ＰＬＣインターフェースユニット

SIF - 600

4つの通信方式を用途に合わせて選択

385

PLCと周辺機器間の通信を仲介
接続機器台数：最大９５台

3079

10.8108

プログラムレスで簡単接続（当社WCL-13Aシリーズ）
従来器と比べメンテナンス向上（プラグインソケット）

PLCと周辺機器との 仲介 。 4 つの通信方式 から選択可能！
接続例

4つの通信方式の選択目安
NO

PLC
YES

USB通信ケーブル
CMB-001（別売品）

周辺機器との通信ライン中に接続SIF-600

PLC
インターフェースユニット
SIF-600

初期設定が容易軽減 フレキシブルアドレス方式

レジスタ領域

PLC側のレジスタ領域が連続して確保できれば，SIF-600に設定された初期値により，プログラムレスで迅速かつ簡単に導入できる方式です。

PLC側のレジスタ領域が連続して確保できなくても，自由に設定できる方式。データ項目を任意に設定できるため，〔 固定アドレス方式〕よりレジスタ領域を減らせます。

〔接続例〕
PLC - SIF- 600 - WCL-13A×20台1台目 2台目 3台目

1項目ずつ通信します。
（シングルリード/シングルライト）

フレキシブルアドレス方式

マルチアドレス方式

フラグレス方式

導入時の初期設定が必要。
連続したレジスタ領域の確保が必要なく，最小領域の使用での使用可能（=レスポンスが速い）。

導入時の初期設定が必要。
フレキ
シブルアドレス方式とほぼ同等だがブロック（ 複 数 ）データ通 信が可能。
これにより多点制御機器接続時のレスポンスは4方式中最速。

導入時の初期設定が必要。
ただし，設定変更フラグを使用せずに双方向に設定変更可能。
導入後，PLC側でデータ項目および機器番号の変更が可能。

複数

データ通信 マルチアドレス方式

PLC側のレジスタ領域が連続して確保できなくても，自由に設定できる方式。
ブロック
（複数）
データ通信を行い，多点制御機器の複数データ交換に最適。

PLC1項目ずつ通信します。
（シングルリード/シングルライト）

容易

フラグレス方式

導入後の変更作業が容易な自由度の高い方式。
常時読み取り・応答・書き込みを行います。

〔接続例〕
PLC - SIF- 600 - ACR-13A×8台

1台目 2台目 3台目

QX1シリーズ（20ch）

ブロック通信にも対応します。
（シングルリード/シングルライト，ブロックリード/ブロックライト）

PLC

SIF-600

シングルリードシングルライト

ブロックリード
ブロックライト

機器間の通信

調節計

項目数500ワード固定

項目数500ワード以内
任意項目数
500ワード以内
任意項目数
500ワード以内
任意1項目ずつ通信します。
（シングルリード/シングルライト）
PLC

項目数
500ワード以内
任意項目数500ワード
固定

8台目

解説

機器間の通信
調節計

SIF-600

シングルリードシングルライト

変更作業が

〔接続例〕
（20ch）PLC - SIF- 600 - QX1シリーズ

解説

機器間の通信調節計

SIF- 600

YES

固定アドレス方式

8台目

解説

PLC

接続機器に多点制御がある？

導入時の初期設定が不要（WCL-13A使用時）。
ただし，PLC側のレジスタ領域が連続して500ワード必要。
導入後の変更は基本不可。

〔接続例〕
PLC - SIF- 600 - ACR-13A×8台

20台目

解説
機器間の通信NONO

PCで煩雑な設定作業を軽減！ 固 定 アドレ ス 方 式（WCL-13A使用時）は複雑な設定は必要ありません。

YES

周辺機器

固定アドレス方 式

1台目 2台目 3台目

PLCのレジスタ領域が連続して確保できる？
（500ワード）

導入時の初期設定より導入後の変更を容易にしたい？

SIF- 600

シングルリード
シングルライト

調節計

項目数500ワード以内
任意

項目数
500ワード以内
任意

シングルリード
シングルライト

項目数500ワード以内
任意[機器番号]を設定する領域

項目数500ワード以内
任意[データ項目]を設定する領域

PLC
レジスタ領域データを設定する領域として,500ワードを連続で占有します。

PLC
レジスタ領域データを設定する領域は500ワード以内で設定できます。
（コンソールソフト使用）

PLC
レジスタ領域データを設定する領域は500ワード以内で設定できます。
（コンソールソフト使用）

PLC
レジスタ領域データを設定する領域は500ワード以内で設定できます。
（コンソールソフト使用）
本方式は〔機器番号〕〔データ項目〕
を関連づけるため，その分レジスタ領域が必要です。

PLC
設定変更フラグ

設定変更は設定変更フラグ

PLC
設定変更フラグ

設定変更は設定変更フラグ

PLC
設定変更フラグ

設定変更は設定変更フラグ

PLC
設定変更フラグ

常時読み取り・応答・書き込みを行うため設定変更フラグはありません。

■ 標準仕様
製品名・形名
通信回路
対応PLC

製品名：PLCインターフェースユニッ
ト，形名：SIF-600
PLC間：RS-232C, RS-485, RS-422A準拠（端子接続），周辺機器間: RS-485準拠（モジュラージャックまたは端子接続）
三菱電機㈱製: MELSEC Qシリーズ，
QnAシリーズ（Qコマンド対応のみ），
MELSEC FXシリーズ（Qコマンド対応のみ）
オムロン㈱製: CJ/CS/CPシリーズ
キーエンス㈱製: KVシリーズ
横河電機㈱製: FA-M3シリーズ
富士電機㈱製: MICREX-SXシリーズ
PLC 通信機能（パラメータ設定モードで選択したPLCとの通信を行う）
通信回路：RS-232C/RS-485/RS-422A準拠 RS-422A RXA, RXB間に終端抵抗（200Ω）
を内蔵
通信方式：半二重調歩同期式
通信速度：9600bps, 19200bps, 38400bps（初期値: 9600bps）
データ構成：スタートビッ
ト：1ビット
データ長：7ビット，8ビット（初期値: 7ビット）
パリティビッ
ト：無し，偶数，奇数（初期値: 偶数）
ストップビット ：1ビット，2ビット（初期値: 1ビット）
周辺機器 通信機能
通信回路：RS-485準拠
通信方式：半二重調歩同期式
通信速度：9600bps, 19200bps, 38400bps（初期値: 9600bps）
データ構成：スタートビッ
ト：1ビット
データ長
：7ビッ
ト，8ビッ
ト（初期値: 7ビット）
パリティビッ
ト：無し，偶数，奇数（初期値: 偶数）
ストップビット ：1ビット，2ビット（初期値: 1ビット）：神港プロトコル，
MODBUSプロトコル（ASCII, RTU）
搭載製品
対象機器
初期設定通信
初期設定用のコンソールソフトから各種設定項目のデータを転送する。
PCとSIF-600の接続には別売りのUSB通信ケーブル（CMB-001）
を使用しSIF-600前面の「初期設定通信コネクタ」に接続する。
：Windows 7, Windows 8, Windows 10
対応OS
通信回路
：TTLレベルプロトコル：神港プロトコル
通信方式：半二重調歩同期式
通信速度：19200bps (固定)
マルチ表示器: 赤色LED 4桁2段 文字寸法7.4×4mm（高さ×巾）
PWRランプ（黄色）：計器電源印加時，黄色表示灯が点灯
ERRランプ（赤色）：通信ERR発生時，赤色表示灯が点灯
PLCランプ（黄色）：PLCシリアル通信TX出力(送信）時，黄色表示灯が点灯
LOCランプ（黄色）：周辺機器シリアル通信TX出力(送信）時，黄色表示灯が点灯
100～240V AC 50/60Hz（許容変動範囲: 85～264V AC），24V AC/DC 50/60Hz（許容変動範囲: 20～28V AC/DC）（いずれか指定）500V DC 10MΩ以上
電源端子－通信（LOCAL）端子間
1.5kV AC 1分間
電源端子－通信（PLC）端子間
1.5kV AC 1分間
通信（PLC)端子－通信（LOCAL）端子間 1.5kV AC 1分間
周囲温度: 0～50℃，周囲湿度: 35～85%RH（但し結露しない事）
約7VA
DINレール取付方式
外形寸法: W30×H88×D108 mm〔ソケット（別売品）含む〕，質量: 約180g〔ソケット（別売品）含む〕
表示消灯機能: 通信モード時，無操作状態が設定時間を経過すると消灯する｡
自動調光機能選択 ： 前面の光学センサにより照度を測定し表示器の輝度を調整する｡
ソケット: ASK-001-1（フィンガープロテクト付，丸端子使用不可）, ASK-002-1（丸端子対応），USB通信ケーブル： CMB-001

通信表示器
状態表示灯

電源電圧
絶縁抵抗
耐電圧
周囲温度・湿度
消費電力
取付方式
外形寸法・質量
付属機能
別売品■ 外形寸法 ( 単位 : mm )■ 端子配列ソケット（別売品）

No.1 No.6

DNレール

No.1 COM

85

No.2 NC
No.3 YB（＋）
No.4 YA（－）
No.5 NC

3

No.6 COM
10.87930108

安全に関するご注意

モジュラージャックピン配列（SIF-600側）
RS-485（LOCAL）

3.3● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2023 年 1 月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL (072)727-4571 FAX (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

大阪営業所

TEL (072)727-3991

東京営業所〒171-0021

名古屋営業所〒461-0017

FAX (072)727-2991

東京都豊島区池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL (03)5117-2021 FAX (052)957-2562
愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室TEL (052)957-2561 FAX (052)957-2562

北 陸 TEL:(076)479-2410

福 岡 TEL:(0942)77-0403

技術的なご相談はカスタマセンターまでどうぞTEL (072)727-3491

202301 J07