福岡県揚湯試験実施要領
１目的
この要領は、温泉動力装置の許可申請にあたり申請者が行う揚湯試験について、実施方法、結果報告等に関する必要な事項を定め、源泉の適正揚湯量を把握し、もって温泉資源の保護を図ることを目的とする。

２

実施方法
揚湯試験は、段階揚湯試験、連続揚湯試験及び水位回復試験とし、この順で実施する。
(１ )

測定値の単位及び測定間隔について
泉

温 ：「 ℃ 」 単 位 で 小 数 点 以 下 第 １ 位 ま で 表 示 す る 。

水位 ：「 ｍ 」 単 位 で 小 数 点 以 下 第 ２ 位 ま で 表 示 す る 。
測定の基準地点は地表面とする。

揚 湯 量 ：「 Ｌ /分 」 単 位 で 整 数 表 示 す る 。
測 定 間 隔 ： 各 試 験 の 測 定 時 間 の 間 隔 は 、 開 始 後 10 分 ま で は １ 分 間 隔 、 10 分か ら 20 分 ま で は ２ 分 間 隔 、 20 分 か ら 60 分 ま で は ５ 分 間 隔 、 60分 か ら 120 分 ま で は 10 分 間 隔 、 120 分 か ら 180 分 ま で は 30 分 間隔 、 180 分 以 降 は 60 分 間 隔 を 目 安 と す る こ と 。
（ただし、泉温については最初の１時間の測定は１０分ごとに１回 測 定 す れ ば よ い も の と す る 。）
(２ )

段階揚湯試験

①

孔内洗浄及び予備揚湯（２４時間程度を目処）を行い、揚湯特性の概要を把握する。

②

自然水位（揚湯していない状態での水位）を測定する（自噴泉の場合も可能
な 限 り 測 定 す る ）。
ア

自噴していない源泉の場合温泉水頭が地表下に位置しているので、その上限値を測定して自然水位とする。

イ

自噴している源泉の場合自噴状態の泉温及び湧出量を測定する。測定後，湧出口を高くしていくと自噴量が減少し、ある高さになると全く停止する。このときの高さを静止水
位 と す る （ ＋ の 水 位 と な る ）。

③

揚 湯 量 を ５ 段 階 以上 に 分 け、各 段 階 の 揚湯 量 で 継 続し て 揚 湯 しな が ら、動 水位及び泉温を測定する。
なお、泉温については、湧出地点又は湧出地点に最も近い位置で測定する。
1ただし、採取可能量が少ないときは、可能な範囲で段階を設定し、それも難しければ、連続揚湯試験のみを行うこととする。
各段階の揚湯量は、予備揚湯試験の結果を考慮しつつ、利用計画に基づき必要とする揚湯量を基準にして、それよりも少ない揚湯量、多い揚湯量をそれぞれ２～３段階設定する。あるいは揚湯試験に用いる動力装置による最大揚湯可能量を５等分して基準にする。
各段階の試験時間は、少なくとも１時間以上、かつ動水位が安定するまでの時間とする。動水位が安定しない場合は、２時間程度を目安として延長し、おおよその安定をもって次の段階に移行する。
④以 上 の 測 定 に よ り 得 ら れ た 結 果 か ら 限 界 揚 湯 量 を 求 め （ 下 記 3(5)参 照 ）、 適
正 揚 湯 量 （ 限 界 揚 湯 量 ×0.8 以 下 ） を 設 定 す る 。

(３ )連続揚湯試験
段 階 揚 湯 試 験 に よ り 設 定 し た 適 正 揚 湯 量 で 24 時 間 以 上 揚 湯 し ， 動 水 位 及 び
泉温を測定する。これらの数値が安定していれば（試験開始から６時間毎に測定する水位変化量が、全体水位変化量（自然水位から動水位までの全体の水位変 化 量 ）の お お む ね 0.2％ 以 内 と な る ま で ）、適 正 揚 湯 量 は 適 切 で あ る と 判 断 する。
た だ し 、 0.2％ 以 内 で も 継 続 的 に 水 位 が 低 下 し て い る よ う な 場 合 は 、 必 要 に応じて、試験期間を延長すること。

(４ )

水位回復試験
連続揚湯試験の揚湯を停止した後、水位がどのように回復するかを測定し、自 然 水 位 ま で ほ ぼ 回 復（ 10ｃ ｍ 以 内 の 水 位 回 復 を 基 準 と す る 。）し た こ と を 確 認する。

３

結果報告書の作成
揚湯試験の結果については以下により報告書を作成し、福岡県温泉法施行細則第７条第２項第４号ロに規定する動力装置許可申請の図書として添付する。
(１ )

揚湯試験結果表

参考様式１(２ )揚湯試験結果記録表参考様式２(３ )段階揚湯試験結果

参考様式３(４ )連続揚湯試験・水位回復試験結果

参考様式４(５ )

揚湯量検討図参考様式５※

揚湯量検討図による限界揚湯量の求め方
段階揚湯試験によって得られた結果から、各段階における揚湯量（Ｑ）を横軸に、自然水位からの水位降下量（Ｓ）を縦軸とした揚湯量―水位降下量図（Ｑ－Ｓ図）を作成する。揚湯量―水位降下量図は両対数グラフで作成し、縦軸と横軸の目盛りは等倍であることが望ましい。

2

揚湯量―水位降下量図において、揚湯量と水位降下量の関係を示す直線は、一般的にある段階を越えると、直線の勾配が大きくなり、この点（変曲点）における揚湯量が限界揚湯量となる。変曲点がない場合は、段階揚湯試験の最大揚湯量を限界揚湯量とする。

(６)

自噴量試験結果

参考様式６４ その他（１）上記の規定に沿った揚湯試験を実施することが困難な場合は、申請者は申請の事前にその旨を県自然環境課あて申し立て、県は、福岡県環境審議会温泉部会委員の意見を参考に個別に申請者に指導するものとする。
（２）申請者は、連続揚湯試験においては、必要に応じて源泉周辺への影響を調査し、把握することとする。
（３）申請者は、揚湯試験の実施にあたっては、排水、騒音、既存源泉の状況など周辺環境に配慮することとする。
（４）県自然環境課は、必要に応じ、試験の実施の状況について職員による確認を行うものとする。
附１

則
この要領は平成２６年６月２５日から施行する。

3

（参考様式１）揚試験実施日

湯年

試

験月

結日

果表

～年

住所

TEL

－名称

（担当者氏名：月日－

試験実施者名称

温泉）

源泉源 所在地
泉 深度

ｍ 口径

ｽﾄﾚｰﾅ位置電動機
ポンプ試験に使用した動力装置

種類及び型式種類及び型式

出力kW

吐 出 口 径

動力設置位置mm 揚ＧＬ－

試区分

揚湯量（Ｌ/分）

回動水位
GL- (m）転数

rpm

程ｍｍ験

結
泉温（℃）

果
揚湯時間（分）

備考

第１段階
第２段階
第３段階
第４段階
第５段階

限界揚湯量（Ｌ/分）

適正揚湯量（限界揚湯量×0.8 以下）

（Ｌ/分）

※

測定値の単位は，揚湯試験実施要領の２(１)のとおり

4

（参考様式２）

揚 湯 試 験 測 定 記 録 表（段階・連続・回復試験）
年
時 刻
（時：分）

※

月
経過時間ｔ（分）

日（No.
揚湯量 Q
（Ｌ/分）

水位
GL- (m)測定値の単位は，揚水試験実施要領の２(１)のとおり

5

水位降下 S（ｍ）

水温（℃）

）

（参考様式３）
段階揚湯試験結果
（ｍ）

水位
揚湯量

Ｌ/分

Ｌ/分

Ｌ/分

Ｌ/分

０(時)

揚湯開始後経過時間※

Ｌ/分

水位は地表面を基準としグラフの下方を深くなる方向とすること。
静水位は揚湯開始後経過時間が０の時の水位として表示すること。

6

（参考様式４）連続揚湯試験・回復試験結果
揚湯量Ｌ／分（ｍ）

ポンプ停止

水位
０(時)

揚湯開始後経過時間※

水位は地表面を基準としグラフの下方を深くなる方向とすること。
静水位は揚湯開始後経過時間が０の時の水位として表示すること。

7

（参考様式５）
揚湯量検討図

（ｍ）

水位
（Ｌ／分）

揚湯量
※

両対数グラフとすること。
水位は地表面を基準としグラフの下方を深くなる方向とすること。
ポンプの選定理由

8

（参考様式６）
自噴量試験結果

（Ｌ／分）

自噴量０※

（ｍ）

地表よりの高さ（水位と同じ表示）

両対数グラフとすること。
自噴量が０の時の地表よりの高さが静水位となる。

9