Installation Procedure
セフティーライン
NW-150・200
NWR-150
NS-150・200

施工マニュアル2021年9月

目次

1.目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.使用部品一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2-1.NW・NWR型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2-2.NS型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3.取付用道具一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
4.施工手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4-1.NWR型（手すり型）取付作業手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10（1）ブラケット取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10（2）笠木と笠木受の切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11（3）笠木受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12（4）コーナーキャップと笠木受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13（5）笠木の笠木受への嵌合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13（6）Fエンド・Rエンドの取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14（7）笠木受のジョイント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15（8）笠木のジョイント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15（9）笠木ズレ防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
4-2.NW型（壁付型）取付作業手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17（1）笠木受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17（2）コーナーキャップと笠木受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17（3）笠木の笠木受への嵌合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17（4）Fエンドの取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17（5）笠木受のジョイント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18（6）笠木のジョイント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18（7）笠木ズレ防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
4-3.NS型（壁付スリム型）取付作業手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19（1）笠木受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19（2）コーナーキャップと笠木受の取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20（3）エンドキャップの取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21（4）笠木の笠木受への嵌合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22（5）笠木受のジョイント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23（6）笠木のジョイント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24（7）R壁面への取付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
5.アンカー分類一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26♢添付図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

12．使用部品一覧
2-1.NW・NWR型

No.

部品名称

部品形状

定尺仕様

備考

3m

耐衝撃性硬質樹脂（抗菌剤入・帯電防止処理）―

3m

耐衝撃性硬質樹脂（抗菌剤入・帯電防止処理）―

3m

耐衝撃性硬質樹脂―

3m

耐衝撃性硬質樹脂

―

―

樹脂成形品

―

―

樹脂成形品

―

―

樹脂成形品

―

笠木
12

NW-150
NWR-150

笠木
NW-200笠木受
34

NW-150
NWR-150

笠木受
NW-200

F エンド
567

NW-150
NWR-150

F エンド
NW-200

R エンド
NWR-150

2

No.

8

部品名称

部品形状

コーナー
キャップ
NW-150
NWR-150

定尺仕様

備考

―

樹脂成形品

―

―

樹脂成形品

―

9コーナー
キャップ

10ジョイント―

樹脂成形品

NW-150，NWR-150 はカットして使用

11ブラケット
カバー

―

樹脂成形品

NWR 型共通

12ブラケット
金具―

SECC（電気亜鉛メッキ鋼板）

NWR 型共通

13

座付ナット
M8―

SWCH
（冷間圧造用炭素鋼線電気亜鉛メッキ）

アンカーとブラケットの締結

14アンカー
各種

NW-200―――3

P.26 一覧表参照

No.

部品名称

15

十字穴付き
ドリルねじ
なべ頭
呼び 4×19

接着剤
16

セフティ
ボンド

接着剤
17

ハイボン
4250

部品形状

定尺仕様

備考―

SWCH
（冷間圧造用炭素鋼線
電気亜鉛メッキ）

―

塩ビ系

―

―

ポリウレタン系―4

笠木受とブラケットの締結

2-2.NS型

No.

12345

部品名称

笠木
NS-150笠木
NS-200笠木受
NS-150笠木受
NS-200

エンドキャップ

部品形状

定尺仕様

備考

3m

耐衝撃性硬質樹脂（抗菌剤入・帯電防止処理）―

3m

耐衝撃性硬質樹脂（抗菌剤入・帯電防止処理）―

3m

耐衝撃性硬質樹脂―

3m

耐衝撃性硬質樹脂

―

―

樹脂成形品

―

―

樹脂成形品

―

―

樹脂成形品

―

NS-1506エンド
キャップ
NS-200

7コーナー
キャップ
NS-150

5

No.

部品名称

8コーナー
キャップ

部品形状

定尺仕様

備考

―

樹脂成形品

―

―

硬質樹脂

―

―

硬質樹脂

―

―

塩ビ系

―

―

ポリウレタン系

―

―

―

―

P.26 一覧表参照

―

―

―

受材仮止め用50ｍ巻NS-2009ジョイントプレート
NS-15010ジョイントプレート
NS-200接着剤
11セフティ
ボンド

接着剤
12ハイボン4250

13アンカー
各種

両面テープ
14ハイボン
11-579V

6

3.取付用道具一覧
取付用道具として下記のものを用意してください。
No.

備考

名称・姿図

1

墨出し道具
・墨壺
・チョークライン・レーザーレベル

2

巻尺 / スケール

3定規 / 差金―

4

振動ドリル / ハンマードリル

―

5

ハンマー
・プラスチックハンマー
・鉄ハンマー―

6スパナ

M8 用 etc.

7

電動ドライバー・プラス / マイナスドライバー・ボックスソケット

ボックスソケット
対角 13mm：M8
対角 12mm：M6―

約 5ｍ

7

No.

備考

名称・姿図

8

高速切断機
・切断砥石
・メタルソー

メタルソー巾は200mm 切断可能なもの

9

電気ドリル / キリ

キリ
下穴：φ3.6 etc.

10

ドラム

100 ボルト用

11清掃品
・マイクロファイバーモップ
・掃除機
・箒と塵取り―12下地センサー―13水平器―

14ウエス―

8

No.

15

名称・姿図

備考―

ヤスリ

9

4．施工手順
4-1.NWR型（手すり型）取付作業手順（1）ブラケット取付①レーザーレベルを使用し、取付高さの墨出しを行います。
②ブラケットを取り付けます。〔図-1，図-2参照〕

990 0以下約100以下00

墨取付

線
出し

00
約1寸切ボルト
ブラケット金具
座付ナット

メカナット

ブラケットカバー〔図-1〕一般部及び出隅部のブラケットの取付

約90

下0以200寸切ボルト

約2 00
90 0以下取付
墨出し線

ブラケット金具
座付ナット

メカナット

ブラケットカバー〔図-2〕一般部及び入隅部のブラケットの取付

10

（2）笠木と笠木受の切断① SD枠間や壁の止まりからSD枠までの寸法を測ります。エンドキャップ、コーナーキャップ、ジョイント材などの納まりを考慮して笠木と笠木受を切断します。
〔P.27,28 添付図-1,2参照〕② 笠木は垂直に切断するように注意してください。バリが出た場合は軽く面取りしてくだ
さい。〔図-3参照〕
90°
90°

お願い
笠木受を添付図の寸法より2mm以上短く切断しないでください。

お願い

90°

〔図-3〕笠木の切断と面取り

11

小口は手で触って痛くない程度に面取りし、ジョイント部は大きく面取りしてください。

（3）笠木受の取付① 笠木受の上下を確認します。〔図-4参照〕
NWR-150

上

直線

下

R付

〔図-4〕笠木受の上下の判別② 笠木受の止まり位置に笠木受端部を揃え、レベルに注意して笠木受をブラケットに取り付けます。〔P.28,29 添付図-2,3参照／図-5参照〕

お願い
笠木受の取り付けの際、添付図の寸法より2mm以上短く取り付けないでください。これはキャップを取り付けた時に3mm以上隙間を開けないためです。

笠木受
十字穴付きドリルねじ
なべ頭 呼び4×19〔図-5〕笠木受の取付

12

（4）コーナーキャップと笠木受の取付（コーナーキャップを笠木受に接着固定）① コーナーキャップの笠木受への挿入部及び笠木受についた切粉や埃を、マイクロファイバーモップなどを使って除去します。
② 接着剤を笠木受に塗布し直ちにコーナーキャップを差し込み接着します。この際にコーナーキャップと笠木受の隙間が開かないように注意してください。万一隙間が開いてしまう場合も3mm以下になるように注意してください。
③ はみ出した接着剤は直ちに除却します。
※ 接着剤はセフティボンド（カナエ化学製・塩ビ系）あるいはハイボン-4250（日立化成ポリマー製・ポリウレタン系）を使用してください。
※ コーナーキャップは出隅専用となり、入隅はエンドキャップ納まりとなります。
〔以上 図-6参照〕
接着面〔図-6〕コーナーキャップと笠木受の取付（5）笠木の笠木受への嵌合
笠木上部を最初にかぶせ、下部を押し入れるようにして嵌合します。
コーナーキャップ部は入りにくいので笠木を広げるようにしてかぶせ入れてください。
このとき笠木とコーナーキャップの間に2mm目地を開けてください。〔図-7参照〕
お願い
2mm目地を確保するためのゲージが付いているので、このゲージに笠木を突き付けて嵌合してください。

押し入れる

笠木
笠木を広げるようにしてかぶせ入れる〔図-7〕笠木の笠木受への嵌合13

（6）Fエンド・Rエンドの取付（Fエンド・Rエンドを笠木に接着固定）① Fエンド・Rエンド及び笠木裏側の接着面についた切粉や埃を、マイクロファイバーモップなどを使って除去します。
② 笠木を嵌合する前に接着剤を塗布しておきます。Fエンド・Rエンドを笠木に差し込み押さえつけて接着します。
※ Rエンドの笠木受への挿入部はコーナーキャップと異なり接着しないので注意してください。
〔以上 図-8参照〕
Fエンド

お願い
目地は2mm開けてください。
エンドを差し込むと2mm目地が開くよ
うにエンドにゲージが付いています。

Rエンド

お願い
Fエンド・Rエンドと笠木受の隙間が開かないように注意してください。
万一隙間が開いてしまう場合も3mm以下となるようにしてください。

接着面

お願い
接着剤は笠木裏に塗布してください。
キャップに塗布すると、差し込んだ際に目地にはみ出してしまいます。

接着しない
笠木

〔図-8〕Fエンド・Rエンドの取付③ はみ出した接着剤は直ちに除却します。
※ 接着剤はセフティボンド（カナエ化学製・塩ビ系）あるいはハイボン-4250（日立化成ポリマー製・ポリウレタン系）を使用してください。

14

（7）笠木受のジョイント方法① 笠木受のジョイントはブラケットのある位置で行います。
② 4ヶ所をねじ止めします。
（十字穴付きドリルねじ なべ頭 呼び4×19）〔以上 図-9参照〕
7

7〔図-9〕笠木受のジョイント方法（8）笠木のジョイント方法① ジョイントする笠木の切断エッジは糸面取りしてバリが無いようにします。（指が引っかからない程度）② ジョイント及び笠木裏側の接着面についた切粉や埃を、マイクロファイバーモップなどを使って除去します。
③ 笠木嵌合前にジョイントを接着します。（接着しろは10mmで片側の笠木へ接着となります。）④ 目地を12mm開けて笠木を取り付けます。
※ 接着剤はセフティボンド（カナエ化学製・塩ビ系）あるいはハイボン-4250（日立化成ポリマー製・ポリウレタン系）を使用してください。
〔以上 図-10参照〕

12目地

ろ 10
接着し

〔図-10〕笠木のジョイント方法

15

（9）笠木ズレ防止
水平方向のズレを考慮して笠木のズレ止めが必要となります。ズレ止めの位置は納まりの状態により以下の通り対応してください。
〔図-11参照〕
A. 笠木両端部がFエンド・Rエンド納まりの場合は笠木のセンターで行います。中間にジョイントが入った場合も同様にそれぞれの笠木のセンターで行い、ズレ止めとズレ止めの間隔が3m以下となるようにしてください。
B. どちらかの端部がコーナーキャップ納まりの場合はコーナーキャップ側の笠木端部から500mmの位置で行います。中間にジョイントが入った場合は次のズレ止めはジョイントから500mmの位置で行い、ズレ止めとズレ止めの間隔が3m以下となるようにしてください。
C. 笠木両端部がコーナーキャップ納まりの場合は笠木の長さが1m以下の場合に限り笠木のセンターで行います。笠木の長さが1mを超える場合は、中間にジョイントを設けてBの場合と同様ズレ止めとズレ止めの間隔が3m以下、コーナーキャップとズレ止めの距離が500mmになるようにしてください。
ズレ止めの方法は、上部の接着剤止めとします。

A

3m以下

Fエンド
（またはRエンド）

B

500mm

センター

Fエンド

センター

（またはRエンド）

3m以下
500mm

コーナーキャップ

C500mm

Fエンド

3m以下

500mm

コーナーキャップ

コーナーキャップ

〔図-11〕笠木ズレ止めの位置

16

4-2.NW型（壁付型）取付作業手順（1）笠木受の取付① レーザーレベルを使用し、取付高さの墨出しを行います。
② SD枠間や壁の止まりからSD枠までの寸法を測ります。エンドキャップ、コーナーキャップ、ジョイント材などの納まりを考慮して笠木受を切断します。
〔P.30 添付図-4参照〕③ 笠木受の上下を確認します。〔NWR型同様によりP.12 図-4参照〕④ 笠木受を取り付けます。〔P.31,32 添付図-5,6参照／図-12参照〕
50 0以
下

50 0以
下アンカー

※ 本図はNW-150を表します。
NW-200は上下2ヶ所のアンカー止めとなります。なお、
NW-200のアンカーピッチは500mm以下となります。

笠木受

ねじ

〔図-12〕笠木受の取付（2）コーナーキャップと笠木受の取付〔NWR型同様によりP.13参照〕（3）笠木の笠木受への嵌合〔NWR型同様によりP.13参照〕（4）Fエンドの取付〔NWR型同様によりP.14参照〕【参考情報】
・ 壁の仕様は、軽量スタッド+PB貼りが8割以上を占めています。
・ ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）呼び3.8×25で粗々に固定します。
・ 下地センサーで軽量スタッドを探して十字穴付きタッピンねじ呼び4×40で固定します。
一般的な軽量スタッドのピッチ 一枚貼り：303mmピッチ
二枚貼り：455mmピッチ
・ コンクリート壁やGL壁では、コンクリートビス500mmピッチ以下としますが、不陸がある場合はねじを細かく打つ必要があります。
17

ドリリングタッピンねじ
呼び3.8×25

十字穴付きタッピンねじ

（5）笠木受のジョイント方法① 笠木受の間を2〜3mm程度開け、笠木受端部からそれぞれ30mmの位置でアンカー止めします。〔図-13参照〕※ 本図はNW-150を表しており、NW-200は上下2ヶ所のアンカー止めとなります。
30

2〜330

〔図-13〕笠木受のジョイント方法（6）笠木のジョイント方法〔NWR型同様によりP.15参照〕（7）笠木ズレ防止〔NWR型同様によりP.16参照〕

18

4-3.NS型（壁付スリム型）取付作業手順（1）笠木受の取付① 取付高さの墨出しを行います。
② SD枠間や壁の止まりからSD枠までの寸法を測ります。エンドキャップ、コーナーキャップ、ジョイント材などの納まりを考慮して笠木と笠木受を切断します。〔P.30
添付図-4参照〕③ 笠木は垂直に切断するよう注意してください。バリが出た場合は軽く面取りをします。
④ 笠木受の上下を確認します。中央リブにV溝がある方が上になります。〔図-14参照〕※ 本図はNS-200を表していますが、NS-150についても同様となります。

上部裏面に両面テープ(ハイボン11-579V)を貼る

V溝〔図-14〕笠木受の上下の判別⑤ 笠木受の止まり位置に笠木受端部を揃え、レベルに注意して笠木受を取り付けます。
上下2ヶ所をねじ止めします。
NS-200はエンドキャップ納まりとなる笠木受端部のみ上中下3ヶ所ねじ止めしてください。〔以上 P.33 添付図-7参照／図-15参照〕※ 本図はNS-200を表しており、NS-150は端部も上下2ヶ所のみのねじ止めとなります。

下30 0以10〔図-15〕笠木受の取付
19

（2）コーナーキャップと笠木受の取付① コーナーキャップ及び笠木受の接着面についた切粉や埃を、マイクロファイバーモップなどを使って除去します。
② 壁面に取り付けた笠木受にコーナーキャップを接着します。
※ 接着剤はセフティボンド（カナエ化学製・塩ビ系）あるいはハイボン-4250（日立化成ポリマー製・ポリウレタン系）を使用してください。
※ コーナーキャップは出隅専用となり、入隅はエンドキャップ納まりとなります。
〔以上 図-16参照〕※ 本図はNS-200を表していますが、NS-150についても同様となります。

接着面
3010〔図-16〕コーナーキャップと笠木受の取付

20

（3）エンドキャップの取付① エンドキャップ及び笠木裏側の接着面についた切粉や埃を、マイクロファイバーモップなどを使って除去します。
② 笠木裏側の接着面に接着剤を塗布し直ちにエンドキャップを押さえつけて接着します。
この際目地は2mm開けます。（エンドキャップを差し込むと2mm目地が開くようにゲージが付いています。）③ はみ出した接着剤は直ちに除却します。
※ 接着剤はセフティボンド（カナエ化学製・塩ビ系）あるいはハイボン-4250（日立化成ポリマー製・ポリウレタン系）を使用してください。
〔以上 図-17参照〕※ 本図はNS-200を表していますが、NS-150についても同様となります。

接着面〔図-17〕エンドキャップの取付

21

（4）笠木の笠木受への嵌合① 笠木受上部嵌合フックへ笠木を差し込みます。（笠木には上下の区別はありません）② 笠木下部を端部より笠木受下部嵌合フックへ押し込みます。（プラスティックハンマーなどで軽くたたきます）この時、仕上壁などへ損傷を与えるおそれがあるので、あまり強くたたき込まないよう注意してください。
〔以上 図-18参照〕※ 本図はNS-200を表していますが、NS-150についても同様となります。

〔図-18〕笠木の笠木受への嵌合22

（5）笠木受のジョイント方法① 笠木受の間を2〜3mm程度開け、笠木受端部からそれぞれ30mmの位置で上下2ヶ所ずつねじ止めします。〔図-19参照〕※ 本図はNS-200を表していますが、NS-150についても同様となります。

3030下30 0以

2〜3〔図-19〕笠木受のジョイント方法

23

下30 0以（6）笠木のジョイント方法① 笠木受を約60mm開けて取り付けます。ねじは端部より10mmの位置で上下2ヶ所止めます。
② ジョイントプレート及び笠木裏側の接着面を清掃します。
③ 笠木にジョイントプレートを接着します。（接着しろは10mmで片側のみの接着となります。）④ 目地を12mm開けて笠木を取り付けます。
※ 接着剤はセフティボンド（カナエ化学製・塩ビ系）あるいはハイボン-4250（日立化成ポリマー製・ポリウレタン系）を使用してください。
〔以上 図-20参照〕※ 本図はNS-200を表していますが、NS-150についても同様となります。
10
約106012

ジョイント裏面に5mm厚のライナーを貼付すると隙間が解消する。
（陥没防止用）〔図-20〕笠木のジョイント方法

24

（7）R壁面への取付（壁面RがR500以上の場合）① 直線部へ笠木受を取り付けます。
② R部に独立した笠木受を取り付けます。まず、ピッチ100mm程度で笠木受上部をねじ止めします。
③ 次に、笠木受下部をピッチ50〜100mm程度で膨らまないようにRの中心から外側へ向けねじ止めします。
④ 笠木を嵌合します。
※ R納まりの笠木両端には必ずストレート部を設けてください。
〔以上 図-21参照〕※ 本図はNS-200を表しており、NS-150は端部も上下2ヶ所のみのねじ止めとなります。
R部
100以下

100以下

直線部
10 10300以下

笠木

笠木受

100以下

100以下

〔図-21〕R壁面の納まり（R500以上）

25

5．アンカー分類一覧表
セフティーラインの固定アンカーは壁の構造により一般的に次のものを使用してください。

壁構造

NWR

NW

NS

コンクリートビス
呼び 5×35

コンクリートビス
呼び 5×35

樹脂系アンカー
寸切ボルト
座付ナット

コンクリートビス
呼び 5×35

コンクリートビス
呼び 5×35

LGS+PB

メカナット
寸切ボルト
座付ナット

十字穴付きタッピンねじ
なべ 呼び 4×40

ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）
呼び 3.8×25

コンクリート +GL

グリップ (CT) アンカー
寸切ボルト
座付ナットまたは
金属拡張アンカー C-810

コンクリートビス
呼び 5×60

ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）
呼び 3.8×25

ALC+GL樹脂系アンカー
寸切ボルト
座付ナット

コンクリートビス
呼び 5×60

ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）
呼び 3.8×25

樹脂系アンカー
寸切ボルト
押出成形セメント板 +GL 座付ナット

コンクリートビス
呼び 5×60

ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）
呼び 3.8×25

鋼板パネル（手すり仕様は補強要）

ポスト部分
タップ切寸切ボルト
座付ナット

ドリルねじ

ドリルねじ

木軸 +PB

ハンガーボルトφ8またはメカナット
寸切ボルト座付ナット

ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）
呼び 3.8×41

コンクリート + モルタル 金属拡張アンカー C-870

C.BL+ モルタル
押出成形セメント板+ モルタル

C.BL+GL26

呼び 4×20

呼び 4×12

ドリリングタッピンねじ（コーススレッド）
呼び 3.8×25

27

28

293031

32

33