ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者 試 験
受験番号

ガス溶接
１／４

（ガス溶接等の業務に関する知識）問

１

マニホールド方式の可燃性ガス集合装置の取扱いに問

４

関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

逆火の原因に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）容器は、マニホールドの両側に取り付ける。

（１）可燃性ガスの圧力が高すぎるか、あるいは酸素の（２）容器の取替え時、放出弁からマニホールド内のガ圧力が低すぎたとき、逆火が起きる。

スと空気との混合ガスをパージするときは、容器１（２）火口が過熱したとき、逆火が起きる。

本の弁を少し開いて放出する。

（３）火口にスラッグなどが付着した場合に、逆火が起（３）マニホールド内の混合ガスのパージが終った後、きる。

マニホールド片側の容器弁を全て開ける。

（４）アセチレンホース内へ空気や酸素が流入したのに（４）最適使用圧力に調整した後、高圧ストップ弁を開

気づかず点火したとき、逆火が起きる。

いて二次側配管にガスを供給する。

（５）吹管の締付け部分がゆるんでいるとき、逆火が起（５）昼食時等にガス供給を停止するときは、ホース元きる。

弁、マニホールド出口弁・切替弁、容器弁等を閉め、圧力調整器ハンドルを緩めておく。

問２

ガス溶接、溶断作業における火災、爆発及び中毒等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
すき（１）ガス溶断作業で発生する火花は、わずかな隙間から装置や壁の裏側へ入り、可燃物の着火源となる。
（２）潤滑油や油圧装置の作動油は、引火点が常温よりかなり高いため、溶接、溶断の火気による火災危険性は少ない。
（３）鉄は酸と反応して水素を発生するので、酸を貯蔵した鉄製のタンクでは作業前にタンク内のガス検知をする。
（４）タンク内の可燃物の除去が困難な場合には、窒素、二酸化炭素などの不活性ガスで内部の空気を置換してから作業を行う。
（５）密閉性の高い自動車内に酸素やアセチレンボンベを持ち込むときは、窓を開け、ボンベ保護キャップを取り付ける。
問

５

吹管の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問

３

ガス容器の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素容器の弁は、使用中、全開にしておく。
（２）溶解アセチレン容器の弁は、１.５回転以上開けて使用しない。
（３）溶解アセチレンの容器は、常時立てておく。
（４）寒冷地等においてガスの発生が悪く加温を必要とするときは、温水を用いて容器温度を約６０℃に加温する。
（５）溶解アセチレンの消費速度は、容器１本当たり１時間につき１０００ℓ 以下とする。

（１）容器への圧力調整器の取付けと、圧力調整器及び吹管へのゴムホースの取付けが終わったら、可燃性ガス、酸素の順にそれぞれ空吹きを行う。
（２）吹管に点火後、所要の火炎に調整するときは、酸素バルブ、可燃性ガスバルブの順で操作する。
（３）ガス漏れの点検を行うときは、吹管のバルブは閉め、容器弁、圧力調整器等は開放する。
（４）打合せ、休憩等で作業を中断するときは、圧力調整器内のガス抜きをしておく。
（５）消火は、まず酸素バルブを閉じ、次いで可燃性ガスバルブを直ちに閉じる。

ガス溶接
２／４
（関係

法令）

問

６

ガス装置室の構造等について、法令上、誤っている

問

９

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う場合におけるガス溶接作業主任者の職ものは次のうちどれか。

務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い等をするために十分な距離を（１）作業の方法を決定し、作業を指揮すること。

保たなければならない。

（２）溶接、溶断等の作業の開始のとき、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検すること。

（２）ガス装置室の壁の材料は、不燃性の物としなけれ（３）安全器は、その機能を容易に確かめることができばならない。

る箇所に置き、１日に１回以上点検すること。

（３）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い不燃性の物としなければならない。

（４）溶接、溶断等の作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

（４）ガス集合装置で移動して使用するもの以外のものについては、ガス装置室に設けなければならない。

（５）ガス溶接作業主任者免許証は、事務所に確実に保えい管しておくこと。

（５）ガス装置室は、ガスが漏洩しても当該ガスが室外に流れ出ない構造としなければならない。

問

７

ガス集合溶接装置の管理等の基準に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ガス集合装置から３ｍ以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
（２）ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
（３）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示しなければならない。
（４）導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講じなければならない。
（５）ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けなければならない。

問１０

次の文中の内に入れるＡからＤまでの数字の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
問８

ガス集合溶接装置の定期自主検査の項目等に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。

（１）２年以内ごとに１回、定期に、ガス集合溶接装置「ガス集合装置とは、Ａ以上の可燃性ガス（法令に定める可燃性のガスをいう。以下同じ。）の容器を導管により連結した装置又はＢ以下の可燃性ガの損傷、変形、腐食等の有無及びその機能についてスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内自主検査を行わなければならない。

容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあ（２）自主検査を行ったときの記録は、３年間保存しなければならない。ってはＣℓ 以上、その他の可燃性ガスの容器にあってはＤℓ 以上のものをいう。」（３）地下に埋設された部分の配管については、掘り出Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

して腐食の有無等の検査を行わなければならない。

（１）

５４２００５００（４）使用しない期間が２年を超える場合も、その間、（２）

５４３００６００（３）５４５００７００（４）１０９４００８００（５）１０９４００

１０００

自主検査を行わなければならない。
（５）自主検査を行ったときの記録事項には、検査結果に基づいて講じた補修等の措置の内容は含まれない。

（免除者は、以下問１１〜問２０は解答しないで下さい｡）

ガス溶接
３／４

（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）問１１

ガス集合装置に関する次の記述のうち、誤っている

問１４

ガス容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ものはどれか。
（１）可燃性ガス集合装置のガス集合部は、ガス容器連（１）酸素、水素、エチレンのように充てん圧力の高い結管、連結用バルブ、配管及び仕切弁から構成され、ガスに使用される容器には、継目なし容器が使用さ必要に応じてブローバルブなどが取り付けられる。

れる。

（２）ガス容器を横にできないアセチレン、ＬＰガス等（２）ＬＰガスの容器は溶接容器が使用され、溶解アセチレンの容器もほとんどがこの型のものが使用される。

は、カードル方式が用いられる。
（３）可燃性ガス集合装置の減圧部は、ストレーナ、圧（３）容器の外面は、充てんする高圧ガスの種類に応じ力調整器、仕切弁、安全器などが配管によって連結た塗色がなされており、特に定められた６種類は固されている。

有の色、その他のガスはすべてねずみ色である。
３（４）酸素集合装置で毎月の消費量が約２００〜２０００ｍ（４）酸素容器の弁には、耐圧試験圧力×０.８以下で作動する安全弁が設けられている。

程度の場合は、通常、マニホールド方式が採用され（５）溶解アセチレン容器には、安全装置として融点がている。

１５０℃の可溶合金を封入した可溶合金栓が設けら（５）溶解アセチレンのガス集合装置においては、銅まれている。

たは銅を７０％以上含有する金属で作られた器具や配管などを用いてはならない。

問１２

導管に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）導管とは、可燃性ガス容器などのガス供給源から吹管までガスを送る管のことである。
（２）ガス集合装置などのように固定されたガス供給源から配管ヘッダーまでの導管には、通常、鋼製の配管が用いられる。
（３）導管の径が太すぎると圧力損失をまねき、ガスの供給に支障が生じる。
（４）導管に使用するゴムホースの色は、通常、可燃性ガス用は赤系、酸素用は黒系又は青系のものを選ぶ。
（５）導管に使用するゴムホースは、十分な強さと耐圧

問１５

圧力調整器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

性を持った軽いものを選ぶ。

（１）酸素容器用圧力調整器とガス容器との取付け部は、
問１ ３

ガス集合溶接装置の安全器に関する次の記述のうち、おすネジとめすネジがあるが、ネジはいずれも右ネジである。

誤っているものはどれか。
（１）安全器を設ける目的は、酸素の逆流を防止するこ（２）ＬＰガス容器用圧力調整器の内部のダイヤフラム、とと吹管よりの逆火が生じたとき途中で消炎するこ

シート部のゴム材には、耐アセトン性のものが使用とである。

されている。
すき（２）乾式安全器は、焼結金属の隙間が大きいほど消炎（３）圧力調整は、大小２つのスプリングの力と、ダイ能力が増すとともに、そこを通過するガスの抵抗はヤフラムに加わるガス圧力とのつり合いによって行減少する。

われる。

（３）乾式安全器は、みだりに分解したり、修理したりしない。
（４）水封式安全器は、地面に対して垂直に取り付ける。

（４）圧力調整器は、ガス容器内の高い圧力を減圧して適当な圧力に保持し、一定の圧力で吹管に酸素及び可燃性ガスを供給するものである。

（５）水封式安全器の水封部の水がしばしば凍結する場（５）圧力調整器の本体は、通常、種々の色彩が用いら合には、エチレングリコールやグリセリンなどのよれるので、容器のように色別で対象ガスを判断する

うな不凍液を添加する。

ことはできない。

ガス溶接
４／４

（アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識）問１６

燃焼と爆発に関する次の記述のうち、誤っているも問１９れか。のはどれか。
（１）燃焼とは、可燃物（可燃性の気体、液体又は固体）（１）空気には、酸素が約２１％含まれ、残りの大部分は窒素である。

が、空気や酸素と反応して熱と光を発生することである。

（２）酸素は、無色のガスで、臭いや味がなく、空気より重い。

（２）定常燃焼とは、発熱と放熱のバランスが保たれた状態で、安定的に燃焼を継続することである。

（３）酸素と混合した場合の可燃性ガスの爆発範囲は、空気と混合した場合よりも狭い。

（３）爆発とは、一般に、圧力の急激な発生又は開放の結果として、爆音を伴う気体の膨張等が起こる現象（４）液化空気の分離により得られた酸素が、液化酸素又は高圧ガスとして、ガス溶接等の工業面で使用さである。

れている。

（４）ガス溶接・溶断作業に伴って生じる爆発現象は、主として化学的爆発によるものであり、化学的爆発

酸素に関する次の記述のうち、誤っているものはど（５）酸素自身は燃えたり爆発したりすることはないが、可燃物の燃焼を支える性質をもっている。

は、主として酸化反応によるものと分解反応によるものとに分けられる。
（５）可燃性ガスの爆発限界は、通常、可燃性ガスの混合ガスに対する容積パーセントで表され、爆発範囲にあれば着火源がなくとも爆発する。

問１７

可燃性ガスに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）比重が空気より小さいガスは、漏れた場合に低い方に流れてピットの中、マンホールの内部、床下などに滞留し、爆発性混合ガスを形成することがある。
（２）メタン、アセチレン、水素は、単純窒息性ガスで毒性はない。
（３）燃料用ＬＰガスは、漏れたら気がつきやすいように臭いがつけられている。
（４）メタン、エチレンは、金属に対する反応性はなく、腐食性もない。
（５）可燃性ガスのガス漏れの検査には、石けん水などを用い、ライターなどの火気は使用してはならない。

問１８

液化ブタンを内容積１１７．５ℓ の容器に充てんする場合の最大の充てん量は、次のうちどれか。

問２０

常温、常圧において、空気より軽い可燃性ガスの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

ただし、液化ブタンの充てん限度として定められて（１）アセチレン

イソブタン

メ

いる 定数 （Ｃ ）は ２.０ ５で あり 、小 数点 以下は 切り（２）アセチレン

イソブタン

プ ロ パ ン捨てるものとする。

（３）水プ ロ パ ン

メ

タン

タン

素タン

（１）

５７kg

（４）アセチレン

水素

メ

（２）

５８kg

（５）イソブタン水素

プ ロ パ ン（３）１１５kg（４）１１７kg（５）２４０kg（終り）