JLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正

第 7 章 圧力調整器に係る用語
7.1 用語の意味(1) 原則的に「統一用語」を使用することが望ましく、「使用してよい同類語」はなるべく使用をひかえて頂きたい。
(2) 「JIS、法令が用いている用語」の JIS とは、下記のものである。
「JIS B 8238 ＬＰガス用圧力調整器」(3) 「JIS、法令が用いている用語」の法令とは「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」及び関係政省令である。
7.2 一般用語
用 語
圧力調整器

単段式調整器

二段式一体型調整器

二段式一次用調整器

二段式二次用調整器

自動切替式調整器

自動切替式分離型調整器使用してよい同類語
ＬＰガス容器からの高圧ガスを使用 調整器に適した圧力まで減圧し調整するものをいう。
ＬＰガス容器からの高圧ガスを 1 個 単段調整器の減圧室を用いて燃焼に適した圧力 単 段 減 圧 式 調 整まで減圧し、調整するものをいう。
器
用語の意味

JIS、法令が用いている用語
圧力調整器
JIS調整器
法令

単段式圧力調整 JIS器
単段減圧式調整 法令器
ＬＰガス容器からの高圧ガスを、2 二 段 減 圧 式 一 体 二段減圧式一体 法令
段階にわたり使用圧力まで減圧する 型調整器
型調整器
機構が一体に組み付けられた圧力調整器をいう。
圧力調整器であって、ＬＰガス容器 一次用調整器
二段減圧式分離 法令
からの高圧ガスを 2 段階にわたって型一次用調整器減圧するもので、1 段目に減圧するものをいう。
圧力調整器であって、ＬＰガス容器 二次用調整器
二段減圧式分離 法令
からの高圧ガスを 2 段階にわたって型二次用調整器減圧するもので、2 段目に減圧するものをいう。
使用側のＬＰガス容器だけでガスの 自動切替調整器
自動切替式圧力 JIS
供給圧力が維持できなくなったとき、調整器
予備側から自動的にガスを補給する
自動切替式調整 法令機能を有する「ＬＰガス用自動切替式器圧力調整器」をいい、一体型と分離型との 2 種類がある。
自動切替機能と一次減圧機能を兼 分 離 型 自 動 切 替 自動切替式分離 法令
ねた一次用調整器であり、出口側は管 式調整器
型一次用調整器によって二段式二次用調整器に接続される。

自動切替式一自動切替機能と一次減圧機能を兼 一 体 型 自 動 切 替 自動切替式一体 法令体型調整器
ねた一次用調整器と、二段式二次用調 式調整器
型調整器
整器が一体になって構成された圧力調整器-69 -JLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正

発信機能付自自動切替式調整器であって、予備側動切替式調整 からＬＰガスの補給が開始されると器接点信号（ON）を発するスイッチが内蔵または外付けされたものをいう。
親子式差圧調二段式一次用調整器と二段式二次整器
用調整器の間に子調整器を組み込んだものであって、その差圧により下流側のガス漏れを検知できるもので、漏えい検知装置に使用される圧力調整器をいう。
ガス放出防止二段一体型調整器の中圧部若しく機構付調整器 は、二段減圧式一次用調整器の中圧部にガス放出防止機構を設けたものをいう。主としてバルク供給用に用いられる。
クイックカッ
事故防止の目的で開発された、誰でプリング接続 も間違いなく、ワンタッチで接続でき調整器るものをいう。
折損遮断弁付落雪等の落下物に対して折損事故 折 損 遮 断 弁 内 蔵
調整器の対策として開発された単段式圧力 調整器調整器。
異常臭気対策異常臭気の流出を抑える目的で自動調整器
切替調整器の補給開始圧力を高くした圧力調整器。
中圧用調整器ＬＰガス容器からのガスを、二段式圧力調整器の 1 段目で減圧する圧力調整器をいう。
低圧用調整器
単段式又は二次用調整器のことで低いガス圧力に調整するものをいう。

ガス放出防止機 法令
構付調整器

クイックカップ 法令
リング接続調整器
JIS

異常臭気対策調 法令
整器

圧力可変式調ハンドル等により、出口圧力を任意 可変型調整器
整器に可変できる機構を有する調整器をいう。
小型調整器
1 時間に減圧処理できるガスの量が10kg 以下の圧力調整器。
中型調整器
1 時間に減圧処理できるガスの量が10kg を超え、30kg 以下の圧力調整器。
大型調整器
通気口

ノズル

1 時間に減圧処理できるガスの量が30kg を超える圧力調整器。
カバー又はキャップに設けられた 呼吸口
大気に通ずる開口部をいい、安全弁作動時のＬＰガス放出口を兼ねている。
調整器の減圧室内へ供給されるＬＰガスの噴出口をいう。
-70 -

通気口
通気孔

JIS
法令

ノズル

JISJLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正

減圧室

出口側圧力が加わる部分、又は高圧ガスが減圧される部屋をいう。
大気側
ダイヤフラムの大気側に通じた部分をいう。
安全弁シート
ダイヤフラムと受圧板の中心部で、通常時は安全弁ばねによりシールされた部分をいう。
安全弁
安全弁ばねとシート部等で構成される部分をいう。
左入口・右入自動切替式調整器であって、高圧ガ口ス入口が、本体に向かって左側か右側かを区別するための用語。
切替ハンドル
表示器

切替機構
使用側

予備側

高圧部
中圧部

低圧部

容器交換の際に予備側を使用側に 切替レバー切替えるための操作ハンドルをいう。
自動切替式調整器であって、予備側 表示機構からＬＰガスを補給していることを表 シグナル示（赤色）する機構。
自動切替式調整器において、使用側と予備側を切替える機構。
自動切替式調整器の切替機構によって使用側として指示された側をいう。
自動切替式調整器において、使用側のＬＰガス容器のみで供給圧力が維持できなくなったとき、その不足分に応じて、自動的にガスを補給する側。
調整器にＬＰガス容器内の圧力が直接加わる部分。
ＬＰガス容器からのガスを、二段式圧力調整器の 1 段目で減圧したガスの圧力が加わる部分。
単段式又は二次用調整器で減圧された低いガス圧力が加わる部分。

-71 -

安全弁

JIS

切替ハンドル

JIS

表示機構

JIS
法令

切替機構

JIS

使用側

JIS
法令

予備側

JIS
法令

高圧部

JIS中圧部

JIS低圧部JISJLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正

7.3 部品関連用語
使用してよい同義語
カバーと組み合わせて 1 対とし、ダ ボディ
イヤフラム、受圧板、安全弁及びレバー等の主要部品を収納すると共に低圧部（減圧室）を構成する部品。
本体に組付けられる蓋状の部品。

JIS、法令が用いている
用語
本体
JIS
法令

キャップ

内部に雨水などの浸入を防止するため、カバーに取り付けられた部品。

キャップ

JIS
法令
JIS

POL

JIS B 8245（液化石油ガス容器用弁）に規定される規格の左ねじ (Prestolite
Left Handed Conection の略）をいい、外ねじのものを「POL おねじ」、内ねじのものを「POL めねじ」と呼ぶ。

POL
充填口おねじJISJIS

POL ニ ッ プ
ハンドル又はナットと組合せて、ＬＰルガス容器バルブ（特殊左ねじ）の POLめねじとの接続に使用される部品。
POL ハ ン ド
ＬＰガス容器バルブに手動で接続すルるためニップルにセットされたハンドル。
POL ナットＬＰガス容器バルブにスパナ等により接続するためニップルにセットされたナットで、稜線部に左ねじを示すＶ溝がある。
O リング
POL ニップルの容器バルブ接続側の気密性保持のために取付けられるゴム製の丸型パッキンで、スパナ締めタイプに用いられる。
角リング
POL ニップルの容器バルブ接続側の気密性保持のために取付けられるゴム製の角型パッキンで、ハンドル締めタイプに用いられる。
ストレーナ
ガス入口部の POL ニップル等に取 フィルター付けられ、容器交換時の砂埃やＬＰガス中に混入した塵埃等の侵入を防ぐための金網等をいう。
調整ねじ
カバーに組込まれた調整ばねの強さを加減するためのねじ。
調整ばね
ガスの出口圧力を適正に調整する 調整スプリング
ためのばね。

O ﾘﾝｸﾞ用ﾆｯﾌﾟﾙ
角ﾘﾝｸﾞ用ﾆｯﾌﾟﾙ

JIS

POL ハンドル
手締めﾊﾝﾄﾞﾙJIS

ｽﾊﾟﾅ締めﾅｯﾄ

JIS

O リング

JIS

角リング

JIS

ストレーナ

JIS調整ばねJIS

ダイヤフラムダイヤフラム

JIS
法令

用 語
本体

カバー

用語の意味

ＬＰガスの圧力を調整するためのゴム製の膜。気密保持の機能もある。

-72 -カバー

受圧板

安全弁ばね

連動子
レバー
弁体
弁ゴム

JLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正
受圧板
JIS

ＬＰガスの圧力を受けるためダイヤフラムに組付けられる金属製又は樹脂製の板。
調整圧力が異常上昇したとき、安全 リ リ ー フ ス プ リ 安全弁ばね弁を作動させるためのばね。
ング
安全弁スプリング
ダイヤフラム・受圧板と連動し、レバーを作動させるための部品。
連動子と連結し、弁体とノズルとの てこ隙間を調整するための部品。
入口側からのガス量を制御するものをいい、先端に弁ゴムを有する。
弁体の先端に取付けられたゴムを弁ゴムといい、閉そくを確実にする。

JIS連動子

JIS

レバー

JIS

弁体

JIS

7.4 性能用語
用 語

使用してよい同義語

用語の意味

容量 (Q)

圧力調整器の整圧能力を示すものであって、定められた入口側及び出口側の圧力範囲内において、整圧（減圧・調整）することができる 1 時間当たりのＬＰガス質量（単位：kg/h）。
入口圧力範囲圧力調整器の使用できる入口圧力。
（Ｐ）
基準出口圧力圧力調整器の出口側圧力のうち基準と 標準出口圧力（Ｒ）なる出口圧力。

JIS、法令が用いている用語
容量
法令

入口側圧力

JIS

基準出口圧力JIS

調整圧力

圧力調整器の出口側圧力のうち、ＬＰガスが供給されている状態の圧力をいう。

調整圧力

JIS
法令

閉そく圧力

圧力調整器の出口側圧力のうち、出口側からのガスの流出を止めたときの出口側圧力をいう。
圧力調整器入口側の圧力ごとに、出口側圧力を縦軸に、ガス流量を横軸にとって描いた調整器の整圧性能を示す曲線。
自動切替式調整器であって、予備側容器からガス補給が始まるときの使用側の入口圧力。

閉塞圧力
閉そく圧力

JIS
法令

性能曲線

JIS

補給開始圧力JIS

性能曲線

補給開始圧力-73 -JLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正

7.5 現象関連用語
使用してよい同義語
煽り
1～2 秒の周期で圧力が上下する現象で、 ハンティング
ドレンなどにより弁の動きが悪くなった場合にこの現象が発生する。
バイブレーシブーンと言った短い周期の振動音を発ョンする現象で、弁の動きが敏感になりすぎたときに起こす現象。カバーキャップなどが脱落したりしたとき、カバーのダンパー効果がなくなりこの現象が発生する。
通過音
ガスが流れているときにノズル付近で発生するガスの通過音であり、通常比較的静かな流動音であるが、時として笛が鳴っているような音になることもある。ノズル付近で発生するガス整圧時の比較的静かな流動音。
経年劣化
圧力調整器が、物理・化学的な影響を受 老化けて経時変化し、物性（性能）が低下すること。
ガス透過現象高分子材料であるゴム、樹脂などの分子の隙間を通って極めて微量のガスが大気に放散される現象を言い、その量はゴムの材質、圧力差、厚さ、温度などによって変化する。調整器の通気口にガス検知器を使用するとガスに反応するが、これはダイヤフラムを透過したガスによるものである。
また、ゴム管などにおいてもガスの透過現象が起き、ゴム管内が負圧となり、ヒューズガス栓が誤作動することがある。
ＬＰガスの再液 一般的にＬＰガス再液化現象は、昼夜の気化現象温変化により発生する。気温がＬＰガス容器内の温度より低くなり、高圧部の供給管内においてＬＰガスが冷やされて液化する現象。
用 語

用語の意味

ドレン

ＬＰガス中に混入した不揮発性の油分、低沸点成分などの総称。

膨潤

ドレン中に含まれる可塑剤等によってゴムの体積が増大する現象をいう。

結露調整器により高圧のＬＰガスが減圧され（断熱膨張）温度が下がることにより、調整器、配管の温度も下がり、空気中の水分がそれらの表面に凝縮することをいう。
-74 -JIS、法令が用いている用語

膨潤JISJLIA-B-2 圧力調整器 H23 改正

内部凍結

外部凍結
異常臭気

ＬＰガス中に含まれている水分が、ノズル部分で断熱膨張を起こし低温となり凍結する現象を言う。
調整器のカバー内に侵入した雨水などが、気温低下により凍結する現象を言う。
ＬＰガスに添加される着臭剤は、残液がある状態で繰り返し充てんされることにより濃度が上昇する。このようにしてできた基準値以上に着臭剤が入ったガスを使用すると、燃焼器の着火時等に未燃焼ガスが通常より強いガス臭を放つ。この臭気のことを異常臭気という。

7.6 その他の用語
用 語
内弁式

外弁式

使用してよい同義語
弁がノズルより入口側（高圧側）にある 逆弁式ものをいう。（この方式では、入口圧力が高くなるほど出口圧力は低くなる特性がある。
）
弁がノズルより出口側（低圧側）にある 正弁式ものをいう。（この方式では、入口圧力が高くなるほど出口圧力は高くなる特性がある。
）
用語の意味

-75 -

JIS、法令が用いている用語