給水装置工事設計施工基準

令和 3 年 4 月 1 日

枕 崎 市 水 道 課

は じ め に
本市水道は、昭和１６年、創設工事（片平山配水池・深浦ポンプ場他）の完成によって上水道の供給を開始し、その後第１次から第３時の拡張事業で浄水場の新設、別府地区の上水道への編入、老朽管更新事業など水道施設の整備を年次的に行い、既に７０年近くに至っています。
この水道の目的は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することであり、その中で、給水装置における最大の使命は、浄水場および水源地で浄化された安全で良質な水道水を将来にわたって安定的に水使用者のじゃ口まで供給することです。
給水装置における使命達成を図るためは、給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することが必要不可欠であり、これを確保するため平成８年に水道法（昭和32 年法律第177 号）が改正され、全国的に統一化・明確化された指定要件で給水装置工事を適正に施行することができる者を指定する指定給水装置工事事業者制度が創設されました。
この指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の技術の要となるのが、全国一律の技術力確保を目的に国家資格として創設された給水装置工事主任技術者です。給水装置主任技術者は、給水装置工事事業の本拠である事業所ごとに選任され、個別の給水装置工事ごとに指定
給水装置工事事業者から指名されて、調査、計画、施工、検査の一連の給水装置工事業務の技術上の管理を行うとともに給水装置工事に従事する者の指導監督を行うなど、その役割は非常に重要です。
本書は、給水装置工事に関する取り扱いや手続きのほか、本市が定める設計施工基準の基
本的事項を網羅し、指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者の知識の習得及び施行技術の維持・向上に寄与することを目的として製作したものです。

略

記

「法」

＝水道法（昭和32年法律第177号）「施行令」＝水道法施行令（昭和32年政令第366号）「施行規則」＝水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）「基準省令」＝給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生省令第14号）「厚生省告示」＝給水装置の構造及び材質の基準に係る試験（平成９年厚生省告示第111 号）「給水条例」=枕崎市給水条例（平成17年条例第23号）「条例施行規程」 ＝枕崎市指定給水事業者規程（平成14年水道事業管理規程第２号）「管理者」＝水道事業管理者「指定工事事業者」＝枕崎市水道課指定給水装置工事事業者「主任技術者」＝給水装置工事主任技術者

〈目

次〉

◇給水装置工事設計施工基準
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

２．給 水装 置 の定義

・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

1

３．給水装置の種類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・1

５．給水義務 と給水装置 工事施工

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

2

６．給水 装置 工事に おけ る 遵守 事項

・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・

2

７．給水装置工事の概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

８．給水装置等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・

4

・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

3 .1主任技術者の職務・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

3 .2主任技術者の役割・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・

5

・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

・ ・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・

10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22

・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・ ・・・

23

4.1 給 水 管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23

4.2 給水用具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26

第１章 総則１．目

４．給水装置工事の種類

第２ 章 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者
１ ．指 定 給 水 装 置 工 事 事 業者 制 度
２．指定 工事 事業者の責 務
３．主任技術者の職務

3 . 3 主 任 技 術者 に 求 め ら れ る 知 識 と技 能3 .4基準適合 品の使用等

3.5指定工事事業者による主任技術者への支援
3 . 6 給水 装 置 工 事記録の 保 存
４．違反行為のかか る処分

第３章 給水装置の構造及び材質

１．給水装置の構造及び材質の基準（1） 法第１６条（2） 施行令第５条（3） 厚生労働省令の概要（4） 枕崎市にお ける独自基 準（5） 本市が別に定める基準の概要
２．基準適合制度

2.1 基準適合制度の 概要
2.2 認 証 品

３．基準適合品の使用

４ ．給 水 装 置の 主 な 種 類（参 考 ）・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

27

・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・ ・・・・ ・・・ ・・ ・・・・ ・・・ ・・ ・・・・ ・・

28

・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・

28

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

28

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

28

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

29

・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・

30

2.1 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

30

2.2 手数料等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・

31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

33

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34

5.2 工事届出の取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34

5.3 その他の取扱い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34（参考）給水装置工事申込書（給水装置工事台帳）表面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

35

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

37

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・

38

8.1 道路占用許可申請手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

8.2 道路使用許可申請手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

8.3 掘削工事の 禁止期間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

39

・・・・ ・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・ ・・・・ ・・ ・・ ・ ・・・

42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

43

・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・

48

・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・

48

1.1 基本調 査・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

48

２．給水方式の決定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

49

2.1 直結直 圧式

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・

49

2.2 直結増 圧式

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・

49

・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

50

・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

50

・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

52

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

52

4.3 補助材 料

第４ 章 工 事 施 行 に伴 う申 請 手 続 等
１．給水 装 置 工事の 施 行 承認
1.1 施行承認の意義

1.2 施行承認を要する工事
1.3 承認要件

２．給水装置 工事の申込

2.3 給水 装 置工 事申 請 前の協 議に つい て
３．設計審査４．給水設備工事申請・設計書の記入方法
５．工事変更等の取扱い
5.1 設計変更（参考）給水装置工事申込書（給水装置工事台帳）裏面
６．検 査

７．設計書の保管

８．道 路占 用 許可 申請 等 諸届

8.4 道路工事届出書
９．工事記録写真

1 0 ． 給 水 装 置 工事 申 込 か ら 通 水 （ 竣 工） まで の 経 路
11．図面作成

第５章 給 水 装 置 の 基 本計 画
１．基本 計画

2.3 直結 給 水拡大の 留 意事項
2.4 貯水槽 式

３．計画使用水量の決定
3.1 用語の定義

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

52

3.3 貯水槽の容量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

58

3.4 補 給 水 量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 8

3.2 計画使用水量の 決定

４．水理計算書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

59

５．給水管の口径決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

59

5.1 口径決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

59

5.2 損失水頭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

61

5.3 参考・動水勾配早見表
・各種給水用具の標準使用量に対する損失水頭・給水用具類などによる損失水頭の直管換算表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62～69

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

70

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

71

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・

72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

73

・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

73

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

83

2.1 適用要件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

83

2.2 事前協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

83

・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

83

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・

87

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

87

・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

89

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

92

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

92

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

92

・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

93

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

95

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

95

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

95

1.2 給水管の分岐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

95

1.3 分岐の方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

96

5.4 メーター口径の決定

5.5 メーター口径の減径及び改造工事について

第６章 給水装置の実施設計
１．直結直圧式
1.1 適用要件

1.2 直結 直 圧式 給水 に おけ る留意 事項
1.3 事前協議
1.4 設 計

1.5 給水装 置の 口径決定例
２．直結増圧式

2.3 直結増 圧式給水の構造

2.4 直結 増 圧式 給水 に おけ る留意 事項
2.5 設 計2.6 直結 増 圧式の口 径 決定例
３．貯水槽式

3.1 適用要件
3.2 設 計3.3 給水装 置の 口径決定例

第７章 給水装置工事の施工
１．給水管の分岐

1.1 管理者への 連絡調整

２ ．給 水 管 の埋 設 深 さ 及び 占 用 位 置・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 1 0 0

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 1

３．給水管の明示

・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・

10 3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

107

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

109

・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・

10 9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 9

5.7 給水装置の撤去

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

110

６．水道メーターの設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

111

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

111

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

111

6.3 水道メーターの管理

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

113

6.4 水道メーターの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

113

6.5 水道メーターの規格

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

113

6.6 水道メーターの性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

114

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

114

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

126

8.3 現場管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

127

９．配 管 工 事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

128

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

128

9.2 水道用ポ リエチレン管の接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12 9

9.3 架橋ポ リエチレン管の接合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

130

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・131・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

132

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

134

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

134

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

137

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

137

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

138

４．止水 器具 等の設置位 置
５．給水管の配管

5.1 配水管分岐部か らメーターまでの配管
5.2 敷地内の配管

5.3 さや管ヘッダー工法

5.4 地下 式 散水栓の 設 置の制限
5.5 太陽熱温水器の 配管
5.6 その他

6.1 水道メーターの設置基準

6.2 水道メーターの設置場所及び位置

6.7 メーターボックス等の構造及び寸法
７．貯水槽設備

7.1 貯水槽の設置位置
7.2 貯水槽の構造
7.3 付属設備
８．土工事等
8.1 土工事

8.2 道路復旧工事

9.1 ライニング鋼管の接合9.4 硬質塩化ビニル管・耐衝撃性硬質塩化ビニル管の接合
9.5 ステンレス鋼管の接合
9.6 銅管の接合

9.7 ダクタイル鋳鉄管の接合
9.8 フランジ継手の接合
9.9 溶接接合

9.10異なる給水管の接合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

139

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13 9

10.2 破壊防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

140

10.3 侵食防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

141

10.4 逆流防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

143

10.5 凍結防止

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

143

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

143

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

144

10．給水装置工事における「水の安全」、「給水装置保護」対策
10.1 水の汚染防止

10.6 クロスコネクションの防止
11．検 査第８章 維持管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

146

1.1 維持管理のあり方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

146

1.2 維持管理の 仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

146

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

148

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

148

４．異常現象と対策

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

148

５．事故原因と対策

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

150

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

152

１．維持管理２．漏水の点検３．給水用具の故障と修理

附

則

◇様式集
１．給水装置工事申請等関連
給水装置工事申込書表面（新設・増設・改造・撤去）
給水装置工事申込書裏面（設計書）
給水装置工事完了届兼給水装置工事社内検査報告書
道路占用許可申請・協議書
道路占用工事着手届
道路占用工事しゅん工届
２．指定給水装置工事事業者関連
指定給水装置工事事業者指定申請書
機械器具調書
誓約書
指定給水装置工事事業者証
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
給水装置工事主任技術者選任・解任届
旧指定給水装置工事事業者届出書
3．誓約書関連
既設管利用誓約書
貯水槽設置（新設）誓約書
貯水槽変更・改造誓約書
貯水槽撤去誓約書
給水装置増設誓約書
給水装置切替(他水)誓約書
直結増圧設備誓約書
３階直結直圧給水誓約書
水圧不足の承諾誓約書
給水装置設置工事誓約書◇ 関係法令○ 枕崎市給水条例○ 枕崎市指定給水装置工事事業者規定