Contacto:

Controladores Programables de Temperatura / Proceso

SHINKO TECHNOS CO., LTD. / OVERSEAS DIVISION
Oficina Matriz : 2-5-1, Senbahigashi, Minoo, Osaka, Japan
URL:
http://www.shinko-technos.co.jp
Correo elec.:
overseas@shinko-technos.co.jp
Tel./Fax:+81-72-727-6100 / +81-72-727-7006

Series BCS2, BCR2 y BCD2
Cada unidad incluye un marco de montaje (serie BCS2) ó 2 soportes de montaje (series BCR2, BCD2)
y una copia de este instructivo. La descarga de software y manuales relacionados con este producto,
puede hacerse desde nuestro portal http://www.shinko-technos.co.jp .

Grupo 2 de Opciones (seleccione sólo una)

S: 48mm x 48mm x 68mm

0: NingunaSignificado

R: 48mm x 96mm x 68mm

9: Dos Entradas para Evento (DI1 y DI2)

D: 96mm x 96mm x 68mm

8: Alarma Ruptura Elemento Calefactor de 100 A

Abrev.

Significado

Abrev.

PV

Variable del Proceso (valor medido)

O1

Salida de Control Principal

SV

Valor Consigna (valor deseado)

O2

Salida de Control Secundaria (opcional)

Variable Manipulada (valor de salida
calculado, expresado como valor
porcentual)AT

Función de auto-sintonía

RyM

Rampas y Mesetas (“Ramp & Soak”)

UI

Unidades de Ingeniería

DI1,
DI2

EV1

Salida 1 por Evento, por relevador 1NA(incluida en todos los modelos)

EV2

Salida 2 por Evento, por relevador 1 NA
(opcional)

S: Voltaje para SSR (12 V)

Salida de Re-transmisión de 4~20mA(opcional)TA

EXT Entrada Analógica (4~20 mA) para
CONT Selección Remota de SV (opcional)

7: Alarma Ruptura Elemento Calefactor de 20 A
Tipo Salida de Control (O1)

TS1, TS2 Temporizadores internos para control RyM

Entradas Digitales1 y 2 , para
Evento (para contacto seco ocolector abierto NPN; opcionales)

BC _ 2 _ _ 0- _ _Presentación*** Para entender mejor este manual ***Lista de Abreviaturas utilizadas:MV

NOMENCLATURA:

P24

Fuente de Poder Auxiliar de 24VCD(opcional)

CT

Transformador de corriente para podervigilar la corriente a través del elemento
calefactor del sistema (opcional)

Representación del Alfabeto en formato de 7-Segmentos:
A
B
C
D
E
F
G
H

6: Comunicación RS-485

R: Relevador (1 NA)

5: Opción 9 y
Selección Externa Valor Consigna (EXT CONT) y
Salida de Re-transmisión de 4~20 mA (TA)
4: Opciones 9 y 8

A: Analógica (4~20mA)

3: Opciones 9 y 7
Alimentación

2: Opciones 8 y 6 (BCS2) / 9, 8 y 6 (BCR2/BCD2)

0: 100~240 VCA
1: 24 VCD/CA

1: Opciones 7 y 6 (BCS2) / 9, 7 y 6 (BCR2/BCD2)
A: Opciones 9 y 6 (sólo BCR2/BCD2)
Grupo 1 de Opciones (seleccione sólo una)
0: Ninguna
1: Salida Adicional por Relevador (puede utilizarse como EV2 u O2)
2: Salida de Control O2 por Voltaje para SSR

I

J

K

L

3: Salida de Control O2 Analógica de 4~20 mA

M

4: Fuente de Poder Auxiliar P24
N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

5: Salidas EV2 y O2 por Relevador (sólo BCR2/BCD2)Z

6: Salida EV2 por Relevador y Opción 2 (sólo BCR2/BCD2)
Notas:

ADVERTENCIAS:• No utilice jamás este producto para aplicaciones médicas, en las cuales esté involucrado elbienestar de vidas humanas.
• Este producto NO es un producto de seguridad.
• Este producto fue diseñado para utilizarse en maquinaria y procesos industriales.
• Este producto deberá ser instalado por personal técnico capacitado para este tipo deaplicaciones. No es un producto para uso del público en general.
• Léase con sumo cuidado este manual antes de conectar el dispositivo.
• A pesar de nuestros altos estándares de calidad, este aparato puede fallar, y eventualmente
lo hará. Diseñe sus sistemas de tal manera, que cuando algún elemento falle, lo haga demanera segura.
• Shinko-Technos no se hace responsable de daños directos o indirectos, ocasionados comoconsecuencia del uso de este producto o de la información contenida en este manual.
• La garantía sólo cubre el reemplazo del producto mismo.
• Nos reservamos el derecho de hacer cambios en el contenido de este manual sin previo
aviso.
• Se ha hecho lo posible para que este manual esté exento de errores. Agradeceremos nos
contacte ante cualquier duda que tenga o si desea reportar algún error u omisión.
<1/32>

7: Salida EV2 por Relevador y Opción 3 (sólo BCR2/BCD2)• Todos los modelos incluyen la salida por evento EV1• Por defecto, la salida EV2 estará asignada a las terminales 19 y 20. En el caso de las Opciones
5~7 / Grupo 1, la salida EV2 se encontrará en las terminales 6 y 7 (ver conexiones del BCR2/BCD2)• En la Opción 5 / Grupo 2, el BCS2 sólo tendrá una entrada para evento (DI1)• Si se selecciona alguna de las Opciones 5~7 / Grupo 1 junto con la Opción 5 / Grupo 2, ésta última no
contará con la salida de re-transmisión• No es posible tener salidas analógicas de control para opciones con alarma de ruptura del elemento
calefactor (Opciones 1, 2, 3, 4, 7 y 8 / Grupo 2)• Si requiere alguna opción con alarma de ruptura del elemento calefactor (Opciones 1, 2, 3, 4, 7 y
8 / Grupo 2), no olvide ordenar el/los transformador(es) de corriente correspondiente(s)Accesorios (se venden por separado) :ModeloDescripción

BCS2-TC

Cubierta de protección para terminales, serie BCS2

BCR2-TC

Cubierta de protección para terminales, series BCR2 y BCD2.
El BCD2 utiliza dos piezas de este modelo.
<2/32>

Modelo

Descripción

CTL-6-STransformador de corriente, 20 A máx de consumo del elemento calefactor

CTL-12-S36-10L1U

Transformador de corriente, 100 A máx de consumo del elemento calefactor

CMD-001

Cable para configuración y monitoreo desde computadora, utilizando
aplicación gratuita SWC-BCx01M_V105

CUS-00

Cable micro USB tipo B a USB tipo A (para unir CMD-001 a computadora)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Lectura PV
Salidas(Control:O1/O2;
Eventos:
EV1/EV2;
Retransmisión:TA)±5% del rango

Empaque

Frente de membrana;gabinete de resina negra, resistente a las flamas

85~264 VCA

8VA (modelo básico)
11VA (con todas las opciones)
Corriente de arranque: 14~34 A(se decrementa a la mitad cada 1ms)

En panel; espesor: 1~5mm para BCS2; 1~7mm para BCR2/BCD2
Par de apriete: 0.05~0.06 Nm para marco; 0.1 Nm para soportes de montaje

Conexiones

Tornillos M3, con arandela, de cabeza combinada
Par de apriete en las terminales: 0.63 Nm

Comunicación
cable CMD-001

20~28 VCD/CA

5 W/VA (modelo básico)
8 W/VA (con todas las opciones)
Corriente de arranque: 34 A máx(se decrementa a la mitad cada 1ms)

Niveles TTL;
No es posible comunicarse simultáneamente con el aparato a través de lacomunicación RS-485 y el cable CMD-001

Comunicación
RS-485

Cumple con el estándar EIA RS-485; hasta 31 nodos y un control Maestro en lamisma red; longitud cableado: 1.2 km máx., impedancia del cable 50 W (resistorescomo terminadores no son necesarios, pero si desea usarlos, utilice 120 W o más
en ambos extremos).

~110g

BCR2

~160g

BCD2

~220g

Temperatura deOperación

Humedad Relativa-10~55°C

35~85%, no solidificante, no condensanteNormas

IEC61010-1: Sobre-tensión categoría II, Grado de contaminación 2;
No se exponga directamente al sol, ni se instale en ambientes donde hayan gases
corrosivos, inflamables o explosivos; evite la exposición al polvo excesivo y las
vibraciones. Instálese lejos de dispositivos y cables que conduzcan altas
corrientes. No se instale cerca de agua, aceite u otras sustancias, cuyos vapores
puedan entrar directamente en contacto con la unidad.
TermoparPt-100

Proceso(Límite inferior de lectura 50°C) ~ (Límite superior delectura + 50°C)(Límite inferior de lectura 1% del rango) ~ (Límite
superior de lectura + 50°C)(Límite inferior delectura - 1% del rango)~ (Límite superior delectura + 10% delrango)

Muestreo

Exactitudcada 125ms

Exactitudver tablas Entradas Disponibles

Relevador

Voltaje para SSR

Analógica

Contacto NA
3A, 250VCA (carga resist.)
1A, 250VCA (cosf=0.4)
Carga Mín.: 10mA, 5VCD
Vida Eléctr.: 100,000 ciclos

12 VCD ± 15%
Capacidad: 40 mA máx.
(puede controlar hasta
5 pzs SA-400, o 2 pzs SA500, en paralelo)
Con protección contra
corto-circuito

4~20 mA
Resolución: 1/12000
Carga: 550 W máx.
Exactitud: ±0.048 mA
Actualización: c/125ms
Tiempo de respuesta
como convertidor: 1 s

Fuente dePoder Auxiliar
P24

Regulada; 24 VCD ± 5%; 5~30 mA (regulación puede estar fuera de tolerancia
para corrientes inferiores a 5mA)
AisladaCon protección contra corto-circuito

Entradas
DI1, DI2

Para contacto seco (sin voltaje) externo, o salida colector abierto NPNCorriente a través del contacto al cerrar: 16mA aprox.
Voltaje a través del contacto abierto: 12 VCD<3/32>

Aislamiento• EN61010-1 (Grado de contaminación 2, Categoría de Sobretensión II)• RoHS
Resistencia

Rigidez Dieléctrica

10 MW mín. a 500 VCD

Salida O1 y Fuente Aux.P24: 500 VCA durante 1min.
Resto: 1.5 kVCA durante 1 min.

Aislamiento GalvánicoAlimentación

Entrada deTemperatura o Proceso

Entradas DI1 / DI2
en BCR2/BCD2

Aislamiento
Galvánico

Lógica Interna(CPU)

Salida deRe-transmisión TA
en BCR2/BCD2

Salida O1
por Relevador
Aislamiento
Galvánico
Salida O1
por Voltaje o Analógica
Salida O2
por Voltaje o Analógica
Aislamiento
Galvánico
Salida EV1

Entrada Transformadoresde Corriente CT1 / CT2
Entradas DI1 / DI2
en BCS2
Salida deRe-transmisión TA
en BCS2
Entrada Externa Valor Consigna
EXT CONT
Aislamiento Galvánico
Salida EV2
Aislamiento Galvánico

<4/32>

Comunicación
RS-485
Aislamiento Galvánico

LímitesPermisibles
Entrada PV±1% del valor seleccionado

Montaje

24 VCD/CA
50/60 Hz

Condiciones
Ambientales

Lectura CT

Exactitud

Consumo MáximoAlimentación

BCS2

TS1, TS2

Rango Operación

100~240 VCA
50/60 Hz

Peso

Temporizadores

Aislamiento Galvánico

Tensión Nominal

Rango nominal: 4~20 mA ; Entrada máx. permisible: 50 mA
Impedancia interna de la fuente: 50 W máx
Muestreo: cada 125 ms

EntradaEXT CONT

Aislamiento
GalvánicoFuente Auxiliar P24

Entradas de Termopar disponibles
Tipo

K

Símbolo(indicador 7
segmentos)

Rango

R

S

B

E

T

N

PL-II

C(W/Re5-26)

Impedancia
Externa

Entradas de Proceso disponibles (CD)-200.0~400.0 °C

Límites deEscalamiento-328~2498 °F-200~1000 °C

32~3200 °F
0~1760 °C
32~3200 °F
0~1820 °C

100 W máx
100 W máx

32~3308 °F

0~200 °C (32~392 °F):
±6 °C (12 °F)

0~5 V

Resto del rango:±0.2% del rango ± 1 dígito

1~5 V-200.0~400.0 °C-328.0~752.0 °F-200~1300 °C

Temperaturas inferiores a 0°C (32°F):±0.4% del rango ± 1 dígito
Resto del rango:±0.2% del rango ± 1 dígito
100 W máx-328~2372 °F
0~1390 °C
32~2534 °F
0~2315 °C±0.2% del rango ± 1 dígito

32~4199 °F-200.0~850.0 °C-200~850 °C-328.0~1562.0 °F-328~1562 °F-200.0~500.0 °C
JPt-100±0.1% del rango ± 1 dígito

-200~500 °C-328.0~932.0 °F-328~932 °F<5/32>

Características
Impedancia de entrada: 50 W máx
Corriente de entrada: 50mA máx-2000~10000 UI
ó-200.0~1000.0 UIó-20.00~100.00 UIó-2.000~10.000 UI±0.2% delrango
± 1 dígito

Impedancia de entrada: 1 MW mín
Tensión máx. de entrada: 5 VCD
Impedancia de fuente externa: 2 kW máx

Impedancia de entrada: 100 kW mín.
Tensión máx. de entrada: 15 VCD
Impedancia de fuente externa: 100 W máx

0~10 V
40 W máx-200~800 °C-328~1472 °F

Exactitud

0~20mA
0~1 V

0~300 °C (32~572 °F): no definida
Resto del rango:±0.2% del rango ± 1 dígito

Símbolo(UI: Unidades de Ingeniería)

4~20mA

Resto del rango:±0.2% del rango ± 1 dígito

-328~1832 °F
0~1760 °C

Tipo

Temperaturas inferiores a 0°C (32°F):±0.4% del rango ± 1 dígito

Resistor de Platino (RTD)

Pt-100

Importante: Antes de conectar el dispositivo al resto del sistema, configure losparámetros de programación de acuerdo a sus necesidades. Igualmente, antes de cambiar
parámetros críticos, como tipo de entrada o función del aparato, desconecte el dispositivodel resto del sistema.

-200~1370 °C-328.0~752.0 °F
JExactitud(a 23 °C, montaje individual;efecto de la temperatura: 50ppm/°C)

10 W máxpara cadauna de lastresterminales

OPERACIÓN GENERAL:Se trata de un dispositivo sumamente versátil, que permite controlar sistemas de un sólo lazo desdelos más sencillos hasta unos de considerable complejidad. Opcionalmente se pueden tener entradas ysalidas de evento, salidas adicionales de enfriamiento y re-transmisión, y comunicación RS-485. Varios
métodos de control están disponibles, con la opción de auto-sintonizarse. También permite utilizar
múltiples valores consigna (sólo uno a la vez podrá estar activo).
La familia BCx2 puede operar de las siguientes maneras:• Como controlador de temperatura o proceso,• Como controlador de rampas y mesetas, ó• Como convertidor de señal (sólo para salida de control O1 analógica)
Uso de múltiples valores consigna:
Si requiere poder seleccionar más de un valor consigna sin necesidad de la presencia de un operador,
existen las siguientes opciones:• Selección de valores predefinidos (guardados en memoria local) por medio de una o dos entradas
digitales (entradas para evento, opcionales): En el caso de utilizar una entrada digital, se tendrán dos
opciones: SV1, SV2. Para el caso de dos entradas, serán 4 las opciones: SV1, SV2, SV3, SV4• Selección continua (y remota) de cualquier valor dentro de un rango definido por el usuario (quepuede abarcar todo el rango de entrada), utilizando la opción EXT CONT (entrada analógica)• Selección de hasta 9 valores predefinidos (guardados en memoria local), que se usarán para elcontrol secuencial del proceso, cuando el dispositivo se programe como controlador RyM• Cambio de SV1 a través de la comunicación RS-485 (opcional)
Definición de la función de la tecla(parámetro):
El usuario puede asignar a la tecla
cualquiera de las siguientes funciones:• Controlar el Paro y Arranque del controlador (equivalente a conectar/desconectar de la alimentación),• Conmutar entre control Manual y Automático, ó• Controlar el Inicio y Fin de un programa RyM
Inicio de operación:
Al conectar el aparato, se mostrarán el tipo de entrada seleccionado y el límite superior del rango deentrada durante 3 seg., en los indicadores 'PV' y 'SV' respectivamente. Durante la inicialización, lassalidas estarán apagadas. Una vez transcurrido este tiempo, el aparato empezará a operar, según losparámetros programados.
• Modos de Operación:• Modo Normal : Indicadores mostrando los valores de PV y SV, y la(s) salida(s) de control operando
automáticamente<6/32>

• Modo Monitor: Mientras el aparato esté controlando, será posible entrar a este modo, presionando
durante 3 seg. la tecla , para visualizar el valor de MV, y en caso de que se esté ejecutando unprograma RyM, el tiempo remanente, y el número del paso en ejecución (RyM) o el valor consigna
seleccionado (el paso/valor consigna sólo se muestra en la serie BCS2, que no cuenta con un
indicador dedicado 'MEMO'/'STEP'). Al mostrar el valor de MV, el punto decimal estará parpadeando.
Sólo para BCS2:
Despliegue del número de paso actual, prefijo

Modo Normal
durante 3 seg.

(programa RyM) / Despliegue del valor
consigna seleccionado, prefijo

Modo Monitor

Despliegue de MV(punto decimal parpadeando)

En caso de programa RyM:
Despliegue de tiempo remanente del paso actual• Modo Manual: Aplica cuando se ha seleccionado la función de “control Manual/Automático” para elparámetro. El usuario puede controlar manualmente el valor de la(s) salida(s) por medio delas teclasy. Los valores positivos aplicarán a la salida O1, y los negativos a la salida O2(opcional). No se podrán controlar ambas al mismo tiempo. El control esperará 1 seg a que el valor
seleccionado esté estable, para aplicarlo a la salida correspondiente. Además, lo respaldará enmemoria no-volátil, por lo que si se interrumpiera la alimentación al aparato, el dato no se perderá.
Durante el cambio entre los modos automático y manual, el control suavizará la transferencia, paraevitar cambios bruscos. Durante el Modo Manual, el indicador SV mostrará el valor de MV de maneraintermitente.
Modo Normal(Automático)

Durante 1 seg.

Modo Manual(Indicador SV muestra valor MV intermitentemente)

Control de Paro/Arranque desde el frente:
Si se desea desactivar al controlador sin desconectarlo de la alimentación, programe el parámetro
como. El paro o arranque del controlador se hará presionando durante 1 seg. la tecla. El comportamiento del controlador al arrancar será equivalente a volverse a conectar.
Compensación (“reset”/“offset”):
En un control Proporcional, la salida será proporcional a la deviación (|SV-PV|). La compensación
corresponde al valor que tendrá la salida cuando PV=SV.

• Auto-sintonía Manual:• La auto-sintonía manual (=) consiste en causar un desequilibrio intencional en elsistema, para observar la reacción del mismo y poder así calcular las variables 'P', 'I', 'd', y 'ARW'óptimas para el sistema. A menos que el valor de PV se encuentre cerca del valor deseado SV, lasoscilaciones se forzarán antes de alcanzar a SV: si PV>SV, serán alrededor de SV +; si

PV<SV, en SV • Deberá realizarse el proceso de auto-sintonía manual durante una corrida inicial de prueba. Una
vez concluido, los valores calculados serán respaldados y utilizados a partir de ese momento• Si se llegara a interrumpir la alimentación durante la auto-sintonía manual, al restablecerse, laauto-sintonía quedará suspendida y el usuario tendrá que reactivarla manualmente• Si el usuario llegara a cancelar la auto-sintonía antes de haberse concluido el proceso, losparámetros 'P', 'I', 'd', y 'ARW' regresarán a los valores que tenían antes de la auto-sintonía• Si el controlador no lograra concluir el proceso antes de 4 horas, se cancelará automáticamente• Si el valor consigna se encontrara muy cerca de la temperatura ambiente, la auto-sintonía podría
no realizarse correctamente• Auto-sintonía Automática al Encender:• En sistemas cambiantes que requieren ajustarse cada vez que se pongan en marcha, la autosintonía automática al encender (=) es ideal. También puede utilizarse en una corridaúnica, cuando se requieran hacer los cálculos sin causar oscilaciones indeseadas. En este caso,
en lugar de generarse las oscilaciones mencionadas en el proceso de auto-sintonía manual, el
cálculo se realizará basándose en la manera en que la variable del proceso va cambiando hasta
llegar al valor deseado. Este tipo de sintonía se puede ejecutar sólo si la desviación |PV-SV| es, almenos, el doble de la banda proporcional. Esta auto-sintonía se ejecutará automáticamente cadavez que se interrumpa y restablezca la alimentación, o después de parar y encender al controlador
por medio del botón .
• “Auto-reset”:• El término integral realiza automáticamente la función de calcular el valor ideal de la salida en estado
estable (cuando PV=SV). En caso de que la constante integral sea cero (o sea, función integral
inhabilitada), el usuario deberá configurar el valor de la compensación (), o manualmente

activar la función de autosintonía de la compensación ( 'Auto-reset':=). Si la auto-sintonía
no se puede ejecutar en un lapso de 4 minutos, se suspenderá y el aparato seguirá con la operación
normal con los valores previos.
• Durante la auto-sintonía, los parámetros programables no podrán ser alterados• La auto-sintonía manual y el “auto-reset” se inhabilitan automáticamente, más no así la auto-sintonía
al encender (a menos que se haya presentado algún error). Si el usuario no desea que se vuelva aejecutar la próxima vez que se encienda el controlador, deberá cambiar manualmente el parámetro=.
• La auto-sintonía automática al encender se deshabilitará automáticamente sólo en caso de error:
detección de sensor abierto; incapacidad para calcular correctamente, o resultados insatisfactorios
durante el control normal. En estos casos, se volverá a los valores anteriores

Salida por proporción de tiempo:
Para simular una salida analógica, cuando se tiene una por relevador o voltaje, se varía el ciclo detrabajo de la salida. Al periodo total (tiempo de prendido y de apagado) se le conoce como ciclo
proporcional. No aplica para control “ON/OFF”.
Acción de control:
La acción directa de control se refiere a que mientras mayor sea PV con respecto a SV, mayor deberá
ser la salida (relación directa). Este tipo de control se utiliza en sistemas de enfriamiento. Si en cambio,
se requiere que la salida aumente, mientras menor sea PV con respecto a SV (relación inversa), laacción de control deberá ser inversa, siendo éste el caso para sistemas de calentamiento. Tome encuenta el tipo de acción programada al evaluar los ejemplos mencionados, que típicamente se refierena una acción inversa.
Procesos de Auto-sintonía (AT)
<7/32>• En caso de que no se pueda ejecutar el proceso de auto-sintonía, el error
aparecerá en el
indicador del aparato. Para que se deje de mostrar este error, presione .
Detección de Ruptura del Elemento Calefactor (opcional):
Cuando el controlador cuente con esta opción, la corriente del transformador de corriente serámonitoreada constantemente. Se pueden activar una o ambas salidas por evento, cuando la corriente
primaria sea inferior al valor de activación, estando la salida al 100%. La alarma también se activará
cuando la lectura de la corriente primaria esté fuera de rango, o cuando la entrada de sensor estéabierta. Para el caso de cargas tri-fásicas, se requerirán dos transformadores de corriente. Lostransformadores deberán comprarse por separado. Se puede(n) visualizar la(s) corriente(s) medida(s)dentro del menú de Configuración Inicial (parámetros H1/H2).
Importante: esta opción no puede utilizarse para la detección de corrientes controladas por fase.
Detección por ruptura de lazo:
Una forma alternativa de monitorear la integridad del sistema es por medio de esta alarma, la cual seactivará si, estando la salida al máximo o al mínimo, PV no cambiara lo suficiente dentro de un lapsode tiempo (parámetros programables). Esta alarma también se activará tan pronto se detecte sensor
abierto.
<8/32>

Funcionamiento como Controlador de Rampas y Mesetas (RyM):
El dispositivo puede operar como un controlador de rampas y mesetas de un sólo patrón o receta.
La operación como controlador RyM se selecciona indirectamente al programar el parámetrocomo.
El patrón puede constar hasta de 9 pasos y se puede repetir varias veces. Para cada paso deberá
definirse su duración (T_1, T_2,...,T_9) y el valor consigna que se espera alcanzar al final del paso
(SV1, SV2,...,SV9), y el valor consigna inicial SV0 del programa. Con estos datos, se definará el perfil
del valor consigna con respecto al tiempo.
Por ejemplo, para un programa de 6 pasos con repeticiones, el perfil podría ser algo así:Cuando el valor consigna al inicio de un paso sea diferente al del final, el segmento será una rampa(Pasos 1,3,5). El indicador SV mostrará un valor consigna cambiante con el tiempo. Cuando los valores
consigna al principio y final sean iguales, el segmento será una meseta (Pasos 2,4,6).
El controlador, dentro de sus posibilidades, tratará que la variable del proceso siga al valor consigna.
Se puede agregar un tiempo de espera al
final del paso, para asegurarse que PV haalcanzado al SV de ese paso (dentro decierto margen o zona de espera). El tiempode espera podrá alargar la duración total delpaso. Para cada paso, podrá definirse una
zona de espera (W_1, W_2,...,W_9). Al final
del paso, si PV no se encontrara dentro de lazona (SVn ± W_n), el control esperará a queesto ocurra, antes de cambiar de paso. La
zona de espera se desactiva al programar elparámetro W_n del paso correspondiente,
como cero. En este caso, se cambiará depaso al terminar la duración del paso en
Durante el tiempo de espera, el indicador 'PV', seejecución, sin importar el valor de PV.
mostrará de manera intermitente.

• Tipos de inicio:=(tiempos fijos)=(tiempos ajustados según PV inicial)

Cuando=, el comportamiento al inicio será similar a=, peroademás, volverá a hacer lo mismo al comienzo de cada repetición. Esta función permite acortar los<9/32>

pasos lo más posible, al no esperar a que transcurra el tiempo, si PV ya alcanzó a un determinadoSV.
Se pueden tener menos de 9 pasos, al programar los periodos de los pasos no utilizados en cero.
En caso de que el número de repeticiones programado sea diferente a cero, al llegar al último paso, nose considerará el valor SV0, sino que se pasará directamente del último paso a SV1. Cuando el
programa no esté corriendo (paro), los indicadores SV y STEP/MEMO estarán apagados. Es posible forzar
la suspensión del paso actual y pasar al siguiente, presionando el botón
durante 1 seg., outilizando una entrada para evento (DI1 ó DI2). También, mediante una entrada para evento, se puede
escoger entre mantener por tiempo indefinido la temperatura al valor consigna del paso, o seguir con el
programa RyM; o alternativamente, controlar el inicio/fin del programa RyM. Una salida por evento (EV1 óEV2) puede utilizarse para indicar que el programa ha terminado (indicador SV mostrará. Si
se presiona por 1 seg. la tecla , desparecerá el mensaje y la salida por evento se inhabilitará. Para iniciar
nuevamente la ejecucion del programa, se deberá presionar
durante 1 seg.)Para evitar un desgaste excesivo de la memoria no-volátil interna, el estatus del programa se respalda cada
10 min. o cuando se fuerza el avance al siguiente paso. En caso de una falla en el suministro eléctrico, elerror máximo en el conteo de la duración del paso será de 10 min.
Es posible asignar hasta dos temporizadores relacionados con el programa RyM, a las salidas por
evento. El usuario podrá definir el paso en el que operarán y los periodos de apagado y encendido. El
periodo de apagado empezará a correr tan pronto dé inicio el paso. Una vez transcurrido este periodo,
empezará el de encendido. Al terminar el periodo de encendido, el temporizador se apagará
nuevamente. Si se seleccionan periodos muy largos, el control tratará de ejecutarlos. En cualquiercaso, al final del paso, se apagará el temporizador.
Funcionamiento como convertidor:
La señal de salida O1 de 4~20 mA podrá ser directamente proporcional a la variable del proceso. Esto
puede ser útil cuando se requiera convertir un tipo de señal eléctrica en otro, o escalar y recorrer una
señal de proceso. La operación como convertidor se selecciona al programar el parámetro
como. Al seleccionarse esta opción, el indicador 'SV' se apagará y los siguientes parámetros
se alterarán automáticamente:
Parámetro

Nuevo Valor

Parámetro

Nuevo Valor(SV1)(Límite inf. del rango)/(Valor Alarmas)

ó(Cero o limite inferior)(SV2)(Límite inf. del rango)/(Valor Alto Alarmas)

ó(Cero o limite inferior)(SV3)(Límite inf. del rango)/(Histéresis Alarmas)(SV4)(Límite inf. del rango)/(Retardo Alarmas)(Ninguno)(Auto-Sintonía)(Des-habilitada)/(Polaridad Alarmas)(Normal)(Banda Prop. O1)

ó 100%(Rango de entrada)(Periodo Detección
Alarma Ruptura Lazo)(Ninguno)(Constante Integral)(Inhabilitada)(Diferencial Detección
Alarma Ruptura Lazo)(Alarma inhabilitada)(Constante Derivativa)(Inhabilitada)/(Tipo Eventos Entrada)(Sin eventos)(Compensación)(Sin compensación)/(Tipo Eventos Salida)(Sin eventos)<10/32>DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO:(Límite Superior O1)(100% rango salida)(Selección SV)(Local)(Límite Inferior O1)(0% del rango salida)(Tipo Re-transmisión)(PV)(Razón de Cambio O1)(Sin limitación)(Límite Sup. Re-trans.)(Banda Prop. O2)

ó 100%(Rango de entrada)(Límite Inf. Re-trans.)(Acción de Control)(Directa)/(Razones de Cambio
SV/PV)/(Habilitación Alarmas
con Valor 0)(Inhabilitada)(Definición Función(Sin limitación))(Paro/arranque salida)• Ajuste fino del convertidor:
En caso de requerir un ajuste fino de la salida, el parámetro
el valor de la salida en cero (al mínimo), y el parámetro
al verificar la salida al máximo (ajuste "zero/span").

(compensación) permitirá ajustar

Pos. Símbolo(banda proporcional O1) ajustar la ganancia,

Para ajustar en cero, la entrada deberá tener un valor de 4mA. Ajuste el parámetro
dentro delmenú de programación con las teclasy, hasta que la salida sea efectivamente 4mA (el cambio
no se verá reflejado hasta presionar , que además mostrará el siguiente parámetro. Para regresar alparámetro anterior, presione ). Para ajustar la ganancia, la entrada deberá tener un valor de 20mA.
Ajuste el parámetro
dentro del menú de programación con las teclasy, hasta que la salida
sea efectivamente 20mA (el cambio no se verá reflejado hasta presionar , que además mostrará elsiguiente parámetro. Para regresar al parámetro anterior, presione ). Vuelva a verificar el valor almínimo, y repita tantas veces sea necesario, hasta que ambos valores queden ajustados.
• Escalamiento y desplazamiento de las señales del convertidor:
Los cambios en la banda proporcional y el valor consigna SV1 permitirán re-escalar y recorrer la salida
con respecto a la entrada. El tipo de control (directo o inverso) definirá la polaridad de la recta.
Ejemplo: Rango de entrada: 1.5~4.5V / Rango de salida: 4~20mA; Escalamiento: 1500~4500 UI
La banda proporcional se define como el diferencial de entrada que causará que la salida pase del 0 al
100%. En este caso, el diferencial es de 3V (4.5V-1.5V). En las entradas de proceso, la banda
proporcional se expresa como un porcentaje de la escala completa de entrada (1~5V), y en este caso
será del 75% (3V*100/4V). El desplazamiento del origen se logra definiendo para SV1 el valor escalado
correspondiente al valor mínimo de salida.

Descripción
Indicador de 7-segmentos, rojo, de 4½ dígitos, del valor del proceso o del símbolodel parámetro a configurar.

(1)

PV

Dimensiones de los dígitos completos(ancho x altura)(2)

SV
Dimensiones de los dígitos completos(ancho x altura)

(3)

4)

); P= 75%; SV1=1500

Acción= inversa (<11/32>); P=75%; SV1=4500

5.8mm x 12.4 mm

BCR2

5.8mm x 14 mm

BCD2

11mm x 24 mm

Indicador de 7-segmentos, verde, de 4½ dígitos, del valor consigna o del valor delparámetro mostrado en el indicador PV durante la configuración; en modo demonitoreo, muestra el valor de MV y datos del programa RyM.

MEMO/
STEP

BCS2

3.9mm x 8.8 mm

BCR2

5.8mm x 14 mm

BCD2

7mm x 14 mm

Indicador de 7-segmentos, verde, de un dígito, del paso del programa RyM que seestá ejecutando (1~9; LED 'STEP' encendido) o del índice del SV activo (1~4; LED'MEMO' encendido). Disponible sólo en BCR2 y BCD2.
Dimensiones del dígito (ancho x altura)

Acción= directa (

BCS2

BCR2

5.8mm x 14 mm

BCD2

7mm x 14 mm

O1

LED verde; indica el estado de la salida principal de control; en el caso de salidaanalógica, parpadea con una frecuencia proporcional al valor de salida.

O2

LED ámbar; indica el estado de la segunda salida de control; en el caso de salidaanalógica, parpadea con una frecuencia proporcional al valor de salida.

EV1

LED rojo; se enciende cuando se presenta el evento EV1.

EV2

LED rojo; se enciende cuando se presenta el evento EV2 (no aplica cuando lasalida adicional por relevador se ha programado como salida de control).

AT

LED ámbar; se enciende durante la auto-sintonía.

R/LLED ámbar; se enciende durante la selección remota de SV.

T/R

LED ámbar; indica el estado de la comunicación (encendido durante transmisión).
<12/32>MEMO

LED ámbar; se activa cuando el dato mostrado en el indicador 'MEMO/STEP'
corresponde a la localidad de memoria o índice del valor consigna activo.
Disponible sólo en BCR2 y BCD2.

STEP

LED verde; se activa cuando el dato mostrado en el indicador 'MEMO/STEP'
corresponde al paso del programa RyM que se está ejecutando. Disponible sólo en
BCR2 y BCD2.

(5)

Botón 'arriba' para incrementar el valor del parámetro mostrado. Si se presiona
durante 1 seg., en el control RyM, se fuerza el avance al siguiente paso.

(6)

Botón 'abajo' para decrementar el valor del parámetro mostrado(7)

Botón 'aceptar', para grabar el dato seleccionado y/o pasar al siguiente, y paracambiar de modo de operación.

(8)

Botón de función múltiple programable (Paro/Arranque en modo normal, selecciónmodo Manual/Automático, o Inicio/Fin del programa RyM). Si se presiona durante 3seg., permite entrar al modo de monitoreo.

(9)

Entrada para cable CMD-001 para configuración/monitoreo desde PC.

DIMENSIONES:• Dimensiones del aparato y calado del panel (longitudes en mm):<13/32><14/32>

• Dimensiones de los transformadores de corriente:• Este instrumento fue diseñado para utilizarse bajo estas condiciones: IEC61010-1: Sobre-tensión
categoría II, Grado de contaminación 2.
• No se exponga directamente al sol• No se instale en ambientes donde hayan gases corrosivos, inflamables o explosivos• Evite la exposición al polvo excesivo y las vibraciones• Instálese lejos de dispositivos y cables que conduzcan altas corrientes; aleje especialmente loscables que conectan la señal de entrada (temperatura o proceso), y los transformadores de corriente• Verifique que el aparato opere en un ambiente dentro de un rango de temperatura de -10~55°C,
donde no se presenten cambios bruscos de temperatura; con una humedad relativa entre 35~85% RH,
no solidificante• No se instale cerca de agua, aceite u otras sustancias, cuyos vapores puedan entrar directamente encontacto con la unidad
Desmontaje:
BCS2:A) Corte la alimentación al aparato.
B) Inserte la punta plana de un desarmador entre elsoporte de montaje y el gabinete (1), y presione hacia
arriba (2), al tiempo que empuja el aparato hacia elpanel.
C) Repita el punto B) en la parte de abajo, empujando
el desarmador hacia abajo.
BCR2, BCD2:A) Corte la alimentación al aparato.
B) Afloje los tornillos de los soportes de montaje yretírelos
C) Jale el aparato desde el frente del panel

INSTALACIÓN:CONEXIONES:• Se recomienda agregar externamente un interruptor y un portafusible a la alimentación del aparato.
Fusible recomendado: 2A, fusión lenta, 250 VCA.
• No utilice directamente el relevador de salida para controlar la carga. Utilice un contactor externo.
• La parte posterior del aparato fue diseñada para recibir los cables de conexión por el lado izquierdo.
• No exceda el par de apriete recomendado de 0.63 Nm.
• Utilice, de preferencia, terminales de presión con manga aislante para terminar los cables que
conectan al aparato. Seleccione las adecuadas para tornillos M3 o del #4 (7/64”) :• Para mayor seguridad, utilce las cubiertas de protección (ver Accesorios y Montaje de las mismas).

<15/32><16/32>

Conexión de los transformadores de corriente:
No se instalen los transformadores de corriente cerca de dispositivos y cables que conduzcan altas
corrientes de CA.

Nota: La salida EV2 estará disponible en las terminales 6 y 7 únicamente para opciones 5~7 / Grupo 1
Mantenimiento:• Para limpiar el frente, utilice un trapo seco y suave. No utilice solventes, ni objetos duros.
Montaje de cubiertas de protección para terminales:
En el caso del BCS2, y BCR2,el lado más largo de la cubierta se deberá colocar del lado derecho,
viendo el aparato por el lado de las terminales (atrás). El BCD2 utiliza dos de las cubiertas del BCR2.
En este caso, el lado largo de la cubierta deberá quedar del lado derecho para la de la derecha, y dellado izquierdo para la cubierta de la izquierda.

<17/32><18/32>

CONFIGURACIóN:• Algunos parámetros podrán no estar disponibles (fondo gris), dependiendo del modelo, y de losvalores de otros parámetros• Algunos parámetros aparecen, para comodidad del usuario, en más de un menú
• Al cambiar algunos parámateros (como tipo de entrada, función del dispositivo), otros parámetros
cambiarán automáticamente sus valores. Después de hacer cambios, verifique que todos los demás
parámetros tengan los valores deseados.
• Bajo el símbolo del parámetro se muestra el valor de fábrica (por defecto)• Para cambiar el valor de un parámetro, utilicey. Para aceptar la selección, respaldarla y/opasar al siguiente parámetro, presione . Para regresar al parámetro anterior, presione .
• Para salir de cualquier modo de configuración, presione
durante 3 seg.
Menú de Configuración Inicial

Presione

Símbolo+ VF+

Alarma A1 alta relativa,
desactivada durante elprimer cruce

Activación por comando decomunicación (comando 00E4H)

durante 3 seg. en modo normal

DetallesTipo de Entrada• Opciones: Ver tabla de Entradas Disponibles
Límite Superior del Rango de Lectura/Escalamiento de la Entrada• Rangos:~(Límite superior según entrada) (ver tabla Entradas Disponibles)

Límite Inferior del Rango de Lectura/Escalamiento de la Entrada• Rangos: (Límite inferior según entrada)~(ver tabla Entradas Disponibles)

Posición del Punto Decimal para Entradas de Proceso (Escalamiento)• Opciones:
sin punto decimal
con centésimas de unidad
con décimas de unidad

con milésimas de unidad

Ax: Valor de alarma de EV1 (A1) o de EV2 (A2) ; AxH: Valor alto de alarma de EV1 (A1H) o de EV2 (A2H)

Estado de la Alarma de EV1, cuando• Opciones:
Inhabilitada• Aplica a eventos,=
Habilitada,,

Valor de Alarma de EV1 / Valor Bajo de Alarma de EV1• Rangos: Según tipo de alarma y valores

Función Asignada a Salida EV1• Opciones:• Aplica a eventos~,(corresponde a valor 'Ax' en diagramas)

Alarma A1 baja relativa,
desactivada durante el primer
cruce

Valor Alto de Alarma de EV1

Alarma A1 alta relativa

Alarma A1 por desviación
simétrica, desactivada durante elprimer cruce

Alarma A1 baja relativa

Alarma A1 por desviación
asimétrica, desactivada durante
el primer cruce

Valor de Histéresis para Alarma de EV1• Rango para entradas de temperatura: 0.1~1000.0 °C/°F• Rango para entradas de proceso: 1~10000 UI / 0.1~1000.0 UI /0.01~100.00 UI / 0.001~10.000 UIAlarma A1 por desviación
simétrica

Alarma H1 por ruptura delelemento calefactor

Alarma A1 por desviación
asimétrica

Alarma por ruptura de lazo

Alarma A1 de banda
simétrica

Temporizador TS1 (programa
RyM)

Alarma A1 de banda
asimétrica

Estado de la función de autosintonía AT

Alarma A1 alta absoluta

Indicación del final del programa
RyM. Una vez activada la salida,
se desactiva presionando
durante 1 seg.

Ninguna

Alarma A1 baja absoluta<19/32>• Rangos: Según tipo de alarma y valores• Aplica a eventos• Aplica a eventos,,(corresponde a valor 'AxH' en diagramas),~

Retardo al Entrar para Alarma de EV1• Rango: 0~10000 segundos• Aplica a eventos~

Polaridad de la Salida EV1 al configurarse como Alarma• Opciones:
Normal (contacto cerrado al
activarse la alarma)

Invertida (contacto cerrado al
estar inactiva la alarma)• Nota: El estado del LED 'EV1' no se invertirá al seleccionar
Paso del Programa RyM, durante el cual se activará el Temporizador TS1• Rango: 1~9• Aplica a evento

de salida EV1<20/32>

Periodo de Descanso (apagado) del Temporizador TS1

Periodo de Trabajo (prendido) del Temporizador TS2• Este periodo empieza al iniciar el paso definido en• Este periodo empieza al terminar el de descanso• Rango: 00:00~99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en• Rango: 00:00~99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en• Aplica a evento• Aplica a evento

de salida EV1

Periodo de Trabajo (prendido) del Temporizador TS1• Este periodo empieza al terminar el de descanso• Rango: 00:00~99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en• Aplica a evento

de salida EV1

Función Asignada a Salida EV2 (opcional)• Mismas opciones que, y además:

Salida de control O2• Eventos~• Evento

se refiere a la alarma H2 (para sistemas trifásicos)

se refieren a la alarma A2• Evento

se refiere al temporizador TS2

Estado de la Alarma de EV2, cuando• Opciones:=(opcional)

Inhabilitada• Aplica a eventos

Habilitada,,

Valor de Alarma de EV2 / Valor Bajo de Alarma de EV2 (opcional)• Rangos: Según tipo de alarma y valores• Aplica a eventos~,(corresponde a valor 'Ax' en diagramas)

Valor Alto de Alarma de EV2 (opcional)• Rangos: Según tipo de alarma y valores• Aplica a eventos,,

Corriente de Activación de Alarma (EV1/EV2) por Ruptura del Elemento Calefactor(opcional)• Rangos: 0.0~20.0A (opción de 20A) ó 0.0~100.0A (opción de 100A)y('0.0' desactiva la alarma)
Medición• Cuando la corriente primaria sea inferior al valor de activación, estando la salida al
CT1100%, la alarma se activará. Se recomienda seleccionar un valor equivalente al 80% delconsumo de corriente del elemento calefactor. La alarma también se activará cuando lalectura de la corriente primaria esté fuera de rango, o cuando la entrada de sensor estéabierta.
• El indicador PV muestra alternadamente el símbolo del parámetro (/), y elyMedición valor de la corriente primaria medida con CT1/CT2. Estando la salida O1 encendida, elvalor mostrado corresponde a la lectura en tiempo real; cuando esté apagada, será el
CT2último valor medido.
Periodo para Detección de Alarma por Ruptura de Lazo
• Rango: 0~200 minutos ('0' desactiva la alarma)• Si durante este periodo de tiempo PV no se incrementa / decrementa lo
suficiente (,,(corresponde a valor 'AxH' en diagramas)de salida EV2), estando la salida al máximo o al mínimo, esta alarma se activará

Diferencial Mínimo para Detección de Alarma por Ruptura de Lazo
• Rangos: Entradas de temperatura: 0~150°C (°F) / 0.0~150.0°C (°F)
Entradas de proceso: 0~1500 UI / 0.0~150.0 UI / 0.00~15.00 UI /0.000~1.500 UI('0' desactiva la alarma)
Función Asociada a Entrada DI1 (opcional)• Opciones:
EventoDI1 abierta

DI1 cerrada

Valor de Histéresis para Alarma de EV2 (opcional)• Rango para entradas de temperatura: 0.1~1000.0 °C/°F• Rango para entradas de proceso:
1~10000 UI / 0.1~1000.0 UI / 0.01~100.00 UI / 0.001~10.000 UI

Ninguna función• Aplica a eventos

Controlador prendido

Controlador apagado

Acción de control inversa(calentamiento) para O1

Acción de control directa(enfriamiento) para O1~

Retardo al Entrar para Alarma de EV2 (opcional)• Rango: 0~10000 segundos• Aplica a eventos~

Polaridad de la Salida EV2 al configurarse como Alarma (opcional)• Opciones:
Normal (contacto cerrado al
Invertida (contacto cerrado al
activarse la alarma)
estar inactiva la alarma)• Nota: El estado del LED 'EV2' no se invertirá al seleccionar
Paso del Programa RyM, durante el cual se activará el Temporizador TS2 (opcional)• Rango: 1~9• Aplica a evento

de salida EV2

Ninguna función

Selección del valor consigna (SV1~SV4)(ver Selección digital del Valor Consigna)

Salidas de control O1 y O2 operan
normalmente• Rango: 00:00~99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en• Aplica a evento

de salida EV2<21/32>y O2 el valor

Salidas de control O1 y O2 operan
normalmente

Salida O1 tomará el valor fijoControl Automático

Control Manual

Aplica si parámetroy O2 el valor=

Se utiliza el valor consigna local

Se utiliza el valor consigna remoto(Entrada EXT CONT)

Paro de programa RyM

Ejecución normal de programa RyM

Ejecución normal de programa RyM

Programa RyM en pausa (semantiene el valor consigna del paso)

Periodo de Descanso (apagado) del Temporizador TS2 (opcional)• Este periodo empieza al iniciar el paso definido en

Si la entrada de sensor se encuentra
abierta, salida O1 tomará el valor fijo

<22/32>

Ejecución normal de programa RyM

Avance forzado: se suspende elpaso actual y se inicia el siguiente

Acción integral normal

Suspensión del cálculo del valor
integral• Selección Digital del Valor Consigna:
Si sólo una de las entradas para evento ha sido configurada para selección del valor consigna:
DI1 ó DI2 abierta

DI1 ó DI2 cerrada

Valor consigna activo: SV1

Valor consigna activo: SV2

Si ambas entradas para evento han sido configuradas para la selección del Valor Consigna:

Función Asociada a Entrada DI2 (opcional)• Mismas opciones que

DI1 y DI2 abiertas

DI1 abierta y
DI2 cerrada

DI1 y DI2 cerradas

Límite Superior de Escalamiento de EXT CONT (opcional)• Valor que corresponde a una entrada de 20mA

DI1 cerrada y
DI2 abierta

Valor consigna: SV1

Valor consigna: SV2

Valor consigna: SV3

Valor consigna: SV4• Rango:~

Límite Inferior de Escalamiento de EXT CONT (opcional)• Valor que corresponde a una entrada de 4mA• Rango:~Tipo de Señal Re-transmitida por la Salida TA (opcional)• Opciones:
Re-transmisión de la variable
Re-transmisión de la variable
del proceso (PV)manipulada (MV)Re-transmisión de ladesviación (DV=SV-PV para
acción inversa; o DV=PV-SV
para acción directa)

Re-transmisión del valor
consigna (SV)

Límite Superior para la Salida de Re-Transmisión TA (opcional)• Valor que corresponde a una salida de 20mA
• Rangos:
Re-transmisión PV / SV:~

Re-transmisión MV:~ 105%

Re-transmisión DV:

~(

-

)

~

Re-transmisión DV: -(-)~

Valor Consigna por Defecto (SV1 o simplemente SV)• Rango:~• Valor consigna por defecto (no aparece si se selecciona programa RyM)
Valor Consigna SV2 (opcional)• Rango:~• Aplica si=~• Aplica si

=

y/ó

y

=

• Aplica si• Rango:~Duración del Paso 1 (T_1, control RyM)
• Rango:(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

Zona de Espera del Paso 1 (W_1, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-) ('0%' inhabilita la función de espera)

Valor Consigna SV2 (para selección digital del valor consigna, o control RyM)
• Rango:~Duración del Paso 2 (T_2, control RyM)(

, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 2 (W_2, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-) ('0%' inhabilita la función de espera)

Valor Consigna SV3 (para selección digital del valor consigna, o control RyM)~

Duración del Paso 3 (T_3, control RyM)
• Rango:(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 3 (W_3, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-• Rango:) ('0%' inhabilita la función de espera)~• Rango:=(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 4 (W_4, control RyM)~

• Rango: 0~20% de (=Valor Consigna SV5 (control RyM)yse mantendrá indefinidamente)

Duración del Paso 4 (T_4, control RyM)

Valor Consigna SV4 (opcional)• Rango:Valor Consigna por Defecto (SV1 o simplemente SV)

Valor Consigna SV4 (para selección digital del valor consigna, o control RyM)

Valor Consigna SV3 (opcional)• Rango:en modo normal

Detalles• Rango:Re-transmisión MV: -5% ~Presione

Símbolo+ VF• Rango:

Límite Inferior para la Salida de Re-Transmisión TA (opcional)• Valor que corresponde a una salida de 4mA• Rangos:
Re-transmisión PV / SV:

Menú de Configuración Básica

=• Rango:<23/32>-) ('0%' inhabilita la función de espera)~<24/32>

Duración del Paso 5 (T_5, control RyM)
• Rango:(Activación manual de autosintonía para control PID, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Activación manual de autosintonía del valor decompensación para control P o
PD ("auto-reset")

Zona de Espera del Paso 5 (W_5, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-) ('0%' inhabilita la función de espera)

Valor Consigna SV6 (control RyM)
• Rango:~• Rangos:

Duración del Paso 6 (T_6, control RyM)
• Rango:(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 6 (W_6, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-) ('0%' inhabilita la función de espera)

Valor Consigna SV7 (control RyM)
• Rango:~Duración del Paso 7 (T_7, control RyM)
• Rango:(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 7 (W_7, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-Banda Proporcional para Salida O1• Representa la banda de error o desviación (|SV-PV|), dentro de la cual la salida será
proporcional a la desviación. Fuera de esta banda, la salida estará saturada al máximo oal mínimo (ver diagrama en explicación Compensación)) ('0%' inhabilita la función de espera)

Temperatura: 0~() °C/°F
Proceso: 0~1000.0% de la escala completa (valores mayores al 100%,
causarán que la salida no se sature nunca)('0' indica un tipo de control "ON/OFF" para O1; ver diagrama en

Tiempo Integral para Salida O1• La acción integral toma en cuenta el historial de la desviación. Simplificando, realiza un
ajuste automático del valor de compensación (“reset”).
• Rango: 0~3600 segundos ('0' inhabilita la acción integral)
Tiempo Derivativo para Salida O1• La acción derivativa permite al sistema reaccionar rápidamente ante cambios bruscos• Rango: 0~1800 segundos ('0' inhabilita la acción derivativa)
Función "Anti-reset windup"• Función para inhabilitar la acción integral cuando el error se encuentre fuera de la zonaseleccionada• Rango: 0~100% de la banda proporcional

Valor Consigna SV8 (control RyM)

Valor de Compensación (“Reset” u “Offset”)• Rango:• Aplica cuando la acción integral esté inhabilitada ( = )• Corresponde al valor fijo de la salida cuando PV=SV (ver Compensación)• Rango: -Banda Proporcional~+Banda Proporcional(limitada a +/-100.00% para entradas de proceso)~

Duración del Paso 8 (T_8, control RyM)
• Rango:(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 8 (W_8, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-) ('0%' inhabilita la función de espera)

Valor Consigna SV9 (control RyM)
• Rango:~(, ó 00:00 ~ 99:59 en la unidad de tiempo seleccionada en
significa que el valor consigna

se mantendrá indefinidamente)

Zona de Espera del Paso 9 (W_9, control RyM)
• Rango: 0~20% de (-Ciclo Proporcional para Salida O1 (ver Salida por proporción de tiempo)• Periodo de conmutación de salidas por relevador o voltaje, para simular una salida
Relevador: analógica, al variar el ciclo de trabajo• El ciclo debe ser mucho menor que el tiempo de respuesta del sistema, pero cuidando
de no acelerar el desgaste del relevador (si aplica)
Voltaje:• Aplica sólo cuando<>• Rango: 0.5 ó 1~120 segundos

Duración del Paso 9 (T_9, control RyM)
• Rango:Histéresis para salida O1, en caso de ser "ON/OFF" ( = )• Rangos: Temperatura: 0.1~1000.0 °C/°F
Proceso: 1~10000 UI ó 0.1~1000.0 UI ó 0.01~100.00 UI ó 0.001~10.000 UI) ('0%' inhabilita la función de espera)

Configuración Avanzada

Presione

Símbolo+VFyen modo normal

DetallesFunción de Auto-sintonía• Opciones:
Auto-sintonía inhabilitada<25/32>)

Activación de auto-sintonía PID
automática al encender<26/32>

Límite Superior de la Salida O1• Rangos:

Salida 4~20mA:

Banda Muerta entre O1 y O2 (opcional)• Rangos: Temperatura: -200~200°C/°F
Proceso: -2000~2000 UI ó -200.0~200.0 UI ó -20.00~20.00 UI ó
-2.000~2.000 UI(valores negativos indican sobreposición)~105%

Otras salidas:~100%

Límite Inferior de la Salida O1• Rangos:

Salida 4~20mA: -5%~Otras salidas: 0%~

Límite de Razón de Cambio de Salida O1• Aplica sólo cuando<>• Variación máx. permitida en O1 durante un segundo• 0~100% / s ('0' elimina cualquier restricción)
Tipo de Control para Salida O2 (opcional)• Opciones:
Enfriado de aceite(relación a lapotencia de 1.5)

Enfriado de aire
(relación lineal)

Enfriado de agua(relación
cuadrática)

Acción de Control para Salida O1• Opciones:
Inversa (para calentar)
A partir de aquí se repiten los parámetrosdel menú Configuración Inicial.
Configuración Ingeniería

Directa (para enfriar),,

Presione

Símbolo
+
VF

,

y

,

,

,

,

durante 3 seg. en modo normal

DetallesNivel de Acceso (protección contra cambios no autorizados)

Banda Proporcional Salida O2 (opcional)• Rangos:

Temperatura: 0~()
Proceso: 0.0~100.0%('0' indica un tipo de control "ON/OFF" para O2)

Ciclo Proporcional para Salida O2 (opcional) (ver Salida por proporción de tiempo)• Periodo de conmutación de salidas por relevador o voltaje, para simular una salida
Relevador: analógica, al variar el ciclo de trabajo• El ciclo debe ser mucho menor que el tiempo de respuesta del sistema, pero cuidando
de no acelerar el desgaste del relevador (si aplica)
Voltaje:• Aplica sólo cuando<>• Rango: 0.5 ó 1~120 segundos

Límite Superior de la Salida O2 (opcional)
Salida 4~20mA:~105%

Otras salidas:~100%

Límite Inferior de la Salida O2 (opcional)• Rangos:

Acceso vía teclado

Acceso vía comunicación(RS-485 o a través de cable CMD-001)

Acceso total, cambios respaldados
en memoria no-volátil
Protección total vía teclado
Sólo los diversos SV y valores dealarma se pueden alterar; en elcaso del control RyM, también laduración de los pasos. Cambios
respaldados en memoria no-volátil.

Acceso total, cambios respaldados enmemoria no-volátil

Se pueden cambiar todos los parámetros,

Igual queHistéresis para salida O2, en caso de ser "ON/OFF" (opcional)• Rangos: Temperatura: 0.1~1000.0 °C/°F
Proceso: 1~10000 UI ó 0.1~1000.0 UI ó 0.01~100.00 UI ó 0.001~10.000 UI• Rangos:

Opciónexcepto. Los cambios hechos por
comunicación no se respaldarán enmemoria no-volátil (se perderán al
desconectar el aparato)

Igual que
Igual queA continuación se muestran nuevamente los parámetros para la definición de las funciones de DI1,
DI2, EV1 y EV2 (incluidas opciones de alarma y temporizadores TS1 y TS2). Véase menú
Configuración Inicial.

Salida 4~20mA: -5%~

Coeficiente de Corrección de la Lectura del Sensor de Entrada

Otras salidas: 0%~• Rango: -10.000~10.000<27/32>yLectura Corregida:<28/32>*Lectura +Desplazamiento para Corrección de la Lectura del Sensor de Entrada• Rangos:
Temperatura: -1000~1000°C/°F
Proceso: -10000~10000 UI ó -1000.0~1000.0 UI ó
-100.00~100.00 UI ó -10.000~10.000 UI

Estado del Programa RyM después de una Interrupción a la Alimentación• Opciones:
Paro

Mantiene el valor consigna del paso durante el cual ocurrió la interrupción, hasta
que el usuario presione . Hecho esto, el programa continúa con el siguiente
paso.

Constante de Tiempo de Filtro RC Pasa-Bajos para Lectura del Sensor de Entrada• Rango: 0.0~10.0 s
Protocolo de Comunicación (opcional)• Opciones:
Protocolo
Modbus ASCII,
Shinko, Esclavo
Esclavo

Valor Consigna Inicial (SV0) del Programa RyM
Modbus RTU,
Esclavo

Número de Nodo (Dirección) en Red RS-485 (opcional)• Rango: 0~95
• La dirección 95 está reservada en el protocolo Shinko como dirección de “broadcast”(todos los nodos reciben, mas nadie contesta)• La dirección 0 está reservada en los protocolos Modbus como dirección de “broadcast”
Velocidad de Comunicación (opcional)• Opciones:
9600 bps
19200 bps

8 bits de datos, sin paridad

7 bits de datos, paridad par

7 bits de datos, sin paridad

8 bits de datos, paridad non

8 bits de datos, paridad par

7 bits de datos, paridad non

2 bits de paro

Retardo en la Respuesta del Esclavo al Control Maestro (opcional)• Rango: 0~1000 ms
Desplazamiento SVTC para Protocolo Shinko (opcional)• Rango: -20~20% del rango de entrada

Selección remota a través de EXT CONT

A continuación podrán aparecer nuevamente los parámetros para el escalamiento de EXT CONT
(opcional):,. Véase menú Configuración Inicial.

Compensación (“offset”) del Valor Consigna, durante Selección Remota (opcional)• Rango: -20%~20% de (-)

A continuación podrán aparecer nuevamente los parámetros para la definición de la función de Retransmisión TA (opcional):,,. Véase menú Configuración Inicial.

Unidad de Tiempo para el Control RyM (aplica a duración de pasos y TS1, TS2)
• Opciones:

Horas:Minutos<29/32>~

Tipo de Inicio para el Programa RyM• Opciones:
La duración de los primeros pasos del programa dependerá del valor inicial
de PV. El controlador tratará de reducir los tiempos al máximo durante elinicio.
Como el caso anterior, pero la reducción de los tiempos se aplica, además, al
inicio de cada repetición.
La duración de todos los pasos será la programada por el usuario, más eltiempo de espera (si lo hubiera).
Número de Repeticiones del Programa RyM• Rango: 0~10000 veces ('0' indica que se ejecutará el patrón una única vez)
Tipo de Limitación de la Razón de Cambio• Cuando se regresa del modo Manual al Automático, o se arranca después de un paro,se puede definir a cuál variable se limitará la razón de cambio• Opciones:
Limitación de la razón decambio de SV

Bits de Paro en la Comunicación (opcional)• Opciones:

Tipo de Valor Consigna (opcional)• Opciones:
Selección local• Rango:38400 bps

Paridad y No. de Bits de Datos en la Comunicación (opcional)• Opciones:

1 bit de paroContinúa donde se había quedado

Limitación de la razón decambio de PV• No aplica después de que se restablezca la alimentación (por defecto, se controlará larazón de cambio de PV)
Límite de la Razón de Cambio al Aumentar• Aplicable a SV, cuando sea alterada por el usuario• Aplicable a la variable definida en
cuando se regrese del modo Manual al
Automático, o se arranque después de un paro
• Aplicable a PV cuando se restablezca la alimentación• Rangos: Temperatura: 0~10000 °C/min. (°F/min.) ó 0.0~1000.0 °C/min. (°F/min.)Proceso: 0~10000 UI/min. ó 0.0~1000.0 UI/min. ó 0.00~100.00 UI/min.
ó 0.000~10.000 UI/min. ó ('0' inhabilita la limitación)
Límite de la Razón de Cambio al Disminuir• Aplica en las mismas condiciones que• Rangos:

Mismos que para

Mensaje en Indicador 'PV' al suspenderse la Operación del Controlador cuando=• Opciones:
Muestra “OFF”

Indicador en blanco

Indica el valor de PV

Indica PV y alarmas activas

Minutos:Segundos<30/32>

• Respaldo en memoria no-volátil:Los siguientes datos se respaldarán en memoria no-volátil, es decir, no se perderán aunque seinterrumpa la alimentación al dispositivo:• Cambios de parámetros realizados por el usuario desde el teclado

Compensación (“bias”) del Procedimiento de Auto-Sintonía• Aplica sólo para control PID, y entradas de temperatura• Rango: 0~50°C ó 0~100°F
Ganacia del Procedimiento de Auto-Sintonía• Rango: 0.1~10.0 veces de la banda proporcional• Cambios de parámetros realizados por el usuario por comunicación, siempre y cuando
sea igual a,o• El estado del controlador (paro/arranque) antes de la interrupción de energía (si el parámetro

Estado de las Salidas O1 y O2 al detectarse Error en Entrada(fuera de rango o sensor abierto)• Aplica sólo para entradas de proceso y salida de 4~20mA• Opciones:=)• El estado del programa RyM cada 10 min. (paso actual y tiempo transcurrido)• El estado del programa RyM cuando se fuerce el avance al siguiente paso
• El valor de MV durante el control manual, después de un cambio y habiendo estado estable por
al menos un segundo• Los valores calculados durante la auto-sintonía, si el procedimiento se pudo concluir
exitosamente.
• El último error que se detectó, y que no ha sido reconocido por el usuario (al presionar ).

Salidas al mínimo
Las salidas tratarán de seguir controlando
Definición de la Función de la Tecla• Opciones:

al presionarse durante 1 seg.

Control de Paro/ArranqueControl modo Manual/Automático

Control de Inicio/Fin de Programa RyM
Modo por Defecto al Restablecerse la Alimentación cuando=• Opciones:
Empieza en Modo Automático
Empieza en Modo Manual• Códigos de error:
En el indicador PV se mostrará el último error detectado, que aún no ha sido reconocido por el usuario.
Se deberá presionar , para que se deje de mostrar el error (siempre y cuando la causa del error ya
no esté presente, y hasta que se detecte otro).
Símbolo

Descripción
Memoria no-volátil defectuosa
Error al respaldar en memoria no-volátil por falla en el suministro eléctrico

Temporizador para Apagado de Indicadores• Periodo que permanecerán encendidos los indicadores• Después de apagarse, al presionar cualquier tecla, se volverán a prender• En caso de error, los indicadores no se apagarán hasta que el usuario vea el error ypresione• Rango: 00:00~60:00 minutos:segundos('00:00' significa que los indicadores permanecerán siempre prendidos)
Valor Predefinido MV1 para Salida O1• Aplica cuando=/• Rangos: Salida 4~20 mA: -5.0~105.0%
Otras Salidas: 0.0~100.0%

,ó

=

/

,ó

=

/

, que es una solicitud de confirmación para borrar los valores actuales. Con las
seleccione, y luego presione, si desea inicializar el control con los valoresde fábrica. Mientras se esté realizando esta operación, se mostrará el mensaje<31/32>, tomarán el valor correspondiente.

Notas: Para utilizar el controlador como indicador (sin re-transmisión), configure• Restablecimiento de Parámetros a Valores de Fábrica:
En cualquier momento se pueden volver a cargar los valores de fábrica, presionando sin soltar:,,y(en este orden), por al menos 3 seg. estando en el modo normal. Aparecerá entonces unóeste mensaje de error yó, según si se excedió el límite
superior o el inferior respectivamente). Las salidas O1 y O2 se apagarán, a menos
que se esté en modo de control manual, en cuyo caso se utilizará el valor de MV

No es posible ejecutar el proceso de auto-sintonía satisfactoriamente• Al cambiar este parámetro, se cambiarán otros automáticamente. Verifique que todos
tengan el valor adecuado para su aplicación.

teclas

Entrada de sensor abierta, o PV ha excedido los límites de operación (se alternan

Error en el Hardware

Función del Aparato, cuando se cuente con Salida O1 Analógica
• Opciones:
Controlador
Convertidor de Señal

mensajePV ha excedido el límite inferior del rango de entrada (se alternan el valor leído, yeste mensaje de error)

pre-programado. Si aplica parámetro

Valor Predefinido MV2 para Salida O2 (opcional)• Aplica cuando=/• Rangos: Salida 4~20 mA: -5.0~105.0%
Otras Salidas: 0.0~100.0%

PV ha excedido el límite superior del rango de entrada (se alternan el valor leído, yeste mensaje de error)=y=. Luego, presione la Tecla
durante un segundo, hasta que el indicador 'SV' seapague. El indicador 'PV' mostrará la lectura. En caso de tener un controlador con salida analógica y sedesea tener re-transmisión, prográmese como convertidor (=).

SHINKO TECHNOS CO., LTD.
OVERSEAS DIVISION
Head Office : 2-5-1, Senbahigashi, Minoo, Osaka, Japan
http://www.shinko-technos.co.jp
URL:
Tel : +81-72-727-6100
E-mail:overseas@shinko-technos.co.jp
Fax: +81-72-727-7006.

#PA343 - Enero 2018<32/32>