBや省エネを目指すビルのエネルギー削減目標の達成

受付に貢献します。
ZEB運用支援
省力化

クラウドサービス

省エネ

防災センター/管理室

information

非対面

省人化

省力化

てらすガイド連携

P.56

P.8

三菱電機ビルソリューションズが選ばれる❸ つのポイント。
3

当社のスマートビルソリューションズは、お客様から高い評価をいただいています。

❶ 豊富な実績

30年以上にわたりお客様のニーズにお応えし、課題解決ノ
ウハウを蓄積。
特に入退室管理システム(非接触カード式)は、納入数ベースで国内シェアNo.1です(2021年実績)※2。
※2 富士経済「2022 セキュリティ関連市場の将来展望」
より❷ 総合的な技術力

三菱電機グループの総力をあげて、様々な製品ラインアップ・サービスからワンストップで最適なソリューションを提供。
ビルの価値向上に寄与します。

❸ 品質・サポート

24時間365日、全国280のサポート拠点にて高品
質な保守サービスを提供。詳細はP.63へ。

豊富な納入事例をご覧いただけます。
詳しくはこちらから。

4Ville-feuille は、
ビルのデータを吸い上げ、蓄積しスマートシティ・ビルソリューション

三菱電機ビルソリューションズは、

スマートシティ・ビルIoTプラットフォーム「Ville-feuille（ヴィルフィーユ）」

その先にある新たな都市空間の創出に貢献します。

まちVille-feuilleは、ビルと繋がることでアプリケーション

アプリケーションパートナー企業による
Ville-feuille上への次々と枝葉を広げていくように。

オープンAPI

アプリケーション実装や、設備

個々が 快 適な
室内環境

Activity Based
Working※

データを活用したサービス提供が可能に。

健 康を促すオフィス

データベースA

データベースB

特長2
様々なビル内設備※のインターネット

ビル内設備の稼働データや換 気集・蓄積。AIやビッグデータ

照 明

解析などの先端技術を活用

ス マ ートフォン

ス マ ート
フォン

昇降機

入退室管理
システム

アニメーション
ライ ティン グ
誘 導システム

空 調

カメラ

照 明

換 気

マルチベンダー対応※マルチベンダー対応。

入退室管理
MELSAFETY

入退室管理
システム

サ ービス
ロ ボット

可能です。

空 調

アニメーション
ライ ティン グ
誘 導システムパ ーソナ ル
モ ビリティ

してデータ処理を行うことが

カメラ
昇降機

設 備 連 携インターフェース

センシング デ ータなどを収

サ ービス
ロ ボット

・
・
・

データベースC

データを収集・蓄積！
パ ーソナ ル
モ ビリティ

ZEB+

パ ートナー 企 業
提 供 サ ービス

フェースを提供！

W ellness

ロボットとのワークシェアリング

三菱電機
提 供 サ ービス

オープンプラットフォームとしてAPIや設備連携インター

未来の都市を育んでいきます。
それはまるで、新緑が芽吹き、

特長1

人 ・モノの動線最適化

新しいワークスタイル

時代に応じた価値を生み出し、

Ville-feuille®（ヴィルフィーユ）の特長

人と人を繋ぐビル統合ソリューション
BuilUnity

未 来の価値が繁る都市へ

中央監視Facimaあした

お客様・パートナー企業との共創を通じ、未来社会が求めるビル、

詳しくはコチラ

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

利活用することを可能にするオープンなIoTプラットフォームです。

エネルギーマネジメントサービス

将来対応

人やモノの動きを明らかにし、あらゆるシーンで活用
目的地

3F

エレベ ーターや 入 退 室 管 理システムなどとの 連 携 で 、クラウドサ ービスで、Z E B の 運 用 支 援や 手 軽 なエネル

ロボットの円滑なビル内縦横移動をサポート！

ギー管理を実現！

詳細はP.7へ5

詳細はP.8へ

ロボットと人の協働を的確にサポート

災害時の円滑な
避難誘導を実現

4F

1F

将来のあらゆるトレンドに対応する「シティ版デジタルツイン」

AIでデータを解析

次はアと○ ○ エリ ヘ …
ア△ △ エリ

5F

2F

将来
対応

現在位置

設備の稼働状況等から設備運用や動線の最適化を支援Ville-feuilleが人やモノの位置・状態を収集、蓄積
し、見える化。ロボットと人の協働や、災害時の避難、
ビ ル のリレイアウト計 画など、多くのシーンで人やモノの動線を最適化します。

保守サービスロボット移動支援サービス

解決する様々なサービスを提供

人やモノのシミュレーション・

データを

予測・

収集、蓄積

コンサルティング

機器ラインアップ

ビルオーナーが 抱える課題を

Ville-feuilleが収集、蓄積した人やモノの静的・動的
データをAIで解析。シミュレーション、予測、コンサル
ティングを行うことで、絶えず変化していくトレンドに対
応します。

6

ZEBの運用支援や手軽なエネルギー管理をクラウドサービスで実現

ロボット移動支援サービス

エネルギーマネジメントサービス

労働力不足を背景に、警備・配送・清掃などの分野でサービスロボットが人の代わりとして働き手を担うようになってきています。
「ロボット移動支竣工後も継続的に省エネを達成するためには、ビルのエネルギー使用状況をこまめに確認し、適宜運用の見直しを行う必要があり

援サービス」
は、ビルの設備や人とつながり、
ロボットフレンドリーな環境を提供することでサービスロボットの活躍や人との共存を支援します。

ます。
「エネルギーマネジメントサービス」
は、ビル内外のデータをクラウドで一元管理。場所・時間を問わず、遠隔からこれらの業務を行うことを可能にするサービスです

エレベーター連携

エネルギーの見える化に加え、各機器のON/OFFや制御を実施

ロボットのビル内での自由な縦移動をサポート

エネルギーデータの見える化

入退室管理システム連携● 空調のON/OFF

セキュリティエリアの出入りをサポート● 設定温度調整

ZEB+

遠隔監視・制御● 照明のON/OFF

将来
対応

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

ビルの中でサービスロボットが安全・確実に移動できる環境を実現● 明るさ調整

アニメーションライティング連携
ロボットの通行や接近を通知し、人とロボットの安全な通行をサポート

管理者● 換気のON/OFF『 エネル ギーマネジメントサ ービス 』の 主 な 機 能

①

配車
リクエスト

遠隔地にあるビル設備の一括監視・制御が可能

②開放指示

入退室管理
システム

出社率：30％ ▶ 一部「弱」運転③ 認証結果

④

④

乗車指示

通行指示

①

ヴィルフィーユ

開放
リクエスト

Bビル
フロアの状況に応じた運用も可能

入退室管理
MELSAFETY③ エレベーターの状態

エレベーター
制御盤

出社率：80％ ▶ すべて「強」運転

Aビル

出社率：70％

Cビル

出社率：10％

設備管理業務を省力化し、ビルの運用効率化を支援

ロボットのシームレスなビル内の 縦横移動 を実現
将来対応

システム構 成継続的な機能追加により、さらなるエネルギー管理をサポート

今 後 、クラウド上 で 順 次 ご 提 供 す る 新 機

能 を ご 利 用 い た だくことで 、より高 度 な

不快指数が高い場所を発見！

１．
エリアごとのエネ ル ギ ー 管 理を実 現 できます。
制御盤
ELV用
I/F装置

LAN

快適なエリアを拡大！

システム構 成ロボット〜エレベーター連携通信（MQTTs ※2 ）IoTGW

快適性の分析

2．
省エネと快適を
両立させる
設備の制御

インターネット
経由
IDC※1

IoTGW

クラウド

ロボット
サーバー

LAN

クラウド

インターネット※1 IDC（IDコントローラー）…入退室管理システム扉用コントローラー※2 MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）…TCP/IPによるPub/Sub型データ配信モデルの通信プロトコル（MQTTsはTLSによる暗号化通信を用いたMQTT）

7

BuilUnity
コントローラー

IoT ゲートウェイ

インターネット

通信（ロボットメーカー独自）※サ ービスご提供可能なエレベーターには条件がございます。また、ロボットは別 途 、手 配 が 必 要です。詳しくはお問 い 合わせください 。

保守サービス②呼び・行き先階登録■ 入退室管理システム連携
入退室管理システムにロボットのIDを送信し、セキュリティゲート
や自動扉の解錠をリクエスト。ロボットに対しては、通行タイミン
グを指示します。

■ 見える化グラフ／データダウンロード
クラウドに収集したビル内の消費電力や、設備の稼働状況、温湿度等のデータを様々なグラフ形式で見える化。収集したデータは、お客様のパソコンにダウンロードすることも可能で、エネルギー運用改善策の検討や、
レポート作成等の作業を省力化することができます。
ZEBのお客様にはZEBの達成状況を見える化することもできます。

機器ラインアップ■ エレベーター連携
ロボットのリクエストに応じて、エレベーターの呼び登録・配車を実行。ロボットがエレベーターを乗降する際は、戸開状態を保持するなど安全にサポートします。
N EW 他社製のエレベーターとも連携可能になりました。

■ 遠隔監視・制御
遠隔からビル内設備の稼働状況の確認や、発停等の操作を行うことが可能。管理者が遠隔地にあるビルの管理を担う場合や、複数ビルを所有する場合でも、現地に赴くことなく、効率よくビルを管理することができます。ビルで問題が発生した場合は、管理者にメールで通知します。

中央監視Facima『 ロボット移 動 支 援 サ ービス 』の 主 な 機 能ビル統合ソリューション
BuilUnity● 換気量調整

空 調

換 気

照 明

エレベーター

給湯

電力計測

お客様のパソコン※ 本サ ービスのご 提 供には別 途「 B u i l U n i t y 」が 必 要です。B u i l U n i t yについては、P . 11をご 覧ください 。
そ の 他 、ご 提 供にあたっては諸 条 件 が あります。詳しくはお問 い 合わせください 。

8ブ

ZEBソリューション

ZEBを見える化！
日々のエネルギー使用状況を管理・分析することで、さらなる省エネに向けた改善を図っていきます。

三菱ZEBソリューション

ZEB達成状況見える化グラフ
ZEBの省エネ率計算対象設備となっている空調・換気・照明・給湯・昇降機の消費電力量と、

私たち三菱電機グループは、ZEBをキーワードに、その場所ではたらく人が安心して

IoTプラットフォーム
Ville-feuilleゼ

太陽光発電などの創エネ設備による発電電力量を見える化し、さらなる省エネに貢献します。

快適に過ごせるビルの実現に貢献していくことを目指しています。

ZEBのその先へ、三菱電機グループは「ZEB+」の実現を目指しています。

詳しくはコチラ

本日のエネルギー

ZEB Ready 判定グラフ

ZEBランクグラフ「 Z E B 見 える 化 」

基準一次エネルギー消費量から

ZEB Ready 、Nearly ZEB『、 ZEB』の当日のエネルギー収支をグ ラフ

再エネを除いて達成ラインを比較することで、時間単位で表示することで、50％以上削減できているか

ZEBの達成状況を

詳細なエネルギーデータを

判定可能

把握可能

把握可能

3種類の

見える化グラフ

低炭素社会実現に向けた取り組み
ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら、建物の高断熱化や設備の高効率化等による省エネと、
太陽光発電などの創エネでエネルギー消費量を大幅に削減し、年間のエネルギー収支を■ZEBランクグラフ

プラスマイナスゼロ（もしくは創エネ量＞消費量）とする非住宅建築物のことです。

（2013年度比）

たな目標を発表。その実現に向けた各種検討を進めています。業務部門の省エネ40る」との目標を掲げており、ZEB化の加速に向けて建築物省エネ法の継続的な改正

20
0

2013

ZEB達成
状況確認
ライン

上下積層
グラフ

施策として注目されるZEB。政府は「2030年に新築建築物の平均でZEBを実現す等も検討しています。

2030

各設備の
消費電力量

総消費
電力量

■日本版ZEBの定義

年間の一次エネルギー消費量収支をゼロにする

再生可能エネルギーでビルの大幅な

さらに低減

省エネ

各設備の

総発電
電力量

消費電力量
割合

〈ZEBランクグラフの例〉

システム構成図■省エネすることなく、再エネだけでエネルギー収支をゼロにすることは定義上認められていません「ZEB達成状況見える化」グラフ
大画面モニター表示/画面自動切替「ZEB達成状況見える化」グラフ表示■省エネ対象設備：空調、換気、照明、給湯、昇降機（OA機器などは対象外）

入退室管理
MELSAFETY

60

保守サービス

80

上下積層グラフにより、各設備ごとの電力消費傾向やZEB達成状況を把握できます。
2021年、日本は「2030年に温室効果ガスを46％削減(2013年度比)する」との新
中央監視
FacimaCO2排出量46%削減

100

省エネ率計算対象設備による消費電力量を上部に、創エネ設備による発電電力量を下部に表示する

ビル統合ソリューション
BuilUnity単なる「ゼロエネ」に留まらない、「未来の都市変化を先取りした取り組み」
をご提案します。

ZEB+

総合電機メーカー初のZEBプランナーとして、
これまでに培ってきた経験と実績を活かして、

大型モニター

管理用パソコン

▲100%

創エネ併用

創エネによるエネルギー供給量『 ZEB 』

▲75%

Nearly ZEB
ZEB
Ready

9

▲75%

40%以上の省エネ＋未評価技術の導入＜必須条件＞
・延床面積
10,000㎡以上
・未評価技術の導入

さらに省エネ▲100%

30%以上の省エネ＋未評価技術の導入

ZEB
Oriented

ホテル等
病院等
百貨店等
飲食店等
集会所等
事務所等
学校等
工場等
基準一次エネルギー消費量※1

省エネ
▲50%

ビルのエネルギー消費量

0%

BuilUnity
コントローラー＜省エネ率計算対象設備＞
空調

換気

給湯

エレベーター＜創エネ設備＞

照明

機器ラインアップ

この範囲内は全てZEB

太陽光発電

エネルギー消費量取得

発電量取得

ローカル
コントローラー＊ 三菱電機ブランド太陽光発電システムは2020年3月31日をもって販売を終了
いたしました。

※1 建築物省エネ法に基づいて、ビル毎に算出されるエネルギー消費量の基準値〈出典〉平成30年度ZEBロードマップフォローアップ委員会とりまとめ

10

ビル統合ソリューション

ビルをお持ちの方に・・・

三菱ビル統合ソリューション

ビルの「資産価値向上」や企業の「CSR」に貢献します。
また、
「省エネ」
を支援します。

詳しくはコチラ

業務の「省力化」「省人化」をサポートします。

「安心・安全」で「快適」なビル空間を提供します。

ZEB+

BuilUnity（ビルユニティー）ビルを利用する方に・・・

ビルを運営・管理する方に・・・

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

ビルユニティーは中小規模の有人・無人ビルをサポートします！

BuilUnityは中小規模ビル(有人・無人)の

省エネ、低炭素・脱炭素に向けた取り組み、ビルの価値向上など企業やオーナーの抱える課題は非常に多く、管理業務の効率化や価値向上を支援します！

ビル統合ソリューション「BuilUnity(ビルユニティー)」は、

時間や場所を問わず設備の運用管理が可能

入退

昇降機

エレベーター

入退室管理
システム

照明

空調

換気

クラウド

etc.

外出先

設備監視・制御システム

NEW

トレンドデータのビル統合ソリューション
BuilUnity

ZEBや省エネルギーを実現する

時系列グラフを表示可能

BEMS※2としても利用可能

Aビル
入退室管理
MELSAFETY

BuilUnity
コントローラーエネルギーマネジメントもBuilUnityで！

Bビル

設備監視・制御、入退室管理などを一元管理。設備メーカーを問わスマートフォンやタブレットにて設備の状態や警報を一覧で確認ないので、建物の運用に合わせた機器選定が可能です。

できます。複数ビルの一元管理も可能です。

電力量などの計量値や計測値の傾向を視覚的に把握が日々のエネルギー収支や毎月の設備の使用傾向などを可能です。

見える化グラフで確認。また、様々なエネルギー制御が可能です。
※2 ビルエネルギーマネジメントシステム（Building Energy Management System）※1 クラウドサービスを利用するには、別途契約が必要です。

ZEB達成状況見える化グラフについてはP.10をご覧ください。

保守サービス

メーカーを問わないオープン化対応

そうした中小規模ビルのオーナーや管理者の課題解決を支援します。

中央監視Facima

クラウドサービスで省力・省人化を支援※1

ビル設備の一元管理で業務を効率化

特に中小規模ビルでは人手不足が加速しており、管理面でも更なる効率化が求められています。

スペースが限られるので管理パソコンは設置したくない・・・
NE W

タッチパネル搭載のコントローラーならその場で警報内容が確認できます！

警報詳細もその場で確認可能。確認後はその場で、
ブザー停止
が可能です
（ブザー停止ボタン付き）。
また、本体に直接USBメモリを差し込み、日月年報などのCSVファイルも取り出し可能。
卓上の管理パソコンを設置したくない、
省スペースで運用したい場合などに最適です。

入退11

今は入退室管理は不要だけど、将来的にはテナントも募集したい。
ビルの利用状況に合わせた運用ができないかな・・・

BuilUnityはビルの利用状況に合わせた機能追加が可能です！
ビルの運用変更のタイミングや修繕・改修計画に合わせ、適宜追加が可能です。

ブザー停止
ボタン

導入イメージ

タッチパネル

BuilUnityは入退室管理機能のみでも運用が可能です。機能や認証端末ラインアップに関する
詳細は右記ページをご参照ください。

●入退室管理機能一覧

詳細はP.25へ

導入当初は設備監視・制御機能のみで運用を開始。
その後、セキュリティー強化として入退室管理機能を追加。

●運用に合わせた認証端末

詳細はP.52〜58へ

ビル
竣工時

拡張
①

設備監視・制御機能
空調

照明

機器ラインアップ

BuilUnityは、お客様の様々な悩みにお応えします。

換気

設備監視・制御機能
空調

照明

換気

入退

●認証端末ラインアップや外形図

入退室管理機能

詳細はP.61〜64へ

12

設 備 監 視・制 御 機 能 ( 三 菱 製 の 空調・照明との 接続）

人の在不在情報と空調・照明の連動制御（ゾーニング制御）

三菱製の空調・照明と接続することで、人数や位置情報を用いて複数の設備を連携制御します。
個別で設備を制御するよりも省エネ効果を発揮します。

照明の画像人感センサーで人の在不在や人数を把握し、最小範囲で空調温度や照明照度を制御することで無駄な運転を減らします。

換気量制御の仕組み

照明

ZEB+

イメージ
在室者
（CO2濃度）多い（濃）換気：強運転在室者（CO2濃度）

少ない（薄）

換気：微弱運転換気

ビル統合ソリューション
BuilUnity

入退

空調

ゾーニング制御の仕組み（照明の場合）
人の在不在に応じて、間引き点灯または調光による減光により、照明の消費電力を低減します。
論理的に格子状にエリア分けされたフロアにおいて、（1）
画像センサーにより、各エリアの在／不在または人数情報を取得。
（2）
格子状のエリアに1人でも存在する場合は、当該エリアの照明
をON+調光率100％に制御。 また、隣接する上下左右のエリアの照明を調光率50％に制御。
（3）
エリアに1人も存在しない場合は、当該エリアの照明をOFFに
する
（ただし、
上記
（2）
の通り、
当該エリアの隣接エリアに人が存在する場合は当該エリアの照明はON+調光率50％に制御※）
。

入退室
管理で
在室人数を
把握

換気量を
制御

人流センサーとは

画像センサー

エリア9 照明：OFF
調光率：0％

エリア10 照明：ON
エリア11 照明：ON
エリア12 照明：OFF
調光率：50％
調光率：50％
調光率：0％

画像センサー※当該エリアの周辺まで点灯させることで、照度不足の解消や視覚的明るさ感の向上など、きめ細かい快適な視環境を実現します。

画像センサー

エリア7 照明：ON
エリア8 照明：ON
エリア5 照明：ON
エリア6 照明：ON
調光率：100％
調光率：100％
調光率：50％
調光率：50％

エリア13 照明：OFF
調光率：0％

エリア14 照明：OFF
調光率：0％

画像センサー

エリア15 照明：OFF
調光率：0％

エリア16 照明：OFF
調光率：0％

人流センサー（投光部）

人流センサー（受光部）

方向を検知します。省スペー
スで設置できるため、
セキュリ

カードリーダーやハンズフリー認証装置で個人を特定し、自席エリアを最適な空調温度や照明照度に制御することで、個人ごとに合った心地よい空間を実現します。

ティーゲートや扉（電気錠）を個別制御の仕組み
入口に設置した認証端末の操作によりビルに入館した時点で、入館したユーザーの居室の照明や空調を点灯・運転制御します。

保守サービス

ビームを遮ることで人の通過

エリア2 照明：ON
エリア3 照明：ON
エリア4 照明：OFF
調光率：50％
調光率：50％
調光率：0％

個人ごとに最適な空調・照明の個別制御

赤外線センサーを内蔵した機器 で 、通 過 する人 が 赤 外 線

エリア1 照明：OFF
調光率：0％

中央監視Facima

人流センサーなどの入退室管理機能で把握した在室人数情報に基づいて換気量を最適に制御します。無駄な外気導入を減らすことで、空調の負荷を軽減し省エネを実現します。

画像人感
センサーで
空調・照明
制御

入退室管理
MELSAFETY

在室人数による換気量制御

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

BuilUnityソリューションはこちら

お客様のビル運用や管理形態に合わせた、多彩な機能を提供します。

設置できない場所においても、在室人数を把握できます。

【表示例】 混雑しています

13※てらすガイドの詳細についてはP.20へ

しばらく
お待ちください照明

個人に応じて最適な
温度や照度に制御

さらに、てらすガイドと連携することで、居室内の人数に応じた注意喚起などを表示することが可能です。

空調

カードリーダーやハンズフリー
認証装置などで
個人を特定

空調ON
認証端末

電気錠制御盤

BuilUnity
コントローラー

照明ON

機器ラインアップ入退

個人情報
・個人番号：1234578
・氏名：三菱 花子

14管理画面例

空調・照明のスケジュール制御

空調

NEW

フロア無人時はエレベーターの不停止や
空調・照明OFFを実施したい
照明

業務時間に合わせて、あらかじめ設定した時刻に空調や照明を制御します。就業形態に応じて、設定温度や照度を自動で切り換えることで、ムダなエネルギー消費を抑えます。

あらかじめ割り当てた設備情報をタイル形式で表示。設備の状態・異常を一目で確認できます。項目は画面上から制御が可能です。

フロアの在/不在情報に基づいた
エレベーター連動制御

ソフトアナンシェータ画面

グラフィック画面(標準仕様)
平面図上で、設備監視、入退室管理などの各設備や扉の状態確認、制御が可能です。

エレベーター 入退フロアの警備セット(最終退室)に連動して、自動でエレベーターの不停止階制御や空調・照明のOFFが可能です。エレベーターの不停止階制御のみの連携も可能です。
（エレベーターサービス階カット）

ZEB+

営業時間に合わせて空調・照明を設定してほしい

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

設備監視・制御機能

帰宅後は
空調・照明
OFF

不在フロア
には
エレベーター
不停止※1
3Dグラフィック画面機能（有償付加仕様）

同一グラフィック画面上で、設備監視、入退室管理などの各設備や扉の状態確認、制御が可能です。

スケジュール設定画面

防災設備連携機能

空調・照明消し忘れ防止機能
照明

空調

入退

入退室管理
MELSAFETY

OPEN

消灯
ロック解除

デマンドローテーション機能
空調

電力デマンドを監視し、契約電力や目標電力を超えそうな場合に空調システムと連携して省エネ運転に切り換えます。同じ空調機ばかりに省エネ運転制御が集中しないように、制御をかけるタイミング
が順番になるよう設定することで対象となる空調機をバランス良く
ローテーションします。
制御がかからない時間帯

※2

※1

BUC

3

6

9

12

15

18

21

24

27

エネルギー管理データをレポートにするのが面倒

データ管理機能

在室人数を確認できます。
人数情報は室内の混雑や密集状況の監視、混雑状況に応じた電力などのエネルギーデータや設備の稼働データを、日報や月報として表示/出力できます。また、10分周期データの出力も可能です。
膨大なビル設備のデータ管理を効率化できます。自動検針表示は、
計量値を自動検針データとして蓄積し、前月メーター値、当月メー
ター値、検針値を一定の書式で出力できます(過去25か月の範囲)。

30
（分）

帳票
（CSV形式）のダウンロードが可能
CSV

室内温度制御や換気量制御などに活用されます。

エレベーターの監視・制御機能

CO2濃度にもとづく換気状況注意報により、換気を促し、快適な室内環境へ導きます。
※1 標準仕様は2Dグラフィック画面です。

3Dグラフィック化によりエレベーターの監視・制御画面の視認性が向上。
エレベーターの状態が一目で分かります。

に80％に制御することで、高負荷

80％
能力値
省エネ効果あり時の電力ピークを抑制します。
時間※1 BuilUnityコントローラー※2 BuilUnityのデマンド制御から動作させる場合、最初の10分間はデマンド予測計算を行うため、制御がかからない時間帯です。10分経過後から制御を開始します。

15

ビルごとのエネルギーデータを見たい

室外ユニットの最大能力を強制的

上限カット

火災発生
保守サービス

最終退室

機器ラインアップOFF（消し忘れ防止
にします。
機能）

省エネ効果なし

防災

火災発生の信号を受信すると、避難経路にあたる扉を非常解錠しま。
（パニックオープン）
す

居室やフロアの警備に（最終退室）
セット
連動して、該当エリアの照明や空調を0

中央監視
Facima各種シンボルは現地で配置・設定が可能につき、設備の変更時も反映がスムーズです。

電気の消し忘れを見回るのが大変

能力

ビル統合ソリューション
BuilUnity

フロアの最終退室者が警備をセットすると‥電力などのエネルギーデータや設備の稼働データ

日月年報管理画面

16

三 菱 電 機ビ ルソリューションズ のクラウドサ ービ ス ※ 1 では 、
スマ ートフォンやタブレットを 用 い てビ ル 設 備 の 監 視・制 御 が 可 能 で す 。
IoTプラットフォーム
Ville-feuille

目 的 や 用 途に合 わ せ 、2 種 類 の サ ービ スをご 用 意して います 。

エレベータークラウド制御機能サービス ※2

ビル設備の監視制御を行えます。複数ビルも一括管理が可能です。

フラのコスト低減につながると評価いただきました。

クラウド

空調運転

［スマートフォン画面例〈監視〉］開始

ビル統合ソリューション
BuilUnity

Aビルの空調の制御や運転モードの変更な

Aビル

Aビル管理人対象ビル
設備状態一覧画面

対象設備
発停制御画面

設備異常発生

メール通知機能
Bビル

退室管理の警報をメールで通知でき

クラウド

設備

異常通知

把握し、迅速な対応に寄与します。

Bビル

Bビル管理人

中央監視
Facimaビ ル 設 備 の 異 常や 、不 正 操 作 など入メール通知文例

複数のビルに対してもビル設備の状

設備

異常なし

率よくビルを管理できます。

Aビル
Dビル

態や 警 報 履 歴を一 覧で確 認でき、効

クラウド

A、B、Cビル

設備
異常なし

Bビル

［スマートフォン画面例〈制御〉］

外出先
Cビル

〈クラウドサービス画面例〉

トップ画面（複数ビルの場合）

設備の制御操作
複数ビルの警報確認

Aビルでは、
設備異常が発生中
Bビルでは、
設備異常が発生中

監視・制御項目一覧
項目

単位

信号種別

群管理異常

バンク

警報

群管理異常
（割当異常、伝送異常）を通知します。

機械室温度異常バンク

警報

機械室が温度異常になったことを通知します。

火災時管制運転バンク

警報

火災時管制運転の状態を通知します。

地震時管制運転バンク

警報

地震時管制運転の状態を通知します。

号機異常

号機

警報

各号機の異常（再起動不能、
自動帰着不能、
出発不能）を通知します。

伝送異常

号機

警報

BuilUnityコントローラーとエレベーター制御盤間の通信異常を通知します。

運転/休止

号機

不停止階制御号機

概要

操作

各号機の運転/休止を手動またはスケジュールにより制御できます。

状態

また、各号機の運転/休止状態を表示できます。

操作各号機・各階床の不停止設定を手動または スケジュールにより制御できます。

状態

また、各号機・各階床の不停止階制御状態を表示できます。

機能一覧

対象ビル警報一覧画面

項目
複数ビルの状態確認

Aビル2階会議室の空調は冷房運転中
「監視」
「 制御」
トップ画面
（複数ビルの場合）
複数の対象ビルのメニューを一覧で確認可能です。

17

Bビル1階共用部の空調の設定温度は24℃
対象ビル設備状態一覧画面

対象ビル
空調状態制御画面

紹介動画は
コチラ

概要

スケジュール機能

運転/休止や不停止階制御のスケジュール（実行、
基本、
例外スケジュール）を表示・編集できます。

カレンダー表示

祝日や休館日などの特定日を表示・編集することで例外スケジュールに使用できます。

メール通知

警報が発生した場合は、メールで通知することができます。

履歴表示

メモ表示

入退室管理
MELSAFETY

複数ビルの一元管理

A、B、Cビル

保守サービス

間がいらず、異常発生をタイムリーに御システムとして、社会イン

運行スケジュールの設定が可能です。

どが可能です。

ます。管理用パソコンを立ち上げる手い小中規模ビル向け遠隔制機器ラインアップの 状 態 を 監 視・制 御 で きま す 。例 えば、外出先からスマートフォンでビル

デザイン性や、従 来には無スマートフォン/タブレットが監視盤の役割を果たし、エレベーターの状態の確認や、遠隔監視・制御機能
遠隔で空調・照明・扉などのビル設備

グッドデザイン賞2019受賞：

複数ビルのエレベーターの監視と制御を行うことができます。

ZEB+

監視・制御サービス「BuilUnity」

建物単位で警報の履歴や各種制御の履歴を一覧表示できます。
またお客様の操作履歴を一覧表示できます。
お客様用のメモを表示・編集できます。
警報が発生した場合の連絡先や次回点検の日時などを入力できます。

※1 クラウドサービスを利用するには、別途契約が必要です。
※2 エレベータークラウド制御機能サービスを利用するには、エレベーター保守契約が必要です。

18

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

三菱ビル統合ソリューション てらすガイド ®
光のアニメーションを用いたサインを床面に投影し、来訪者の行先案内や注意喚起を行うことで、来訪者の円滑な移動を支援します。

機能名称
警報履歴

6か月間

全建物警報履歴

6か月間

発停履歴

6か月間

全建物発停履歴

6か月間

操作履歴

6か月間

遠隔制御

管理可能点数
メール通知先 /

メール通知

ユーザー
信号（警報種別）/
メール通知先―エレベータークラウド

エレベータークラウド※但し、設置は屋内の床面に限ります。

制御機能サービス※ 3

制御ライセンス

監視・制御サービス

300棟

建物/お客様300棟

建物/ユーザー1,000点2

設置は簡単。

面倒な工事は不要。イベント時などの移動も容易です。

「BuilUnity」※ 22,000件1

コンセントがあれば、必要なサインを必要なときに簡単操作で。

専用ソフトウェアにより、現場で表示内
容の編集が可能。簡単な操作で動画や静止画を取り込めます。

3

様々な設備と連携し、運用を効率的に。

入退室管理システムやビル管理シス
テムなどと連携し、誘導や注意喚起のサインを表示し、省人化をサポート。
※別途無線LANが必要です。

10件

1,000信号（警報種別）設置事例やご利用例はコチラ

当社のクラウドサービスは高度なセキュリティーで安心のクラウドサービスです。
セキュアな通信環境認証による信頼性

お客さまのデ ータを保 管するデ ータセン

当 サ ー ビ ス W e b サ イト は 、フ ァ イ ア

Webサイトご利用時、IDとパスワードによ

ターは、持ち出しや改ざんを防ぐため、厳重ウォールにより、インターネット経由の不正るユーザー認証を行うことで、第三者の閲なセキュリティー管理を行っております。さアクセスや改ざんを防ぎます。Webサイト

覧を防止します。Webサイト自体も、厳格らに、定期的なバックアップで冗長性を保持診断・対策を定期的に行うことで、新たな攻に保証されている機関が発行する電子証明

しているので安心です。

撃手法へも備えています。
また、通信には必書により、正規サイトである保証を得ていまず暗号化を施しています。

す。

各種設備と連携し、誘導や注意喚起のサインを表示し、省人化をサポート。
人流センサー×BuilUnity×てらすガイドの動画はコチラ

検温装置 ＋

てらすガイド

BuilUnity※例：検温してください＋ 人流センサー ＋ てらすガイド

人 流センサー

堅牢なデータ保管

保守サービス※1 クラウドサービスを利用するには、別途契約が必要です。
※2 システム保守契約または遠隔監視契約を推奨します。
※3 エレベータークラウド制御機能サービスを利用するには、エレベーター保守契約が必要です。

受付の省人化に。

在室人数を制限して混雑緩和に。

検温のお願いを分かりやすいピクトグラムやメッセー
ジで表示できます。

人流センサーが通過人数をカウント。混雑状況に応じて表示内容を変更します。

機器仕様
大きタブレットPC 動作環境

さW 405.6 × H 855.6 × D 171.0［㎜］（転倒防止板：W 510 × H 3.2 × D 289.0［㎜］）

重さ

23.0［㎏］（転倒防止板：約3.6［㎏］）電源

AC100V

50/60Hz

投

影

面

床面

明

る

さ

3500［lm］

消費電力

約310W以下

インターフェース

無線LAN（IEEE802.11ac/n/g準拠） 投影サイズ

約110インチ（約2.37ｍ×約1.48ｍ）

環境条件
温

19

中央監視
Facima

管理可能数

必 要 な ライセンス ( 有 償 )入退室管理
MELSAFETY

複数ビル管理クラウドサ ービ ス

度

5〜30℃

湿

度

20〜80％（ただし結露なきこと）

そ の 他

屋内仕様、床面設置

O

S

Windows11 Pro またはWindows10 Pro

C

P

U

Core-i3以上（Core-i5以上を推奨）

メ

モ

リ

4GB以上
（8GB以上を推奨）

ディスク容量128GB以上

画面解像度

1920 × 1080、2160 × 1440または
3000 × 2000

機器ラインアップ

履歴管理

諸元

特長

ZEB+

クラウドサ ー ビ スと必 要 な ライセン ス

ビル統合ソリューション
BuilUnity

クラウドサ ー ビ ス ※ 1 基 本 機 能 諸 元

20BuilUnityにより連動制御の接続を簡素化して低コスト・省施工を実現

導入事例 ： 製造業オフィスビル

三菱製品の空調コントローラー（AE-200J）
・照明制御システム（MILCO.NET）と簡単接続。

延床面積約4,000㎡のオフィスビルのZEB化に伴い、三菱製の高効率設備を導入。

コストを抑えてビル内設備を統合管理し、省エネと快適空間を実現します。

BEMSとしてBuilUnityを導入いただきました。さらに入退室管理機能を追加され、簡単接続

コストメリット「BuilUnity」「AE-200J」「MILCO.NET」各々の機「AE-200J」及び「MILCO.NET」の接続はLAN

インターフェイスが不要な為、追加コストがかか能を生かし、
さらに連携制御により新たな空間がご

ケーブル1本のみ。接続する為にインターフェイス

らず高機能な制御を実現できます。省エネによる提供できます。

等の追加は不要です。

ランニングコストの低減も期待できます。

入退室用
インターフェイス

エレベーター

中央監視用
インターフェイス
照明用
インターフェイス

入退室

換気

照明
コントローラー

LED照明

エレベーター

電気錠
制御盤

エレベーター

連動
制御

空調

入退室

照明

納入機器
BuilUnityコントローラー

1台

入退室用IDコントローラー

5台

非接触カードリーダー

21台

ローカルコントローラー

3台

認証端末

ビル用マルチエアコン 室内機 60台

手元リモコン

空調用
インターフェイス

照明

空調

太陽光発電※3

中央監視用
インターフェイス

空調
コントローラー

室外機 8台空調●照明の調光制御（スケジュール、
在室情報）●空調の温度、風量変更（スケジュール、
在室情報）●空調のデマンドローテーション ●換気量制御（在室情報）●エレベーターのサービスカット、
管制運転監視、
状態監視※3 三菱電機ブランド太陽光発電システムは2020年3月31日をもって販売を終了いたしました。
※4 竣工時(2019年)の仕様です。

LED照明器具

1,215台

エレベーター

1台

連動制御の詳細についてはP.13〜16へ→

高効率設備の導入効果
100%
AE-200J（空調コントローラー）

空調冷熱総合管理システム

BuilUnity
コントローラー

AE-200J

合計

BuilUnityを介し空調の運転状態の監視やデマンドに応じた省エネ制

BuilUnityを介して照明のON/OFF、調光、色温度などを監視・制御し御(省エネレベルによるピークカット)を実施し、室内環境を快適に維持ます。さらに在室情報や空調制御と連携させることで、快適な照度を保しながら省エネを図ります。異常履歴の収集、画面表示も可能です。

ちながら省エネを実現します。

空調機の制御が自由自在 。

集中コントローラー本体のみで最大50台※1の空調機を管理できます。操作しやすいカラー液晶タッチパネルを採用しており、運転ON/OFFや温度設定、運転モード・風向・風速切換などが空調機単位に行え、きめ細かいスケジュール
運転が可能です。
po i nt3

省エネなのに室 内は快適 。

状況に応じて空調機を自動省エネ制御。一時的に設定温度を変更したり、送風運転へ切換えることにより、省エネで快適な運転を実現します。また一定時間毎に制御する空調機をローテーショ
ンすることも可能です。

po i nt2

ムダな運転を抑えて省エネ 。

運転ON/OFF時刻や時間帯別に設定
温度の変更など、空調機の運転パター
ンを曜日別、
日付別に設定。各部屋の使用状況に応じたムダのない空調が行えます。

po i nt

1 通 信 線 1本 化

4

室内ユニット毎の使用状況把握。

空調機の運転実績を蓄積し、FAN運転
時間、サーモON時間、消費電力量※2の把握が可能です。

po i nt

2 デマンド制御

リレー制御も個別制御も全て

従来は対応不可であった「現在

1種類の通信線でシステム構値に対する減光分の調光率指築可能です。

示」
で確実に省エネを実現します。

po i nt

po i nt

省エネ

60 %ネットワーク照明制御システム

快適性を維持しながら省エネを実現

1

ZEB導入後MILCO.NET（照明コントローラー）

空調機毎の最適制御で、省エネアップ・快適キープ

po i nt

基準

3 フェールセーフ機能

機器の故障などによるシステ
ムダウン時もリレー端末器自身 の スイッチで 、照 明を再 点

お客様の声

76%減

1台のパソコンで様々な設備に加え、入換気

削減率 76.8％

照明

削減率 69.3%

で 業 務 効 率 化となり、既 設 のビ ル でも空調

削減率 57.0％

BuilUnityの導入を決めました。

退室管理までを一括管理できることに魅力を感じました。管理者の負担も減るの

昇降機 削減率 11.1％

0

創エネ
16 %

ビル統合ソリューション
BuilUnity

BuilUnity

ローカル
コントローラー

中央監視Facimaエレベーター用
インターフェイス

中央監視用
インターフェイス

インターフェイスの追加なく最適連動制御を実現！

入退室管理
MELSAFETY

中央監視用
インターフェイス

延床面積 ： 約4,000㎡

保守サービス

中央監視（敷地面積約2,000㎡）

低コスト

当社製設備であれば、専用通信での接続が可能なため、高機能な制御が安価に実現できるシステムが高額になり、連動制御の実現を諦めることも…。

建物用途：オフィスビル

太陽光発電

Nearly ZEB を達成

機器ラインアップ

高コスト

BuilUnity
コントローラー

管理用パソコン（4階建て）

BuilUnityによるシステム構成

・中央監視と各設備の双方に通信インターフェイスが必要
・通信接続のためにインターフェイスの設計・調整が必要

システム構成ZEB+

照明設備と連携することで、セキュリティー性の向上と省エネも実現されています。

お互いの強みをいいとこ取り

従来のシステム構成

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

BuilUnityと三菱製品とのスマートな連携により、さらに心地よい空間を提供します。

[例]現在70%に調光しており50%に減光し節減したい場合
は、20%減光指示により省エ
ネを実現。

灯します。

※1 拡張コントローラーを使用することで、最大200台まで管理可能です。 ※2 消費電力量の計測には、
電力量計が必要です。

21

22

BuilUnity
クラウド
サービス※1

複数ビルのデータを収集し、一元管理

BuilUnity
コントローラークラウド

スマートフォン
（ブラウザ）

パソコン（ブラウザ）

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

システム構成BuilUnity
コントローラー
Bビル

Cビル

各種
設備

各種
設備

情報センター ※1

管理用パソコン

警備会社 ※1

ZEB+

クラウド

BuilUnity
コントローラー

在室情報を活用して、連携制御

ビル統合ソリューション
BuilUnity

Aビル

ビル設備を最適にエッジ

お客様のニーズやビルの運用に合わせた給湯システム構成が可能

太陽光発電

受変電

防災

空調

照明
コントローラー

画像人感センサー

換気

電気錠
制御盤

照明

エレベーター

中央監視Facima空調
コントローラー

ローカル
コントローラー

認証端末

キーボックス設備
手元リモコン

入退室管理
MELSAFETY

エレベータークラウド
制御機能サービス※1※1
クラウド監視・制御サービス「BuilUnity」

遠 隔 監 視 機 能 ※1
設備監視

防災監視

防犯監視

システム仕様
コントロ ー ラ ー（ ハ ードウェア ）設 備 警 報 発 生 を 情 報 センタ ー へ

コントロ ー ラ ー（ ソフトウェア ）管理ユーザー

N EW

BUC-210(KB)

通 報します。

BUC-200(KB)

防災警報発生を警備会社へ通報します。
防犯警報発生を警備会社へ通報します。
設備のメーター(電力量計等)から出

遠隔自動検針サイズ

W300×H400×D120(㎜)W300×H400×D120(㎜)質量

本体約8.5kg/フレーム約1.5㎏

本体約7.0kg/フレーム約1.5㎏

タッチパネル

あり

なし

停電補償

30分(タッチパネルは対象外 ※2)

30分

環境条件

屋内環境
温度：10〜35℃(本体0〜40℃)
湿度：35〜80％RH(結露なきこと)

屋内環境
温度：0〜40℃
湿度：35〜80％RH(結露なきこと)※2 タッチパネルは内蔵バッテリーにて補償するため、停電補償時間内の対象外です。

23

31ページ
日月年報

※4

、

ページ日報（62日）、月報（25ヵ月）

OS

ローカルコントローラー

最大10台(最大1,000点)

空調コントローラー

最大4台

Chromium 版Edge（IE モード）

空調グループ数

Windows 10 IoT Enterprise LTSC2019
ブラウザ

電力デマンド制御レベル：15段

モバイル機器（タブレット／スマートフォン）

個人情報登録数

3,000人Windows 10

通行権限登録数

2,500件カレンダー設定

100パターン

スケジュール設定

100パターン
入退室

履歴

設備監視

OS

通行：40,000件
警報：4,000件

Android 6.0.1以上
Safari

Google Chrome

警報：4,000件

対 応 カ ード

状変：4,000件

入退室機能使用時

発停：4,000件
操作

iOS 10.2以上

Chromium 版Edge
ブラウザ

2,000件主 要 設 備 の 接 続 台 数 一 覧 ※7

Windows 10 Pro

Windows 11 Pro

年報（6年分）、10分周期データ（2年）

力されるパルスをメーター値とし積算し、提供します。

10人

管 理 用 パ ソコン ／ タ ブレット

※3

管理点数

最大2,000グループ

照明コントローラー

最大1台

照明

最大512回路

電気錠制御盤

最大19台

認証端末

最大76台 ※5

電気錠

最大76扉

キーボックス

最大40窓×1台 ※6

機器ラインアップ

コントローラーの基本機能

保守サービス※1 ご利用には、別途契約が必要です。

FeliCa, ISO14443TypeA※3 クラウド接続用ユーザーも含みます。
※4 1ページに管理点15点を登録可能。
1ページはシステムで使用するため、自由に設定可能なページは30ページまで。
※5 入室/退室側の両方に認証端末を設置する場合、最大152台。
※6 キーボックスコントローラーを接続することでキーボックスをもう1台接続できます。
※7 全実信号の合計15,000点まで管理が可能です。

24

設備監視機能一覧

入 退 室 管 理 機 能 一 覧（ つ づ き ）ある管理点の状態変化､警報発生等を条件として、別の機器を指定した状態に動作させます。

電カデマンド監視･制御

空調管理システムとの接続
照明制御システムとの接続[2019年11月以降適用][2021年10月以降適用]

運転時間・起動回数積算
信号検索表示電カデマンド制御 ・デマンド予測が目標電力を超過しないよう負荷の投入／遮断を行います。
・目標電力は電カデマンド機能を停止することなくスケジュールで動的に変化させることが可能です。
・電カデマンド制御であらかじめ設定した設備の遮断順序をローテーションすることが可能です。
三菱製空調コントローラーAE-200J/AE-50J/EW-50Jとダイレクトに接続し、空調の運転状態の監視やデマンドに応じた省エネ制御を実施します。

三菱製照明コントローラーMN3051とダイレクトに接続し、照明のON／OFF、調光、色温度などの監視やデマンドに応じた

ソフトアナンシェータ画面表示［2024年1月以降適用］

ZEB達成状況
見える化グラフ表示

火災発生の信号を受信し､避難経路にあたる扉を非常解錠します。

警備切換

認証端末の警備キーを使用して警備状態（警備/解除）
を切り換えます。

出退勤管理

認証端末の出退勤キーを使用して､出退勤の履歴を記録します。

認証端末

名称

機能

検針値を一定の書式で表示／出力します。

機器の運転時間､起動回数を積算し､信号の詳細画面にて表示します。

システムのすべての管理点に対し､名称､状態､制御内容など、様々な条件で検索し表示することが可能です。

履歴出力表示されている管理点に対し､個別または一括で操作が可能です。

管理用パソコン上でグラフィック画面を表示し、配置した設備や、扉等のシンボル毎に状態の確認・遠隔制御が可能です。設備監視機能・入退室機能に関するシンボルを同一グラフィック画面上に表示可能です。
記録したトレンドデータを時系列にグラフ表示し、計量値や計測値の傾向を視覚的に把握可能です。

状態一覧表示監視・制御サービス
警報一覧表示あらかじめ割り当てた複数の設備情報を一覧で表示することが可能です。設備の状態・異常を一目で管理でき、遠隔制御割り当てた項目について、画面上から制御が可能です。
また、管理項目詳細情報の表示も可能です。
ZEB Ready判定、ZEB ランク、本日グラフの3 種類のグラフを表示することが可能です。

ユーザーメモ表示

これらのグラフはフルHD サイズの大画面に巡回表示することが可能です。

複数ビル管理2人照合

異なる2人の人物の認証によって扉が解錠します。

ホールドアップ

認証端末操作による通行時に､特定のキー操作によリ管理用パソコンに警報を通知します。

インターロック

前室のある扉において､一方の扉が解錠されている間は他方の扉の照合操作を禁止します。

特定人物通知

個人管理
操作者管理

25

個人情報画面で利用者を特定人物として登録すると、その利用者がICカード／指紋／ハンズフリータグで指定扉を通行した場合､通行は可能ですが警報を通知します。

各扉の在室人数､在室者の一覧を管理用パソコンに表示します。

在室時間監視ある扉に入室したまま設定時間を経過した場合に警報を通知します。

状態監視

制御

一時的に不能とします。
また、失効したカードが 操作された場合は警報を通知します。

入室／退室側の両方に認証装置が設置された扉において､同一のICカード／指紋／ハンズフリータグによりエレベータークラウド

警報監視システムの異常･故障発生時に､管理用パソコンの画面にて警報を通知します。

侵入監視

ビルユニティーコントローラーに侵入センサーを接続し､センサーの状態を監視します。

遠隔制御

管理用パソコン操作から､各扉の制御（施解錠､警備切換など）を行います。

スケジュール制御

予め設定した時間に各扉の制御（施解錠､警備切換など）を行います。

連動制御

ある扉の状態変化（施解錠状態､警備状態など）に連動し他の扉の制御（施解錠､警備切換など）を行います。

ユーザー情報･ICカードの登録

個人情報･ICカード／ハンズフリータグの登録･抹消を行います。

通行可能な扉･時間帯の設定

所属毎に通行可能な扉･時間帯の組み合わせを設定可能です。

操作制限

管理用パソコンの操作者毎に表示･操作項目の権限設定が可能です。

ビルの空調、照明や扉などの各設備の制御履歴を一覧表示できます。

複数のビルでサービス契約している場合は、全てのビルの設備の制御履歴を一覧表示できます。

クラウドサーバーを介してユーザーが操作した履歴を一覧表示できます。

複数のビルでサービス契約している場合は、全てのビルの設備を操作した履歴を一覧表示できます。
各履歴は、画面よりテキスト出力できます。
設備の運転状態を一覧表示できます。
また、フロアや設備種別などの用途に応じて、設備グループに登録し、一覧表示できます。
複数のビルでサービス契約している場合は、全てのビルの設備を同一グループに登録することで、一覧表示できます。

全てのビルで発生中の警報や未確認の警報を一覧表示できます。

表示されている警報に対し、個別または一括で警報を確認できます。
ビルの空調、照明といった設備の運転/停止や設定値、モードの変更操作ができます。
また、扉の施解錠などを制御できます。複数のビルでサービス契約している場合は、全てのビルの設備や扉を制御できます。

ユーザー用のメモをテキスト形式で表示、編集できます。

設備異常を検出した際の連絡先や次回点検の日時などを入力できます。
管理対象となるビル一覧を表示し、複数のビルを統括的に管理できます。

ユーザー単位に管理するビルを設定できます。

ビルの設備異常、不正通行などの警報が発生した場合、メールで警報を通知できます。

メール通知する対象設備や警報の種類を選択できます。
警報履歴を一覧表示できます。

制御履歴

運転/休止や不停止制御の履歴を一覧表示できます。
操作履歴を一覧表示できます。

状態一覧表示

エレベーターの休止状態、不停止階を立面図をもとに確認できます。

警報一覧表示

発生中の警報や未確認の警報を一覧表示できます。

遠隔制御

運転/休止制御や不停止制御ができます。

制御機能サービス ※2

スケジュール表示

運転/休止や不停止階制御のスケジュールを表示、編集できます。

［2019年11月以降適用］

カレンダー表示

スケジュールに登録する為の祝日や休館日などの特定日を表示、編集できます。

ユーザーメモ表示

連続して入室／退室操作が行われた場合に警報として処理します。
各扉の現在の状態（施解錠状態･警備状態など）を表示します。

複数のビルでサービス契約している場合は、全てのビルの設備の警報履歴を一覧表示できます。

警報履歴

操作履歴

ICカード／ハンズフリータグ紛失時は失効の登録を行うことでそのカード／ハンズフリータグでの通行を

在室管理

アンチパスバック

メール通知
履歴管理

認証端末操作による施解錠方法について､一時解錠／連続解錠のモードを選択可能です。

失効処理

監視

概要

通行モード

概要

ビルの設備の警報履歴を一覧表示できます。

ビルで発生中の警報や未確認の警報を一覧表示できます。複数のビルでサービス契約している場合は、※1「BuilUnity」

日月年報や自動検針表示機能でデータの表示や出力も可能です。

機能名称

在室者管理

発停履歴
クラウド操作履歴

また上限値を超えた時は警報を発します。

入退室管理機能一覧

通行制御

BUC-210はコントローラー本体からUSBで直接データ保存が可能です。

B u i l U n i t y ク ラ ウド サ ー ビ ス 一 覧

また､最大値･最小値等を表示します。
さらに、計算値を自動検針データとして蓄積し、前月メーター値、当月メーター値、設備の異常が発生、または復旧した場合に、情報センターに通報することが可能です（別途、遠隔監視契約が必要です）。

［2024年1月以降適用］

防災設備連携管理用パソコン操作により､各種履歴､個人情報などをハードディスク･外部ディスクに保存します。

警報履歴

遠隔発報

グラフ表示

フロアの警備セット（最終退室）に連動して､当該フロアへのエレベーター不停止制御が可能です。

計測値や積算値などのデータを10分データ・日報･月報･年報データとして蓄積し、一定の書式で表示／出力します｡

警報発生/復旧や状態変化の履歴､ユーザー操作の履歴などを時系列で表示することが可能です。

［2020年9月以降適用］

居室やフロアの警備セット（最終退室）に連動して､該当エリアの照明や空調を消すことが可能です。

エレベーター連携

省エネ制御を実施します。

履歴表示
グラフィック画面表示(オプション)

空調､照明連携
他設備連携

履歴管理

10分データ・
日報・月報・年報表示、
自動検針表示／出力

電カデマンド監視 ・30分インターバルの使用電力を監視し､デマンド予測をグラフに表示します。
・目標電力量の超過が予測された時は警報を発します。

記録媒体への保存

複数ビル管理
メール通知

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

あらかじめ設定された時刻パターンに基づき､設備の起動や停止、設定値の変更が可能です。

機器連動制御

データ保存

ZEB+

スケジュール制御

履歴収集ソフトウェア（オプション）を接続することで、入退室の通行履歴や警報履歴を保存します。

ビル統合ソリューション
BuilUnity

計測では、あらかじめ設定された上限値・下限値を超えた場合に警報を発します。

履歴収集

中央監視
Facima

電流・電圧・温湿度などのアナログ値や、電力メーター等のパルス信号などを受信して計測・計量を行います。

履歴管理

入退室管理
MELSAFETY

計測監視・計量監視概要

設備の運転状態や異常・警報を監視します。

保守サービス

状態監視・警報監視概要

ユーザー用のメモをテキスト形式で表示、編集できます。

異常を検出した際の連絡先や次回点検の日時などを入力できます。

管理対象となるビル一覧を表示し、複数ビルのエレベーターを統括的に管理できます。

ユーザー単位に管理するビルを設定できます。

機器ラインアップ

機能名称

警報が発生した場合は、メールで警報を通知できます。

※1 システム保守契約または遠隔監視契約を推奨します。

※2 エレベータークラウド制御ライセンスが必要です（P.17参照）。また、エレベーター保守契約が必要です。

26

●ビル設備の管理・運営ノウハウをフルに活用した、
優れた操作性。

お客様

ビル設備運用システム＆プランニング●24時間365日の監視・保守サービスに加え、提案型保守サービス

Facima（ファシーマ）データ収集

メーカーも、導入時期も異なる空調や照明などのビル設備を一元的に効率よく運用したい。

●三菱電機製の空調・照明、入退室管理システムとの「監視・制御」と「見える化」の両面から、ビルの省エネを強化します。

独自の多彩なサービス内容と充実したサポート体制で、ビル設備運用の効率化とエネルギー管理を実現します。

メーカーを問わないオープン化対応で、ビル設備を一括管理。

ファシーマは〈ビル設備運用システム〉と〈運用サポート〉による独自のサービスで、お客様のビルの設備運用を改善します。

設備監視・制御に加えて、エネルギーの見える化を強化。

システム保守による〈facima BA-System〉の安定運用を実現すると共に〈クラウドサービス〉や使用量や使用傾向を、誰にでも見やすく、
リアルタイムにグラフィック表示。

〈改善プランニング〉など、ファシーマならではの綿密な連携力でメニュー表示部グラフィック、
メニュー、
画面履歴を
プルダウンで簡単に選択できます。

詳細はP.29へ

省エネ・省コスト化はもちろん、ビルの資産価値アップのお手伝いをします。
入退室管理
MELSAFETY

設備運用の効率化を図ります。

インジケーター表示部

警報や保守中の状態を、アイコンで表示。
ひと目でわかります。

ビル統合ソリューション
BuilUnity

プランニング

中央監視Facima

ビル設備運用システム

プランニング

メインウインドウ

フルHD 対応

システム保守・サポート

クラウドサービス●専門技術者による予防保全●エネルギー管理サポート●システム活用のサポート●ファシーマレポート●充実のサポート体制●エネルギーデータ保管サポート
詳細はP.35へ

詳細はP.36へ設備の運用改善を立案し、省エネとライフサイクルコスト（LCC）
削減をお手伝いする新たなオプションサポートをご用意

保守サービス

省エネと快適性を強力サポートします。

ビル設備
運用システム機器ラインアップ

詳しくはコチラ

ZEB+

連携でさらに快適な省エネを実現。 詳細はP.30へ

こんなニーズに、オープンプラットフォーム対応の「Facima」
でお応えします。
いま在る設備(facility)を最大限(maximum)に活かし、〈ファシーマサポート契約〉の提供。

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

中央監視システム

省エネ・
改善提案

監視・制御

オプションサポート
最新警報表示部

発生中の警報のうち、最新警報を１つ表示。
クリックすると、最新警報を含むグラフィック画面を表示します。

27

画面表示部

グラフィック画面や機能画面を表示します。

ポータルメニュー表示部

ポータル登録した機能画面をワンクリックで表示できます。

●スマート・プランニング・アシスト
詳細はP.37へ●スマート・省エネ・アシスト
詳細はP.38へ

28

さらに省エネ効果を向上するには…？

電力デマンド監視・制御
30分毎の電力を監視し、契約電力やお客様

三菱電機製の空調・照明、入退室管理システムなど親和性の高い機能連携を中心に、きめ細やかな管理・制御で快適も省エネも省コストもおまかせください。

●電力デマンド監視画面の設定値（目標電力）に近づくと予測された

現時点での使用電力や30分間の予測使場合にデマンド警報を発生させ、節電を促

用電力をグラフで分かりやすく表示。目します。設定された電力を超えないように

標電力や契約電力を超えることが予測される場合には、予め設定した設備を遮設備を遮断するなどの自動制御も行うこと断するなどの自動制御も可能。

ができます。

※1
入退室管理システムと連携すれば、安全性も省エネ性もさらに向上。

空調

照明

入退

ZEB+

省エネや省コストのために、契約電力を超えないようにしたい…

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

電力デマンドの管理やエネルギーの見える化による節電、省エネの促進。

「入退室管理システム」との連携により、
最終退室
（館）
時の、
空調・照明の消し忘れを防止。
安全性を確保しつつ省エネします。

その他の機能も充実 。
トータルで省エネ・省コストをサポートします。

『目標電力のスケジュール制御』『デマンドローテーション』

お客様にて設定された目標電力を、スケジュール制

デマンド制御の優先順位をローテーションできます。

御で自動的に変化させることが可能です。

どんなときに使うの？

どんなときに使うの？

オフィスビルなどで、制御の優先順位をつけることが帯は、上限値を下げて電力料金の支出を抑えるなど、より快適な環境を作ることができます。

柔軟な対応が可能です。

例えば…

目標電力

時間帯別に上限値を変更

居室A

弱N+1回目のデマンド制御では居室Aの風速を弱に…

600kW●ビル設備データを自動保存。
めんどうな設定は不要に。

温度や運転時間、運転モードなどを、
一括管理。
たとえば、
その時

初期設定をせずに、
ビル設備の各種データをすべて自動的に保存。

間帯に適した温度、照度設定をすることで、ムダなエネルギー消

いままで不要だったデータが急に必要になっても、すぐに確認できます。

費を防止します。

三菱電機製パッケージエアコンや空冷式ヒートポンプチラー、水冷式冷房専用チラーも、
コントロール可能。

居室B

強

800kW
700kW

●スケジュールの一括管理で、空調・照明のムダを削減。

難しい場合などに有効な機能です。不公平さを無くし、N回目のデマンド制御では居室Bの風速を弱に…

例えば…

居室A

居室B

弱

0時 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 24時

強●三菱空調コントローラーと連携した独自のキメ細かな省エネ制御。
たとえば、
同じ室内機
（空調機）
に制御が集中しないよう、対象機器

空冷式ヒートポンプチラー、
水冷式冷房専用チラーの各種の運転状態、異常状態の表示、発停、設定制御が可能。他設備のスケジュールとあわせて一括管理が可能です。
②省エネ連携機能
・デマンド制御

円グラフなど用途に応じたグラフ表示を可能にし、各種エネルギー使用量の認識や省エネ節電の分析にお役立ていただけます。

0

3

6

9

12

能力

収 集し、グ ラフを表 示 する機

テナント毎に設備の状態表示や操作、
スケジュール延長が可能

能 で す 。テ ナントごとの エ ネ

です。
さらに、
お知らせメッセージや環境情報も表示できます。

ルギー使用状況、設備機器の運 転 状 況を視 覚 的に把 握で●テナント管理メニュー（例）き、効 率 的にエネル ギーを使●スケジュール変更画面（例）

さらに省エネへ。
との接続により、①状態表示、
発停、設定制御

ビル全体やテナント単位でのエネルギー管理と課金が可能。省エネはもちろん、ビル全体を通じた運営の効率化も図ります。

テナントサービス「見える化」
機能※2

水冷式冷房専用チラー●空冷式ヒートポンプチラー、

御実行後は、30分の間に順次ローテーションします。
ビル設備
運用
システム

●エネルギー管理機能

空調の指定と省エネ制御実行時間を設定。
3分単位を1コマとして、
制制御がかからない時間帯※2

BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）機能※1

建 物 の 設 備 機 器 の デ ー タを

照明

上限カット
80％

18

21

24

27

30
（分）

デマンド制御が可能。
デマンドの状態に応じて出力を制限します。
・外気温度による目標水温シフト制御

室外ユニットの最大能

外気温度による目標水温シフト制御の有効/無効や冷暖房時の力を強制的に80％に開始外気温度、
シフト量、
解除外気温度の設定が可能です。

制御することで、高負能力値
省エネ効果なし

15

荷 時 の 電 力ピ ークを省エネ効果あり時間

機器ラインアップ

節電要請への対応が可能です。電力料金が高い時間

空調

中央監視
Facimaこんなことができます 2

抑制します。

※2 Facimaのデマンド制御から動作させる場合、最初の10分間は制御がかからない時間帯です。

用する事が可能になります。

●テナント管理機能●設備管理機能対象のテナント情報を登録・管設備の稼働情報、
トラブル、警理し、中央監視で収集した計量報発生情報、修繕情報など設備

データ
（電気、
水道、
ガス等）
をも

に関するあらゆる情報を一元とに課金処理を行います。また、管理。ビル内設備の保全業務

請求書の作成・発行も可能です。

を支援します。

三菱電機製 空調冷熱総合管理システム「AE-200J/EW-50J」
カラー 液 晶タッチパネルで簡 単に管 理できる空 調コントロー
ラー。
最大200台までの室内ユニットの集中管理が可能です。

保守サービス

こんなことができます 1

消灯

入退室管理
MELSAFETY

最終退室

ビル統合ソリューション
BuilUnity※1 利用者の座席周辺のみ照明を点灯・消灯する連携も可能です。

空冷式ヒートポンプチラー「DT-R」「コンパクトキューブ」/
水冷式冷房専用チラー「水冷コンパクトキューブ」
ビルや工場などの空調に使用する冷水および温水をつくる電気式
ヒートポンプを組み込んだ機器。冷暖房の排熱を外気へ放熱する
熱交換器を備えています。

※1 別途、
ビルエネルギーマネジメントシステムサーバー(BEMS)の導入が必要です。
※2 別途、
テナントサーバー(TNS)の導入が必要です。

29

30

Facima（ファシーマ）は、メーカーを問いません。
だからビル設備を一括管理できます。

システム機能スケジュール制御

お客様のビルの空調・照明など、あらゆる設備をメーカーを問わず一括で管理できます。
いまお使いのシステムで管理している設備もそのまま使えるので、リプレースも容易です。

機器連動制御概要
あらかじめ設定された時刻パターンに基づき、設備の起動や停止、
設定値の変更が可能です。

ある管理点の状態変化、警報発生等を条件として、別の機器を指定した状態に動作させます。

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

名称〈電力デマンド監視〉○３０分インターバルの使用電力を監視し、デマンド予測をグラフに表示します。

ファシーマデータサーバー

IPv4 / v6

他社システム（照明・空調など）
FCP

他社の設備システム
でも、BACnetTMで接続できます。

シーケンサ
CC-Link/MELSECNET

L/NET

シーケンサ

LCP

（検針 B/net）

シーケンサ
（計装）

熱源コントローラー
蓄熱コントローラー
ポンプコントローラー

い ま お 使 い の ロ ー カ ル 機 器 を 系 統 別 に 管 理 。ま た 、BACnet T Mと各種通信方式の変換をしながら、ほかのFCPとの連動制御なども実現します。

三菱統合
ビルセキュリティー
システム（MELSAFETY-G）

AHUコントローラー
PACコントローラー
FCUコントローラー

FMS（二重化サーバー）

各種
ビル設備

給排水設備

照明設備

昇降機設備

防犯・防災
設備

太陽光発電 受変電設備
設備

サーバー二重化オプション
サーバーを二重化することにより、万一の時にも電力監視・制御が可能です。

入退室情報を使用した設備の連動制御用コントローラー
です。

TNS〈テナントサーバー〉

空調スケジュール延長などのテナントサービスを提供するサーバーです。

L/NET

ローカル機器を接続するための、
三菱独自のネットワーク。
省施工と省配線に優れています。

CC-Link/MELSECNET

シーケンサ間を接続し、制御と情報を同時に扱うことができる
高速のフィールドネットワーク。CC-Linkは、ISO国際化標準の規格になっています。

大中
規模
向け

三菱入退室
管理システム（MELSAFETY-Px） カードリーダー キーボックス

シーケンサ

三菱製空調
コントローラー

三菱製照明
コントローラー

三菱製照明設備

空冷式
ヒートポンプチラー

室内機

スペック

30,000点
管理点数
グラフィック枚数 1,000枚
30万件
履歴保存件数表示
日報・月報・年報

自動検針
ユーザー数

監視端末
同時接続可能数

保存期間

大規模ビルに最適。映像監視、遠隔監視な
ど高度なシステム構築が可能なビルセキュ
リティーソリューションです。

三菱入退室管理システム（MELSAFETY-Px）

小規模ビル・テナントごとに対応可能。簡単な工事で設置できます。

入退室管理システムとの接続

150頁、17点/頁
日報:13ヵ月
月報:10年
年報:10年表示
50頁、75点/頁
保存期間10年
128ユーザー※28台※3※1 管理点数はシステムで使用する点数も含みます。
※2 ユーザー作成支援の為の雛形ユーザー（3ユーザー）も含みます。
※3 大画面表示用のパソコンなど、サーバーに接続する全てのパソコン台数の合計です。

日報・月報・年報表示/出力

運転時間・起動回数積算

グラフィック画面表示

信号検索表示

空調の消し忘れを防止します。

三菱空調コントローラ AE-200J/EW-50Jとの接続により、

キメ細やかな空調管理、制御が可能です。

計測値や積算値を日報・月報・年報データとして蓄積し、一定の書式で表示／出力（手動・自動）します。また、最大値・最小値等を表示します。

管理点の情報をグラフィック画面に表示します。

また、省エネ支援機能として使用エネルギーを見える化します。
システムのすべての管理点に対し、名称、状態、制御内容など、様々な条件で検索し表示することが可能です。

表示されている管理点に対し、個別または一括で操作が可能です。
重要機器
３アクション操作機能
履歴表示

重要機器の発停操作時は、3アクション操作（操作−確認−実行）を行います。
状態変化や警報発生/復旧の履歴、ユーザー操作の履歴などを時系列で表示することが可能です。

計測値や積算値、機器の運転状態を収集し、時系列で一定時間蓄積し、自動検針表示/出力

計量値や運転時間を自動検針データとして蓄積し、一定の書式で出力します。

LCP〈ローカルコントローラー〉

ユーザーごとの操作範囲制限各ユーザーに対し操作範囲を制限することが可能です。

シーケンサ

エネルギー管理機能

三菱電機製 空調冷熱総合管理システム[AE-200J/EW-50J］
連携

建物の設備機器のエネルギーデータを収集・集計し、円グラフや相関グラフなどに表示します。
<エネルギー管理機能>

エネルギー管理やテナント管理など、ビルの設備運用の効率化をサポート。運用変化に応じたマネジメントを行います。

インターネットプロトコルを用いてBACnetTM通信を行うための規格です。
●BACnetTMは米国ASHRAEの登録商標です。

収集データに対して四則演算、フィルタリングなどを行うことも可能です。

ビル全体やテナント単位でのエネルギー管理と課金が可能です。

BEMS〈ビルエネルギーマネジメントシステム〉

BACnet/IP

ZEB+

機器の運転時間、起動回数を積算し、信号の詳細画面にて表示します。

また上限値を超えた時は警報を発します。

グラフやカラーグリッド表示します。

熱 源 設 備や空 調 設 備 などの 監 視や自動 制 御を行 います。三菱シーケンサの各種パッケージソフトウェアで、ビル
設備を最適に制御します。

※1

空調管理システムとの接続

入退室管理システムとの連携により、最終退室
（館）
時の照明、

トレンド表示/出力（カラーグリッド表示対応）

各種設備と接点信号で接続し、設備の監視・制御を行うコン
トローラー。FCPとは専用プロトコルで通信します。

●システム仕様
項目

中小
規模
向け

三菱統合ビルセキュリティーシステム（MELSAFETY-G）

カラー液晶タッチパネルで簡単操作。最大200台までの室内ユニットの集中管理が可能です。
室外機○電力デマンド制御であらかじめ設定したレベル上位の設備の遮断順序をローテーションすることができます。

FCP〈ファシリティコントロールプロセッサー〉

FLP（入退室連携）

空調設備〇目標電力の設定は時限単位です。変更の反映は次の時限単位からです。

監視PC〈監視パソコン〉

Webブラウザを利用し、グラフィックでの監視・制御や、
日
月年報の作成などの操作を行います。対応スペックを満たせば、お客様がお持ちのパソコンでも利用可能です。ただし、常時接続して運用する場合は当社手配PCの利用を推奨します。

FLP〈ファシリティリンクドプロセッサー〉

熱源設備○目標電力は電力デマンド機能を停止することなくスケジュールで動的に変化させることができます。

ビル統合ソリューション
BuilUnity

BACnet / IP

BEMS

中央監視
FacimaTNS○デマンド予測が目標電力を超過しないよう負荷の投入/遮断を行います。

○テナント毎のエネルギー使用状況や、設備機器の運転状況を
BEMS（ビルエネルギー
マネジメントシステム）
機能※1

入退室管理
MELSAFETY

FMS

電力デマンド監視・制御〈電力デマンド制御〉

保守サービス

三菱電機ビルソリューションズ

ファシリティセンター

地域Ｉ
Ｐ網
監視PC

○目標電力の超過が予測された時は警報を発します。

FMS〈ファシリティマネジメントサーバー〉

BACnet TMを通してＦＣＰやシーケンサの管理情報を送受信し、監視ＰＣにデータを提供。また報告用の日月年報や分析用のグラフデータを管理ＰＣに送信します。管理項目や構成によっては、追加で機器が必要です。

確認することができます。

<テナント管理機能>

機器ラインアップ●システム構成○電気・水道・ガスなどの積算メータの検針値や運転時間データを自動で収集し、一定時間の使用量を算出します。

また、収集したデータを基にテナント毎に今月の請求金額を算出します。

IPv4/v6<設備管理機能>

インターネットやイントラネットなどのIPネットワークで使われる標準プロトコルのバージョン。IPv6のアドレス空間は、
主流のIPv4に比べて大幅に大きくなっています。FCPの種類によってはIPv6未対応です。

○設備の稼働状況を管理し、設備の機能維持や保全計画を立てることができます。
テナントサービス機能※2

中央監視システムにて管理しているテナント毎のエネルギー情報の表示、設備毎の状態表示や操作、設備の運転スケジュール延長申請・履歴表示が可能な機能です。
＊別途お客様にて中央監視システムへ接続可能なネットワークをご用意いただく必要があります。

※1 別途、
ビルエネルギーマネジメントシステムサーバー(BEMS)の導入が必要です。
※2 別途、
テナントサーバー(TNS)の導入が必要です。

31

32

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

電力監視システム

Facimaは電力監視システムとしてもビルの電力を、全力監視。
Facimaは設備の監視・制御ができるので、もちろん電力監視にもご利用いただけます。

●システム構成

三菱電機製EcoMonitorの導入で、さらなる省エネを実現！
FMS（二重化サーバー）
監視PC

停電時制御機能FMS
BACnet / IP

停電時に、非常用電源で動作する機器、動作しない機器を予め登録

ZEB+

大型モニター

停電・復電時制御機能

IPv4 / v6

し、設定した順序で自動起動させビル機能を維持します。

FCP
停電発生

サーバー

空調

LCP

EcoMonitor

受変電設備

分電盤・動力盤

より、万一の時にも電力監視・制御が可能です。

照明

復電時制御機能

計測監視
警報監視

断路器等の状態（稼働中、停止中等）を監視します。

復電時に起動する機器の順序を事前に決めることで、安全にビル機能を復旧することができます。

受配電設備等に供給される電流・電圧・電力量を計

低

優先順位

高

●システム仕様

測・監視します。
トランス・MCCB・リアクトル等に異常が発生した場
合、警報を表示します。

PC

電源回復

サーバー

空調

照明

自動検針機能自動検針設定では、自動検針表示する信号や、締め日・締め●自動検針レポートイメージ（PDF形式）

項目

スペック

項目

30,000点※１
管理点数
グラフィック枚数 1,000枚
30万件
履歴保存件数表示150頁、17点/頁
日報:13ヵ月
日報・月報・年報
保存期間
月報:10年
年報:10年

自動検針
ユーザー数※1 管理点数はシステムで使用する点数も含みます。

は、予め設定された締め日にもとづき、電力などの1カ月間の※2 ユーザー作成支援の為の雛型ユーザー（3ユーザー）も含みます。
※3 大画面表示用のパソコンなど、サーバーに接続する全てのパソコン台数の合計です。

使用量をPDF形式にて一覧表示する機能です。
づき、一定期間（1日、1カ月、1年）の電力などの使用量をPDF形式にて一覧表示する日月年報表示機能もあります。

名称
3工場Cライン焼付乾燥炉

前月メーター値
当月メーター値

検針値

543282.3
556258.4

12976.1

前月
検針値
14055.9

FMS〈ファシリティマネジメントサーバー〉

FCP〈ファシリティコントロールプロセッサー〉

B A C n e t T M を通してＦＣＰやシーケンサ の 管 理 情 報を送受信し、監視ＰＣにデータを提供。
また報告用の日月年報や分析用のグラフデータを管理ＰＣに送信します。

い ま お 使 い の ロ ー カ ル 機 器 を 系 統 別 に 管 理 。ま た 、BACnet T Mと各種通信方式の変換をしながら、ほかのFCPとの連動制御なども実現します。

監視PC〈監視パソコン〉

LCP〈ローカルコントローラー〉

Webブラウザを利用し、グラフィックでの監視・制御や、
日
月年報の作成などの操作を行います。対応スペックを満たせば、お客様がお持ちのパソコンでも利用可能です。ただし、常時接続して運用する場合は、
当社手配PCの利用を推奨します。

省エネ、電力監視に各種設備と接点信号で接続し、設備の監視・制御を行うコン
トローラー。FCPとは専用プロトコルで通信します。

EcoMonitor

三 菱 製エネル ギー 計 測 ユニットです。ビ ルディングブ
ロック方式により、計測したいヵ所に合わせた段階的なシステム拡張が可能です。

プラスαを。

IPv4/v6

インターネットやイントラネットなどのIPネットワークで使われる標準プロトコルのバージョン。IPv6のアドレス空間
は、主流のIPv4に比べて大幅に大きくなっています。FCPの種類によってはIPv6未対応です。

L/NET

ローカル機器を接続するための、
三菱独自のネットワーク。
省施工と省配線に優れています。

B/NET

導入でさらなる省エネや三菱電機製 空調冷熱総合管理システム「AE-200J」連携

省エネ用途でエネルギー計測ユニットが増設可能。
三菱電機製エネルギー計測ユニット：EcoMonitorを導入することでA E - 2 0 0 Jを使 用 の 場 合 、室 内 機 単 位 の 按 分 電 力 量をB E M Sにより収 集機器毎のエネルギー使用量や傾向を詳細に知ることができます。

できるため、
テナント単位の集中検針・課金機能がさらに便利に使用できます。

ｆacimaと併せて導入が可能です。

簡単接続
facimaとAE-200JはLANケーブルで接続するだけ。

ビル全体だけでなく、部門やフロア、設備（照明・OA・コンセント）毎に使用エネ

EcoMonitor Plus
ルギーを計測・グラフ化することにより、エネルギー使用量のムダの発見ができ
特長
ます。
また、
ビルディングブロック方式でムダなく計測回路の増設が可能です。

33

BACnet/IP

インターネットプロトコルを用いてBACnetTM通信を行うための規格です。
●BACnetTMは米国ASHRAEの登録商標です。

エネルギー情報や設備の稼働状態をデータ収集サーバーへ伝送するための三菱独自のネットワークです。

三菱電機製EcoMonitorの効率化を実現。

表示50頁、75点/頁
保存期間10年
128ユーザー※2

監視端末
8台※3
同時接続可能数

月、検印欄、
フォーマットの情報を設定します。自動検針表示

自動検針表示の他に、予め設定された締め日・締め月にもと

スペック

入退室管理
MELSAFETY

状態監視

保守サービス

防災センター
管理PC

サーバーを二重化することに

B/NET

中央監視
FacimaL/NET

ビル統合ソリューション
BuilUnity

サーバー二重化オプション【動かさない機器】

機器ラインアップ【動かす機器】

監視PCも1台で管理可能です。
※画面はサンプルです。

34

ファシーマサポート契約

独自のサービスでお客様のビル運用を支えます。

クラウドサービス

予防保全によるシステム機能維持、
万が一の場合のトラブル対応まで、確かな技術とノウハウを身につけたスタッフがクラウドサービスである〈インターネット情報提供サービス〉
を通して、
エネルギー使用状況の見える化を実現し、きめ細やかなサポートを実現します。

効率的なビル管理業務の実現をお手伝いします。

専門技術者による予防保全

システム活用のサポート

充実のサポート体制

エネルギー管理サポート

ファシーマレポート

エネルギーデータ保管サポート

年2回実施

随時

24時間365日

随時

月1回更新

月1回更新

定期点検と必要な部品交換を実施し、シ

運用上の疑問やお悩みを、お客様の立場

万が一トラブルが起きた場合でも、
全国エネルギー使用状況の見える化により、エネルギー使用状況や各種設備の運転収集したエネルギーデータ(計量・計測)

ステム障害などを未然に防止。
ビルの安に立って解決。
当社が蓄積してきた経験

約２８０ヵ所の拠点から24時間365日、迅

当日の需要予測や過去の使用実績の確状況などの収集データを基に、ビル設備をお客様に代わって保管。
必要時にいつ定稼働を、スペシャリストの確かな技術

豊かなノウハウをもとにシステムのより速に対応。
現場に駆けつけて一刻も早い

認が可能。
月別、
日別、
時間帯別の節電・の運用状況を見える化。
各エネルギーのでもダウンロードが可能です。

が支えます。

良い活用方法をご提案します。

復旧を図り、
システム停止の影響を最小

省エネをサポートします。

実績データを通して、効率的な管理業務をサポートします。

限に抑えます。

WEBでの閲覧・ダウンロードが可能です(PDF形式)

データダウンロード
クラウドサービス

データ
ファシリティセンター

中央監視Facimaシステム保守・サポート

ビル統合ソリューション
BuilUnity

専門技術者によるビル設備運用システムのメンテナンスとクラウドによる

ZEB+

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

スペシャリストとネットワークの両輪による、安心サポート。

※5年間データ保管

エネルギー使用実績

入退室管理
MELSAFETY

当日需要予測画面

過去使用実績画面

分析レポート

データ収集

保守サービス

実績ランキング

サポート契約 サービスメニュー一覧
メニュー

メニュー

概要

概要

メニュー

概要

ファシーマレポート

エネルギー使用量の増減等を顕在化し、管理業務をサポートします。
ファシーマレポートはＷebで閲覧できます。

エネルギー管理サポート

当日の使用量予測を計算したデータがＷebで閲覧できます。実際の使用量と予測量を比較することで、節電設計の見直しや、対策立案を支援します。

エネルギーデータ保管サポート

エネルギーデータを最長５年間データサーバーで保管します。
Ｗebにて計量・計測データがダウンロードできます。

遠隔監視サービス※2

Facima BA-systemやその他の設備異常を情報センターで常時遠隔監視。異常発生時にはお客様のビルに出動し、状況の確認から応急処置、被害の拡大防止を図ります。

空調用自動制御システム保守※1

系統毎の自動制御機器及びシーケンサーサブシステム（セントラル空調用自動制御システム）の予防保全、事後保全により最適な状態を維持します。

省エネ法対応サポート※1

省エネ法で義務付けられる定期報告書・中長期計画などの作成を全面的にサポートします。
（1回／年）

スマート・プランニング・アシスト※1

現場調査により設備機器の運用状況の変化など現状把握を実施、さらに収集データ分析によりスマート･プランニング・レポートを作成・提出します。
（1回／年）

管理標準サポート※1

省エネを推進するための「管理標準」（運転マニュアル）をお客様に代わって作成します。継続的に運用状況のチェックを実施し、運用検証報告書の提出、及び検証結果に基づいた管理標準の見直しを定期的（1回／年）に行います。

システム保守定期的にシステムを構成する各機器の点検及び部品交換などを実施し、ファシーマの機能とサービスが正常に提供できるようにサポートします。

スマート・省エネ・アシスト※1

お客様のビルの空調稼働実績や電力使用量などから、独自のシミュレーション技術により削減できるピーク電力と年間電力使用量を見える化し、設定した削減目標に向けて自動で空調を遠隔制御（アクティブ省エネ制御）を行います。

機器ラインアップ

収集したエネルギーデータの保管※1 オプションメニュー ※2 システム異常のみ

35

36

ファシーマサポート契約（オプション）スマート・プランニング・アシストは、お客様のビルにあった建物設備の運用プランと省エネ制御の新技術「省エネシミュレーション」「遠隔制御(アクティブ省エネ制御)」によりコストを踏まえた中期的な計画を毎年見直しご提案することで、ビルの消費電力で大きな割合を占める空調機器をきめ細かく制御するクラウドサービスです。

もう一段階上へビルの資産価値を高めるお手伝いをいたします。

ビルの省エネ活動を計画から実行、評価、改善までトータルでサポートします。

中期計画の改善と運用最適化を繰返し

ライフサイクルコストを削減

サ−ビスイメージ
お客様のビル

設備投資に還元
更新コスト

空調

運用コスト
2年目

3年目

4年目

5

10

15

20

25

30

35

お客様と
年間の削減目標を調整

トレンドログ

40年

昨年実績

シミュレーション予測

3,993,445kWh

削減効果

設備稼働実績

2年目以降・
・・

年間削減目標を設定

省エネシミュレーションツー
ルで、
快適性への影響も見な
がら削減できるピーク電力・年間電力使用量を試算します。その上で、お客様のご要
望やビルの事情をふまえ年間の電力削減目標を設定。
具体的なデータで省エネプラ

年間電力使用量

ンを見える化します。

その日の気温まで見すえ、30分毎にきめ細かく電力目標値を設定。
当社ファシリティセンターで

アクティブ省エネ制御

評価と改善を加えた
省エネプランと
中期計画
ご提案

検証・評価

電力使用量など

気温

30分毎に
設定確認

ピーク電力の削減目標
ベースライン（制御なし時の消費電力予測）

制御後の
消費電力
6時

対策後の効果を実感！

9時

A

6分

B

運転

C

送風

12分

送風

運転

送風

12時

15時

18時

システムイメージ

ローテーション運転例
3分

スマート・プランニング・レポート

設備運転状況

︶
kW

省エネ対策
運用改善
の実施

データ分析

トレンドログ

電力︵

省エネ対策
運用改善
の実施

2％

設備・電力の使用傾向を示す
トレンドログを活用。独自の遠隔制御（アクティブ省エネ制御）

現場調査と分析結果を基に、設備の運用改善と省エネ推奨プランをご提案します。

現場調査

削減率

95,779kWh

ピーク電力

１年目

5％

4,089,224kWh

このコスト削減モデル
（例）
のように、
短期的な省エネの実現だけでなく、効率的な設備運用

ご提案

削減率

年間電力使用量

電力使用量 など

データ分析

713kW

15分

クラウド
サービス

気象実績
気象予報

ファシリティセンター

運転

アクティブ
省エネ制御

運転

空調

省エネ制御）。設備稼働状況
や電力使用量などのデータを収集し、さらにはその日の気温までを考慮し30分毎にきめ細かく電力目標値を設定。目標を達成できるよう空調機のローテーション運転や

データ送信

データ

空調を遠隔制御（アクティブ

気象情報
配信サービス

データ収集

能力セーブ運転を自動で行
います。

運転

お客様のビル

FGW

空調コントローラ

空調

CLOUD

省エネ効果確認

省エネ改善提案

パソコンやタブレットで、省エネ効果を見える化。

❶省エネ
マスタープラン❷省エネ効果試算❸エネルギー費削減の中期計画❹効果検証報告*❺分析レポート*

エネルギー削減効果、費用対効果をわかりやすくご提示し、中期計画に基づくシミュレーションにより削減目標をご確認いただけます。
④⑤は、より詳細な分析結果の報告などがある場合に追加してご提出します。

37＊自動収集データを基に検証・分析を行います。

クラウド活用により、いつでもどこでも省削減実績をもとに、

省エネ見える化イメージ

さらなる改善案をご提案。

省エネ設定の改善や設備更新などをご提案「スマート・省エネ・アシスト」
による電力

エネ効 果を確 認できます。また各 種レ

削減結果をふまえ、空調などの設定変更

ポートを定期的にご提出。
わかりやすいグから各種設備の更新までをご提案。お客ラフなどで省エネ効果を見える化します。

様とともにさらなる省エネを目指します。

※各種レポートのご提出には、別途ファシーマサポート契約に「ファシーマレポート」の適用が必要です。

入退室管理
MELSAFETY

初年度

お客様のビルに最適な省エネプランと中期計画

シミュレーション予測

空調

修繕コスト

の実現とライフサイクルコスト
（LCC）
削減を、
お客様と共に取り組みます。

現場調査

昨年実績

752kW
削減効果

1F

使用量など、
お客様のビルの

ピーク電力

39kW

エネルギーコスト

評価

集した設備稼働実績や電力シミュレーション例

設備情報

省エネ対策と運用改善の実施

分析

省エネシミュレーション
ツール

8F

ファシーマBAシステムが収電力削減効果を試算

保守サービス

立案

エネルギーコストを削減

省エネシミュレーション
お客様のご要望やビルの状況に合わせ省エネ目標を設定。

機器ラインアップ

コスト削減
モデル（例）

ZEB+

スマート・省エネ・アシスト

ビル統合ソリューション
BuilUnity

スマート・プランニング・アシスト

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

ビルの省エネに新提案。空調をより高度にスマート制御。

中央監視Facima「データ」と「現場」の２つの視点からお客様のビル運用をアシストします。

※各種改善のご提案は、別途ファシーマサポート契約「スマート・プランニング・アシスト」の適用が必要です。

38

入退室管理システム

運用やユーザーニーズに合わせ、様々な認証方法を取り入れたい…

MELSAFETY（メルセーフティー）
詳しくはコチラ

あらゆる建物のセキュリティーニーズにお応えします。

多彩な認証端末ラインアップをご用意！

建物規模やニーズに合わせ、受付システムをご提案します。

ご要望に合わせ、最適な組合せをご提案いたします。
セキュリティーゲートとの連携もご相談ください。

どちらも専用PCは不要で導入が可能です。
非対面

情報システム

ビルで働く人の安全・安心はもちろん、
コンプラ

・生体認証(指、顔)・小〜中規模向け

タッチレス
（顔のみ）

・スマートフォンでの認証(BLE※1リーダー)

イアンスや機密情報管理、BCP対策※、変化する
エレベーター

照明

・ハンズフリー認証装置

タッチレス

訪者の受付が可能に。
カードを所持している尽きません。

ユーザーはカード認証で通行ができます。

MELSAFETYは、入退室管理を中心に、情報システム

詳細はP.53へやエレベーター、空調・照明などのビル設備と連携し、入退室管理

お客様の抱える課題に対し、最適なソリューションを・中〜大規模向け
予約管理から入館証発行までを自動化する

ご提案します。

指透過認証装置※BCP(Business Continuity Plan)
災害/事故等の不測の事態を想定した、事業継続のための行動計画「カメラインターホン付きカードリーダー」
を簡易受付として設置することで、
自席から来

タッチレス

空調

映像監視

BLEリーダー
詳細はP.52〜56、58へ「来訪者受付システム」
で受付業務を効率化
できます。

中央監視
Facima

働き方への対応など、ビルが抱える課題は

省人化/省力化

・ICカードビル統合ソリューション
BuilUnity

MELSAFETYは、大規模から小規模まで受付などの対面業務を減らし、省人化/省力化がしたい…

ZEB+

三菱統合ビルセキュリティーシステム

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

MELSAFETYは、お客様の様々な悩みにお応えします。

詳細はP.56へ

入退室管理システムの管理・運営はとにかく手間が多い。
負荷を軽減できないかな…

クラウド化で負荷を軽減！

カードマネジメントシステムを導入すれば、拠点間での情報共有が可能！

クラウド化によりどこでも作業が可能で、管理・運営負荷を低減。

管理や運用を効率化できます。

中〜大規模向け

小〜中規模向け

複数拠点に導入された入退室管理システムの個人情報の一元管

ユーザーによる遠隔監視や遠隔地からの個人情報の登録が可能と理、人事システムとの連携、来訪者の予約管理などが可能となり、重なり、管理・運営負荷を軽減できます。

複業務を削減できます。万一災害などが発生した場合でも、在室情保守サービス

従業員の管理は事業所ごとに実施していて非効率…
もっと効率的に管理できないか…

入退室管理
MELSAFETY※1 BLE : Bluetooth Low Energy

報を一元管理できる為、BCPを支援します。

オンプレミス
タイプ

N EW

クラウド
タイプ

39

管理可能な扉数
個人情報登録人数
通行履歴管理件数

700扉
120,000人※1
1,000,000件※1※1 目安であり、管理可能な扉数はシステム構成によって変わります。詳細はお問合せください。

詳細はP.45へ

管理可能な扉数
個人情報登録人数
通行履歴管理件数

80扉
10,000人
100,000件※2※2 オプションの履歴収集ソフトで1,000,000
件に拡張可能です。

クラウドタイプ

カードマネジメント
システム
（CMS）

省人化/省力化

導入費用削減セキュリティー
サーバー

事務所
インターネット回線

詳細はP.47へ
拠点A
MELSAFETY-G

1扉から導入でき、大規模ビルまで対応。建物の規模や用途に応じ、必要な個人情報登録人数や通行履歴の契約件数をサービスプランから選択可能※3※3 ご利用にはクラウドサービスの契約が必要です。

BCP対策

拠点B
MELSAFETY-Px

IoT
クライアントPC（お客様手配） ゲートウェイ

拠点C
MELSAFETY-Px

詳細はP.56へ

詳細はP.49へ

扉
（電気錠）

現地建物

機器ラインアップ

省人化/省力化※1

コントローラー（扉用）

カードリーダー

詳細はP.49へ

40

用途別ソリューション オフィス
〈セキュリティーコンセプト〉
レベル4：重要居室
病院・工場内重要居室、（サーバー室など）
サーバー室など
レベル3：テナン
病院・工場専有エリア
ト専有エリアオフィスなど、多層階に分かれた施設に適切なセキュリティーを構築できます。

レベル2：テナン
病院・工場共有エリア
ト共有エリア
レベル1：共用エリア
病院・工場内共用部※レベルはセキュリティーの重要度を表しています。数字があがるにつれて高くなります。

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

セキュリティーレベル構築例※レベルはセキュリティーの重要度を表しています。数字があがるにつれて高くなります。

エレベーターかご内カードリーダー

会議室

エレベーター

役員室

職員以外の立ち入りを制限したい

サーバー室

エントランスが閉まった夜間の来訪者の立ち入りを制限したい

テナント

様々なICカードを混在して使用することができるため、テナントが持ち込むICカードが使用できます。BLEリーダーは、ICカードとスマ ートフォン読 み 取りの 併 用 も 可 能 です。
また、建物と調和するデザインで、高級感を演出します。
詳細はP.61〜64へ

就業管理システム連携
入退室管理システムと連携することで、客観的な出退勤時間を就業管理システムに反映できます。手入力が不要なので、業務の効率化が図れます。
詳細はP.58へ

基準階

エントランス階カメラインターホン付カードリーダー

待ち合いスペース
警備室

夜間通用口

インターホンとカメラで来訪者を確認した上で、扉を遠隔解錠します。カードを所持している職員はカード認証で通行できます。

詳細はP.53へ

カードリーダー（防滴テンキー付）〈建物利用者の動線例〉
テナント職員
警備員

屋外に設置し、ICカードもしくはテンキーにて建物の入館を管理します。
保護等級：IP55
詳細はP.62へ受付

来訪者

空調・照明システム連携

夜間通用口

最終退出者のカード照合と連携して、空調・照明の消し忘れを防止します。
テナント

エントランス

警備室

鍵の持ち出しを管理したい

食堂

キーボックスサーバー室などの重要エリアを守りたい

サーバー室

役員室

テナント

セキュリティーゲート
×ハンズフリー認証

エレベーターの運行を効率的に行いたい
セキュリティー連動・
エレベーター行先予報システム「エレ・ナビ」

41

カード照合により鍵の持ち出しを管理します。
詳細はP.54へ

ゲートもハンズフリー
認証で通過したい

指透過認証装置
生体情報による認証でカード受け渡しによるなり
すましを防ぎます。
詳細はP.53へ

入退室管理
MELSAFETY

カードリーダー・
BLEリーダーシステムの稼働状況を一括監視します。個人情報の登録、カード発行、各種履歴の管理や運用上の警備室設定を行います。

ビル統合ソリューション
BuilUnity

入退室管理システム
センター装置詳細はP.57へ

保守サービス

BuilUnity用です。

入退室管理システムの状況や社員の通行履歴を把握したい

ハンズフリータグを鞄やポケットに入れたままでも認 証でき、ゲートを通 過できます。セキュリティー性に加え、利便性も
詳細はP.52へ向上できます。

関係者以外の立ち入りを禁止したい

ICカードに登録された行き先階により、乗車する
エレベータ―番号をセキュリティーゲートに表示します。来訪者が操作盤で行き先階を選択すると、乗車するエレベーター番号を表示します。エレベーターの輸送効率が向上し、エントランスの混雑を緩和します。
詳細はP.57へ

共有エリアへの通路はセキュリティーゲートによって管理され、共連れを防ぎます。
詳細はP.58へ

エレベーター
ホール

エレベーターホール

セキュリティーゲート

初めて訪れる方へ行先案内や注意喚起をしたい
受付を省力化しながらイメージアップしたい

入館証の発行をスムーズに行いたい

無人受付案内端末「コンコンコール®」

来訪者受付システム

音声案内とタッチパネル操作
で面会者を呼び出し、来訪者をスムーズに案内します。

てらすガイド光のアニメーションを用いたサ
インを床面に投影し、来訪者の行先案内や注意喚起を行います。
イベントに合わせた表示内
容への切替も可能です。

来訪者の予約管理から入館証の発行までを自動化し、受付業
務を省力化します。

詳細はP.58へ
受付

機器ラインアップ※画像はMELSAFETY-Px、

エレベーターホール

中央監視Facima

登録されたカード情報に応じてエレベーターの行き先階を制限できます。

ZEB+

他のフロアからの立ち入りを制限したい

詳細はP.54へ
エントランス

詳細はP.56へ
受付

42

用途別ソリューション 病院・工場〈セキュリティーコンセプト〉
レベル4：重要居室
病院・工場内重要居室、（サーバー室など）
サーバー室など
レベル3：テナン
病院・工場専有エリア
ト専有エリア

病院や工場に適したソリューションをご提案します。

レベル2：テナン
病院・工場共有エリア
ト共有エリア
レベル1：共用エリア
病院・工場内共用部※レベルはセキュリティーの重要度を表しています。数字があがるにつれて高くなります。

認証機器に触れることなくスムーズに認証したい

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

セキュリティーレベル構築例※レベルはセキュリティーの重要度を表しています。数字があがるにつれて高くなります。

顔認証システム

ロッカー室

設備室

ZEB+

自動ドアに設置することで、手を清潔に保ったまま、認証が可能です。マスクを着用しての認 詳細はP.55へ証も可能です。
手術室
出入口

エレベーター

駐車場

管理室

実験棟

事務・研究棟

サーバー室

ビル統合ソリューション
BuilUnity

管理室
薬品室
スタッフルーム

診察室

薬局

通用口

警備室
工場棟

受付・会計

新生児室

組立棟

外来
（共用部）

正門

中央監視
Facima

手術室

食堂

食堂

入退室管理
MELSAFETY〈病院利用者の動線例〉
病院職員
来訪者〈工場利用者の動線例〉

夜間の来訪者の立ち入りは
インターホンとカメラで確認した上で、扉を遠隔解錠できます。
カードを所持している職
員はカード認証で通行できます。

詳細はP.53へ

カードリーダー（防滴テンキー付）
屋外に設置し、ICカードもしくはテンキーにて建物の入館を管理します。
保護等級：IP55

詳細はP.62へ

就業管理システム連携
入退室管理システムと連携することで、客観的な出退勤時間を就業管理システムに反映できます。手入力が不要なので、業務の効率化が図れます。

詳細はP.58へ

夜間通用口

43

薬品室などの重要エリアを守りたい

スタッフ以外の立ち入りを制限したい

認証機器に触れることなくスムーズに認証したい

カードリーダー

顔認証システム

様々なICカードを混在して使用できます。
また、建物と調和するデザインで高級感を演出します。

指透過認証装置

詳細はP.61〜64へ

生体情報による認証でカード受け渡しによるなりすましを防ぎます。

自動ドアに設置することで、手を清潔に保ったまま、認証が可能です。マスクを着用しての認証も可能です。

詳細はP.53へ
薬品室

認証機器に触れることなくスムーズに認証したい
ハンズフリー認証装置
認証機器に手を触れることなく認 証 通 行 が 可 能 なため、衛生状態を保ったまま 詳細はP.52へ出入りできます。
手術室

人流センサー
扉を設置できないような場所
でもカードリーダーなどの認証端末と組み合わせることでご入院の方やご来院の方の不 要な出 入りを検 知
詳細はP.58へ
します。
病院
共有エリア

敷地内への関係者以外の立ち入りを制限したい
セキュリティーゲート
共有エリアへの通路はセキュリティーゲートによって管理され、共連れを防ぎます。

詳細はP.55へ
出入口

車両ゲート
工場への車両の出入りを管理します。ICカード
やRFIDタグなどによる認証方法があります。

認証媒体

荷物搬入などで手がふさがっていてもスムーズに通行したい
ハンズフリー認証装置

詳細はP.58へ

車両認証器

機器ラインアップカメラインターホン付カードリーダー

保守サービス

工場職員

夜間の来訪者の対応、従業員の出退勤管理を効率化したい

詳細はP.58へ

就業管理システム連携

認証機器に触れることなく認証通行が可能なので、荷物搬入など手がふさがっている状況でもスムーズに通行できます。

入退室管理システムと連携することで、客観的な出退勤時間を就業管理システムに反映できます。
手入力が不要なので、業務の効率化が図れます。

詳細はP.52へ出入口

詳細はP.58へ
正門

44

当社手配
当社手配対象外システム構成例
センター
装置

他設備とのスムーズな連携運用で、幅広い管理体制を構築

代表的な機器間のケーブル種類
LANケーブルCPEVS-0.9φ-5P

CPEV-0.9φ-3P

CPEVS-0.9φ-7P

コントローラー（扉用）

就業管理システム連携

空調、照明連携

MELSAFETY-Gから入退室時刻を反映し、居室やフロアの警備セット（最終退室）に

正確な在場時間管理を実現します。通常勤

連 動して 、該 当 エリア の 照 明 や 空 調 を務・交代勤務・フレックス勤務など、
様々な勤

OFF
（消し忘れ防止機能）
にします。

ZEB+

大規模ビルにフレキシブルに対応する
ハイスペック入退室管理システム

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

オンプレミスタイプ 大規模向け

扉
（電気錠）

扉
（電気錠）

顔認証端末

扉
（電気錠）

インターホン親機
コントローラー（接点入力用）給与システムと連携
就業管理システムサーバー

入室

顔認証サーバーコントローラー（エレベーター用）

認証端末
電気錠（オフィスドアなど）
退室

ハンズフリー
アンテナ

L
A
N

扉
（電気錠）

電気錠制御盤
入室・退室時刻を
在場時間として就業システムに反映

コントローラー（センサー入力用）

コントローラー（キーボックス用）

コントローラー（連動制御用）警備会社

エレベーター連携

防災設備連携フロアの警備セット（最終退室）に連動して、当火災発生の信号を受信し、避難経路にあ該フロアへのエレベーターの不停止制御がたる扉を非常解錠します。

可能です。
（エレベーターサービス階カット）（パニックオープン）

OFF
センサー

キーボックス

遠隔発報装置消灯

詳細はP.58へ

カードマネジメントシステム

防災設備、照明、空調

最終退室

OPEN

当社

クライアントPC

最終退室

サービス階カット

中央監視
Facima

ロギング
プリンター

扉
（電気錠）

カメラ
インターホン付
カードリーダー

入退室管理
MELSAFETY

カードリーダー

カード登録器 指透過登録器

指透過
認証装置

ビル統合ソリューション
BuilUnity

務形態に対応可能です。

ロック解除

火災発生

詳細はP.57へ

警報一覧

個人情報登録グラフィック

お客様の運用や管理方法に合わせた通行制御や在室管理が可能
複数拠点管理2人照合

インターロック制御

複数拠点に導入された入退室管理システムの入室時に、異なる2人が続けて認証するこ

外部から重要室への通路解放を防止する

個人情報の一元管理、
人事システムとの連携、とで扉を解錠します。1人の認証では解錠機能で、前室と重要室の扉が同時に解錠し来訪者の予約管理などが可能です。

しません。

ないように制御します。

※カードマネジメントシステム（CMS）が必要です。
重要室

システム仕様カードマネジメント

前室

機器ラインアップ

通行履歴

保守サービス

センター装置画面例

システム
（CMS）

MELSAFETY-G
管理可能な扉数
個人情報登録人数

最大120,000人

登録指数

最大12,000指※2

センター装置台数

20台(警報監視、
グラフィック表示は最大5台)

通行履歴管理件数

最大1,000,000件

対応カード※1 目安であり、管理可能な扉数はシステム構成によって変わります。詳細はお問合せ下さい。
※2 システム構成などによって異なります。詳細はお問合せ下さい。

45

700扉※１

FeliCa、ISO14443 TypeA、ISO14443 TypeB

拠点A
拠点B
拠点C
MELSAFETY-G MELSAFETY-Px MELSAFETY-Px

同時に
解錠しない

詳細はP.56へ

46中小規模ビルにハイセキュリティーを導入可能とする
スタンダード入退室管理システム

当社手配
当社手配対象外システム構成例

入退室管理機能と設備監視・制御機能を組み合わせた連動制御を安価に実現可能

代表的な機器間のケーブル種類
LANケーブルCPEVS-0.9φ-5P

CPEV-0.9φ-3P

CPEVS-0.9φ-7P

複数拠点管理複数拠点に導入された入退室管

コントローラー（扉用）

カードマネジメント
システム
（CMS）

理システムの個人情報の一元管※Webサーバー機能内蔵

ZEB+

管理PC

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

オンプレミスタイプ 中小規模向け

理、人事システムとの連携、来訪者の予約管理などが可能です。
ハンズフリーアンテナ※カードマネジメントシステム（CMS）が必要です。

センサー

拠点A
拠点B
拠点C
MELSAFETY-G MELSAFETY-Px MELSAFETY-Px

詳細はP.56へ

インストール（オプション）

扉
（電気錠）

扉
（電気錠）

扉
（電気錠）

通行や警報の履歴、個人情報を自動バックアップできます。
・保存履歴件数が標準の100,000件から1,000,000件に拡張されます。

小規模オフィスやサーバ室等の特定重要室に適した
1扉のスタンドアロン運用

コントローラー（エレベーター用）

インターホン
親機

カードリーダー（エレベーター
かご内用）

カードマネジメントシステム

コントローラー（連動制御用）防災設備、照明、空調

コントローラー（キーボックス用）

コントローラー
（1扉用）

管理PC

L
A
N

キーボックス

・個人情報や通行履歴を自動で指定フォルダーにバックアップ保存します。
・災害発生直後の在室者情報を自動で指定フォルダーに書き出します。
・出退勤管理システムで利用するために、通行履歴を指定フォルダーに自動出力します。

※履歴収集ソフトが必要です。

カードリーダー
入退室管理
MELSAFETY

L
A
N

カード登録器 指透過登録器

大容量履歴バックアップ

扉
（電気錠）

扉
（電気錠）

個人情報登録グラフィック

便利な機能
スケジュール制御 ：入室制限は夜間だけにしたい時に

入室
フリー

昼

カードが
必要

9：00〜17：30

夜
y
urit
Sec rdca

17：30〜
電気錠

電気錠

在室者管理※1 ： 在室人数で空調などの設定を変更したい時に出退勤管理※2 ： 出勤や退勤の時刻を知りたい時に■ 管理PCで在室者確認

管理PC推奨スペック

システム仕様MELSAFETY-Px
管理可能な扉数

80扉

1扉運用の場合

個人情報登録人数

10,000人

3,000人3,000指管理PC台数

3台(監視は1台)

3台

通行履歴管理件数

100,000件※

20,000件

対応カード

FeliCa 、ISO14443 TypeA※オプションの履歴収集ソフトで1,000,000件に拡張可能です。

47

項目
OS
ブラウザ
CPU
メモリ
ハードディスク
表示解像度
ディスク装置インターフェース
通信機能

在室者
５名

※グラフィックソフトが必要です。

仕様
Windows 10 Pro/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 11 Pro/Windows 11 EnterpriseInternet Explorer 11（32bit版）/Chromium版Microsoft Edge
（IEモード）Intel® Celeron® Processor 1000M(1.8ＧＨｚ)相当以上
2GB 以上(推奨：4GB 以上)
2GB 以上（履歴収集ソフトで管理パソコンに履歴を保存する場合、別途その保存領域が必要です。）
XGA(1024×768 ドット)、SXGA(1280×1024 ドット)、WXGA(1366×768 ドット)
WXGA++(1600×900 ドット)、フルHD（1920×1080 ドット）、
WQHD
（2560×1440ドット）
CD-ROM ドライブ(ソフトインストールなどに必要)
USB
LAN

オフィスなど■ 出退勤履歴※2

出勤操作
のあと
カードを
かざすだけ

履歴
出力
電気錠

管理者
出社時

入室時に出勤履歴を作成

機器ラインアップ

通行履歴

保守サービス※一部機能に制限があります。詳細はP.51へ

管理PC画面例

登録指数

ビル統合ソリューション
BuilUnity

カメラ
インターホン付
カードリーダー

指透過
認証装置

カードリーダー

中央監視Facima・登録器ライブラリ・グラフィックソフト
・履歴収集ソフト

ＷＥＢブラウザで確認。
テキスト保存（CSV形式）で編集作業も可能です。

特定人物通知 ：通行権限 ：

ある利用者を特定人物として登録すると、その利用者がカード／指紋で認証端末を操作した場合、通行は可能ですが警報が発生します。

利用者ごとに入室できるエリア、入室できないエリアを設定できるので重要エリアへの不要な入室を防ぐことができます。

※1：本機能をご利用になるには入室側と退室側に認証端末の設置が必要になります。※2：通行履歴の一部として出退勤操作の履歴が保存されます。

48

クラウドタイプ 小〜大規模向け

顧客選択に合わせた柔軟なサービスプランの選択や、入退室管理システムの管理・運営の負荷軽減を実現

システム構成例

クラウドなら

数年毎のサーバー更新は、
予算取りから資産登録まで

代表的な機器間のケーブル種類
CPEVS-0.9φ-5P

LANケーブル

当社手配対象外

大変…手間を省くことがCPEV-0.9φ-3Pできないだろうか。

セキュリティーサーバー

サーバー機器が不要●更新の手間やサーバー更新費用がZEB+

1扉から大規模ビルまで導入可能
クラウド上のセキュリティーサーバーを活用した入退室管理システム

当社手配

IoTプラットフォーム
Ville-feuilleNEW※3
削減できます。

●資産管理の負担を減らせます。

クラウドならIoTゲートウェイ※1

利用人数や使い方、コントローラー（扉用）●必要な個人情報登録件数（人数）

規模に応じてプランがカードリーダー扉（電気錠）

や通行履歴件数に応じてサービス※4
プランを選択できます。

選択できるといいな。

1

PLAN

2 3 4

●運用中のサービスプランの変更もシステム構成例：
オンプレミスタイプ大規模向けセンター装置（サーバー機器）

構内専用ネットワーク

クライアントPC（オプション）

クラウドならサーバーのバージョンアップや

リティーアップデートなどをサービス提供側で定期的に行うため、安心してなどは確実にカードリーダー

ご利用いただけます。

対応して欲しい。

扉（電気錠）

アップデートに確実に対応●サーバーのバージョンアップやセキュ

セキュリティーアップデート
コントローラー（扉用）

中央監視
Facima

可能です。

入退室管理
MELSAFETY

クライアントPC（お客様手配・オプション）

サービスプランの選択・変更が可能

ビル統合ソリューション
BuilUnity

インターネット回線※1 専用のIoTゲートウェイが必要です。

建物の規模や機能に応じた最適なサービスプランをご提案します。

様々な信頼性対策によりトラブル発生を抑止し、万一トラブル発生時にはその影響を最小限に抑制

項目

1日1回

単位

プラン１

プラン2

プラン3

プラン4

個人情報登録人数

人

200

750

3,000

12,000

通行履歴蓄積件数件

10,00050,000100,000

500,000

総合履歴蓄積件数件

11,00055,000110,000

550,000

IoTゲートウェイの台数

台

1

1

1

1

セッション

2

3

5

10

WEB画面への同時接続数
IDコントローラー台数

台

3

13

25

50

管理可能な扉数

扉

10

50

100

200

※2

ストレージのバックアップWeb
アプリケーションの脆弱性対応

セキュリティーサーバーとエッジ側
機器間、セキュリティーサーバーとIoTゲートウェイ間の通信を暗号化ているため、クラウドやネットワーク
障害時の履歴欠損のリスクを低減

自立運転機能により、
サ ーバー ダ ウン 時 にも通行制御を継続

セキュリティーサーバー

インターネット回線

ユーザー認証を強化
コントローラー等の機器の故障を監視

クライアントPC

IoTゲートウェイ

コントローラー

カードリーダー扉（電気錠）

個人情報登録人数、通行履歴蓄積件数、WEB画面への同時接続数などにより、サービスプラン・クラウドサービスの費用が異なります。詳細はお問い合わせください。

その他の信頼性向上策

49

コントローラーに各種履歴を保存し機器ラインアップ

サービスプラン※2

保守サービス※3 別途クラウドサービスの費用が発生します。 ※4 サービスプランはP.49をご覧ください。

●IPA(独立法人情報処理推進機構)やOWASP(国際ウェブセキュリティー
標準機構)が制定する情報セキュリティー要件を参照しシステム構築

50

運用に合わせた認証端末

○

○

○

○

○

○

○

○

フォンに専用アプリケーションをインストールすることで認証端末として利用

ホールドアップ

認証端末操作による通行時に、特定のキー操作によりセンター装置に警報を通知します。

○

○

○

○

することができます。カードの発行や回収業務を省略できる為、管理業務の負前室のある扉において、一方の扉が解錠されている間は他方の扉の照合操作を禁止します。

○

○

○

−

荷軽減やコストの低減につながります。

○

○

○

○

−

−

○

○

○

○

−

−

個人管理

履歴管理
センター装置
操作者管理

データ保存

他設備連携

認証装置

その他

そのカード／指紋による通行が不可となり、認証端末で操作された場合には履歴を残します。
個人情報画面で利用者を特定人物として登録すると、その利用者がカード／指紋で指定扉を通行した場合、通行は可能ですが警報を通知します。
2つの扉間に通行順序の制約（先行扉と後続扉）を設定し、その順序にしたがわない通行を禁止します。

在室管理

各扉の在室人数、在室者の一覧をセンター装置に表示します。

○

○

○

○

在室時間監視ある扉に入室したまま設定時間を経過した場合に警報を通知します。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

−

アンチパスバック

入室側・退室側の両方に認証装置が設置された扉において、同一のICカード/指紋により連続して入室操作、退室操作が行われた場合に警報として処理します。
複数の扉のアンチパスバック制御（外側の扉を通行しないと内側の扉を通行できない等）を行います。

状態監視

各扉の現在の状態（施解錠状態・警備状態など）を表示します。

○

○

○

○

警報監視

システムの異常・故障発生時に、センター装置の画面にて警報を通知します。

○※1

○※1

○

−

侵入監視

コントローラーに侵入センサーを接続し、センサーの状態を監視します。

○

○

○

−

遠隔制御

センター装置操作から、各扉の制御（施解錠、警備切換など）を行います。

○○○○

スケジュール制御

予め設定した時間に各扉の制御（施解錠、警備切換など）を行います。

○

○

○

○

○

○

○

−

○

○

○※3

※2

−

グラフィック表示・制御

ある扉の状態変化（施解錠状態、警備状態など）に連動し他の扉の制御（施解錠、警備切換など）を行います。
各扉の現在状態、警報をグラフィック画面に表示します。
また、画面上のシンボルを操作することで遠隔制御を行います。

簡易グラフィックツール

グラフィック画面上の扉間の仕切りや扉の名称などの変更が行えます。

○

○

○※3

−

ユーザー情報・ICカードの登録

個人情報・ICカードの登録・抹消を行います。

○

○

○

○

通行可能な扉・時間帯の設定

所属毎に通行可能な扉・時間帯の組み合わせを設定できます。

○

○

○

○

未通行個人検索

指定した期間内に認証端末操作のない個人を検索・表示します。

○

○

−

−

履歴

各扉の状態変化、警報、センター装置操作、通行（認証端末操作）の各履歴を検索・表示します。

○

○

○

○

顔画像記録・履歴連携センター装置の通行履歴画面にて、通行時（認証端末操作）の顔画像を参照できます。

○

○

−

−

センター装置操作制限

センター装置の操作者毎に表示・操作項目の権限設定が行えます。

○※4

○※4

○※4

○※4

ICカードによる操作制限

センター装置の操作開始時に、ICカード認証によりログインを行えます。

○

○

−

−

ディスクへの保存

センター装置操作により、各種履歴、個人情報などをハードディスク・外部ディスクに保存します。

○

○※5

○

○

空調、照明連携

居室やフロアの警備セット(最終退室)に連動して、該当エリアの照明や空調を消すことが可能です。

○

○

○

○

○

○

○

−

カメラシステム連携

様々なメーカーのカメラシステムと連携できます。
詳細はお問合せください。

エレベーター連携

フロアの警備セット(最終連動)に連動して、当該フロアへのエレベーター不停止制御が可能です。

○

○

○

−

防災設備連携火災発生の信号を受信し、避難経路にあたる扉を非常解錠します。

○

○

○

○

警備切換え

認証装置の警備キーを使用して警備状態(警備/解除)を切り替えます。

○※6

○

○※6

○※6

出退勤管理

認証装置の出退勤キーを使用して、出退勤の履歴を記録します。

○※7

○

○※7

○※7

他システムとのBACnet接続

空調や照明等の他システムとBACnet接続することで、警備状態などを他システムに通知します。

○

○

−

−

遠隔発報

システムの異常・故障発生時に、当社や警備会社に警報を通知します。

○

○

○

○

システムとの時刻あわせ

時刻サーバー、接点信号等にシステムの時計を合わせます。

○

−※8

○

○

メール通知

警報発生時に、あらかじめ設定した送信先にメールを送信します。

○※9

−

○※9

−

カードマネジメントシステム（CMS）

来訪者管理や人事システムと連携し、複数拠点のユーザー情報の管理を効率化します。

○

−

○

−

用途に応じて、
スマートフォンをBLEリーダーに近づけることで認証する
「近接
認証」
と、
スマートフォンを身に着けた状態で手かざしセンサーに手をかざすと認証する「センサー認証」の２つのモードを選択できます。

BLE認証
対応Bluetooth
スマートフォン
デバイス
BLEリーダー 入室

読取距離

電気錠
（オフィスドアなど）

近接認証：約20㎝
センサー認証：約150㎝※1 BLE：Bluetooth Low Energy※2「おサイフケータイ」
は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※3「ApplePay」
はApple Inc.の登録商標です。
※4「モバイルSuica」
は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※5「Bluetoothワードマーク、Bluetoothフィギュアマーク、Bluetoothコン
ビネーションマーク」
は Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

自動車の無線キー技術を応用した安心のセキュリティ―性能。

ハンズフリー認証装置

中央監視Facima

失効処理

カードを紛失した場合など個人情報に登録されている認証方法に、失効の処理をすると、【注意事項】
・別途専用アプリケーションのインストール、ID発行の契約が必要です。
アプリ設定、・BLEリーダーは電波を用いた製品の為、使用するスマートフォン等、
周囲のノイズ環境、金属の有無等により読み取り距離が変動することがあります。
・BLEリーダーで使用する電波は2.4GHz帯です。2.4GHz帯は電子レンジなどの家電製品や産業・化学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の省電力無線局、
アマチュア無線局などで使用されています。
・スマートフォンをBLEリーダーに近接させた場合、スマートフォンのモバイル
NFC（例：おサイフケータイ※2、ApplePay※3、
モバイルSuica※4 等）
設定によっては、それらが反応し、BLEリーダーにて読み取りエラーあるいは認証NGとなる場合があります。
・全てのスマートフォンが利用できること（スマホ読み取り等）を保証しているものではありません。

タグを携帯し、扉に近づくだけで認証可能な、
ハンズフリーの認証装置です。カードをかざす手間が省け、病院や工場など、手がふさがりやすい施設での利用に適しています。複数ユーザー※を一度に認証可能。タグを携帯するユーザーの証跡取得が可能。
複数ユーザーを一度に認証可能

タグを携帯するユーザーの証跡取得が可能※複数のユーザーの同時認証には制限があります。

セキュリティーゲート、オフィス

ハンズフリーアンテナ
HFA-310

病院、福祉施設

タグ
TAG-310

工場、倉庫

保守サービス画面て認証を可能にする「BLEリーダー」。ユーザーが普段から使っているスマート

異なる2人の人物の認証によって扉が解錠します。

連動制御

グラフィックスマートフォンやタブレットなどに標準搭載されているBLE※1通信機能を使っ認証端末操作による施解錠方法について、一時解錠/連続解錠のモードを選択できます。

エリアアンチパスバック

制御

1扉運用

オンプレミス クラウド

2人照合

ルートチェック

監視

- 未対応

通行モード

特定人物通知

在室者管理

○ 対応

概要

インターロック
通行制御

普段使っているスマートフォンでタッチレス認証。

BLEリーダー

3つの認証モードを装備。セキュリティーレベルに応じて選択可能。
ハンズフリー

センサーモード

ボタンモードモード

タグを携帯し、設置済みのアンテ
ナに手をかざすことで認証。入退室の意思のない人が、扉付近を通過することによる扉の解錠を防止します。

タグを携帯して扉にタグを携 帯すれば 、扉に近づくだけで認証。

注意事項

機器ラインアップ

機能名称：BuilUnity

入退室管理
MELSAFETY

システム機能：MELSAFETY-Px

ZEB+：MELSAFETY-Gビル統合ソリューション
BuilUnity

入退室管理システム機能比較表

近づき、タグのボタ
ン を 押 す こと で 認証。

ハンズフリータグ ハンズフリー認証装置は電波を用いた製品のため、ハンズフリーアンテナの周囲に金属や同じ周波数帯の電波を発する機器がある場合、検知距離が低下します。［電気機器、電源ケーブル、
ラジオ、
テレビ、
インバーター、
パソコン、
プリンター、電子レンジ、無線通信タイプの人感センサー、監視カメラ、
自動車のスマートキー、
シャッターのリモコン、
モーター、受変電設備、EPSの柱等］
・納入後に金属や同じ周波数帯の電波を発する機器が周囲に設置される等、周囲環境に変化があった場合は検知距離が低下することがあります。

タグの電池が切れてしまっても、アンテナ右下の密着通信
マーク部にタグを触れさせることで通信が可能です。

※1 音声による警報通知も行います。 ※2 グラフィックで表示可能な内容・仕様はMELSAFETY-Gとは異なります。 ※3 オプションのソフトが必要です。 ※4 操作者数やパターンに相違があります。
※5 クライアントPCにデータの保存が可能です。 ※6 各種認証端末の警備付タイプ、ハンズフリー認証装置の機能です。
※7 非接触カードリーダー（テンキータイプ、出退勤付）、指透過認証装置（液晶タイプ）の機能です。 ※8 クラウドタイプは時刻サーバーに合わせます。
※9 メールサーバー、
ネットワークの負荷状況等により、メールの到着が遅延する場合があります。

51

52

カード認証で鍵を安全管理。

：MELSAFETY-Px：BuilUnity※Pｘでは、一部機能に制限があります。別途、
お問合せください。

紛失などのリスクのある鍵を、認証端末を備えたキーボッ

鍵の返却に連動して、部屋内のセンサーを作動

クスで管理することにより、取り出しや返却を確実にします。
テナントビル、
商業施設などの共有エリアに設置します。

偽指防止機能を搭載。人間の指とシリコンやゼラチン等で形成された偽造指を判別！

指透過認証装置

指を透過した光より真皮層から表皮にかけての指紋パターンを撮像し、照合する三菱独自の生体認証方式です。認証の不正を防ぎ、また認証

カード/ID番号

指紋

カード

鍵未保管検出拡大図

レンズ

重要エリアなどへ

表皮●ダブル認証で運用性ＵＰ ※1：カード認証に対応しているのは、テンキータイプのみです。

指紋隆線

撮像素子

カードを忘れても大丈夫！

カード認証と指紋認証を組合せてダブル認証（カード＋指紋）することで、よりセキュリティー性を高めることができます。※1 また、シング

指紋の凹部分は光の透過率が高く、明るく写る。

長時間開放異常検出

ル認証とすることでカードを忘れても指紋認証で対応可能です。

仕様

登録指数

液晶タイプ

認証精度※2

キーホルダーを挿し込み、鍵を保管すると、部屋内のセンサーを作動します。

誤挿入防止

キーホルダーは所定のカセッ
トにしか挿入できない機構を採用しています。

戸締まり監視扉が解錠状態でキーホルダーを差し込むと、キーホルダーが突出し、ディスプレイ表示と音声ガイダ
ンスで注意を喚起します。

管理窓数

20窓

40窓

外形サイズ

W400×H500×D100

W800×H500×D100

鍵取付方法

スナップ
（多様なサイズ・形状の鍵に対応）

約15kg

約28kg

複数鍵保管

○
（タンブラー錠、
ゴール7Pなど）

重量

テンキータイプ

侵入監視

鍵 の 取り出し時 / 保 管 時に、
キーホルダーをしっかり差し込
まないまま一定時間放置すると警報を発報します。

誤挿入防止機能○

最大12,000指※3
他人受入率0.0000067%以下※4

本人拒否率

0.005％以下
平均0.7秒

照合時間※2：指紋とID番号での認証時。 ※3：MELSAFETY-Gの仕様です。システム構成などによって異なります。詳細はお問合せ下さい。 ※4：2021年1月性能改善。

専有エリアのロッカーの鍵などを安全に保管。

専有エリア用キーボックス

中央監視Facimaレンズ（センサー）と非接触で画像を取得します。

真皮層

鍵の取り出し後もしくは扉の施錠後、一定時間内に返却されなかった場合に警報を発報します。

オフィスや病院などの特定の人がアクセスする場所（専有エリア）において、ロッカーの鍵やプリンターのオペレータキーなど、各人が所有する鍵を安全に保管します。
・入退室管理と共通のICカードで認証管理することで、鍵の取り出しを制限します。

簡易受付として受付管理業務を効率的に！

カメラインターホン付カードリーダー

・一定時間、あらかじめ設定した複数のキー番号のキーリングを一度に取り出せます。

カードリーダーとカメラインターホンを一体化したスタイリッシュな認証端末です。 カードを所持しているユーザーはカード認証で通行。来訪・入退室管理システムと連携することで、扉の通行とキーボックス使用の履歴の一元管理も可能です。

入退室管理
MELSAFETY

指の内側の指紋情報より取得します。

ICカード認証のうえ、
キーホルダーを差し込み、鍵を保管します。

ICカード認証で鍵を取り出せます。

指紋の凸部分は光の透過率が低く、暗く写る。

光源

鍵を
保管する

指紋

指を透過した光より、真皮層から表皮にかけての指紋パターンを読取って画像化します
光源

警備を開始します者などカードを所持していないユーザーはインターホンで連絡をとり、応対者が来訪者を確認後、遠隔解錠操作ができます。また、
カード照合時の画像を通行履歴とともに記録できるので、なりすましの有無を確認できます
（

のみ）
。

光をてらし、ガイドする。

てらすガイド®
訪問先を呼出す。

カード
リーダー

3 インターホン親機から解錠操作。

カード操作

呼出ボタンを押してください

管理室
総務課
営業一課

呼び出しは
500件まで設定可能

4 扉が解錠し入室します。

訪問先部門

カードリーダー付の親機を用いると、より強固なセキュリティーを実現！

（

のみ）

マイク

スピーカー
液晶
タッチパネル
カード
リーダー

カメラインターホン付
カードリーダー●連携例：居室やフロアの警備セット（最終退室）に連動して、表示を変更します。警備開始
時に、エレベーターの停止までの時間の表示などを行うことができます。
※MELSAFETYなどとの連携には、別途接点‐LAN変換装置、無線LANルータが必要となります。

機器仕様

項目

機器仕様

大きさ

W 405.6 × H 855.6 × D 171.0[㎜](転倒防止板:W 510 × H 3.2 × D 289.0[㎜])インターフェース

無線LAN（IEEE802.11ac/n/g準拠）

温度

5〜30℃

投影面

床面

湿度

20〜80％（ただし結露なきこと）

重さ

23.0
［㎏］
（転倒防止板：約3.6
［kg］
）

明るさ

3500
［lm］

その他

屋内仕様・床面設置

電源

AC100V

投影サイズ

約110インチ（約2.37ｍ×約1.48ｍ）

消費電力

約310W以下

カードリーダー

53

カードをかざして入場します。

設置状況に合わせた
現場での表示・編集が可能

トウェアをインストールし、表示・編集を行います。
補助光源
カメラ

項目

カードを所持している場合専用ソフトウェアにより、能です。MELSAFETYなどと連携することで、扉の設定状態に応じたアニメーションの表示●サインの表示・編集：PCやタブレットへ専用のソフ
どちらか

インターホン親機（専用機タイプ）
不在時の呼出通知、
画像確認可能施設内の床面に、矢印などの図形を光のアニメーションで表示し、行先案内や注意喚起が可などが可能です。

インターホン親機（PCタイプ）
お客様
PCを
利用可能

来訪者
English2 インターホン親機で応対し来訪者を確認。

機器ラインアップ

1 液晶タッチパネルより

保守サービス

運用イメージ

来訪者の場合ZEB+

指紋認証イメージ図

音声ガイダンス

警備を解除します

鍵を取り出す

かすれなどの影響を大幅に減らします。

鍵の取り出し/返却の履歴を記録

音声ガイダンス

運用例

のための
「媒体」
を必要としないため、非常に高いセキュリティーを確保できます。指内部の指紋を利用することにより、指表面の乾燥・ふやけ・扉の改修工事が不要で、低コストで構築※

ビル統合ソリューション
BuilUnity：MELSAFETY-G

キーボックス

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

運用に合わせた認証端末

50/60Hz

環境条件

項目

54

運用に合わせた認証端末：BuilUnity

予約管理から入館証発行までを自動化。

マスク着用でも認証可能！

来訪者受付システム

入退室管理システム（MELSAFETY-G）
側で一元管理できます。
非接触で認証できるので、感染症対策にも有効です。

■顔認証の仕組み
個人を特定し
履歴を残す

顔認証

○○さん

○○さん
20xx年x月x日 x時x分
事務所入室

通行履歴を一元管理

履歴

非接触カードリーダー
指透過認証装置など

通行履歴

MELSAFETY

入退室管理システム（MELSAFETY-G）

日時

扉名称

名前

認証方法

××年
×月×日

実験室

Aさん

顔

××年
×月×日

管理室

Bさん

カード

××年
×月×日

倉庫

××年
×月×日

Cさん

顔

サーバー室 Dさん

指【訪問者】来訪者受付システムにて予約確認
事前にメールで受け取った二次元コード※1で、予約情報と照合し、入館証発行枚数を選択。
【訪問者】入館証を受け取る
二次元コードを自動発行。

筐体一体型

入館証デザイン例【二次元コード】【訪問者】事務所へ入館
来訪者は二次元コードをセキュリティーゲート
にかざして入館。
※1：入館受付番号でも予約情報との照合が可能です。

約70kg＜二次元コードプリンタ×1台＞

二次元コード発行機能

500枚＜二次元コードプリンタ×1台＞

有し、管理・運用を効率化します。ユーザー情報管理/来訪者管理/在室者管理/履歴管理などの様々なシーンで、お客様の管理業務を支援します。
扉用タイプ

外観

セキュリティーゲート、
自動ドア

扉、
自動ドア

10,000人（顔認証サーバ無の場合は5,000人）

10,000人

・カメラ内蔵端末
・扉用タイプと混在可
・ウォークスルー顔認証
・エレ・ナビ連携・カメラ付きタブレット・セキュリティーゲート用タイプと混在可

・カード+顔認証
・カードor顔認証

・カード+顔認証
・カードor顔認証

○

○

端末台数

100台 (顔認証サーバー無の場合は5台)

320台※2

サイズ

W150 × H380 × D153 (mm)W252.1 × H177.8 × D24.5 (mm)特長

質量

複数拠点管理の効率化や、他システムとの情報共有での内部統制強化に！

来訪者管理❶

お客様

来訪者は事前に申請しておくことで、当日は受付でカードなどを受取りスムーズに入退室できます。

登録人数

サイズ

W450×H1318×D600（mm）

従業員管理を効率化、拠点間で情報を共有。本社・支社など、複数の拠点で入退室管理システムをお使いいただく場合、拠点間でユーザー情報を共セキュリティーゲート用タイプ

主な設置場所＜裏＞＜表＞

仕様(筐体一体型の場合)

項目

複数拠点管理・来訪者管理■顔認証端末ラインアップ
端末種名

二次元コード読取部【訪問者】登録完了メールを受け取る
当日の予約認証用の二次元コードが記載された受付完了通知を受け取る。

認証モード

※1

マスク着用時に認証可否※1 カードによる認証は、別途証端末が必要です。
※2 セキュリティーゲート用タイプと混在する場合は316台です。

本社

来訪者管理❷(有償付加仕様)

拠点A

社内出張者は事前に申請しておくことで、当日は自身のカードでスムーズに入退室でき
ます。

在室者管理

履歴管理

複数拠点の在室情報を一元管理できます。火災発生時の在室状況を遠隔地からも把握できるた
め、BCP※を支援します。

複数拠点の通行履歴 を一元管理できます。全拠点の出退勤情報を本社で一括管理すると、就業管理等に役立ちます。

同IDで一元管理※

拠点B※BCP(Business Continuity Plan)…災害/事故等の不測の事態を想定した、事業継続のための行動計画。

※警報履歴も一元管理可能。

拠点C

拠点D

※カードマネジメントシステム（CMS）が必要です。

カードマネジメントシステムとは、カードやユーザー情報を総合管理するシステムです。建物内の人事システムや出退勤シ

入退室管理
MELSAFETY

顔認証
システム

通行履歴画面イメージ

タッチパネル
操作部

保守サービス

切り出した
顔画像

顔画像
データベース

当日手続き

カメラ映像

予め登録した
顔画像と照合【受入者】
システム上で来客を申請
受入者自身のPC上で、来訪者情報を登録。

：他システムとの情報共有

本社
サーバー
ルーム

CMS
メインサーバー：各拠点へのユーザー情報の配信、各拠点の通行履歴管理

人事システム・
出退勤管理システム等：他拠点のユーザー情報の閲覧
人事システムと連携していない場合は、各拠点のユーザー情報登録

ステムと連携することで、ユー
ザー情報の共有や通行履歴の一括管理ができます。

MELSAFETY

拠点A

三菱入退室
管理システムMELSAFETY

CMS
クライアント

三菱入退室
管理システムCMS
クライアント機器ラインアップ

人物の顔を
切り出し

●来訪者の予約管理から入館証の発行までを自動化します。 ●中規模〜大規模の建物・事業所の受付業務を省力化します。
事前手続き

個人認証を行うシステムです。顔認証による通行履歴は、【注意事項】
・顔の認証精度は100％を保証するものではありません。予め定めた条件で運用されても、認証結果に誤りが生じる可能性があります。
・導入前に運用面・環境面の検証が必要です。認証時には安定した照度の光が顔正面からあたっている必要があります(日光の影響を受ける屋外・半屋外での利用は不可)。
また認証時にはカメラに対し正面を向いていただくとともに、顔が隠れてしまうような深い帽子や長い前髪での利用は避けていただく必要があります。
・カメラで撮影した特定の個人を識別できる画像データは個人情報に該当します。個人情報保護法その他法令および規則ならびに関係官庁、個人情報保護委員会のガイドラインに従って個人情報をご利用ください。
・顔認証システムでは写真やモバイル端末に表示した顔画像をカメラにかざす「詐称行為」の検知はできません。

ZEB+

カメラ映像の人物の顔をあらかじめ登録した顔画像と照合し、中央監視Facima

顔認証システム

顔検出

IoTプラットフォーム
Ville-feuille：MELSAFETY-Px

ビル統合ソリューション
BuilUnity：MELSAFETY-G

拠点B

カードマネジメントシステム サポートサービス●問合せ窓口：24時間365日受付対応します。●障害対応：万が一、障害が発生した場合にも、原因分析・対策実施します。
●運用サポート：運用改善に向けた提案、運用変更に応じた提案をします。

55

56

入退室管理システムソリューションユニット：MELSAFETY-G

無人の受付でも、来訪者を待たせず対応。

無人受付案内端末「コンコンコール 」●音声案内とタッチパネル操作で面会者を呼び出し、
スムーズに案

利用者を行き先階ごとにまとめることで、停止する階を最小限に。これにより特に混雑時における乗車時間が短縮され、

1.

2.

セキュリティーゲートでIC

乗車号機を確認してくださ

カードを読み取り部にかざ

い。

カードが
認証されるとゲートが開きます。

合わせることで共連れ検知が可能です。

●来訪予約・履歴管理をサポート。二次
元コード、受付番号のメール配信、通話履歴とカメラ映像の閲覧・検索が可能です。
●見やすさとわかりやすさを追求した、ユ

デスクトップタイプ

理を実現します。
●通常勤務・交代勤務・フレックス勤務など、様々な勤務形態に対応

乗車号機のドアが開いたします。

ら乗車してください。

●改正労働基準法に対応、複雑な時間外集計・休暇管理から解放され、総務・人事部門の業務負荷を大幅に削減します。

かご操作盤

乗場操作盤
（乗車号機を忘れたり、乗り損ねてしまった場合は、乗場操作盤から行き先階を再登録可能です。）

人流センサー（受光部）● 意 匠 性 重 視 や セ キ ュリ
ティー性重視など、多様なタイプから選べます。
工場や倉庫への車両の入退場管理を効率化。

車両ゲート
給与システムと退室

ゲート前の待ち行列が改善されました※2。

●一人ひとりを確実に認証・通行させることで、共連れを防止します。

入室・退室時刻を

電気錠（オフィスドアなど）

導入前は出勤時にゲートの外まで列ができていましたが、導入後は●オフィスビルや病院、工場のエントランスで入場・入館を管理します。

就業システムに反映

認証端末

待ち時間と乗車時間を短縮

セキュリティーゲート

電気錠制御盤
在場時間として（行き先階は既に登録されていますので、乗車後のボタン操作は必要ありません。）

さまざまな建物のエントランスセキュリティーを強化。

中央監視Facima●入退室管理システムから入退室時刻を反映し、正確な在場時間管4.

い。

人流センサー（投光部）

就業管理システム

液晶表示器

乗 車 号 機 へ お 進 みくださ

ブザー・
ランプなど

スタンド
タイプ

入退室管理システムとの連携により、正確で効率的な就業管理を実現。

3.

共連れ検知

認証端末

ニバーサルデザインを採用しました。
Secu
car rityd●セキュリティーゲートや扉（電気錠）を設置できない場所においてもカードリーダーやハンズフリーアンテナなどの認証端末と組み内します。

してください。

カード読取部

人流センサー

連携
入室

就業管理システムサーバー●敷地内への車両の入退場を管理します。
●警備室への立ち寄りが不要になり、車両の入退場の時間が短縮し、車両の渋滞を緩和します。

導入前

導入後

※1：当社比。輸送効率の向上率はエレベーター構成・利用状況によって異なります。 ※2：当社製エレベーターとの連携機能です。

社員食堂や売店の精算をICカードで対応。

喫食システム●入退室管理と共通のICカードで、スムーズ
病院等で、エレベーターの利用を制限し、セキュリティー性アップ！

エレベーター乗場カードリーダー

テナントビル等で、フロアへの立ち入りを制限し、セキュリティー性アップ！

●決済方法は給与引き去りか、プリペイド方

不特定多数の人が出入する複合ビルの専有部のセキュリティー確保に役立ちます。

複数事業者でエレベーターを共有するテナントビルのセキュリティー確保に役立ちます。

●運用形態はオートレジ、セルフチェック、

エレベーター乗場のカードリーダーで個人認証。建物利用者以外のエ

エレベ ーター かご 内 のカードリー ダ ー で 個 人 認 証 。登 録 階に応じてレベーター利用を制限し、建物全体のセキュリティー性を高めます。

エレベーターの停止階を制限し、フロア毎のセキュリティー性を高めます。

カードをかざして認証すると、上下階ボタンが有効になる。

❷関係者以外のエレベーターの利用を制限

エレベーターかご内でカードをかざして認証すると、入場権限のある階のみ行き先階ボタンが有効になることで、関係者以外のフロアへの立ち入りを制限

建物利用者のみ
ボタン操作可能

テナントA

外部業者

建物利用者

57

利用権限なし立入り権限のない階の行先ボタンは無効

テナントB●RFIDタグ、ICカード、ハンズフリータグの3方式から選択できます。※1●RFIDタグ、ICカード、ハンズフリータグは建物の入退室管理との共用が可能です。※1
認証媒体

車両認証器

なキャッシュレス決済を行います。

エレベーターかご内カードリーダー❶エレベーター乗り場で

ZEB+

カード情報に基づいて、行き先階に応じたエレベーターを指定します。
エレベーターの輸送効率が約16％※1向上。輸送効率が向上することでエレベーターホールでの混雑も緩和されます。

入退室管理システムとの連携により、共連れを検知。

®

ビル統合ソリューション
BuilUnity

セキュリティー連動・エレベーター行先予報システム「エレ・ナビ」（ΣAI-2200C）：BuilUnity

式から選択できます。

入退室管理
MELSAFETY

エレベーター内で行き先階のボタンを押す必要なく、スムーズな乗り降りが可能！

：MELSAFETY-Px

IoTプラットフォーム
Ville-feuille：BuilUnity①車両が来たことをセンサーが感知②通信を行い、認証を実施③認証結果でゲートオープン④通過履歴を管理システムに保存

保守サービス：MELSAFETY-Px

POSレジの3種類から選択できます。
外部からの侵入を監視。

侵入監視センサー●扉や窓などの侵入経路や、防犯対象の周辺に設置します。
●センサー検知時に、入退室管理システムに警報を発報します。
●パッシブセンサーやマグネットセンサー、
フェンスセンサーなどから設置場所に合わせて、適したセンサーを選択できます。

※1 RFIDタグはMELSAFETY-Gでのみ動作します。
注） RFID を扱うにはお客様にて免許申請が必要です。(お客様負担）

重要文書などを安全保管する収納セキュリティー。

セキュリティーロッカー

機器ラインアップ：MELSAFETY-G●重要文書や物品を簡単操作により、安全に保管することが可能です。
●扉ごとに使用権限を設定できます。
●入退室管理システムとICカードの共用により、扉の通行とロッカー
使用の履歴の一元管理も可能です。

58

さらなる快適、安心をご提供する入退室管理システムサポートサービス※1「三菱ビルセキュリティーシステム保守」

「快適」
で
「安心」
なビル環境を、
24時間365日見つめ続けるサービス体制
全国約280ヵ所のサービス拠点、
教育センターで最新技術を身につけた6,000人のエンジニア、
24時間365日稼働している全国8ヵ所の情報センター、同じく8ヵ所の資材センターなどによる総合力でお客様のビル設備管理をサポートします。

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

保守サービス

お客様のビルセキュリティーシステムを高い技術力、実績に基づく信頼で支えます。
※1:中央監視システムの保守はP.35をご参照ください。

が出動するサービスもご用意しております。

警備会社

別途、
遠隔管理システムが必要となります。

三菱ビルセキュリティーシステム保守は、定期点検や部品交換による予防保全でシステムの安定稼働をしっかりサポートします。
万が一、トラブルが発生した場合は、確かな専門技術を身につけたエンジニアが、きめ細やかに的確な対応を行います。

情報センター

お客様設備

ビル統合ソリューション
BuilUnity

特長

ZEB+

お客様が不在時に侵入を検知したら、警備員

24時間自動通報

24時間電話受付

エンジニア

データの定期的バックアップを実施し、システム障害などを未然に防止。

的にバックアップいたします。

セキュリティーシステムの安定稼働をスペシャ

データ破損時には最新バックアップデータで早リストの確かな技術が支えます。

※3
期に復旧いたします。

安心※2:指定の部品を定期的に交換します。

安全

出動要請

入退室管理
MELSAFETY

定期点検時に運用データ、設定データを定期※3:データの破損状況によっては復旧できない場合があります。

快適

教育センター

物流・資材センター

教育センターにおいて、エンジ

全国8ヵ所に設置した物流・資ニアは、技術レベルの向上、最材センターには、昇降機・空調

新技術の習得に取り組んでい機・システム・各種設備の修理ます。本センターには様々なタ
イプの昇降機・空調設備をはじめ、各種ビル設備の実機を設

全国約280ヵ所に事業所を展開。
緊急時には、最寄の事業所からエンジニアが迅速に出動します。

用部品を保管。
日常のメンテナ
ンスはもちろん、
トラブル発生時には、昼 夜を問わずスピ ー

置。年間延べ4万人が技術研修※4
ディーに部品を供給します。

を受講しています。

※4：在庫切れの際には時間を要する場合が
あります。

万が一、
トラブルが発生すると･･･

充実のサポート体制

59

システム運用のサポート

万 が 一トラブ ル が 起 きた 場 合 で も 、全 国 約

運用上の疑問やお悩みを、お客様の立場に立っ

280ヵ所の拠点から24時間365日、迅速に対て解決。当社が蓄積してきた経験豊かなビル管応。一刻も早い復旧を図り、
システム停止の影

理のノウハウをもとにシステムのより良い活用

響を極力抑えます。

方法をご提供いたします。

ハードディスクや電源などが故障したり、データが破損した場合トラブルの発見が遅れたり、対応がスムーズにいかなかった場合

監視・管理業務に支障が・
・・

現場業務に影響が･･･

保守サービス

1年に2回の定期点検と、必要な部品の交換 ※2

機器ラインアップ専門技術者による予防保全

中央監視Facima

サービス拠点

おまかせください！

「三菱ビルセキュリティーシステム保守」
がお客様のビルの安心・安全・快適をサポートいたします。

60

：MELSAFETY-G

非接触カードリーダー(テンキー無)

読み取り距離UCR-8203B#BG

118

11

FeliCa（）
、ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

）

対応カード

）
、
24

読み取り距離約6cm（FeliCa）、
約4cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W118×H120×D11（mm）

質量

約300g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

UCR-8233B#BW

UCR-8233B#BG
UCR-8233B-PXK

JIS2個用スイッチ
ボックス（カバー付き）118（別途手配）

FeliCa（）
、ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

）

）
、

約6cm
（FeliCa）、
約4cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W118×H120×D24（mm）

質量

約400g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜45℃ 湿度：35〜90％RH（結露なきこと）

防水規格

IP55

防滴

対応カード

FeliCa（）、ISO14443TypeA（

対応Bluetoothデバイス

スマートフォン

読み取り距離約6cm（FeliCa）、
約4cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、
約20cm(スマートフォン・近接認証)、
約150cm(スマートフォン・センサー認証)
設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

ZEB+

対応カード

120

（別途手配品）120

UCR-8203B-PX：BuilUnity

非接触カードリーダー（防滴テンキー付）
JIS2個用スイッチボックス（カバー付き）表示部

UCR-8203B#BW：MELSAFETY-Px

IoTプラットフォーム
Ville-feuille

機器ラインアップ

BLEリーダー（別途手配品）UCR-8203B-PXBB
120

非接触カードリーダー(テンキー付)

UCR-8213B-PX

UCR-8213B#BG

118

11

ISO14443TypeB
（

）

約6cm
（FeliCa）、
約4cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W118×H120×D11（mm）

質量

約300g
（埋め込みボックスは除く）

11

24
(35)

JIS2個用スイッチボックス（カバー付き）温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）（別途手配）

表示部

UCR-8303-PXCL
UCR-8213B#SH

UCR-8213B#BB

11

118

W118×H120×D11（mm）

質量

約300g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

対応カード

FeliCa（

読み取り距離JIS3個用スイッチ
ボックス（カバ−付）
JIS2個用スイッチボックス（カバー付き）（別途手配品）（別途手配品）

対応カード

120

読み取り距離UCR-8253B＃BG

118

11

FeliCa（）、ISO14443TypeA（）
、
ISO14443TypeB
（

）
120

表示部

約6cm
（FeliCa）、
約4cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W118×H120×D11（mm）

質量

約300g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

UCR-9254#WH

UCR-9254#DG

165

11

210

UCR-8253B＃BB

UCR-9704（IP）#BW

非接触カードリーダー(防滴)UCR-9704-PXIP

対応カード（別途手配品）120

読み取り距離UCR-8223B-PX

118

24

FeliCa（）
、ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

）

）
、

UCR-9704（IP）#BG

W118×H120×D11（mm）

質量

約290g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

対応カード

FeliCa（

読み取り距離設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。
W118×H120×D24（mm）

質量

約400g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜45℃ 湿度：35〜90％RH（結露なきこと）

防水規格

IP55

25

JIS4個用スイッチボックス（カバー付き）（別途手配品）

約6cm（FeliCa）、
約4cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、

サイズ）、
ISO14443TypeA（）
、
ISO14443TypeB
（

）

約5cm
（FeliCa）、
約3cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）、

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W165×H120×D11（mm）

質量

約600g

環境条件

屋内環境 温度：0〜40℃ 湿度：35〜80%RH（結露なきこと）

対応カード

FeliCa（）
、ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

）

）
、

約5ｃｍ
（FeliCa）、
約3ｃｍ（TypeＡ）、
約1ｃｍ（TypeＢ）

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W120×H210×D25（mm）

質量

約600g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度-10〜50℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

防水規格

IP55相当防滴

インターホン親機
電源

別途のPoE HUB等から給電

サイズ

W120×H210×D25（mm）

質量

約600g
（埋め込みボックスは除く）

環境条件

温度：-10〜50℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

防滴

UCR-9794(MA)＃BW
UCR-9794-PXMA

61

120

210

JIS2個用スイッチボックス（カバー付き）表示部

UCR-8223B＃BG

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

読み取り距離UCR-8223B＃BW）

カメラインターホン付カードリーダー
JIS4個用スイッチボックス（カバー付き）（別途手配品）UCR-8253B#SH）、
ISO14443TypeA（

約3cm（FeliCa）、
約3cm（TypeA）、

非接触カードリーダー(液晶付)

非接触カードリーダー(ファンクションキー付)

UCR-8253B#BW

サイズ

非接触カードリーダー
（時計付）

120

環境条件

118

BCR-8213#BW

）
、

中央監視
Facima

読み取り距離120

UCR-8213B＃BW

対応カード

）
、
ISO14443TypeA（

入退室管理
MELSAFETY（別途手配品）

FeliCa
（）

保守サービス

JIS2個口用
スイッチボックス（カバー付き）表示部）、
ISO14443TypeB（

ビル統合ソリューション
BuilUnity

JIS2個用スイッチボックス（カバー付き）

手かざしセンサー

UCR-8203B#BB

機器ラインアップ

UCR-8203B#SH

120

25

※専用ケースでの卓上設置もできます。

62

非接触カードリーダー（エレベーター）
JIS3個用スイッチボックス（カバ−付）

質量

約420g
（埋め込みボックスは除く）

165

11

3.516.5

読み取り距離100

W165×H120×D11（mm）

120

サイズ

環境条件

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％ＲＨ（結露なきこと）
照度：5000ルクス以下

UCR-8303-PXEL

34

FeliCa（）
、ISO14443TypeA
（

）

約3cm

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W100×H100×D3.5（mm）

質量

約107g
（添付ネジ、ケーブルは除く）

環境条件

屋内環境 温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

OPG-TP3-PXK

120

読み取り距離165

OPT-TP3-G

11

34.5

OPT-TP3-PXK）、
ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

）

100

400

）
、

対応カード

約5cm
（FeliCa）、
約3cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

読み取り距離サイズ

W165×H120×D11
（ｍｍ）

サイズ

質量

約400g
（埋め込みボックスは除く）

質量

環境条件

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

環境条件

KB-97250

照度：5000ルクス以下

FeliCa（）
、ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

）

）
、

約5cm
（FeliCa）、
約3cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。
W400×H500×D100（mm）
約15㎏
屋内環境 温度：0〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）※40窓も対応可能です。

ハンズフリー認証装置

警報表示盤(30窓)24

タグ読み取り距離
120

C

118
JIS2個用スイッチボックス（カバー付き）（別途手配品）HFA-310＃BW

サイズ

W118×H120×D24
（mm）

質量

約360ｇ

環境条件

350

約0.25ｍ〜約2.5ｍ

400

表示部

温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％ＲＨ（結露なきこと）

警備
ループ
警報
1

警備
ループ
警報
16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

50

対応カード

読み取り距離HFA-310-PX

HFA-340＃BW
HFA-340

サイズ

W165×H160×D40
（mm）

質量

約700ｇ

環境条件

温度：-10〜45℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

52

10.5

TAG-310

電源

釦電池（CR2032）

サイズ

W29×H52×D10.5（mm）

質量

17g

環境条件

ＬＥＤ

防水規格

壁材質に応じ、
アンカーボルト等を使用して取り付ける

対応カード

72

76

UCR-8303-PX

63

20

読み取り距離FeliCa（

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

約6㎏
屋内環境 温度：0〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

80 75）●IDコントローラー（8扉用）●IDコントローラー（エレベーター用）●IDコントローラー（フラッパーゲート用）●AMコントローラー●IOコントローラー

質量

本体約5kg/約6kg（停電補償なし/あり）フレーム約1.8kg

停電補償時間10分（オプション）
屋内環境 温度：0〜40℃ 湿度：30〜80％RH（結露なきこと）

用のみです。
300

防滴）、ISO14443TypeA（

約5cm（FeliCa）、
約3cm（TypeA）、
約1cm（TypeB）

質量

環境条件

温度：-10〜50℃ 湿度：35〜80％ＲＨ

非接触カードリーダー(小型)

表示部

300

●IDコントローラー（4扉用）●IDコントローラー（エレベーター用）●IDコントローラー※（フラッパーゲート用）●AMコントローラー※●IOコントローラー●KBコントローラー●連動コントローラー ※80 75（結露なきこと）
IP55/IP57）、

コントローラー

HFA-340-EL

29）

W350×H400×D50（mm）

KB-97300#MP

約2ｍ〜約4.5ｍ

400

160

C

タグ読み取り距離

700

40

質量

本体約8kg/約10kg（停電補償なし/あり）フレーム約3.3kg

停電補償時間10分（オプション）

環境条件

屋内環境 温度：0〜40℃ 湿度：30〜80％RH（結露なきこと）

約3cm

設置状況により、
読み取り距離が短くなることがあります。

サイズ

W76 H72 D20（mm）

質量

約89g
（添付ネジ、ケーブル、埋め込みボックスは除く）

環境条件

屋内環境 温度：-10〜40℃ 湿度：35〜80％RH（結露なきこと）

160●IDコントローラー
（1扉用）

240

JIS3個用スイッチボックス（カバー付き：樹脂タイプ））、
ISO14443TypeA（

ISO14443TypeB
（

サイズ

環境条件
状態表示文字は
注記3参照
165

FeliCa（中央監視Facima（別途手配品）

FeliCa（

入退室管理
MELSAFETY

JIS3個用スイッチボックス（カバ−付）

対応カード

ビル統合ソリューション
BuilUnity

キーボックス(20窓)

2021年7月発売

500

指透過認証装置(テンキー付)

保守サービスOPG-TP3-G

対応カード

表示部
100

（別途手配品）ZEB+

2021年1月発売：BuilUnity

機器ラインアップ

指透過認証装置(液晶付)：MELSAFETY-Px

IoTプラットフォーム
Ville-feuille：MELSAFETY-G

65

質量

本体約1.4kg／約1.8kg（停電補償なし／あり）

停電補償時間10分（オプション）

環境条件

屋内環境 温度：0〜40℃ 湿度：30〜80％RH（結露なきこと）

64

M E M O

65

M E M O66

三菱ビルマネジメントシステム総合カタログ

お問い合わせはお近くの支社へどうぞ北海道支社〒060-0003 札幌市中央区北3条西4-1-1（日本生命札幌ビル）（011）
231-8060

北日本支社〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）（022）
216-4585

東日本支社〒100-8335 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）（03）3218-4530

関越支社（関越営業部）〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2

横浜支社（横浜営業部）〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-7（横浜ダイヤビルディング）（045）
534-4195

北陸支社（北陸営業部）〒920-0031 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）（076）
233-5506

中部支社〒450-6045 名古屋市中村区名駅1-1-4（JRセントラルタワーズ）（052）
565-3160

関西支社〒530-8206 大阪市北区大深町４番20号（グランフロント大阪タワーA）（06）6486-4165

中国支社〒730-0037 広島市中区中町7-22（住友生命広島平和大通りビル5階）（082）
248-5290

四国支社（四国営業部）〒760-8654 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）（087）
825-0006

西日本支社〒810-0001 福岡市中央区天神1-10-20（天神ビジネスセンター7F）（092）
737-7514（明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34F）（048）
600-5785

ビルマネジメントシステムのウェブサイトはこちら

ご使用の前に必ず各機器の「取扱説明書」
や「操作説明書」
をよくお読みの上正しくお使いください。次のような人の安全への関与や、公共の機関維持に重大な影響をおよぼす設備などの監視・制御用途には、運用について特別な配慮が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
a.人身の損傷に至る可能性のあるシャッター、
自動扉などへの制御 b.社会的、公共的に重要なシステムの電源設備などへの制御
c.これらに準じる設備への適用※カタログ中に使用した映像写真はハメコミ写真のため、実際の映像とは異なります。

Ville-feuille、
ZEB+、
BuilUnity、
Facima、
MELSAFETY、てらすガイドは、
三菱電機株式会社の登録商標です。●Android、
Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。●BACnetは、
ASHRAEの登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 ●Intel Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です｡ ● Mac OS、
Safari、
iOSは、
米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Microsoft、Windowsは米国
Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です｡ ●その他､会社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

●

SN002
〈IP〉

この印刷物は、2024年3月現在の発行です。
なお、お断りなしに外観・仕様を変更することがありますのでご了承ください。
最新の仕様については上記ご対応のエリアへお問い合わせください。

2024年3月作成