202010 改訂

快適空間創造へのいざ な い
折板屋根にできること（一社）日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会 会員

発行： 一般社団法人 日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会
平成 27 年１月 初版 発行
平成 28 年１月 ２刷 発行
令和 2 年
改訂版 発行〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町 2−3−8 田源ビル

TEL.03−3639−8954

FAX.03−3639−8932

http://www.kinzoku-yane.or.jp/dannetsu/

2020.10

一般社団法人

日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会

快適 空 間 創 造 へ の い ざ な い
折板屋根にできること

は じ め に

断熱亜鉛鉄板とは折板屋根は、あらゆる用途や規模の建築物に用いられています。
屋根に求められる性能も多様です。

折板屋根は様々な性能をバランスよく実現することが可能です。

断熱亜鉛鉄板委員会の会員企業は日本のあらゆる地域での要望にお応えします。

『断熱亜鉛鉄板』はエ場生産の過程でめっき鋼板、塗装めっき鋼板、ステンレス鋼板、塗装ステンレス鋼板あるいは樹脂化粧鋼板などの基材に発泡プラスチック断熱材（ポリエチレンフォーム、難燃化ポリエチレン
フォーム、無機質高充填フォームプラスチック）または無機質断熱材（ガラス繊維シート）などを接着したも30minutes

various

fireproof

Performance● 屋根 30 分耐火● 多彩なパフォーマンス

のです。

力ラー鋼板をはじめとする各種めっき鋼板やステンレス鋼板は、外装材として優れた材料であるとともに、経済的なため、様々な建物に広＜使われています。また長尺施エが可能なため雨漏りのしにくい、まさに屋根材として最適な材料と言えます。しかし、鋼板だけでは、屋根の断熱性を高める場合、施エ現場であらかじめ断熱材を下地材として敷き込まなければなりません。したがって工法も複雑になりエ期も長く、また踏抜きなどの危険が伴うなど、施エ面での問題やコスト面でも割高となっていました。 また、エ場や体育館など長
大スパンを必要とする屋根では、断熱材を用いることが非常に困難でした。

しかしながら、『断熱亜鉛鉄板』の登場によって、あらかじめエ場生産が可能となり、現場での施工作業が簡素化され、作業精度の向上や作業エ数の削減等が可能となり、これらの問題が一挙に解決されました。
『断熱亜鉛鉄板』は基材と断熱材の両方の長所を兼ね備えた、断熱性、防火・耐火性、防露性、防音性に優れた複合鋼板です。

仕上げ塗装
基 材

下地塗装
めっき鋼板
裏面塗装

断熱材

Variation● バリエーションが豊富

100companies●会員 100 社
1

構成例

張り合せ加工2

鋼板製（断熱亜鉛鉄板）
折板屋根の特長

1

軽折板屋根使用時の検討事項

量

外力に対する検討

鋼板製折板屋根は板厚 0.6 〜1.2mm の鋼板を使用しているため非常に軽量で地震に強いです。
単位重量 … 約 7.5 〜15.0 kg/m

2

積雪荷重

作用する外力（風圧力・積雪荷重）を考慮し、屋根仕様を決定します。形式・

2

梁間隔・板厚などが大きな因子となります。

高強度
（高剛性）

風圧力

屋根強度 ＞（屋根ふき材に作用する）風圧力

コイル状の鋼板をロールフォーミングにより所定の山形（波形）形状に成形することで、外力（風圧力、積雪荷重）に

屋根強度 ＞（屋根ふき材に作用する）積雪荷重

対して剛性を維持し、高強度を発揮します。 ※ロールフォーミング：複数のコマが並んだローラーの間に鋼板を通すことにより、鋼板を変形加工する手法。

3

認定仕様の確認

省施工性

屋根 30 分耐火構造認定及び材料認定は認定仕様が定められており、ロール成形機を用いることで、要求される屋根の長さに応じた長尺成型板を生産することができます。そのため、
瓦・スレートで屋根を葺くのとは異なり、流れ方向に継ぎ目がなくなることから、施工工数の省力化が可能となって当委員会が保有している認定についても同様です。検討した折板仕様

Check

います。

4

折板形状

安定した品質材

タイトフレーム仕様

鋼板製折板屋根は 1977 年に日本工業規格（JIS A 6514）に制定されています。
また、折板屋根はロール成形機により連続生産されていますので、安定した品質を有しています。

5が各認定の仕様であるかを確認する必要があります。
質板

厚

断熱金具仕様許容梁間
パッキン仕様断熱材（材質・密度・厚み等）
ボルトナット

その他

Check

Check

耐久性・耐候性・耐食性・メンテナンス性
素材は、加工性・耐食性に優れた溶融55％アルミ - 亜鉛合金めっき鋼板（ガルバリウム鋼板）が主流となっています。
また、建物の用途、立地条件、意匠性に合わせて各種の塗装鋼板、被覆鋼板を選定いただけます。

内力に対する検討

性能に対する検討

二重折板では、日射の変動により生じる上下折板の温度

外力・内力に対する検討と併せて、建築物に要求されるいただくため３冊の図書を発行しております。

差に伴い、上下折板の温度伸縮量に大きな差が生じます。

性能を基に屋根における機能付加（例：裏打材、二重折板、伸縮量の差に起因する大きな水平方向のせん断力が繰り

遮熱鋼板）を検討します。

● 鋼板製屋根構法標準返し発生することが想定される場合は、熱伸縮対策を検なお、当協会は永く鋼板製屋根を使用して(SSR2007)● 鋼板製屋根・外壁の設計・施工・保全の手引き(MSRW2014)● 初めて学ぶ もう一度学ぶ
金属の屋根と外壁(LLM2017)

3

討します。
上下折板間の許容変位差 ＞ 上下折板の温度伸縮量

4

耐候性

断熱性

吸音性

遮音性

意匠性

経済性

施工性

防露性

その他

折板屋根の諸性能

1

2

断熱性能
熱貫流率（U 値）は、熱の伝わりやすさを表した値です。
熱の伝わりやすさを表す数値として熱伝導率があります
が、これは材料自体を評価する数値で、熱貫流率はそれに加えて、その材料の厚さも考慮して評価する数値です。
したがって、熱貫流率は熱伝導率と材料の厚さから算出します。
数値が小さいほど性能が良いことになります。

遮熱性能（遮熱塗装鋼板の優位性について）
地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和など環境に配慮した鋼板のニーズが高まり、遮熱塗装鋼板は広く普及してU ： 熱貫流率（Ｗ/m2・℃）

います。遮熱塗装鋼板とは太陽光の波長で温度上昇に寄与する赤外線領域（780nm 〜 2500nm）の波長を選択的に

λ： 各材料の熱伝導率（Ｗ/m・℃）

反射する顔料を塗膜中に分散した塗装鋼板で、表面の温度上昇を抑制します。2008 年、塗膜の遮熱特性評価のため（設定条件）の JIS である「塗膜の日射反射率の求め方（JIS K 5602）」が制定されました。2012 年には「塗膜溶融 55% アルミニウ

夏期外気温度： 35℃

ム - 亜鉛合金鋼めっき板（JIS G 3322）」等の塗装鋼板の JIS における高日射反射率を示す塗膜の種類として「4 種、5室内設定温度： 30℃
鋼板表面色：シルバー種、6 種」が追加され、「明度 40 以下で、かつ日射反射率が 40% 以上」と定められました。遮熱塗装鋼板と断熱裏打材

折板形状： H1750 タイプ

を組み合わせた鋼板製屋根は日射による温度上昇を抑制することが可能で、空調費の削減や CO 2 排出抑制による（詳細設定は P11 計算例参照）

また、異なる材料が複層になっている場合は総合計してヒートアイランド現象の緩和などに有効とされています。

計算します。
塗膜の明度・日射反射率と塗膜の種類の関係

屋根構成

屋根表面
温度（℃）

127.9642.80

室内設定との温度差（℃）
12.80
差 約 6℃

48.13

70.87

37.09

7.09

二重折板＋GW 断熱材（グラスウールは 10Kg/m3 t =100）

0.65

48.13

11.78

31.18

1.18

4、5、6 類
（遮熱）1、2、3 類
（従来）

40

%

)

3.91

赤外線の
大部分を反射100(

折板＋裏打材 t=4（裏打材は無機質高充填フォーム）

太陽光線は大部分が塗膜に
吸熱される

日射反射率

48.13

室内側表面
温度（℃）

従来顔料

7.06

熱貫流量
Q（W/m2）

遮熱顔料

折板のみ（裏打材無）

熱貫流率
U（W/m2・℃）

（当協会

遮熱塗膜

従来塗膜

計算ソフト
「屋根を調べる」にて算出）

上記表での室内側表面温度の差を見ますと、折板のみでは４２℃を超えており、夏期昼間は室内側表面温度の上昇

0

0

40

明度

遮熱塗装鋼板の施工例と表面温度測定例（堺市、晴れ、外気温：32℃）
高 ↑ 表面温度 ↓低に伴い室内の換気が行われない場合、室温は大きく上昇することが想定されます。 一般的に鋼板製屋根で、屋根材の色がこげ茶やダークグレーなど黒色に近い場合、夏期日中の屋根表面温度は最大で７０℃近くまで到達することが考えられます。次頁、遮熱性能の効果を測定したサーモグラフィーでの温度測定でも、通常の塗装鋼板のこげ茶で表面温度は 50℃を超えています。
上記算出結果から、裏打材を張っただけでも約 6℃温度上昇を抑制出来ることになります。更に二重折板では、室内側表面温度は３１℃強でほとんど室内の設定温度（３０℃）に差はない。

（金属の屋根と外壁

当協会取得の耐火認定（二重折板）の構成では、裏打材のバリエーションが複数認められており、建物用途に併せた選択が可能となっています。

LLM2017 より抜粋）

サーモグラフィーでの調査例：遮熱塗装鋼板は従来塗装鋼板よりも表面温度が低いことが分かります。

5

100

6

折板屋根の諸性能

3

4

防露性
（結露防止）

遮音・吸音性能

鋼板製折板屋根は軽量で高強度ですが、建材の中では比較的熱を伝えやすい素材であり、薄いため外気温の変化に音が材料に到達すると下図のように反射、透過、吸収の３つに変化します。

対して敏感な製品となっています。この欠点を鋼板裏面に裏打材を設置することにより改善しました。

材料の密度（単位当たりの重量）が大きく、材料の厚いものの方が透過が少なく、音が到達する表面が平滑なものの一般的には、断熱性能熱貫流率（U 値）が低く（断熱性能が高い）なれば結露は起こりにくくなります。 同じ裏打材で方が音が材料内部に入りにくいので反射は大きくなると言われています。

あれば、厚い方が高性能になります。
裏打材の断熱性能値で不足の場合は、二重折板での検討が必要になります。

一方吸収（吸音）は、材料内部に到達した音が材料内部で空気が振動することにより、音のエネルギーが熱エネルギーに変換されて音が減衰する現象になります。したがって、吸音性能のある材料は空気を多く含む多孔質材料（グなお、断熱材の選択には、次の点にご注意ください。室内用途が高温多湿となるような場合は、屋根裏面の裏打材にラスウールやロックウールのような繊維質や連続気泡の発泡体）になります。

結露が発生することが懸念されます。繊維質であるガラス繊維シートは結露水を保水してしまう性質があり、カビやハガレの原因となるおそれがある。比較的保水率の低い発泡プラスチック断熱材の選択をお勧めします。

べる」を提供しています。

吸収

結露、断熱性能値の計算は諸条件の入力が必要になります。 当協会では、会員企業の皆様に計算ソフト「屋根を調音が材料に到達したときの３変化

到達音

透過音

透過損失（音響透過損失）
左図の材料に到達した音から透過した音の差をいいま
す。

吸収

反射音
室内用途が高温多湿となるような場合の裏打材の選択
お勧め

透過損失＝到達音−透過音材料

発泡プラスチック断熱材

裏打材① 遮音性能高温多湿

遮音性能は、透過する音が少ない方が良いことになります。 一般的には透過損失で評価され、材料の面密度（単位面積当たりの重量）が大きい程大きくなり（質量則）、各音の音域（周波数 Hz）
ごとでの性能値となります。
代表的な折板屋根の透過損失は、
P13 の「断熱性能別 工法比較表」を参照願います。

② 吸音性能
折板屋根の場合、裏張り断熱材が吸音することになります。 先に記載の通り繊維質材料の方が吸音性能は高くなります。無機質高充填フォームプラスチックは独立気泡の発泡プラスチックなので吸音性脳は乏しく、ガラス繊維シートの方が効果的です。

78

折板屋根の諸性能

5

折板の分類

制振性能
（雨音発生の抑制効果）＊JIS 準拠の折板形式表記について

裏打断熱材メーカー（当協会会員）の中で、無機質高充填フォーム系の裏打材に制振樹脂とアルミニウム拘束材を貼りあわせることで降雨による金属板の雨音低減効果のある製品が商品化されています。
下記、人工降雨での雨音測定の結果を見る限り各周波数で雨音発生の抑制効果が確認されています。

性能試験

ＦＰ

K0920

K：形式による区分
K は「重ね」、H は「はぜ締め」、G は「かん合」
09：山高による区分
20：山ピッチによる区分接合方法の断面図

ＲＦ− × × × ×( 時間 )( 部位 ) ( 通算番号 )

「用 語」
耐火構造
部
位

「略 記」
ＦＰ （Fireproof Construction）
ＲＦ (Roof)

シ ン グ ル

ダ

ブ

ル

〈実験室測定方法の諸元〉

雨滴落下高さ

寸
働

き

下

疑似降雨

法

約 2.5m×1.8m（長方形）材

フォームエース

600mm×3 枚

幅

地

屋根試験体の加振方法
加

屋根試験体
（S 造、
ALC 板仕上げ）

振方法

シャワーヘッド落下

高屋根面から約 5.5m

雨

量

強

滴

径

さ

屋根面衝突速度：約 10m /se c.

K1525

150 mm / h r 以上度法

約 3.4m×3.0m×2.0m（直方体）

構造

軽量鉄骨＋AL C 板（壁、床）屋 根 開 口 面
の

シングル

K0920

寸

そ

重ね

約 5 mm 程度

測定室（受音室）の諸元

受音マイクロホン

シングル

はぜ締め

シングル

人工降雨加振雨滴発生装置雨

受音室

他

約 2.0m×1.4m（長方形）
受音室に音響拡散反射板

H1733
H1750
H0930 -1 山
H0930 - 2 山

人工降雨騒音試験結果
90

H0740

フォーム SD 付
着色亜鉛鋼板80

制振鋼板

騒 音 レ ベル

70

G タイプ

着色亜鉛鋼板

K0920 W

60

K1525 W50

H1733W40０３０( 構造種別 )屋根試験体の諸元

5.5m

dB（A）

表示例

人工降雨試験装置（東洋大学理工学部建築学科 藤井研究室所有）による屋根材の降雨騒音試験〈概略図〉＊認定番号の付番方法について（JIS A6514 に準拠した折板の区分）

125

250

500
1K
2K
中心周波数（Hz）

4K（会員企業のカタログより抜粋）

9H1750 W

10

かん合

二重

重ね

二重

はぜ締め

二重折板の表面・裏面温度【計算例】
計算式

U =

1

R

=

U ： 熱貫流率（Ｗ/m2・℃）

1

Ｒ ： 熱貫流抵抗（m2・℃/Ｗ）ℓ： 各材料の厚さ（ｍ）

1
ℓ
+Σ +
αi
λ αo
1

熱貫流率・透過損失【計算例】
熱貫流率計算書
計算式

U ： 熱貫流率（Ｗ/m2・℃）

1

U =

=

R

λ： 各材料の熱伝導率（Ｗ/m・℃）

二重折板での計算条件参考例

計算条件

鋼

板

鋼

板

α o ：室外側表面熱伝達率ℓb/λb：GW 断熱材の（厚さ / 熱伝達率）

計

算

R

U

結

果

1
10

=
=

1
R

熱貫流率（U）（W / m2・℃）

α o： 室外側表面熱伝達率 ＝ 24（Ｗ/m2・℃）
厚さ（ℓ）

45

合計（Σ ℓ/λ）+

1
24ℓc/λc：下折板の（厚さ / 熱伝達率）① 代表的な折板屋根の断熱性 能 は P13「 断 熱 性 能 別 工 法 比 較 表 」を 参 照 願 い ま す 。
② 高断熱性能を示す二重折板

二重折板は軽量・高強度・ 耐 火 性 能 に 加 え て 高 断 熱 性 能 に な っ て い ま す 。

ここでは、一例として夏期 に お け る 金 属 屋 根 の 表 面 と 室 内 側 裏 面 の 温 度 差 を 3 種 類 の 折 板 屋 根 構 成
断面で概略計算して比較し ま す 。

計算条件

算

鋼板表面色：シルバーメタリック （日射吸収係数 AS=0.30 と仮定）
折板形状：H1750 タイプ（はぜ折板、山高 170、働幅＠500）
鋼板の熱伝導率（λ）：45
シングル折板、二重葺上折板板厚 0.8mm (0.0008m)
二重葺下折板板厚 0.6mm（0.0006m）
裏打断熱材の熱伝導率（λ）：0.035
グラスウール 10Kg の熱伝導率（λ）：0.05
二重折板の斜辺部の厚みを考慮して厚みを 70mm（0.07m）に設定

11

結

果

1.4000311

t ： 材料の厚さ（ｍ）

密度

仕様材料
鋼

板

鋼

板

グラスウール

10Kg

d（kg/m 3）

TLo： 垂直入射波に対する透過損失（dB）
ｆ ： 音の周波数（Hz）

TL： 任意入射波に対する透過損失（dB）
厚さ

t（m）

0.0008

7850

面密度

0.07

10

140

0.005

6.28
0.7

0.00067850

d×t（kg/m 2）

4.71
合計

0.7

A

125 HzTLo = 20log （ A×125 ）− 42.5 = 20log （{ 12.39 ）× 125 } − 42.5 =（ 21.30 ）TL = B −10log （ 0.23×B ）=（ 21.30 ）−10log { 0.23×（ 21.30 ）} =（ 14.40 ）B

250 HzTLo = 20log （ A×250 ）− 42.5 = 20log （{ 12.39 ）× 250 } − 42.5 =（ 27.32 ）TL = C −10log （ 0.23×C ）=（ 27.32 ）−10log { 0.23×（ 27.32 ）} =（ 19.34 ）C

500 HzTLo = 20log （ A×500 ）− 42.5 = 20log （{ 12.39 ）× 500 } − 42.5 =（ 33.34 ）TL = D −10log （ 0.23×D ）=（ 33.34 ）−10log { 0.23×（ 33.34 ）} =（ 24.49 ）D1000 HzTLo = 20log （ A×1000 ）−− 42.5 = 20log （{ 12.39 ）× 1000 } − 42.5 =（ 39.36 ）TL = E −10log （ 0.23×E ）=（ 39.36 ）−10log { 0.23×（ 39.36 ）} =（ 29.79 ）E2000 HzTLo = 20log （ A×2000 ）−− 42.5 = 20log （{ 12.39 ）× 2000 } − 42.5 =（ 45.38 ）TL = F −10log （ 0.23×F ）=（ 45.38 ）−10log { 0.23×（ 45.38 ）} =（ 35.20 ）F

4000 Hz

無機質高充填フォーム厚 4mm (0.004m)

0.0000133

1.4000000

d ： 材料の密度（kg/m3）

M = Σ( d × t )② 垂直入射波に対する透過損失 TLo = 20log ( M×f )− 42.5
③ 任意入射波に対する透過損失 TL = TLo−10 log ( 0.23× TLo )計

室内設定温度：30℃mm

M ： 密実材料の面密度（kg/m2）

ガラス繊維シート

夏期外気温度：35℃

0.0006

0.65

① 面密度

（設定条件）

0.0000178= （ 0.648635559 ）

計算式（面密度の算出）m= 0.1 + （ 1 . 4 0 0 0 3 1 1 ） + 0 .0 4 1 = （ 1 .5 4 1 6 9 7 7 7 8 ）

透過損失計算書
α i ：室内側表面熱伝達率ℓ/λ0.0008
0.07

0.05

1
（ 1.541697778 ）=α i ： 室内側表面熱伝達率 ＝ 10（Ｗ/m2・℃）

45

10Kg / m3

ℓ
λ

+ Σ

λ： 各材料の熱伝導率（Ｗ/m・℃）

熱伝導率（λ）

仕様材料
グラスウールℓa/λa：上折板の（厚さ / 熱伝達率）ℓ ： 各材料の厚さ（ｍ）

1
ℓ
+Σ +
αi
λ αo
1

α i ： 室内側表面熱伝達率 ＝ 10（Ｗ/m2・℃）

αo ： 室外側表面熱伝達率 ＝ 24（Ｗ/m2・℃）

Ｒ ： 熱貫流抵抗（m2・℃/Ｗ）

1

Hz

TLo
TL

TLo = 20log （ A×4000 ）−− 42.5 = 20log （{ 12.39 ）× 4000 } − 42.5 =（ 51.40 ）TL = G −10log （ 0.23×G ）=（ 51.40 ）−10log { 0.23×（ 51.40 ）} =（ 40.68 ）
125

21.30
14.40

250

27.32

19.34

500

33.34

24.49

12

1000

39.36

29.79

2000

45.38

35.20

G

4000

51.40

40.68

12.39

断熱性能別工

工法比較表

法−音・熱環境−

耐火構造上での最大梁間（連続梁）シングル折板葺き
屋根材：カラー GL t0.8
裏打材：なし

構成・材質

接合方法

屋根材：カラー GL t 0.8
裏打材：高充填 P 系 t 4.0

屋根材：カラー GL t 0.8
裏打材：G 系繊維 t 5.0

重 ね
（Ｋ）

折板形式

（JIS 準拠）成図

裏打材：なし

裏打材：高充填 P 系 t 4.0

7.06（w/m 2・℃）

3.91（w/m 2・℃）

3.62（w/m 2・℃）

125Hz

9.91（dB）

10.07（dB）

10.57（dB）

250Hz

14.49（dB）

14.68（dB）

15.23（dB）

500Hz

19.44（dB）

19.64（dB）

20.21（dB）

熱 貫 流 率

透過損失

1000Hz24.60（dB）

24.80（dB）

25.40（dB）

2000Hz29.90（dB）

30.11（dB）

30.72（dB）

4000Hz35.30（dB）

35.52（dB）

36.13（dB）

100

参考価格比率（＊2）
工

裏打材：G 系繊維シート t 5.0

116

法

シ ン グ ル

母屋

中間材：GW t100

構成・材質

下弦材：GL 素地 t 0.6
裏打材：なしかん合（Ｇ）

接合方法

重 ね
（Ｋ）

裏打材：G 系繊維 t 5.0

裏打材：高充填 P 系 t 4.0

0.65（w/m ・℃）

0.61（w/m ・℃）

0.60（w/m ・℃）

14.00（dB）

14.10（dB）

14.40（dB）

2

125Hz

透過損失
T L（ ＊1）

2

裏打材：G 系繊維シート t 5.0
2

250Hz

18.91（dB）

19.02（dB）

19.34（dB）

500Hz

24.05（dB）

24.17（dB）

24.49（dB）

1000Hz29.34（dB）

29.46（dB）

29.79（dB）

2000Hz34.74（dB）

34.85（dB）

35.20（dB）

4000Hz40.21（dB）

40.33（dB）

40.68（dB）

参考価格比率（＊2）

212

228

＊1）TL： 任意入射波による数値＊2）500m2 以上の材工価格にて算出。屋根本体のみの比較。役物、仮設、重機等の現場諸費用は別途。

13

230

0552

2.3 〜 4.50501

0.8 〜 1.2

2.3 〜 4.50550

0.8 〜 1.2

2.3 〜 4.50502

0.6 〜 1.2

1.6 〜 4.51505

0.6 〜 1.2

1.6 〜 4.51504

0.6 〜 1.2

2.3 〜 4.51496

0.6 〜 1.2

2.3 〜 4.50925

0.6 〜 1.2

2.3 〜 4.51440

0.6 〜 1.2

2.3 〜 4.50927

0.8 〜 1.2

2.3 〜 4.50632

0.8 〜 1.2

2.3 〜 4.50633

0.8 〜 1.2

2.3 〜 4.5

1877(1)＊ 1
・(2)

G1

3500

G1

P1

1900

P1

4000

G1

4500

P1・G1 の
一方使用

4000

折板形式

（山高 × 山ピッチ）

耐火構造上での最大梁間 ( 連続梁 )
2000

4000

6000

8000

（mm）

5800

Ｐ2 また
はＧ2 の
一方使用

6800

250 以下×500 以下

折板形式（JIS 準拠）

はぜ締め
（Ｈ）

裏張
断熱材

4000

150 以下×250 以下

7300
8800

耐火構造上での最大梁間 ( 連続梁 )Ｋ0920W

2000

4000

6000

8000

（mm）

2500

Ｋ1525W

3750

4000

Ｈ1750Ｗ（GW10kg）

重

熱 貫 流 率裏打材：なし2.3 〜 4.5

0.6 〜 1.2

3500

250 以下×500 以下

図

0.6 〜 1.2

P1

1850

二

成

P1

G1

1220

Ｈ1733Ｗ

構

認定番号

P1

はぜ締め（Ｈ） 250 以下×500 以下

下弦材：GL 素地 t 0.6

裏打材：高充填 P 系 t 4.0

タイトフレーム厚

G1

3750
1220

Ｈ0930-2 山

折板厚

P1

1800

Ｋ1525

裏打
断熱材
G1

175 以下×300 以下

重ね（Ｋ）

中間材：GW t100

下弦材：GL 素地 t 0.6

（mm）

2250

Ｈ1750

接合方法

上弦材：カラー GL t 0.8

中間材：GW t100

8000

（mm）

（mm）

FP030RF-

備考（耐火仕様での注意事項等）

防水パッキンはブチルゴム系
JIS 範囲外、
タイトフレームビス
留め可、
登録 3 タイプ
JIS 範囲外、
登録 3 タイプ
JIS 範囲外、
登録 5 タイプ
登録 13 タイプ
はぜ形状 11 類登録＊1：FP030RF-1877(1) については、裏張断熱材なし

118

上弦材：カラー GL t 0.8

6000

1800

Ｈ0930-1 山
はぜ締め
（Ｈ）

4000

H1733

二重折板葺き上弦材：カラー GL t 0.8

2000

Ｋ0920

Ｈ0740

構

耐火構造上での最大梁間 ( 連続梁 )5000

Ｈ1750Ｗ（GW16kg）

5000

Ｈ0930-1 山 W

3500

Ｈ0930-2 山 W

3500

折板厚

タイトフレーム厚

0.6

3.2 以上0.6

3.2 以上0.8

3.2 以上1.0

3.2 以上1.2

3.2 以上

（mm）

（mm）

認定番号
FP030RF-Ｐ使用は 9326
G使用は 9325

裏張
折板厚 タイトフレーム厚 認定番号
FP030RF断熱材 上材（下材） （mm）

備考（耐火仕様での注意事項等）

外力による許容梁間の確認、施工可能梁間の確認

備考（耐火仕様での注意事項等）

0.6 〜 1.2
（0.6 〜 1.2）

2.3 〜 4.5

1802（1）〜（9） グラスウールは JIS 品10kg/m3

0.8 〜 1.2
（0.6 〜 1.2）

2.3 〜 4.5

1801（1）〜（9） 断熱金具はφ38×h130 限定品

0.8 〜 1.2
（0.6 〜 1.2）

2.3 〜 4.5

1944(1) 〜 (4)t =100、

グラスウールは JIS 品 10Kg/m3 t=100、

はぜ形状 11 種類登録、スライド断熱金具可能、フェライト系ステンレス鋼板使用可能

グラスウールは JIS 品 10Kg/m3 t=100、

Ｐ1・Ｇ1 な 0.8 〜 1.2
しの（0.6 〜 1.2）
組合自由

2.3 〜 4.5

0.8 〜 1.2
（0.6 〜 1.2）

2.3 〜 4.5

0.6 〜 1.2
（0.6 〜 1.2）

2.3 〜 4.5

1927(1) 〜 (4)JIS 適応外、グラスウールは JIS 品 10Kg/m3
t=100、はぜ形状 3 類登録、スライド断熱金具
可能、フェライト系ステンレス鋼板使用可能

0.6 〜 1.2
（0.6 〜 1.2）

2.3 〜 4.5

1928(1) 〜 (4)JIS 適応外、グラスウールは JIS 品 10Kg/m3
t=100、はぜ形状 5 類登録、スライド断熱金具
可能、フェライト系ステンレス鋼板使用可能

1799（1）〜（4）はぜ形状 12 種類登録、スライド断熱金具可＊2
能、フェライト系ステンレス鋼板使用可能

グラスウールは JIS 品 16Kg/m3 t=100、

1879-1 (1) 〜 (4) はぜ形状 12 種類登録
＊3

＊2：FP030RF-1799(1) 〜 (9) の認定は、当認定番号に包含されている＊3：FP030RF-1879(1) 〜 (4) の認定は、当認定番号に包含されている＊裏張断熱材表記について

Ｐ1：無機質高充填フォームプラスチック

t = 4 〜 10mm

Ｇ1：ガラス繊維シート

t = 5 〜 10 mm

Ｐ2：無機質高充填フォームプラスチック
Ｇ2：ガラス繊維シート
なし：裏張断熱材なしt ≦ 9 mm（2 種は 4mm 以下）
t = 2 〜 10 mm

14断熱亜鉛鉄板委員会
正 会 員
石川板金㈱

北海道標津郡0153-72-2431㈱アサヒ金物北海道帯広市

0155-37-9552

帯広鋼板㈱北海道河西郡0155-62-8655㈱田原

北海道苫小牧市

0144-55-1315

JFE 北日建材㈱北海道札幌市

011-782-6029㈱吉田産業

青森県八戸市

0178-47-8111㈱シグマット

宮城県亘理郡0223-34-3131

三條物産㈱山形県山形市

023-681-7101

日本板金興業㈱茨城県猿島郡0280-87-4531㈱萬道総業

茨城県鹿嶋市

0299-83-1866

銅市金属工業㈱栃木県小山市

0285-23-1515

エスケー金属工業㈱埼玉県熊谷市048-588-2136

オリエンタルメタル㈱埼玉県蕨市048-442-3111

稲垣商事㈱東京都千代田区03-3863-0351㈱カクイチ

東京都千代田区03-3264-4723㈱カネキカナカオ

東京都中央区

03-3666-5230㈱協和

東京都台東区

03-3844-6197

三晃金属工業㈱東京都港区03-5446-5606

JFE 鋼板㈱東京都品川区

03-3493-1660

JFE 日建板㈱東京都台東区

03-5822-6310

千代田鋼鉄工業㈱東京都足立区

03-3605-2191

月星商事㈱東京都中央区

03-3551-2122

東栄ルーフ工業㈱東京都中央区

03-3552-0769㈱ニック金属

東京都新宿区

03-3226-6830

日鉄鋼板㈱東京都中央区

03-6848-3691

NS 建材薄板㈱東京都中央区

03-3272-5112

ビルトマテリアル㈱東京都目黒区

03-3460-3111

元旦ビューティ工業㈱神奈川県藤沢市

0466-45-8771㈱コマスヤアルテック

新潟県長岡市

0258-23-7001

小山金属工業㈱新潟県新潟市

025-375-4191㈱トーセン

新潟県新潟市

025-362-5555㈱精田建鉄

富山県富山市076-451-2148㈱セキノ興産富山県富山市076-459-2220

富源商事㈱富山県高岡市

0766-26-4550

カネタ㈱福井県福井市

0776-23-2229㈱北川

福井県福井市

0776-22-2694

山崎金属㈱福井県福井市

0776-22-1500

神山商事㈱岐阜県岐阜市058-232-1981㈱メトーカケフ

岐阜県可児市

0574-62-1211

吉田金属㈱岐阜県岐阜市058-271-3352㈱植松

静岡県沼津市

055-922-1555㈱小池弥太郎商店

静岡県静岡市054-263-2280㈱小山金物

静岡県浜松市053-441-4471㈱野々山商店

愛知県名古屋市052-251-0541

横山興業㈱愛知県豊田市

0565-88-7010㈱ウチダ

愛知県豊橋市

0532-32-1351

太田商事㈱愛知県刈谷市

0566-23-5811㈱ミツイバウマテリアル

三重県松阪市

0598-51-3308㈱森井板金工業三重県鈴鹿市059-383-4154

折板屋根の設計に際して会員企業

折 板 屋 根 の 性 能 を 確 保 す る た め に 、設 計 に 際 し て 下 記 の 事 項 に ご 留 意 くださるようお願い申し上げます。

豊公資材㈱滋賀県長浜市

0749-63-8851

大島応用㈱大阪府大阪市06-6954-6521

NST 奥平㈱大阪府松原市072-335-0500

片山鉄建㈱大阪府大阪市06-6532-1571

NSプロスチール建材㈱大阪府大阪市

06-7633-8401

津熊鋼建㈱大阪府大東市072-872-2131㈱淀川製鋼所

大阪府大阪市06-6245-1256

ハイデッキ㈱兵庫県姫路市079-236-9988㈲天野鈑金工作所

島根県松江市0852-371238㈱斐川板金

島根県出雲市

0853-63-1281㈲山根板金工作所

島根県出雲市

0853-63-3588

アサヒ金属㈱岡山県都窪郡086-292-5858㈱板屋金属

岡山県勝田郡0868-38-3094

太耀産業㈱岡山県岡山市086-293-2325

㈱こっこー

広島県呉市

0823-71-9191㈱島屋

広島県広島市082-277-1133㈱中和商会

広島県広島市082-848-5500

金山板金工業㈱山口県下関市083-248-3835㈱ヤマダ

山口県周南市

0834-62-3161㈱今岡金物店

徳島県小松島市

0885-32-2177㈱おがわ

香川県高松市087-848-1111㈱川上板金工業所

香川県仲多度郡

0877-73-2795

シンコユニ㈱香川県綾歌郡087-877-1000㈱マツハイヤ

愛媛県松山市

089-922-4433

シンコー㈱福岡県飯塚市

0948-24-0811

信和鋼板㈱福岡県北九州市

093-751-1580

ニシオ工販㈱福岡県飯塚市

0948-26-5630㈱野田清商店

福岡県久留米市

0942-21-4141㈱ミリオンテック福岡県小郡市

0942-72-0400

八幡板金工業㈱福岡県北九州市

093-661-1148㈱淀工業

福岡県宗像市

0940-36-5634㈱渡辺藤吉本店

福岡県福岡市

092-281-7517

大和スレート㈱福岡県福岡市

092-806-0101㈱三邦

大分県大分市097-593-3222㈱ミック・マツモト

宮崎県都城市0986-22-1600㈱平島

熊本県熊本市

096-354-1231（1）屋根勾配

金属屋根には工法により最低勾配が決められております。最低勾配以下での使用は、室内へ雨水が浸入する恐れがありますので、避けてください。万一、最低勾配以下で使用する場合は、仕様等につきましてご相談ください。

（2）多雪地域・強風地域

多雪地域、強風地域での使用に際しては、仕様等についてご相談ください。

（3）腐食環境

塩害・亜硫酸ガス等の影響により金属板の劣化が懸念される環境では、金属板の選択には注意が必要です。金属板の選択に際してはご相談ください。

（4）といの排水量とい（特に谷どい）の排水量については十分ご検討ください。ごみ、落ち葉等が多い場所では、といの詰りを防ぐ方策をお取りください。

（5）接触腐食の防止

異なった金属同士が接触すると一方の金属が腐食することがあります。仕様等にご注意いただくとともに、接触する場合は防護措置をお取りください。

（6）雪止め金具

雪止め金具を設置する場合は、屋根工事と同時に取り付けてください。屋根完成後の取付は、雨水の浸入の恐れがあります。

（7）下地屋根の取り付けに支障のないように配置ください。

（8）その他にご留意いただきたい事項

金属屋根の耐風性能は、荷重条件に対応して、屋根仕様を変更することで確保できるシステムになっています。強風地域での仕様決定に際しては、特にご留意ください。

金属屋根の音鳴りは、熱で伸び縮みする金属の特性からして避けられない面があります。要因は様々考えられていますが、必ずしも屋根材だけに原因があるわけでないと見られています。

賛 助 会 員㈱サカタ製作所

新潟県長岡市

0258-72-0072㈱佐野庄製作所

新潟県三条市

0256-38-5166㈱高又製作所新潟県三条市

0256-33-6611

タカヤマ金属工業㈱大阪府大阪市

06-6757-9251

高圧ガス工業㈱大阪府大阪市

06-7711-2570

中川産業㈱愛知県犬山市

0568-69-1001

日本グラスファイバー工業㈱愛知県江南市

0587-55-3176

ニチアス㈱東京都中央区

03-1143-1164

パナソニック ハウジングソリューションズ㈱15

滋賀県栗東市077-552-0405㈱レゾナック・テクノサービス

茨城県日立市

0294-23-3091

古河電気工業㈱東京都千代田区03-3286-3461㈱ノミズヤ産業

新潟県三条市

0256-32-0069

東レ㈱東京都中央区

03-3245-5550

16

202010 改訂

快適空間創造へのいざ な い
折板屋根にできること（一社）日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会 会員

発行： 一般社団法人 日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会
平成 27 年１月 初版 発行
平成 28 年１月 ２刷 発行
令和 2 年
改訂版 発行〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町 2−3−8 田源ビル

TEL.03−3639−8954

FAX.03−3639−8932

http://www.kinzoku-yane.or.jp/dannetsu/

2023.04

一般社団法人

日本金属屋根協会 断熱亜鉛鉄板委員会