国土交通省認定

ネダノン QF45 仕様書【 は り 用 】
（認定番号 QF045BM-0001）

索引

１．構造名 ........................................................................................................................ 1２．寸法 ........................................................................................................................ 1３．材料構成等................................................................................................................. 1４．構造説明図................................................................................................................. 3（１）透視図 .....................................................................................................................................3（２）断面図 .....................................................................................................................................4（３）断面詳細図 ..............................................................................................................................5（４）外壁との納まり（代表例） .....................................................................................................6５．施工方法 .................................................................................................................... 7

１．構造名強化せっこうボード被覆／木製はり２．寸 法
はりの断面は 105 mm × 150 mm の寸法以上とし、長さは構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする。
３．材料構成等
項目
はり
構造用製材等

天井被覆材

強化せっこうボード

天井下地材

吊木、野縁受け及び野縁(構造用製材等)

断熱材（必要に応じて使用する。）

グラスウール等

製品仕様等
規格
・ JAS に規定する針葉樹の構造用製材・ JAS に規定する構造用集成材
・ JAS に規定する構造用単板積層材
・ 平成 12 年建設省告示第 1452 号の第六に規定する無等級材又は第七に規定する木材
断面寸法（㎜）：105 以上×150 以上
かさ比重：0.38 以上
取付け間隔（㎜）：1,000 以下
規格：不燃材料認定番号 NM-8615、JIS A 6901
形状：平板
表面の形状：平滑
端部の形状：スクエアー、ベベル
厚さ（㎜）：15･21±0.5
かさ比重：0.75 以上
大きさ（㎜）：最小 910×1,820、最大 1,210×2,730
規格：JAS に規定する針葉樹の構造用製材、造作用製材又は下地用製
材
断面寸法（㎜）：40 以上×30 以上
かさ比重：0.38 以上
取付け間隔（㎜）
吊木及び野縁受け：910 以下
野縁：303 以下
吊木の長さ（㎜）：190 以上
グラスウール
規格：不燃材料認定番号 NM-8605、JIS A 6301、JIS A 9504、又は JIS A 9521
厚さ（㎜）：50 以上
密度（kg/㎥）：10 以上
ロックウール
規格： 不燃材料認定番号 NM-8600、JIS A 6301、JIS A 9504 又は JIS A 9521
厚さ（㎜）：50 以上
密度（kg/㎥）：30 以上

1項目
くぎ、タッピンねじ、目地処理材等

くぎ、タッピン
ねじ等

天井被覆材の目地処理材
天井裏面空間高さ
施工方法
はりの取付け天井下地材の取付け

グラスウール又はロックウール
断熱材の敷き込み
天井被覆材の取付け

製品仕様等
天井被覆材取付け用
種類及び寸法（㎜）・ せっこうボード用くぎ（φ 2.34 以上 × L38.1 以上）
・ タッピンねじ（φ 3.0 以上 × L40 以上）
・ 木ねじ（φ 3.0 以上 × L40 以上）
留め付け間隔（㎜）
周辺部：150 以下、中間部：200 以下
吊木取付け用種類及び寸法（㎜）
鉄丸くぎ（φ 3.4 以上 × L75 以上）
留め付け本数：２本以上
野縁受け取付け用
種類及び寸法（㎜）
鉄丸くぎ（φ 3.4 以上 × L75 以上）
野縁取付け用種類及び寸法（㎜）
鉄丸くぎ（φ 3.05 以上 × L65 以上）
種類及び塗布量
せっこう系、炭酸カルシウム系等目地処理材（100g/m 以上）
300 ㎜以上
はり（断面寸法 105 ㎜以上 × 150 ㎜以上）を 1,000 ㎜以下の間隔で配置し、大入れ蟻掛け、大入れ落とし込み、傾ぎ大入れ等の接合で桁に取付ける。
吊木（断面寸法 40 ㎜以上 × 30 ㎜以上）をはり間方向に 910 ㎜以下の間隔で配置し、φ 3.4 ㎜以上× L75 ㎜以上の鉄丸くぎ（2 本以上）ではりに取付ける。野縁受け（断面寸法 40 ㎜以上× 30 ㎜以上）
をはりと直交する方向に 910 ㎜以下の間隔で配置し、φ 3.4 ㎜以上
× L75 ㎜以上の鉄丸くぎで吊木に取付ける。野縁（断面寸法 40 ㎜以上 × 30 ㎜以上）を野縁受けと直行する方向に 303 ㎜以下の間隔で配置し、φ 3.05 ㎜以上 × L65 ㎜以上の鉄丸くぎで野縁受けに取付ける。
必要に応じて、グラスウール又はロックウール断熱材を野縁受け及び野縁の上に隙間なく敷き込む。

天井被覆材の強化せっこうボードをφ 2.34 ㎜以上 × L38.1 ㎜以上のせっこうボード用くぎ等で野縁に取付ける。せっこうボード用くぎ等は、周辺部を 150 ㎜以下の間隔で、中間部を 200 ㎜以下の間隔で留め付ける。目地部は、せっこうボード用目地処理材（100g/m 以上）にて平滑に仕上げる。

2４．構造説明図（１）透視図（単位：㎜）

3

（２）断面図①はり直交方向（単位：㎜）②はり並行方向

4

（３）断面詳細図①はり直交方向（単位：㎜）②はり並行方向

5（４）外壁との納まり（代表例）①はり直交方向（単位：㎜）②はり並行方向6５．施工方法(１)はりの取付けはり（断面寸法 105 ㎜以上 × 150 ㎜以上）を 1,000 ㎜以下の間隔で配置し、大入れ蟻掛け、大入れ落とし込み、傾ぎ大入れ等の接合で桁に取り付ける。
(２)天井下地材の取付け
吊木（断面寸法 40 ㎜以上 × 30 ㎜以上）をはり間方向に 910 ㎜以下の間隔で配置し、φ3.4㎜以上 × L75 ㎜以上の鉄丸くぎ（２本以上）ではりに取付ける。野縁受け（断面寸法 40 ㎜以上 × 30 ㎜以上）をはりと直交する方向に 910 ㎜以下の間隔で配置し、φ 3.4 ㎜以上 × L75㎜以上の鉄丸くぎで吊木に取付ける。野縁（断面寸法 40 ㎜以上 × 30 ㎜以上）を野縁受けと直交する方向に 303 ㎜以下の間隔で配置し、φ 3.05 ㎜以上 × L65 ㎜以上の鉄丸くぎで野縁受けに取付ける。
(３)グラスウール又はロックウール断熱材の敷き込み
必要に応じて、グラスウール又はロックウール断熱材を野縁受け及び野縁の上に隙間なく敷き込む。
(４)天井被覆材の取り付け
天井被覆材の強化せっこうボードをφ 2.34 ㎜以上 × L38.1 ㎜以上のせっこうボード用くぎ等で野縁に取付ける。せっこうボード用くぎ等は、周辺部を 150 ㎜以下の間隔で、中間部を 200 ㎜以下の間隔で留め付ける。目地部は、せっこうボード用目地処理材（100g/m 以上）にて平滑に仕上げる。

7