MD series
MDシリーズイオナイザー

メディカル関連の各種工場用

国内外のメディカル関連工場にて多数の異物低減実績を誇るハードウエア群を、工程改善サポートと共にご提供します。
効果例

工程内異物発見数

持ち込み毛髪数55％削減

60％削減

異物不良低減は、イオナイザーを取り付ければ完了ではなく、かえって不良が増えてしまうこともあります。
50%以上の異物不良率低減を数多く達成してきたノウハウに基づく運用提案サポートが迅速で確実な改善を生み出します。

医療機器工場

医薬品・サプリ工場

導入例

工程内設置イメージ

ガウニングルーム設置イメージ
ルームイオナイザー

異物付着低減人・モノの入り口で持ち込み異物低減

MD seriesとは?
●メディカル関連用途に特化した“迷わず選べる”製品群
イオナイザーを導入したら管理工数が増えてしまっては効果も半減。
選定もメンテナンスも“省工数”な機器構成。
●ISO Class 4以上のクリーン対応製品群●出荷前に殺菌処理を実施し真空パックで納入

紫外線殺菌処理

ルームイオナイザーとは?

●20年以上に渡り、ワールドワイドでクリーンルーム内のヒト・モノの動線全域の除電対策の代名詞と呼ばれています。その理由の一部を以下にご紹介します。

省メンテナンスコスト

バータイプとの比較

ルームイオナイザー

MD-5515バータイプイオナイザー

電極本数

電極
本数

15〜30本2本

管理(電極クリーニング)工数 と 消耗品(交換電極)コストが圧倒的に違います。※2mエリアあたりの本数広い除電範囲ON-timeHV①パワフルなイオン発生電圧
バータイプ
イオナイザールーム
イオナイザー

5〜10kv

約20kv

最大約20kVの高電圧が、生成されたイオンを電界の力で遠くまで拡散＋極t
Off-time

HV−極t②200mmピッチの正負イオン発生電極
一般的なバータイプの50〜100mm電極ピッチに比べ、200mmという大きな電極ピッチの為、正負イオンが打ち消され難く、広範囲にイオンを拡散することが可能です。

容易なインストレーション③イオン発生タイミング
ON-timeは最大10秒まで設定可能。
正負イオン発生間に設定可能なOff-timeは生成されたイオンが打ち消しあうことを防ぎます。

天井にそのまま取り付け可能。バータイプの様な吊り下げジグが不要です。

MDシリーズ

ルームイオナイザー

MD-5515システム

機器構成
イオナイザー1台のみ或いは、離散した設置構成（最大4台まで）スタンダード構成

ルームイオナイザー

MD-5515

ルームイオナイザー

約6cm〜150cmの幅広いロッド長で様々な設置条件にフレキシブルに対応

MD-5515赤外線リモコン
MD-5572赤外線リモコン
MD-5572

イオナイザー直下での動作設定に使用

AC100v
3pin

AC100v
3pin

パワーサプライMD-14-1538

ハンドヘルドターミナル
MD-5571 (*)

注意

イオナイザーの一括設定や、イオナイザーとコントローラー間の通信設定に使用(*) 常 時使用が必須では無いため、1台を複数のコントローラーに共用する事が可能です

コントローラー
MD-5522

最大20台のイオナイザー制御が可能●接 続されたイオナイザーの動作が定期的にシンクロナイズされない為、2m間隔程度の標準的な複数台の設置の場合には推奨致しません。
●イオナイザーアラームの検知は、イオナイザー本体のLEDの目視確認のみとなります。
●イオナイザーの最大接続数は4台です。

品番構成
ルームイオナイザー
MD-5515-xx (xx= 2.5,5,10,15,24,36,60
インチ単位のロッド長)
コントローラMD-5522
赤外線リモコン
MD-5572
ハンドヘルドターミナル
MD-5571
パワーサプライMD-14-1538
ケーブル
10m (33ft) 長
MD-33-1700-33（パワーサプライ/コントローラ〜イオナイ
カスタム長ケーブルは設置作業費と合わせ別途お見積もり
ザー及び 、各イオナイザー間）

ルームイオナイザー

MD-5515オゾン発生量クリーン度

24V AC , 1W 5522コントローラ或いは14-1538
パワーサプライより供給
0 〜約＋/−20kV 調整可能
電流管理によるバランス及び出力電圧制御
コロナ放電式 最大10秒のパルスDC動作
ステディステート動作の選択も可能
コントローラが全イオナイザーのイオン発生タイミングを定期的にシンクロナイズします
チタン 2本/イオナイザー
31H×36D×445 Lmm 0.47Kg（除くロッド）
ロッド長 最小 64(−2.5) 〜最長1524mm(−60)< 0.005 ppm
ISO Class 3

認証

RoHS2

入力電圧
イオン発生出力
自動出力制御方式
イオン発生方式
電極寸法・重量コントローラー

MD-5522

入力電圧
アラーム出力寸法・重量
イオナイザー接続数
クリーン度

100/115/230V AC 50/60Hz
リレー及び4−20mA出力
70H×75D×315Lmm 3.2kg
最大20台
ISO Class 3

認証

RoHS22m程度
設置目安は1台で2m四方範囲のカバー

オーバーヘッドブロアー
ルームイオナイザーの設置のみでも顕著な異物低減が達成できますが、ガウニングルーム入り口のオーバーヘッドブロアーは、最も異物の多い状態での粗落としとなり、ルームイオナイザーとセットのご利用で最大限の効果を得られます。

エアシャワー/
クリーンルーム

ガウニングルーム

オーバーヘッドブロアー（FPD-3F）

オーバーヘッドブロアー FPD-2F/3F/4F
タイプ
イオン発生方式
入力
消費電力
使用環境
推奨設置距離イオンバランス制御
イオンバランス範囲
風量（㎥/min）*1
騒音
風速（風量）調整
インジケータエミッタクリーナー
エアーフィルター
放電針材質ケーシング材質
重量

2ファン

3ファン
4ファン
交流高電圧印加式
AC 120/220 VAC,50/60 Hz 兼用 ※ 100Vで使用可
0.3 / 0.2 A
0.4 / 0.2 A
0.5 / 0.3 A
36VA / 44VA
48VA / 44VA
60VA / 66VA
0〜50℃、10〜85％RH（但し、結露のないこと）
頭上30〜60cm
本質自動イオンバランス回路（U.S.PAT.）±15V
4.3〜8.5
6.4〜12.8
8.5〜17.0
69dB-A（距離600mの位置で風速最大時）
無段階調整（本体正面の調整ノブによる）イオナイゼーションランプ
手動式ナイロンブラシ
オプション：ラフフィルター
ステンレス
スチール
約4.5kg約5.9kg約7.3kg

1秒/ファンで超簡単
電極クリーニング*1：風量は全てのファンの合計値

ホームページ http：//www.simcoion.jp
お問い合わせは... e-mail： info@simcoion.jp

シムコジャパン株式会社
本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町1-2-4
TEL：078-303-4651 FAX：078-303-4655

SIMCO JAPAN, INC.
1-2-4, Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe, JAPAN 650-0046
Tel:+81-78-303-4651 Fax:+81-78-303-4655

西 日 本 営 業 〒650-0046 神戸市中央区港島中町1-2-4
TEL：078-303-4651 FAX：078-303-4655
東 日 本 営 業 〒136-0073 東京都江東区北砂1-4-4 1F
TEL：03-5637-7921 FAX：03-5637-7925● 各製品の詳しい資料を用意しております。
弊社営業所又は、販売代理店までお問合せください。
● 弊社製品は予告なくモデルチェンジすることがあります。

● 印刷のため、実際の製品とは多少色調が異なる場合があります。

● 本製品は防爆構造ではありません。
溶剤・可燃性ガス等が存在する「危険箇所」
ではご使用になれません。

〈MD1.2〉200302