2

抗菌剤入りトイレサポート器具

レストハンドSL型（スレンダー）

1 壁面へ固定したベース（フレーム部組立品）にカバーを（パチッと音がする）まで押し込む。

カバー

注意
必ず実行

施工前に本書をよくお読みの上、正しく施工してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結安全上のご注意 果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

カバーは、いたずら防止のため、一度取付けると外れにくい構造となっています。取付けは、ベースが壁に、確実に固定されていることを確認した後に、おこなってください。

用語および記号、絵表記の説明

下側が長い向きがあります。図を参照し取付をおこなってください。

注意
スペーサーの取付は、正しい向きでおこなってください。取付向きを誤ると、手すりの可動ができなくなります。

回転軸

スペーサー

2 スペーサーを回転軸の先端へ取付ける。スペーサーには、取付ける

必ず実行

施工業者様用施工マニュアル

ベース（フレーム部組立品）

カバー及びアームの取付

警告
注意この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電）が描かれています。
スペーサー

記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

ねじカバー

記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

クッションアーム
回転軸

ねじカバー（切り欠き部）施工にあたって警告

3 ネジカバーを切り欠きのある面を上にして、クッションアームのアームへ通す。
ビード

4 アームをビードのある面が、下になっていることを確認し、回転軸に装着する。

必ず実行

土壁・石膏ボードなどの強度の無い壁に直接取付けると、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。

5 付属の十字穴付きトラス小ねじ M4×8 で、回転軸とクッションアームを固定する。ねじは、上面、下面の順に本締めをおこなう。

必ず実行

注意
必ず実行

必ず強度のある壁や建築構造体に取付けるねじを組込む際は、油や異物等を混入させないでください。また、ねじ切れの原因となりますので、インパクト等の電動工具は使用せず手締めでおこなってください。

トイレ等の水まわりに取付けられる場合は、取付け穴の周囲に必ずシーリング剤を塗布する
シーリング剤を塗布しないと、壁裏へ水が浸入し手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。

十字穴付きトラス小ねじ
M4×8

必ず実行

スライド

必ず実行

6 ねじカバーをパチッと音がするまで、ベース側へスライドさせる。

必ず指定の固定金具を使用する
指定の固定金具を使用しないと、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒しケガをするおそれがあります。

各下地の取付方法をよく読み、十分な下地の厚さ、および補強があることを確認する
下地に十分な厚さ、補強がないと、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、ケガをするおそれがあります。

必ず実行

取付完了後、手すりにガタツキが無いことを確認する
手すりにガタツキがあると、手すりが外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、ケガをする恐れがあります。

禁止

お問い合わせ先は、こちらまでご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。
やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

URL http://www.naka-kogyo.co.jp

株式会社

URL http://www.naka-techno.co.jp●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●無断転載を禁じます。

携帯のカメラで左のQR コードを読み取りアクセスしてください。

10式施一般-SL-2型

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造をしない
手すりの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。取付前に●作業前に必要部品および工具が揃っているかご確認ください。

取付例

製品図と部品表

合板 + 硬質 PB1 枚貼
SL-2

種別：L＝540mm、640mm

肘掛けタイプ

種別：L＝600mm、750mm

8080

寸切ボルト
M8×50

M8 六角ナット

M8 メカナット

60

便座〜ボード上面：250〜300mm程度

(112）
110

便器
（別途）

M8×50

合板 ( 別途 )70°

180（20）180110

便座〜クッション上面
250mm程度

クッション中心30mm以上

寸切ボルト

L＝600、750

壁固定部55mm以内

便器
（別途）

取付手順
●部品と製品タイプの確認
製品は、フロントタイプと肘掛けタイプの２種類です。作業前に種別及び付属の部品を確認してください。下記の施工手順は、SL-1型を合板下地に施工する手順を示します。他の壁下地の場合は、取付例を参照し正しい施工方法で、手すりを施工してください。

施工手順

便器芯

便器先端〜クッション中央
150mm程度

有効幅員300設置例）一般住宅へ取付ける場合（有効幅員） 570mm以上
条件 ●トイレ空間

便器芯までの距離 285〜390未満の場合

540mmタイプを推奨

便器芯までの距離 390〜495以下の場合

640mmタイプを推奨■ 必要工具

名称

フレーム部組立て品

1スペーサー

1クッションアーム

1

フレームカバー1

十字穴付き小ねじM4×8（スコッチグリップ付き）

4ねじカバー

1

取扱説明書

1取扱表示シール

1

施工要領書

1

称

サイズ

■ ボルトの壁からの出寸法
数量

メカナット

4六角ナット

4平座金※取付け寸法は目安の数値を示しています。使用者が特定できる場合は、その使用者の体型や使い勝手に合わせて取付け位置を決めてください。

■ 部品表

合板下地の場合■ 固定部品表（別売）
名495mm以内

合板 ( 別途 )150

18011090

壁固定部

●便器芯

12.5M8 六角ナット

11090°

12 以上 ( 通し )M8 メカナット

12.5

L＝540、64015018012 以上通しフロントタイプ

SL-1

M84

寸切りボルト4・アンカー施工工具一式

出寸法14〜16mm

合板 ( 別途 )

4

バネ座金

1

下穴
φ1414〜16mm

寸切ボルト

墨出しおよび固定金具の取付M8×50

1 製品図を参照し墨出しする。

・プラスドライバー（柄の短い物を準備してください。）

2 φ14mm のドリルを使用し下穴をあけ、メカナットと寸切りボルトをセットする。
その際、寸切りボルトは壁面からの出寸法が、14〜16mm になるようにする。

2壁への取付
1 壁にセットしたボルトに、ベース（フレーム部組立品）、平座金・バネ座金・六角ナットで確実に固定し、ガタツキのないことを確認する。

取付例
下記の取付例は一例です。取付けに使用するアンカー類は、別途ご用意ください。（別売）
RC+ モルタル + タイル貼
(20)

CB+ モルタル + タイル貼
(20)

21 以上ボルト300 以上空洞部
モルタル充填（別途）

合板 + フレキシブルボード + タイル貼

ベース
（フレーム部組立品）
オールアンカー
M8×70

M8 メカナット

M8 六角ナット

オールアンカー
M8×90

M8 六角ナット
合板（別途）

コーチスクリュー
M8×50

六角ナット
（M8）

平座金（M8）
バネ座金（M8）