電気錠制御装置

周辺機器

EKC-P1/-P2

F-10 2G セントラルステーションで運用管理
2種類の電気錠制御装置で規模に応じた設計が可能

センターで運用管理

EKC-P1/-P2は、コントロールコミュニケータKFC-P1/-P2とELSB接続することで、施錠タイミング時間の設定や本体障害などの運用管理がF-10 2Gセントラルステーションで行えます。

電気錠を通信制御

ELSB接続では、電気錠の施解錠はKFC-P1/-P2からの通信 制 御 で 行 い ま す。
オペレ ーションターミナル
OT-P1/-P1FMとの配線は不要。省配線化にも有効です。

入退室管理

ELSB接続では、一つの扉に対し入室側/退室側、計２台のOT-P1/-P1FMから電気錠制御が可能。
入室・退室管理としてお使いいただけます。
また、１台のOT-P1/-P1FMから最大2台の電気錠制御も行えます。

多種の電気錠と自動ドアに対応

一般的な電気錠のほか、特殊な電気錠や一部の製造中止となった電気錠にも対応。
外部電源入力に別途電源を接続することで消費電流0.5Ａ以上の電気錠も制御が行えます。

EKC-P1と EKC-P2の混在

コントロ ールコミュニケー タKFC-P1/-P2に、EKC-P1とEKC-P2を混在してお使いいただけます。
システム規模に応じた設計が可能となります。

ELSB接続とローカル運用の混在

同一システム内にELSB接続とローカル運用（接点入出力接続）とを混在してご使用いただけます。
また、
EKC-P2の4回路内でも同様に混在可能です。

電気錠制御装置

EKC-P1/-P2

周辺機器

系統図
ELSB

EKC-P1電気錠制御装置
EKC-P1EKC-P1ELSB

KFC-P2

オペレーションターミナル
OT-P1/-P1FM

電気錠制御装置
EKC-P1EKC-P1EKC-P1

オペレーションターミナル
OT-P1/-P1FM

コントロールコミュニケータ
KFC-P2電気錠

電気錠

電気錠制御装置
EKC-P2

コントロールコミュニケータ
KFC-P1電気錠制御装置
EKC-P2
EKC-P1EKC-P1EKC-P1ELSB接続 EKC-P1/ｰP2混在可（電気錠が最大６４台分）

ELSB接続 EKC-P1/ｰP2混在可（電気錠が最大８台分）

仕様
EKC-P1EKC-P2電源電圧 / 消費電力

AC100Ｖ±10Ｖ

AC100Ｖ±10Ｖ

外部供給電源DC10.8V 〜 14.4V 0.35A

電気錠制御用電源

DC24V ／ 0.5A（最大） 外部電源入力あり

内蔵電池

ニッケル水素電池

停電補償時間15分（25℃ / 定格0.3Aの通電時施錠 / 通電時解錠型電気錠接続で通電時）20分（25℃ / 定格0.3Aの通電時施錠/ 通電時解錠型電気錠，4台接続で通電時）

ステータス入力

扉ステータス，解錠ステータス，施錠ステータス

扉ステータス，解錠ステータス，施錠ステータス

接点入力

一回解錠，連続解錠，強制解錠，時間外停止 各1点（無電圧接点入力）
施解錠ワンショット入力 / JEM-A C-1 共用1点（無電圧接点入力）

ソレノイド制御出力

有電圧 / 無電圧

50/60Hz ／ 55VA（最大）

12V

50/60Hz ／ 140VA（最大）なし
ニッケル水素電池

890mAh各1点（無電圧接点入力）

切替可 （無電圧出力時：DC30V

2650mAh

一回解錠，連続解錠，強制解錠，時間外停止4点2A）

12V

有電圧/ 無電圧各4点（無電圧接点入力）

各4点（無電圧接点入力）

切替可 （無電圧出力時：DC30V2A）

扉開放警報，電気錠異常 各4点（１ａ 無電圧接点出力 DC30V 2A）
扉閉 各4点（1a 無電圧接点出力 DC30V 0.1A）
施錠ステータス出力 各4点（1a 無電圧接点出力 DC30V 0.1A）

接点出力

扉閉，扉開放警報，施錠ステータス，電気錠異常各1点（1c 無電圧接点出力 DC30V 2A）

オープンコレクタ出力

施錠ランプ / JEM-A M2 共通１点（オープンコレクタ DC30V
扉開ランプ 1点（オープンコレクタ DC30V 50mA）

50mA）

なし

ELSB（625kbps）

通信

（表面）

表示

（表面）

電源，通信，施錠（発光ダイオード：緑色）

電源，通信（発光ダイオード：緑色）

電気錠異常，扉開警報（発光ダイオード：赤色）（内部：メンテナンス用）

一回解錠，連続解錠，強制解錠（発光ダイオード：橙色）

施錠，時間外停止（発光ダイオード：緑色）（4回路）

時間外停止（発光ダイオード：緑色）

電気錠異常，扉開，扉開放警報（発光ダイオード：赤色）（4回路）（内部：メンテナンス用）

一回解錠，連続解錠，強制解錠（発光ダイオード：橙色）（4回路）

ワンショット入力，解錠ステータス，施錠ステータス，扉ステータス（発光ダイオード：緑色）

ELSB（発光ダイオード：緑色）
（4回路）

表面操作

一回解錠ボタン，連続解錠ボタン （有効/無効なし（内部：メンテナンス用に強制解錠スイッチ

電気錠

通電時解錠型電気錠（美和ロック ALT、AUT、AMT または相当品），通電時施錠型電気錠（美和ロック ALR、AUR、AMR または相当品）
極性反転モータ式電気錠（美和ロック ALM、AL3M または相当品），極性反転瞬時通電施解錠型電気錠（美和ロック ALA、AUS または相当品）
極性固定瞬時通電解錠のみ錠型電気錠（美和 ロックALK または相当品），３線式瞬時通電施解錠型電気錠（美和ロック ALB または相当品）（EKC-P1のみ）
極性固定瞬時通電施解錠型電気錠（美和ロック ALS、AMS または相当品），通電時解錠型ストライク錠（美和ロック AST または相当品）
通電時施錠型ストライク錠（美和ロック ASR または相当品），自動ドア（各社対応可能）

周辺温度 / 周辺湿度

0℃〜 40℃ ／ 80％RH以下（結露しないこと）

取付方法

壁面取付方式，屋内専用

材質

フロントカバー，錠カバー：ABS樹脂 ／ クリアカバー：PMMA樹脂 ／ ミドルカバー、リアケース：PC/ABS樹脂 ／ 化粧シート：PC樹脂

質量約1.3kg（電池含む）

約2.6kg（電池含む）

寸法

270（W）×210（H）×56（D） mm

270（W）×380（H）×56（D） mm

タンパ検出機能

フロントカバー開閉検知切替可）

安全に関するご注意４点）○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03（3705）
8111
横浜テクノセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045
（972）
5381

お問い合わせ先
東京営業部 ☎ 03（3705）8111 大 阪 支 店 ☎ 06（6763）0081
福 岡 支 店 ☎ 092（441）5781 札幌営業所 ☎ 011（807）9681
仙台営業所 ☎ 022（291）0881 名古屋営業所 ☎ 052（934）0381

http://www.king-tsushin.co.jp

第3版 1406（A）