小型タイプ リモート I/O ユニット
スプリングロック端子台

MT1X シリーズ

ソース（PNP）出力タイプ / NON HOLDタイプが 新登場！
C16P-MT1X
C32P-MT1X
C16XP-MT1X
C16D-MT1X-NH
C32D-MT1X-NH
C16XD-MT1X-NH

小型タイプ リモート I/O ユニット
コネクタ（e-con）

MT1E4 シリーズ

コネクタ（e-con）
タイプが 新登場！
C16□-MT1E4
C32□-MT1E4C08□□-MT1E4C16□□-MT1E4

出力ターミナル端子台型（ストリップ線）☆形式：C16P－MT1X
仕様形式

C16P－MT1X

仕様
出力点数

16点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格負荷電圧DC12／24V

使用電圧範囲DC10.2～26.4V（リップル率5%以内）

最大負荷電流約500mA／1点（全点ON時 225mA／1点）
3.6A／1コモン

最大突入電流1.0A 10ms以下

OFF時漏洩電流0.1mA

出力形式ソースタイプなし

サージキラー
応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

コモン方式

16点1コモン

占有局数

1局32点割付（16点使用）

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流50mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗・16点出力ユニット（PNP）
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・スプリングロック式

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約180g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

2出力ターミナル端子台型（ストリップ線）☆形式：C32P－MT1X
仕様形式

C32P－MT1X

仕様
出力点数

32点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格負荷電圧DC12／24V

使用電圧範囲DC10.2～26.4V（リップル率5%以内）

最大負荷電流約500mA／1点（全点ON時 150mA／1点）
4.8A／1コモン

最大突入電流1.0A 10ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA

出力形式

ソースタイプサージキラーなし

応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

コモン方式

32点1コモン

占有局数

1局32点割付

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流65mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上質量約240g

外部接続方式・32点出力ユニット（PNP）
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・スプリングロック式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

3混合ターミナル端子台型（ストリップ線）☆形式：C16XP－MT1X
・16点入出力混合ユニット（PNP）
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・スプリングロック式

仕形式

様
C16XP－MT1X

仕様
入力部

出力部

入力点数

16点

出力点数

16点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格入力電圧DC24V

定格負荷電圧DC24V

定格入力電流約5mA

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

ON電圧／ON電流

15V以上／3mA以上

最大負荷電流約500mA／1点 3.6A／1コモン（全点ON時225mA／1点）

OFF電圧／OFF電流

3V以下／0.5mA以下

最大突入電流1.0A 10ms以下

入力抵抗約4.7kΩ

OFF時漏洩電流

0.1mA

入力形式

ソースタイプ

出力形式

ソースタイプON → OFF

0.2ms以下（DC24V時）

OFF → ON

0.2ms以下（DC24V時）

応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

応答時間
サージキラー

コモン方式／占有局数
I／Oユニット電源なし

32点1コモン／1局32点割付

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流60mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約240g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

入力部回路図出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

4

MEMO

5

出力ターミナル端子台型（ストリップ線）NON HOLD
☆形式：C16D－MT1X－NH
仕様

形式

C16D－MT1X－NH

仕様
出力点数

16点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格負荷電圧DC12／24V

使用電圧範囲DC10.2～26.4V（リップル率5%以内）

最大負荷電流約500mA／1点（全点ON時 225mA／1点）
3.6A／1コモン

最大突入電流1.0A 10ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA

出力形式

シンクタイプなし

・16点出力ユニット

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）・低漏れ電流タイプ

OFF → ON

0.5ms以下

・横型コモン端子搭載

コモン方式

16点1コモン・スプリングロック式

占有局数

1局32点割付（16点使用）

・NON HOLDタイプ

サージキラー
応答時間

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流50mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500VNON HOLDタイプとは？
システム異常、伝送路異常時において出力状態がすべてOFF（遮断）となるタイプです。

絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約180g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

6

出力ターミナル端子台型（ストリップ線）NON HOLD
☆形式：C32D－MT1X－NH
仕様形式

C32D－MT1X－NH

仕様
出力点数

32点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁定格負荷電圧

DC12／24V

使用電圧範囲DC10.2～26.4V（リップル率5%以内）

最大負荷電流約500mA／1点（全点ON時 150mA／1点）
4.8A／1コモン

最大突入電流1.0A 10ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA

出力形式

シンクタイプ・32点出力ユニット

サージキラーなし

・低漏れ電流タイプ

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

・横型コモン端子搭載

OFF → ON

0.5ms以下・スプリングロック式

コモン方式

32点1コモン・NON HOLDタイプ

占有局数

1局32点割付

応答時間

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流65mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約240g

外部接続方式NON HOLDタイプとは？
システム異常、伝送路異常時において出力状態がすべてOFF（遮断）となるタイプです。

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

7混合ターミナル端子台型（ストリップ線）NON HOLD
☆形式：C16XD－MT1X－NH
・16点入出力混合ユニット
・低漏れ電流タイプ

NON HOLDタイプとは？
システム異常、伝送路異常時において出力状態がすべてOFF（遮断）となるタイプです。

・横型コモン端子搭載
・スプリングロック式
・NON HOLDタイプ

仕形式

様
C16XD－MT1X－NH

仕様
入力部

出力部

入力点数

16点

出力点数

16点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格入力電圧DC24V

定格負荷電圧DC24V

定格入力電流約5mA

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

ON電圧／ON電流

15V以上／3mA以上

最大負荷電流約500mA／1点 3.6A／1コモン（全点ON時225mA／1点）

OFF電圧／OFF電流

3V以下／0.5mA以下

最大突入電流1.0A 10ms以下

入力抵抗

約4.7kΩ

OFF時漏洩電流

0.1mA

入力形式

シンクタイプ

出力形式

シンクタイプON → OFF

0.2ms以下（DC24V時）

OFF → ON

0.2ms以下（DC24V時）

応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

応答時間
サージキラー

コモン方式／占有局数
I／Oユニ
ット電源

なし

32点1コモン／1局32点割付

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流60mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約240g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

入力部回路図出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

8外形寸法図C16P－MT1X
C16D－MT1X－NH

C32P－MT1X
C16XP－MT1X
C32D－MT1X－NH
C16XD－MT1X－NH※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

MT1Xの特長スプリングロック方式の採用によりフェルールを使用すれば「プッシュ・イン」で簡単結線、ねじ式端子台で定期的に行っていた「増締め」が不要になります。

3線式センサーターミナルにコモン端子が内蔵されている為、2 線式・3 線式センサーどちらを配線しても端子台周りはスッキリ！
結線間違いの削減、メンテナンス効率の向上が期待されます。
2線式センサー9小型タイプ
C16□－MT1E4

リモート I ／ O ユニット

C32□－MT1E4C08□□－MT1E4C16□□－MT1E4コネクタ（e-con）タイプ● 横型構造で、省スペースを実現● e-con コネクタで簡単配線● ユニットの取付けはＤＩＮレールタイプ

ラインナップ
１６点／３２点／８点混合／１６点混合タイプをご用意しています。

通信線、電源線は２ピース構造

LED表示

端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。

設定スイッチ

コモン端子内蔵コネクタに＋コモン、－コモンがあるので、２線式／３線式のセンサが接続可能です。

簡単作業
圧接式コネクタ（e-con）を採用しました。
コネクタに電線を差し込み、簡単に圧接できるのでスピーディーな結線作業が行えます。
センサを交換する際の作業工数が削減できます。
信頼性の高いe-conコネクタを使用しているので、接触不良などのトラブル解消を実現します。

引く

ＤＩＮレール
本体をレールから外す際は、ロックレバーをマイナスドライバー等で引いてください。

ＬＥＤ表示
電源、通信状態、入出力状態を表示します。

設定スイッチ
通信速度、アドレスを設定します。

10入力ターミナルコネクタ型（e-con）☆形式：C16X－MT1E4仕様

形式

C16X－MT1E4

仕様
入力点数

16点絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格入力電圧DC24V

定格入力電流約5mA

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

ON電圧／ON電流

15V以上／3mA以上

OFF電圧／OFF電流

3V以下／0.5mA以下

入力形式

シンクタイプ

入力抵抗約4.7kΩ

応答時間

ON → OFF

0.2ms以下（DC24V時）

OFF → ON

0.2ms以下（DC24V時）

コモン方式

16点１コモン

占有局数

1局32点割付（16点使用）

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流40mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約200g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

入力部回路図・16点入力ユニット
・横型コモン端子搭載
・圧接コネクタ（e-con）

備

考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

11

入力ターミナルコネクタ型（e-con）☆形式：C32X－MT1E4仕様

形式

C32X－MT1E4仕様
入力点数

32点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格入力電圧DC24V

定格入力電流約5mA

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

ON電圧／ON電流

15V以上／3mA以上

OFF電圧／OFF電流

3V以下／0.5mA以下

入力形式

シンクタイプ

入力抵抗約4.7kΩ

応答時間

ON → OFF

0.2ms以下（DC24V時）

OFF → ON

0.2ms以下（DC24V時）

コモン方式

32点１コモン

占有局数

1局32点割付

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流60mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約250g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

入力部回路図・32点入力ユニット・横型コモン端子搭載
・圧接コネクタ（e-con）

備

考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

12出力ターミナルコネクタ型（e-con）☆形式：C16D－MT1E4仕様

形式

C16D－MT1E4仕様出力点数

16点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格負荷電圧DC12／24V

使用電圧範囲DC10.2～26.4V（リップル率5%以内）

最大負荷電流約500mA／1点（全点ON時 225mA／1点）
3.6A／1コモン

最大突入電流1.0A 10ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA

出力形式

シンクタイプなし

サージキラー
応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

コモン方式

16点１コモン

占有局数

1局32点割付（16点使用）

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流50mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗・16点出力ユニット
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・圧接コネクタ（e-con）

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約200g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

13出力ターミナルコネクタ型（e-con）☆形式：C32D－MT1E4
仕様形式

C32D－MT1E4

仕様
出力点数

32点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格負荷電圧DC12／24V

使用電圧範囲DC10.2～26.4V（リップル率5%以内）

最大負荷電流約500mA／1点（全点ON時 125mA／1点）
4.0A／1コモン

最大突入電流1.0A 10ms以下

OFF時漏洩電流

0.1mA

出力形式

シンクタイプサージキラーなし

応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

コモン方式

32点１コモン

占有局数

1局32点割付

I／Oユニット電源

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流65mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V
絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約250g

外部接続方式・32点出力ユニット
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・圧接コネクタ（e-con）

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

14

混合ターミナルコネクタ型（e-con）☆形式：C08XD－MT1E4
・8点入出力混合ユニット
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・圧接コネクタ（e-con）

仕形式

様
C08XD－MT1E4仕様
入力部

出力部

入力点数

8点

出力点数

8点

絶縁方式フォトカプラ絶縁

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格入力電圧DC24V

定格負荷電圧DC24V

定格入力電流約5mA

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

ON電圧／ON電流

15V以上／3mA以上

最大負荷電流約500mA／1点 2.4A／1コモン（全点ON時300mA／1点）

OFF電圧／OFF電流

3V以下／0.5mA以下

最大突入電流1.0A 10ms以下

入力抵抗

約4.7kΩ

OFF時漏洩電流

0.1mA

入力形式

シンクタイプ

出力形式

シンクタイプ

応答時間

ON → OFF

0.2ms以下（DC24V時）

OFF → ON

0.2ms以下（DC24V時）

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

応答時間
サージキラー

コモン方式／占有局数
I／Oユニ
ット電源

なし

16点１コモン／1局１16点割付（IN8 、OUT8）

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流50mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約200g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

入力部回路図出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

15

混合ターミナルコネクタ型（e-con）☆形式：C16XD－MT1E4・16点入出力混合ユニット
・低漏れ電流タイプ
・横型コモン端子搭載
・圧接コネクタ（e-con）

仕形式

様
C16XD－MT1E4仕様
入力部

出力部

入力点数

16点

出力点数

16点

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

絶縁方式

フォトカプラ絶縁

定格入力電圧DC24V

定格負荷電圧DC24V

定格入力電流約5mA

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

使用電圧範囲DC19.2～26.4V（リップル率5%以内）

ON電圧／ON電流

15V以上／3mA以上

最大負荷電流約500mA／1点 3.6A／1コモン（全点ON時225mA／1点）

OFF電圧／OFF電流

3V以下／0.5mA以下

最大突入電流1.0A 10ms以下

入力抵抗

約4.7kΩ

OFF時漏洩電流

0.1mA

入力形式

シンクタイプ

出力形式

シンクタイプON → OFF

0.2ms以下（DC24V時）

OFF → ON

0.2ms以下（DC24V時）

応答時間

ON → OFF

1.5ms以下（抵抗負荷）

OFF → ON

0.5ms以下

応答時間
サージキラー

コモン方式／占有局数
I／Oユニ
ット電源

なし

32点１コモン／1局32点割付

電圧DC20.4～26.4V（リップル率5%以内）

電流60mA以下（DC24V、全点ON時）

ノイズ耐量

DCタイプのノイズ電圧±900Vp－p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる耐電圧

DC外部端子一括 － アース間 AC500V 1分間

絶縁抵抗

DC外部端子一括 － アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上

質量約250g

外部接続方式

7極2ピースコネクタ（伝送路、ユニット電源端子、FG端子）

入力部回路図出力部回路図備考

結線は接続図および端子記号に従い、間違いなく確実に行ってください。

※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

16外形寸法図C16X－MT1E4
C16D－MT1E4
C08XD－MT1E4

C32X－MT1E4
C32D－MT1E4
C16XD－MT1E4※お断り無く仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

推奨圧着端子／適合電線
テレクリンプ（ニチフ製）

適合電線サイズ

形 式
TE0.5TE0.750.5m㎡0.7m㎡

単線

φ0.5～φ1.60.08～1.25m㎡
AWG28～16

撚り線

上記は弊社取扱い製品ではありません。

コネクタ／適合電線
ボディ色
グレー

黒

黒

カバー色
紫
赤
紫
赤
黄
オレンジ
緑
青
グレー

ワイヤーマウントプラグ 4極 製品番号
37104-4080-G00 FL
37104-4101-G00 FL
37104-3080-000 FL
37104-3101-000 FL
37104-3122-000 FL
37104-3163-000 FL
37104-2124-000 FL
37104-2165-000 FL
37104-2206-000 FL

住友スリーエム社製

AWG No.

公称断面積 ㎣26-28

0.08-0.14未満

24-26

0.14-0.3未満

20-22

0.3-0.5

仕上がり外径φ㎜0.6-0.8
0.8-1.0
0.6-0.8
0.8-1.0
1.0-1.2
1.2-1.6
1.0-1.2
1.2-1.6
1.6-2.0

上記は弊社取扱い製品ではありません。

17MEMO

18

MEMO

19

札幌営業所

新潟営業所
仙台営業所

北陸営業所

大阪営業所
広島営業所

埼玉営業所

長野営業所

本社・営業本部

東京営業所

静岡営業所

福岡営業所

名古屋営業所

貴社のサービスは弊社にお任せください。

技術相談窓口●開発技術部

東洋技研製品の技術的なご相談にお応えします。
受付時間 月～金 9：00 ～17：30（祝祭日を除く）

http://www.togi.co.jp E-mail: info@togi.co.jp□ 本 社・工 場
TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008〒394-0081 長 野 県 岡 谷 市 長 地 権 現 町 4 ー 8 ー 7□営業本部
TEL.0266-27-2081 FAX.0266-27-4412□東京営業所 〒144-0052 東 京 都 大 田 区 蒲 田 1 ー 2 9 ー 1 0 TEL.03-5711-1801 FAX.03-5711-1802□大阪営業所 〒553-0003 大 阪 府 大 阪 市 福 島 区 福 島 6 丁 目 2 番 6 号 TEL.06-6453-2872 FAX.06-6453-2875□名古屋営業所 〒463-0034 愛知県名古屋市守山区四軒家1丁目1576 TEL.052-779-1411 FAX.052-779-1415□仙台営業所 〒984-0011 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 六 丁 の 目 西 町 4 ー 1 6 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184□福岡営業所 〒815-0031 福 岡 県 福 岡 市 南 区 清 水 3 丁 目 4 番 4 号 TEL.092-541-1611 FAX.092-554-1661□広島営業所 〒732-0823 広 島 県 広 島 市 南 区 猿 猴 橋 町 4 ー 1 8 TEL.082-207-3300 FAX.082-568-9920□長野営業所 〒394-0081 長 野 県 岡 谷 市 長 地 権 現 町 4 ー 8 ー 7 TEL.0266-28-2090 FAX.0266-27-0546□埼玉営業所 〒337-0003 埼 玉 県 さ い たま 市 見 沼 区 深 作 3 ー 3 9 ー 1 6 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587□北陸営業所 〒920-0031 石川県金沢市広岡1丁目1－35金沢第二ビル403 TEL.076-221-8812 FAX.076-221-8813□新潟営業所 〒940-0864 新 潟 県 長 岡 市 川 崎 3 丁 目 2 4 1 4 番 1 TEL.0258-36-0808 FAX.0258-36-6353□静岡営業所 〒420-0816 静 岡 県 静 岡 市 葵 区 沓 谷 5 丁 目 5 番 地 8 TEL.054-207-8515 FAX.054-207-8517□札幌営業所 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通2丁目2ー17ー301 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

3000-18-01