表示器ボックス

タッチスイッチ付表示器（本質安全・耐圧防爆構造）

明るい場所でも見やすい画面

EX4R-D4形

SVGA・12.1インチ高輝度LCDの搭載により、視認性に優れた画面で、最高クラスの表示性能を実現。 LEDバックライトによる48段階の調光機能で最適な明るさに調整できます。

プログラマブル表示器（耐圧防爆構造）

EX1R-D3形

LED

EX4R-D44G形

EX1R-D3形（12.1インチ）（10.4インチ）

550

バックライト

700

cd/㎡

cd/㎡

防爆機器

バリア
検出機器
絶縁バリア

各種コントロールユニットの搭載が可能

コントロールボックス
表示器
ボックス
グリップ
スイッチ
接続箱

押ボタンスイッチ プッシュロックターンリセット形 パイロットライト
押ボタンスイッチ

ブザー（電磁ブザー）

LED照明
防爆ネット
ワークカメラコントロールユニット

セレクタスイッチ
レバーハンドル操作形

生産性や作業性を向上させる使いやすい機能が満載。
水素ガスを含むゾーン1・ゾーン2の危険場所でタッチパネルを使用可能。
●セレクタスイッチ
矢形ハンドル操作形

セレクタスイッチ メンテナンスポート（標準装備）
キー操作形

端子台
配線引込器具注）水素ガス対応品には取付けできません。

コンビネーションスタータ
配線用遮断器
内圧防爆構造規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

EX4R‑D4《 システム構成》
搭載表示器
外部入出力

HG

EX1R‑D3

EX4R-D44G形
LEDバックライト
TFT65,536色
SVGA（800×600）

搭載表示器 EX4R-D4G2形
バックライト
GOT LED
TFT65,536色

EX1R

SVGA（800×600）

12.1インチ

表示器

タッチスイッチ付

IDEC 製 HG4G 形表示器内蔵タイプと三菱電機
製 GT27 表 示 器 内 蔵 の2タイプを準備

バーコードリーダ

三菱シーケンサ、各社 PLC、表示器、温調計、指示計、インバータなど

搭載表示器

HG

EX1R-D3形

LEDバックライト
TFT65,536色 SVGA（800×600）

10.4インチ
SDメモリカード（EX4R-D4G2形
にて対応）

IDEC 製 HG3G 形表示器内蔵タイプ

表示専用（USB-miniB）

USBメモリなど（USB Type-A）

コントロールユニット付の例（受注対応品）

カタログ・CADなどのダウンロード

パイロットライト、押ボタンスイッチ、ブザーなどのコントロールユニット（最大4個）と24点キースイッチの取付けが可能。

標準価格はホームページへ

EX4R-D44G 形用
EX1R-D3 形用

EX4R-D4G2 形用

Fc-002

表示器ボックス
防爆機器

バリア
検出機器

ゾーン1・ゾーン2 の水素ガスの雰囲気で使用可能

素早い起動ですぐ操作！

秒3起動

水素ガスに対応の明るい
ディスプレイ

パッと起動！サッと操作！
もうお待たせしません！

絶縁バリア
コントロールボックス
表示器ボックス

高速400MHz CPUと独自のソフトウェア技術により、電源投入時のグリップスイッチ立ち上げ時間を短縮しました。デバック時の起動／終了の繰り返し時接続箱にもイライラすることがありません。

LED照明（対象機種：EX4R-D44G/EX1R-D3形）

水素貯蔵・供給ステーション、燃料電池製造所、化学工場、製鉄所など、水素ガスを使用する所でタッチパネルを使用できます。

防爆ネット
ワークカメラコントロールユニット
端子台

遠隔地から現場のメンテナンスが可能

各社のPLC、ネットワークに接続

配線引込器具コンビネーションスタータ
配線用遮断器
内圧防爆構造Web

サーバー機能汎用ブラウザ使用で専用ソフトが不要です。

生産状況を確認

スマホ、タブレット端末
でもOK！
（*1）

画面変更や設定変更も可能

EX4R‑D4

Modbus

多彩な通信方式

CC-Link

様々なホスト機器、ネットワークに対応！

EX1R‑D3
EX1R

表示器の作画データは、Ethernet経由でダウンロードやアップロード

国内外メーカのPLCやネットワーク通信に対応し、さまざなホストができるので、爆発危険場所や遠隔地に設置されていても簡単に機器と制御システムの構築ができます。

メンテナンスが行えます。

また、バーコードリーダなどの周辺機器やI/O機器の接続も可能です。

*1）無線LANの環境が必要です。

《オプション》
外光の影響を低減し、画面を見やすくするフード、さまざまな設置環境に合わせて、各種スタンドを用意しています。

・フード
EX9Z-D44-HOOD形

Fc-003・スタンド（直立ラック形）
EX9Z-D44-STAND-1形

・スタンド（直立ポール形）
EX9Z-D44-STAND-3形

・スタンド（傾斜ポール形）
EX9Z-D44-STAND-4形

表示器ボックス

EX4R-D4 形 タッチスイッチ付表示器（本質安全・耐圧防爆構造）
水素ガスを含むゾーン1、2の危険場所で使用可能。12.1インチのHG4G形（IDEC製）とGT27形（三菱電機製）のプログラマブル表示器の選択が可能。
ⅠB+H2 T4
Ex d［ib］Ⅰ
ⅠB+H2 T4
Ex d［ib］Ⅰ

防爆性能

防爆機器

• 石油化学プラント、爆発性ガス・液体の充填設備、ガス・ガソリンなどの供給ステーション、塗装作業所などの危険場所でタッチパネル操作が可能。
• 国際規格に整合した技術指針2008に適合。
• 保護構造IP65（IEC 60529）。
• パソコン接続用のUSB-miniBポートを標準装備しているため、作画データのダウンロード／アップロードが可能。（*1）• パイロットライト、押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、ブザーなどの各種ユニットが最大5個まで取付可能。
（水素ガス対応品を除く）*1）危険場所で使用する場合は、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。
●バリア
検出機器
絶縁バリアコントロール
ボックス
表示器
ボックス
水素ガス対応品
EX4R-D4 □ -H形

規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

本体

販売単位：1個

水素ガス メンテナンス コントロール
対応
ポート
ユニット無し

付き無し
無し

非対応

付き

付き無し
付き

形番
（ご注文形番）

内蔵表示器

EX4R‑D44G‑H‑ □ HG4G形（IDEC製）
EX4R‑D4G2‑H‑ □ GT2712形（三菱電機製）
EX4R‑D44G‑N‑ □HG4G形（IDEC製）
EX4R‑D44G‑U‑ □EX4R‑D4G2‑N‑ □ GT2712形
EX4R‑D4G2‑U‑ □ （三菱電機製）

耐電圧

EX4R-D44G形
EX4R-D4G2形
HG4G形搭載GT2712形搭載
三菱電機製
IDEC製
IP65（IEC60529）
Ex d［ib］ⅠⅠB T4、Ex d［ib］ⅠⅠB+H2 T4
ゾーン1、ゾーン2
第TC20183号（水素ガス非対応・コントロールユニットなし）
第TC20308号（水素ガス非対応・コントロールユニット付）
第TC20425号（水素ガス対応・コントロールユニットなし）
AC100〜240V（50/60Hz）、DC24V
0.7A・AC100V、0.3A・AC240V、1.3A・DC24V
10MΩ以上 DC500Vメガ（電源端子と接地端子間）
AC電源：AC1500V・1分間 AC電源：AC1500V・1分間
DC電源：AC1000V・1分間 DC電源：DC500V・1分間

使用周囲温度

0〜+40˚C（ただし、氷結しないこと）
ボックスの温度が40˚Cを超えないようにしてくださ

形番
保護構造
防爆性能
設置場所
型式検定合格番号
定格使用電圧〔ご注文に際して〕
EX4R形は受注対応品です。機種をご選択のうえ、引込器具やコントロールユニットの種類、数量などをご注文時にご指定ください。

絶縁抵抗

共通アクセサリ

定格電流

販売単位：1個種類
直立ラック形
直立ポール形
傾斜ポール形
フード
交換用保護シート
交換用タッチパネル形番（ご注文形番）

EX9Z‑D44‑STAND‑1
EX9Z‑D44‑STAND‑3
EX9Z‑D44‑STAND‑4
EX9Z‑D44‑HOOD
EX9Z‑D44G‑SHEET
EX9Z‑D44G‑TP

EX4R-D44G 形（HG4G 形内蔵）アクセサリ

販売単位：1 個

種類

形番（ご注文形番）

メンテナンスケーブル（USBケーブル 長さ2m、USB-miniB）

HG9Z‑XCM42

SDメモリカード（2GB）

HG9Z‑XMS2

作画ソフトウェア（Automation Organizer）

SW1A‑W1C

交換用電池（コイン型リチウム電池CR2032）
表示器本体に内蔵しています。

HG9Z‑XR1

（参考）

接続箱

EX4R‑D4G2形（三菱電機（株）製GT2712形内蔵）アクセサリ
種類形名

データ転送用USBケーブル（パソコン（USB）⇔USB-miniB接続用）GT09-C30USB-5P

作画ソフトウェア（MELSOFT GT Works3 Ver1）SW1DND-GTWK3-J

バッテリー（交換用）
表示器本体に内蔵しています。

GT11-50BAT

防爆ネット
ワークカメラ防爆性能／一般仕様• 形番末尾の□には、当社管理記号が入ります。

スタンドグリップ
スイッチ

LED照明

種類［形番］

対応

水素ガス非対応品
コントロールユニット付き
EX4R-D4 □ -U形（電源端子と接地端子間）（電源端子と接地端子間）

い。また表示部には直射日光を当てないでください。

コントロールユニット
端子台
配線引込器具コンビネーションスタータ
配線用遮断器
内圧防爆構造EX4R‑D4
EX1R‑D3
EX1R

使用周囲湿度

45〜85%（ただし、結露しないこと）-20〜+60˚C（ただし、氷結しないこと）
保存周囲温度
保存周囲湿度
45〜85%（ただし、結露しないこと）
保護接地
D種接地
表示素子・表示色
TFTカラーLCD（12.1インチ）、65,536色
表示分解能
800（W）×600（H）ピクセル
バックライトLEDバックライト
バックライト寿命（*1） 60,000時間以上
60,000時間以上
LCD輝度（*2）
550cd/m2
470cd/m2
輝度調整
48階調
32階調
タッチパネル方式

アナログ抵抗膜式

タッチパネル寿命

100万回

取付方式

壁掛形

ボックス材質

アルミニウム合金鋳物

表面処理

メラミン焼付塗装
ボックス色：マンセル5Y7/1（半つや）
フロントカバー色：マンセルN-1.5（半つや）

質量（約）53kg（*3）

付属品

取扱説明書、六角棒スパナ：呼び10／呼び2
アイボルト：呼び8*1）使用周囲温度が25˚Cで連続使用時、輝度が50%となる時間。
*2）LCD単体の輝度*3）EX4R-D4□-N形の場合。

• 三菱電機（株）製品のため、三菱電機（株）の販売店より購入してください。

カタログ・CADなどのダウンロード

標準価格はホームページへ

Fc-004

インターフェイス仕様
RS-232C/485（422）
Ethernet
100BASE-TX、10BASE-T
High Speed 480Mbps
USB（ホスト）
USB タイプAコネクタ
USB（デバイス） High Speed 480Mbps（*1）
USB mini-Bコネクタ
メモリカードSDメモリカード、SDHCメモリカード

本体内蔵

防爆機器
増設モジュール（*2）

います。
*2）デジタル入出力モジュールを2台まで搭載可能です。

グリップ
スイッチ
接続箱

LED照明

接点定格・押ボタンスイッチ
・プッシュロックターン
リセット形
押ボタンスイッチ・セレクタスイッチ

トランス式
パイロットライト

AC110V/5A
AC220V/5A
DC24V/5A

AC100/110V
AC200/220V（50/60Hz)

CC-Link IE Field

インテリジェントデバイス局
ユニット

CC-Link
IEフィールド
シリアルI/F

RS-232、RS485/422

外部入出力

入力16点、出力16点

定格使用
電圧

時間定格

音量（at 1m）

消費電力

AC110V
AC220V

10分

定格使用電圧80dB以上

以下

8VA

• 時間定格を超えて鳴らすと、音圧異常が生じる恐れがありますので、時間定格以内でご使用ください。

端子台

外形寸法図

配線引込器具

配線用遮断器ブザー

DC24V

コントロールユニット

コンビネーションスタータ

通信ユニット（*4）

ダイレクト式

防爆ネット
ワークカメラインテリジェントデバイス局
ユニットCC-Link Ver.2対応、*3）USB mini-Bコネクタは、EX4R形本体のメンテナンスポートと接続されています。
*4）通信ユニットとオプションユニットは、2台まで搭載可能です。

定格電圧

定格使用電流CC-Link

USB （*3）（デバイス）

オプションユニット（*4）

各種コントロールユニット仕様

表示器
ボックス

メモリカード

（ホスト）

本体内蔵

MICROSmartデジタル入出力モジュール

外部入出力*1）USB mini-Bコネクタは、EX4R形本体のメンテナンスポートと接続されてコントロールボックス

GT2712形

RS-422/485
100BASE-TX、10BASE-T
High Speed 480Mbps
USB タイプAコネクタ
High Speed 480Mbps
USB mini-Bコネクタ
SDカード（単位：mm）

EX4R‑D4□‑U/‑N

EX4R‑D4□‑H54050048024620

フード（形番EX9Z-D44-HOOD）

4-ø104-ø10フード（形番EX9Z-D44-HOOD）

186
340
312
460

186
340
312
460
236

52

内圧防爆構造

540
500
480
246

2052

絶縁バリア

シリアルI/F
Ethernet
USB

シリアルI/F

HG4G形

バリア
検出機器

EX4R‑D4G2形（GT2712形搭載 三菱電機製）

EX4R‑D44G形（HG4G形搭載 IDEC製）

236

表示器ボックス

EX4R-D4 形 タッチスイッチ付表示器（本質安全・耐圧防爆構造）

391

391

86
155406040
15160（84）※EX4R-D4□-N形は、コントロールユニットは取付けできません。

151

EX1R

Ｈ５ Ｈ４ Ｈ３ Ｈ２ Ｈ１

240

240

接地端子Ｍ５スタンド（直立ラック形）
EX9Z‑D44‑STAND‑1形

スタンド（直立ポール形）
EX9Z‑D44‑STAND‑3形
50

接地端子Ｍ５スタンド（傾斜ポール形）
EX9Z‑D44‑STAND‑4形（385）

480（281）480460

460

480

66

Ｈ５ Ｈ４ Ｈ３ Ｈ２ Ｈ１86155

EX1R‑D3（109）
（53）

（109）
（53）

EX4R‑D4Fc-005

500

5010075

50075（1310）

90075
75

500

4-ø16穴150
200

4-ø16穴

75

500

75

6

M6150
200

400
100

1085
1600

M6（右側面のみ）

6450
550（1450）（1645）

M64−ø14穴

150

800
820

1500

M51332（1467）

M5
M675

500

75

表示器ボックス

EX1R-D3 形 プログラマブル表示器（耐圧防爆構造）
ゾーン1、ゾーン2の危険場所で使用可能。10.4インチの（タッチスイッチ使用不可）
HG3G形プログラマブル表示器を内蔵。
防爆性能

ⅠB T4Ex dⅠ

防爆機器

EX1R-D3 形プログラマブ ル 表 示 器は、 石 油 化 学プラントをはじめ、塗装作業場、ガソリン給油所などの爆発危険場所でご使用いただけます。

バリア検出機器• 高輝度LEDバックライト採用で明るく見やすい表示画面。
（HG3G-AJT22MF形を内蔵）表示のみでタッチスイッチ操

絶縁バリア作はできません。

コントロールボックス• パイロットライト／押ボタンスイッチ／ブザーなどのコントロールユニット（最大4個）や24点キースイッチの取付けも可能。（受注対応品）• 保護性能はIP65（IEC 60529）• IEC規格に整合した改正技術的基準（*1）に適合。

コントロールユニット、*1）技術的基準：

24点キースイッチ取付例

表示器
ボックス
グリップスイッチ

電気機械器具防爆構造規格（昭和44年労働省告示第16号）における可燃性ガスまたは引火性のものの蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準（IEC 60079関係）（平成8年9月6日付基発第556号施行通達別添）（略称：技術的基準）

コントロールユニット

形番

規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

保護構造
防爆性能

種類［形番］

設置場所

本体

販売単位：1個
防爆性能

形番（ご注文形番）

ⅠB T4
Ex dⅠ

EX1R‑D3□

型式検定合格番号
定格使用電圧
定格電流
絶縁抵抗
耐電圧

• 形番末尾の □には、当社管理記号が入ります。

使用周囲温度

アクセサリ

480

販売単位：1個
206

440（取付穴）420
種類

4-φ1050 形番
150（ご注文形番）HG9Z‑XCM42

SDメモリカード（2GB）

HG9Z‑XMS2

作画ソフトウェア（Automation Organizer）

320（取付穴）
420

取付穴
メンテナンスケーブル（USBケーブル 長さ2m、USB-miniB）

交換用電池（コイン型リチウム電池CR2032、表示器本体に1個装着されています）

6

SW1A‑W1C
HG9Z‑XR1(55)パイロットライト／押ボタンスイッチ／ブザー／セレクタスイッチ
H2ト、H1点キースイッチの取付けおよび引込等のコントロールユニッ
24
100
81
器具の仕様や数の異なる機種の製作も可能です。
（コントロールユニット・24点キースイッチ付の例）

LED照明
防爆ネット
ワークカメラ防爆性能／一般仕様●

接続箱

EX1R-D3形 HG3G形内蔵
IP65（IEC60529）
ⅠB T4
Ex dⅠ
ゾーン1、ゾーン2
第TC19716号
AC100/110V、DC24V
AC100V・0.66A、AC110V・0.62A、DC24V・2.6A
5MΩ以上 DC500Vメガ（電源端子と接地端子間）
AC1500V・1分間（電源端子間）
0〜+40˚C（ただし、氷結しないこと）
ボックスの温度が40˚Cを超えないようにしてください。

また表示部には直射日光を当てないでください。

使用周囲湿度

45〜85%（ただし、結露しないこと）-10〜+60˚C（ただし、氷結しないこと）
保存周囲温度
保存周囲湿度
45〜85%（ただし、結露しないこと）
保護接地
D種接地
表示素子・表示色
TFTカラーLCD（10.4インチ）、65,536色
表示分解能
800（W）×600（H）ピクセル
バックライトLEDバックライトバックライト寿命（*1） 60,000時間以上
LCD輝度（*2）
700cd/m2
輝度調整
48階調
取付方式

壁掛形

ボックス材質

アルミニウム合金鋳物

表面処理

メラミン焼付塗装
ボックス色：マンセル5Y7/1

質量（約）

30kg

付属品

取扱説明書、六角棒スパナ：呼び8／呼び2
アイボルト：呼び8

端子台
配線引込器具コンビネーションスタータ
配線用遮断器
内圧防爆構造EX4R‑D4
EX1R‑D3
EX1R*1）使用周囲温度が25˚Cで連続使用時、輝度が50%となる時間。
*2）LCD単体の輝度

カタログ・CADなどのダウンロード

標準価格はホームページへ

Fc-006

表示器ボックス

EX1R-D3 形 プログラマブル表示器（耐圧防爆構造）
インターフェイス仕様
シリアルI/F

RS-232C/485（422）
100BASE-TX、10BASE-T

Ethernet
USB

High Speed 480Mbps
USB タイプAコネクタ

USB

High Speed 480Mbps
USB mini-Bコネクタ（ホスト）

HG3G形本体内蔵（デバイス）

防爆機器
増設モジュール（*1）

バリア
検出機器

SDメモリカード
SDHCメモリカード

メモリカードMICROSmartデジタル入出力

外部入出力モジュール*1）デジタル入出力モジュールは、2台まで搭載可能です。

絶縁バリア

グリップ
スイッチ
接続箱

外形寸法図

（単位：mm）

コントロールユニットなし

コントロールユニット付
480440（取付穴）42025090480440（取付穴）420250

4-ø10（取付穴）LED照明165320（取付穴）
420

防爆ネット
ワークカメラ4-ø10（取付穴）コントロールユニット
端子台
配線引込器具100 100

H2

H1H3H1(42)EX1R‑D3EX1R

811506

EX4R‑D4681150

50

内圧防爆構造H2

100 10050

H3

配線用遮断器(67.5)

コンビネーションスタータ(67.5)

表示器
ボックス

165320（取付穴）420

コントロールボックス

接地端子M5

接地端子M5

安全に関するご注意
ご使用（操作、据付、保守、点検等）の前に必ずこの取扱説明書とその他の参考書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてに習熟してからご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつで も 見 ら れ る と こ ろ に 必 ず 保 管 し て く だ さ い。
本取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

警告

警告（全●

●

取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
●

注意
取扱いを誤った場合、人が重傷を負うか物的損害が発生する可能性があります。
なお、 注

意Fc-007

設置できる危険場所は、第一類危険箇所（ゾーン1）および第二類危険箇所（ゾーン2）です。特別危険箇所（ゾーン0）には設置できません。
取付け、取外し、配線作業および保守・点検は、必ず電源を切ってから行ってください。
感電、火災および爆発の危険があります。

●に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

般）

危険場所（ガスまたは蒸気の爆発性雰囲気が存在するおそれがある場所）に適合した防爆電気機器を使用してください。水素ガス以外のグループⅡCに分類される爆発性ガス雰囲気では使用できません。

●

防爆性能を維持することができませんので、表示器の電源電圧
は 正 常 状 態 お よ び 異 常 状 態 に お い て もAC250V
50Hz/60Hz、DC250Vを超えないようにしてください。
運搬、設置、配管、運転・操作、保守・点検、修理、分解の作業は、各防爆構造、電気設備の施工、関連法規など原理および機能の知識、並びに技能を持った人が実施してください。爆発、引火、感電、怪我のおそれがあります。

表示器ボックス

EX4R-D4 形 タッチスイッチ付表示器／EX1R-D3 形 プログラマブル表示器 共通
安全に関するご注意
警告
●

●

注意

お客様による製品の改造は、絶対に行わないでください。器具の故障や重大な事故の原因となります。
ガラス製部品を含んでいるため、落としたり、物をぶつけたり、無理に力を加えたりキズを付けたりしないでください。器具の故障や重大な事故の原因になります。

（配管・配線）●●●

外部配線との結線は取扱説明書に沿って実施してください。
感電、火災および爆発の危険があります。
外部導線の引込みは、電気設備技術基準、内線規定、防爆指針のほか、取扱説明書によって実施してください。爆発、引火、感電のおそれがあります。
指定の引込器具以外を製品取り付けた場合、防爆性能を保持することができません。爆発、引火、感電のおそれがあります。

（据付、調整）●●●●

接地用端子を確実に接地してください。感電・火災および爆発の危険があります。

（全●●

銘板の前に障害物を置かないでください。

●

銘板を取り外さないでください。

●

●

●

堅牢な場所に確実に取り付けてください。軟弱な場所や移動用架台などには取り付けないでください。取付けに不備があると器具の落下、感電、怪我の原因となります。

●

●

●

通電中に蓋を開けないでください。感電・火災および爆発の危険があります。
保護シートが無い状態でタッチスイッチの操作を行わないでください。静電気による爆発の危険があります。
メンテナンスポートのプラグは必ず最後までねじ込み、六角穴付止めねじを締め付けてください。
メンテナンスポートのプラグが外れた状態で運転すると爆発の危険があります。
保守、点検の際は、必ず電源を切り、周囲にガスまたは蒸気の爆発性雰囲気がないことを確認してください。

運搬時は、落下、転倒すると危険ですので、十分ご注意ください。

（開●

●

●

現品が注文通りのものかどうか、確認してください。間違った製品を設置した場合は、怪我、破損のおそれがあります。

バリア検出機器
絶縁バリア
コントロールボックス
表示器
ボックス
グリップ

●

●

●

コントロールユニット
端子台
配線引込器具コンビネーション

銘板に表示された電源電圧で使用してください。銘板に表示された電源電圧以外で使用した場合破損、火災、感電の原因になることがあります。

配線用遮断器
内圧防爆構造棄）廃棄する場合は、法令・法律に従ってください。

（操●転）

防爆ネット
ワークカメラ異常が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。感電、 スタータ
怪我、火災のおそれがあります。

（廃●梱）

天地を確認の上、開梱してください。怪我のおそれがあります。

（運（保守・点検）●

高温、低温、高湿、強風、振動が激しい場所、塩害の激しい場所、粉じんの多い場所、腐食性ガスの発生する場所など特殊環境に設置する場合は適切な処置が必要です。

防爆機器

配線および保守・点検時に蓋を開ける際は、ごみ、粉じん、金属 スイッチ粉などの異物が機器内部に入らないように施工してください。
接続箱
接触不良や絶縁不良などのおそれがあります。
LED照明（輸送・運搬）●

水素ガス対応品であることを銘板などで確認してから通電してください。水素ガス非対応品を水素ガス雰囲気で使用した場合、爆発の危険があります。

振動、衝撃の多い場所での使用や、保管はしないでください。故障の原因となります。

●

（運転）
●

損傷した防爆電気機器を使用しないでください。怪我、火災等のおそれがあります。

●

防爆器具に乗ったり、ぶらさがったり絶対にしないでください。
器具破損や傷害および重大な事故の原因となります。

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、器具の隙間にものをいれたりしないでください。爆発・火災の原因になります。

般）

防爆電気機器の仕様外で使用しないでください。感電、怪我、破損のおそれがあります。

作）

EX1R、EX4Rシリーズの据付け、配線、作画、動作設計などを行
うには専門の知識が必要です。専門知識のない一般消費者が扱うことはできません。

EX4R‑D4
EX1R‑D3
EX1R

タッチスイッチはアナログ方式のため検出の特性上、複数箇所同時に押すと、その押されている箇所の重心位置（1箇所）が押されたものと判断します。従いまして、複数同時押しは動作保証外となります。
表示デバイスとして使用している液晶表示器を破損した場合、内部から流出する液晶（液体）は有害物質ですので十分にご注意ください。もし、皮膚や衣類に付着した場合は速やかに石鹸で洗い流してください。
非常停止用スイッチおよびそのための回路やインターロック回などは、表示器の外部で構成してください。これらの回路を表示器内部で構成しますと、
EX1R、EX4Rシリーズが故障した場合、外 部 設 備 機 器に重 大 な 損 傷をまねく場 合が あります。
EX1R、EX4Rシリーズ本体の据付け、配線、またホスト機器との接続を含めた設計をする場合、EX1R、EX4Rシリーズの性能面また安全性を維持するために、収納表示器の「使用上のご注意」事項をお守りください。

BJPJA01A EX4R-D4_EX1R-D3 2022年12月

カタログ・CADなどのダウンロード

標準価格はホームページへ

Fc-008

ご注文・ご使用に際してのご承諾事項
平素は弊社販売の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社発行のカタログ・仕様書等（以下「カタログ類」と総称します）に記載された製品をご注文いただく際、下記ご承諾事項に記載の条件等を適用いたします。これらの内容をご確認・ご承諾のうえご注文ください。

1.カタログ類の記載内容についての注意事項

3.検査（1）本カタログに記載の弊社製品の定格値、性能値、仕様値は、単独検査における各条件のもとで得られた値であり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
（2）カタログ類に記載の参考データ、参考値はご参考用ですので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
（3）カタログ類に記載の弊社製品の仕様・外観および付属品は、改善またはその他の事由により、予告なしに変更や販売の中止をすることがあります。
（4）カタログ類の記載内容は予告なしに変更することがあります。

ご購入いただきました弊社製品につきましては、遅滞なく検査を行っていただくとともに、検査前または検査中の取り扱いにつきましては、管理保全に十分にご留意ください。

2.用途についての注意事項（1）弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、適合すべき法規・規制または規格をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置等への弊社製品の適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。弊社は、弊社製品との適合性について責任を一切負いません。
（2）カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、弊社製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを弊社が保証するものではありません。
（3）弊社製品をご使用の際には、次に掲げる事項に十分注意して実施してください。
①定格および性能に対し余裕のある弊社製品の利用②弊社製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計③お客様のシステム、機械、装置等に使用される弊社製品が、仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置されていること（4）性能が劣化した状態で弊社製品を引き続き使用されますと、絶縁劣化等により異常発熱、発煙、発火等のおそれがあります。弊社
製品、およびそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な保守を行ってください。
（5）弊社製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で弊社製品を使用した場合、お客様と弊社との間で別途の合意がない限り、弊社は弊社製品について一切保証いたしません。
①原子力制御設備、輸送設備（鉄道・航空・船舶・車両・乗用機器など）、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度な安全性が要求される用途での使用②ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用③屋外での設備、化学的汚染または電磁的な影響を受ける可能性のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・環境の範囲を逸脱して取り扱われる、または使用される可能性のある用途での使用
なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。

4.保証内容（1）保証期間
弊社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。
（2）保証範囲
上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
①カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合②弊社製品以外の原因の場合③弊社以外による改造または修理による場合④弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合⑤弊社製品本来の使い方以外の使用による場合⑥取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる場合⑦弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった
場合⑧その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）
なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

5.責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が弊社製品に関する保証のすべてであり、また、弊社は、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接損害、付随的損害、または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

6.サービス範囲
弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。
（1）取付調整指導および試運転立ち合い（アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む）（2）保守点検、調整および修理（3）技術指導および技術教育（4）お客様のご指定による製品試験または検査

7.輸出管理弊社製品または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制に従ってください。
以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の問合せ窓口までご相談をお願いいたします。また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行いません。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64• 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

お問合せはこちらから