タイトルスペースH85mm×W990ｍｍ

主催：一般財団法人 住宅・建築 SDGs 推進センター−大規模建築部門−

トヨタ紡織グローバル本社
トヨタ紡織グローバル本社
作 品 名

一般財団法人
住宅・建築SDGs推進センター理事長賞
一般財団法人住宅・建築SDGｓ推進センター理事長賞
受 賞
名
杜と一体となった
省エネルギー・ウェルネスオフィス
本計画では工場正門周辺のランドスケープとして、既存の豊かな樹木を活かした「刈谷の杜(もり)」を計画し、グローバル本社を取り囲み、建物と杜を立体的な一体のまとまりとすることで道路からの引きを確保して人を呼び込み、杜と一体化したオフィスを実現している。
トヨタ紡織は世界中で森づくり活動を進めており、2050年に132万本植樹を目標として、各地域で植樹活動を推進している。グローバル本社における「杜」は世界中で森づくり活動を進める社員を結びつける象徴である。
環境コンセプトとして、①杜と一体となり、快適な光・熱環境を生み出すファサードエンジニアリング、②働き方と連動した省エネルギー・ウェルネス制御による生き生きワークプレース、③自然エネルギーと負荷予測を活用したエネルギーマネジメント・BCP対策の３つの柱を掲げ、省エネルギーとウェルネスを向上させるオフィスを目指し、取り組んだ。

屋上緑化併用ハイサイドライトと水盤の雨水利用紡ぎ織るスクリーンによる採光コントロールと眺望確保

・1Fエントランスホールの周辺は屋上緑化を行い、上部からの日射負荷を低減
・ハイサイドライトからの自然採光をファブリックスクリーンを活用して効果的に拡散利用
・エントランスホール周辺に水盤と雨水貯留槽を設置し、屋上緑化の散水に利用することで水資源を再利用
・2Fには屋外テラスを設け、ソトワークⓇ 設備で執務室から屋外の利用可能状況を確認可能とし、リフレッシュ空間としての活用を促進している。

・眺望を確保しながら、日射・採光をコントロールする技術として「紡ぎ織るスクリーン」を開発
・スクリーンは縦の鋼材と横の湾曲した鋼材が、縦と横の糸を紡ぎ合わせ、重なり合うイメージで構成。繊維製品を製造する企業のアイデンティティを示しつつ、環境負荷低減を建築主と共に達成
・高い日射遮蔽性能（ピーク負荷を約67％削減）を実現している。
⽇射遮蔽

スクリーンなし（6⽉）

スクリーンあり（6⽉）

スクリーンなし（9⽉）

スクリーンあり（9⽉）

400

100
8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（時）⽇射遮蔽性能※測定期間︓2021/4/9〜6/10

空調（36％）

太陽光‐122

1.0

CASBEE-オフィス健康チェックリストの合計スコアは移設前はスコア平均値をやや下回ったが、移設後は上位15％以内に含まれるハイスコアとなった。

給湯昇降機 528（2021年実績値に2022年太陽光パネル増設分を加えて達成⾒込み）

省エネルギー性
総合＋1.15＋0.33
IT＋0.95
空間0.0

5432
10

光＋0.34

温熱＋1.02＋1.06

空気＋0.85
⾳

1.不満, 2.やや不満, 3.どちらともいえない,
4.やや満⾜ ,5.満⾜

空調・換気の人感センサ制御

換気35

照明
96

BELS認証取得 実績︓Nearly ZEB

照明の人感センサ制御

4.02.0自然換気実測結果

移転前74名、移転後42名回答

調光・調光照明制御

3.0

レンガ壁の移設状況

75％
64％
387
削減 429ＭＪ/㎡/年 削減

5000K・500lx（朝⽅） 3000K・300lx（⼣⽅〜夜）

換気回数 [回/h]⾃然換気量︓平均4,305 m3/h（1.3回/h）

4/9
4/11
4/13
4/15
4/17
4/19
4/21
4/23
4/25
4/27
4/29
5/1
5/3
5/5
5/7
5/9
5/11
5/13
5/15
5/17
5/19
5/21
5/23
5/25
5/27
5/29
5/31
6/2
6/4
6/6
6/8
6/10

換気量 [m3/h]

14,00012,00010,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

歴史未来館（内観）・省エネルギー値 BEI:0.36(64％削減)にてBELS認証を取得、計画値にてZEB Readyを達成
・2021年実績値：65%削減に2022年太陽光パネル増設分を加え、実績値にてNearly ZEBを達成見込

空調・換気方式

環境満足度の評価

環境満⾜度は移転後に全体的に向上。オフィス
環境の総合評価は＋1.15と⼤きく向上。
2020年移転前
2021年移転後光

CASBEE-OHC(ｵﾌｨｽ健康ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

平均4.0%

13.0%

移転前
移転後

低下

向上

40%以上

730〜40%未満

6

計画︓ZEB Ready【空調・換気】
・空気式放射パネルの放射空調方式でドラフト感のない快適な空間を形成
・ファン付床吹出口を設置、デシカント外調機から調温・調湿した新鮮外気を供給
・人感センサによる制御エリアを16エリア/フロアに設定し、各エリアの在・不在によりエアコン設定温度と床吹供給エリアを制御、内部負荷に追従した省エネ運転・中間期は換気口の自動開閉を行うことで、自然換気を積極的に行う。

歴史未来館（外観）

5.1
CASBEE
Sランク

0〜10%未満

5

働き方と連動した省エネルギー・ウェルネス制御【照明】
・生体リズムに合わせて照明を調光・調色制御するウェルネス照明制御を採用
・始業時は照度･色温度を高めとし、覚醒による業務の効率化、終業時からは照度・色温度を低めとし、照明電力を削減、残業抑制によるライフタイルの改善
・人感センサと連動した省エネ運転(不在エリアを10％に調光)を実施

・敷地内に現存していたレンガ造りのボイラー棟は大正時代に建てられ、創業当時の面影を残す建物

・2Fに緊急対策室を設けて災害対策本部とすると共に、災害時は1Fホワイエを一時避難場所として使用可能。
屋上緑化併用ハイサイドライトにより自然換気・自然採光が得られ、クール&ヒートピットを活用した外気供給も可能

20〜30%未満

3.編む ４.疎密をつくる

内外の垣根を越えて新たな価値を創造するイノベーションエリア

創業時から残る100年前のレンガ壁を移設・復元、歴史を伝承

・災害時も継続して72時間の運用が可能なように非常用発電機・地下オイルタンクを設置

10〜20%未満

1.⼀般⽔平 2.ずらすルーバー

⼈が集い未来を紡ぐ
発想の繭 COCOON

・刈谷市・企業の歴史を学べる教育の場として地域に広く開放‐20%未満ソトワーク®用2F屋外テラス

⼯⽔の雑⽤⽔利⽤

⽔盤を活⽤した屋上緑化への⾬⽔利⽤

BCP対策
発電機・タンク
72時間稼働想定

1 杜と一体となり、快適な光・熱環境を生み出すファサードエンジニアリング
2 働き方と連動した省エネルギー・ウェルネス制御による生き生きワークプレース
3 自然エネルギーと負荷予測を活用したエネルギーマネジメント・BCP対策

環境コンセプト‐10〜0%未満

自然採光・換気利用ﾎｰﾙ

地中熱利⽤クール＆ヒートピット

環境認証と省エネルギー・ウェルネス評価

200

水盤を活用した雨水利用

⾬⽔ピット

発祥の地に設けた「杜」の重⼼から創業者が⾒守る

エアコン室外機への散⽔制御による効率化

イノベーションプラザ

製品展⽰スペース↓ピーク時⽇射量：263W/㎡

3000

光を拡散し下階へ届ける曲⾯壁

⽔盤‐20〜10%未満

⽇射量600500

３階︓⾷堂

ABWを外部にも拡げた「ソトワーク®」After

緑地を⽣み出すことで世界中の地域とグローバル関係を構築

５階︓執務エリア
４階︓執務エリア

ABWを外部にも拡げた「ソトワーク®」I.SEM®による太陽光パネル・蓄電池の負荷予測・デマンド管理制御
・太陽光パネル（警備棟︓11kW）・蓄電池（50kWh）

北⾯からの安定した採光
吹抜階段による⾃然換気

本社機能を維持するBCP対策

⽇射負荷を約67％削減

700

Before

屋上センサーによる⾃然換気、⾃動ブラインド制御

６階︓執務エリア
働き⽅と連動した
省エネ・ウェルネス制御
杜の涼⾵を活⽤した
⾃然換気

のこぎり屋根の屋上緑化・⾃然採光・通⾵

⽇射遮蔽により、ブラインドを不要とし内外の視線をつなげる↓ピーク時⽇射量：787W/㎡

800

中国内モンゴル地区の事例

⾞室空間の技術を応⽤しウィルスと光のフィルターとなるファブリックスクリーン・このレンガ壁を移設、歴史未来館の外壁として補修・復元し、企業の歴史を後世に伝承

杜の涼⾵を活⽤した
⾃然換気900

世界中で植樹を続ける
グローバル企業の本社⼯場の中⼼で⼈を招き⼊れる場となる「杜」

・電力負荷をエネルギーマネジメントシステムI.SEMⓇで気象予測データを元に予測し、ピーク時のデマンドカットに使用可能なよう太陽光・ 蓄電池の運転制御を実施

視線（W/㎡）

ワイドな眺望と⽇射制御を両⽴し企業のアイデンティティとなる
縦⽷と横⽷の紡ぎ織るスクリーン

2020年に累計50万本植樹を達成

太陽光パネル・蓄電池の負荷予測・デマンド管理制御

天井のファブリックスクリーンが⾃然光を拡散させやわらかな光を届ける

紡ぎ織るスクリーンの構成⽅法

潜熱・顕熱分離空調
・ヒートポンプ式デシカント外調機
・⾼顕熱型エアコン

太陽光パネル(142kWを創電)

回答割合 [%]

第１回
部門名
第１回 SDGｓ建築賞
SDGs建築賞

知的生産性の評価

知的⽣産性は移転後に向上、「-10〜0％未満低下する」と回答した割合が減り、「10〜20％未満向上する」と回答した割合が増加。
平均値は4.0％から13.0％へ9.0ポイント向上した。

トヨタ紡織グローバル本社
建築主
設計者
施工者
所在地
建物用途

トヨタ紡織 株式会社株式会社 竹中工務店
株式会社 竹中工務店
愛知県刈谷市豊田町
1丁目1番地
事務所

構
造
階
数
建築面積
延床面積
竣工年月

付加制振構造7階
3,527.89㎡
13,119.16㎡
2020年5月