取扱説明書

MUS-P-1218̲rev04

PV（ 直 流 電 源 ）用 S P D A D Nシリーズ、D Nシリーズ

形式

DNシリーズ

警報接点有りADN-410DA ADN-406DA

警報接点無しADN-410D

試験クラス

ADN-406D−−

DN-110D

DN-106D

クラスⅡ/Ⅰ

クラスⅡ

適用回路（接地又は非接地）

DC1000V

DC600V

DC1000V

DC600V

最大連続使用電圧 Ucpv

DC1200V

DC750V

DC1200V

DC750V

公称放電電流 In 8/20μs

20kA

5kA

最大放電電流 Imax 8/20μs

40kA

10kA

インパルス放電電流 Iimp 10/350μs

2.5kA

−

定格短絡電流 Iscpv

100A

50A

最大短絡電流指定のSPD分離器使用時
ヒューズ

短絡電流
850A以下ホルダ（耐雷サージ）
スペーサ
指定する
SPD
短絡電流
ヒューズ
分離器
2.5kA以下（gPVヒューズ） ホルダ

−

−

−

HK1551

−

−

−

PFP-S

−

−

PV-20A14F又はPV-25A14F

HP10M15

CH141B-PV

PFH-14

必要数量

ヒューズ：2本、ホルダ：2個
交流500μA以下、直流50μA以下

防護モード

開回路故障モード

OCFM

直流50μA以下

連続直流電流 Icpv
故障表示

DC1000V 2.5kA

KLD2 20A

漏れ電流 IPE

表示

A

動作

B

警報接点（警報接点有りのみ）

A

C

正常時：緑

C

故障時：赤又は黒

1C接点（a-c間：a接点、b-c間：b接点）■梱包内容
SPD本体、取扱説明書■外形＋(−)端子−(＋)端子M5M5＋,−側端子カバー

取付金具（オプション）

SPDプラグ

レール取付

A

B

C
107

95±1.0故障表示※1
正常時：緑
故障時：赤又は黒120

ロットNo.

取り扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、あるいは物的損傷が発生する可能性があります。また、状況によっては重大な結果を生じる可能性もあります。

■ADNシリーズの指定するSPD分離器（短絡電流850A以下）
28

2-M5
80

2-φ3.2

接続端子
M5

φ5.5

ヒューズカバー：HC-154540
警報接点端子3.5mm幅

16

5

12

35.2
レール取付の場合、スペーサーPSP-Sを間に挟み、取付する。

ホルダ HK1551

34.8

レール取付

3

44.3

レールロック28

ヒューズ KLD2 20A

264（警報接点有りのみ）

51
14

M5

ヒューズカバー無し図

14.8

14

17

ADNシリーズ
DNシリーズADNシリーズ
DNシリーズE

F：指定するSPD分離器
ADNシリーズは、PVシステムの直流電源ラインの短絡電流が100A以上の場合、指定のSPD分離器を接続してください。
DNシリーズは、PVシステムの直流電源ラインの短絡電流が50A以上の場合、指定のSPD分離器を接続してください。

■警報線の配線（警報接点有りのみ）
警報接点はc接点です。正常時に接点OPEN（開）、SPD故障時及びSPDプラグ未装
着時に接点CLOSE（閉）とする場合は、警報接点端子のa端子とc端子に警報線を配線してください。正常時に接点CLOSE（閉）、SPD故障時及びSPDプラグ未装着時に接点OPEN（開）とする場合は、警報接点端子のb端子とc端子に警報線を配線してください。警報線は適用電線径の電線を用い、電線の被覆を10mm剥いてください。
警報接点端子のボタンをマイナスドライバー等で押した状態（①）で、被覆を剥いた
電線を穴の奥まで差し込み（②）、ボタンを元に戻すと電線は固定されます。

スライド
45mm

M5

引き出し代
32mm
38

b

c

①

a

b

16.5

ホルダ PFH-14■警報接点端子の仕様
接続電線径

■使用条件
温度：−40℃〜＋70℃
湿度：95%以下(結露不可)■設置場所
屋内又は防水処理を施したBOX内■固定方法
・レール(35mm幅)取付②
・取付金具によるネジ取付①①
この場合、取付ベース板には4箇所、
Ｍ4またはΦ4.5の加工をしてください
レール取り付け方法
レール取り外し方法■絶縁距離
圧着端子の絶縁被覆と金属筐体間及びSPD本体と金属筐体間は絶縁スペースを確保
してください。
2mm以上

絶縁被覆

絶縁被覆

5mm以上

絶縁スペース■電源線及び接地線の配線
SPD及び外部SPD分離器（接続する場合）は配線方法（右上図参照）のとおりに配線して下さい。配線長は極力短くしてください。接地線は最短で保護対象機器のFG及び接地極（100Ω以下）に接続してください。SPDへの配線は、適用電線（推奨電線）径の電線を用いて、絶縁被覆又はキャップ付きのM5圧着端子で端末処理し、規定の締付トルク（下表参照）でSPDの端子に接続してください。配線は＋,−端子側の端子カバーとE端子側の端子カバーの両方を外して配線してください。端子カバーを外す際は、端子カバー中央の凹部にマイナスドライバー等を差し込み、外側（LOCKと逆側）にスライドさせます。この端子カバーはSPDプラグが外せる位置で一旦止まります（この位置を端子カバーの仮固定位置とします）。
その後更に力を加え、外側（LOCKと逆側）にスライドさせて外してください。配線後は感電防止及びSPDプラグのロックのため、両方の端子カバーを仮固定位置に戻した後、LOCK方向にスライドさせ、奥まで差し込んでください。
■適用電線（推奨電線）と締付トルク
配線箇所
接地端子（E）と接地間

a

ヒューズ HP10M15

使用条件・取り付け・配線

電源と+,−端子間c②3.5mm幅

5mm
以上

F

＋
（−） −
（＋）

レール取付

●開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
●製品は、取扱説明書に従って取り付けてください。
●製品は、適用回路・電圧を確認の上、ご使用ください。
●ADNシリーズは、PVシステムの直流電源ラインの短絡電流が100A以下の場合、SPD分離器は必要ありません。短絡電流が100Aを超える場合、SPDの前段には必ず指定するSPD分離器を接続してください。
●DNシリーズは、PVシステムの直流電源ラインの短絡電流が50A以下の場合、SPD分離器は必要ありません。短絡電流が50Aを超える場合、SPDの前段には必ず指定するSPD分離器を接続してください。
●取扱説明書に記載した環境で使用してください。
●配線は取扱説明書に記載した線径及び締付トルクで配線してください。
●ご使用前には、SPDプラグとベースが確実に装着されていることを、SPDプラ
グを押して確認してください。
●設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、SPDプラグを取り外して実施してください。尚、試験電圧がDC500V以下の場合、SPDプラグを実装した状態で試験可能です。
●高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
●落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
●ゴミ、鉄粉等の異物が製品内部に入らないように施工してください。又、端子部に異物が付着した場合は取り除いてください。
●端子ネジは定期的に緩みの無いことを確認してください。端子ネジの増し締めは、
必ず無電圧を確認後、実施してください。
●製品は改造、分解しないでください。
●警報接点が動作した場合、速やかにSPDの故障表示の確認及び外部SPD分離器（接続する場合）の確認を行ってください（警報接点有りのみ）。
●故障表示が1つでも緑から赤又は黒に変わった場合、SPDは故障しています。
SPD又はSPDプラグ及びSPD分離器（接続する場合）を交換してください。
●製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。

60

54±1.0ヒューズ PV-20A14F
PV-25A14F

12●通電中は端子などの充電部には絶対に触れないでください。重大な感電事故となる恐れがあります。
●取り付け、取り外し、配線作業及び保守・点検は必ずPVパネル側及びPCS側の両方の開閉器がOFF（開路）であることを確認後、実施してください。
●落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。

※1 DNシリーズは中央の故障表示（B）はありません

取付金具差し込み箇所

95
68.2
61

PCS

51

■DNシリーズの指定するSPD分離器（短絡電流2.5kA以下）

警告

2
レール高さ7.5ｍｍの場合

104

接続端子

ホルダHK1551の取付孔寸法
接地端子
（E）

レールロック注意

2550

3.5mm幅

49.5

F

F

＋
（−） −
（＋）

E

ホルダ CH141B-PV

ベース
E側端子カバー

レール取付

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を受ける可能性があります。

14×51mm
ヒューズ用

DC−(+)

締付ネジ

警告

ヒューズクリップ35mm幅93.2±1.5
96.6±2.0

設置方向
下
35.3

取り付け、配線工事および保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書、その他付属書類をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書が取扱者又は保守責
任者のお手元に届きますようご配慮ください。ここでは安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区分しております。

注意−

DC+(−)

DC−(+)
F

引き上げ
19mm

ADNシリーズ

DC+(−)

上

安全上のご注意

10

種類

PV
パネル

締付ネジ

(50)

■製品種別と定格

26.5

15.7

本製品は、太陽光発電（PV）システムの直流電源ライン及び接地から侵入する雷
サージ電圧・電流よりPCS、PVパネル及びPVシステムの直流設備を保護するJIS C
5381-31（IEC 61643-31）に適合したPV用SPD（サージ防護デバイス）です。
SPD故障時の短絡電流をADNシリーズは100Aまで、DNシリーズは50Aまで遮断することが可能です。そのため、PVシステムの直流電源ラインの短絡電流が100A以下（DNシリーズは50A以下）の場合、SPD分離器は不要です。また、指定するSPD分離器を接続することで、DC1000V 2.5kAまでの短絡電流を遮断することが可能です。

ヒューズホルダは上下を正しく設置
する

76

(20)

製品の概要と種別

DN-110D

45

このたびは、昭電製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
製品を最良の状態でご使用いただくために、ご使用に際しましてこの取扱説明書をご一読くださいますよう、お願いいたします。

DN-106D

95.6
80.6

ADN-410DA
ADN-410D

100.7

30

ADN-4 0 6 DA
ADN-4 0 6 D■配線方法■ADNシリーズの指定するSPD分離器（短絡電流2.5kA以下）

適用電線
3.5ｍｍ² 〜 14ｍｍ²

推奨電線

圧着端子

締付トルク

3.5ｍｍ²M５
絶縁被覆付

2〜2.5N・m

5.5ｍｍ²

スペーサー PFP-S
本社 〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号（代）TEL 03(5819)8811

接点定格

10ｍｍ

AC220V 1A
DC110V 0.5A

保守・点検
・配線の緩みが無いことを定期的に確認してください。
・SPD分離器（接続する場合）は定期的に溶断の無いことを確認してください。
・定期的にSPDプラグを抜き差しし、警報接点が動作することを確認してください（警報接点有りのみ）。
・警報接点が動作した場合、速やかにSPDの故障表示の確認及び外部SPD分離器（接続する場合）の点検を行ってください（警報接点有りのみ）。
・故障表示が1つでも緑から赤又は黒に変わった場合、SPDは故障しています。
SPD又はSPDプラグ及び接続している場合、SPD分離器を交換してください。
・製品は定格内の雷サージに対しては数十〜数百回の保護能力がありますが、永久的では無いため、10年程度での交換を推奨します。
■SPDプラグの抜き差し及び交換方法
・SPDが故障した場合、SPDプラグ及びＳPD分離器（接続する場合）の両方を交換してください。SPDプラグ及びSPD分離器の交換は必ずSPDが無通電状態であることを確認後、実施してください。
・SPDプラグを交換する場合、端子カバーを外側（LOCKと逆側）にスライドさせ、端子カバーを仮固定位置に移動し、SPDプラグを引き抜いてください。SPDプラ
グが抜けにくい場合、下図の様にSPDプラグの出っ張りにマイナスドライバー等を引っ掛けて「てこ」の原理で持ち上げ、引き抜いてください。
・交換するSPDプラグはベースのガイドに沿って差し込んでください。
・SPDプラグには誤挿入防止機構があります。間違った向きおよび形名が異なる
SPDプラグは挿入できません。
・SPDプラグ交換後は必ず端子カバーを内側(LOCK側)にスライドさせ、プラグを固定してください。またSPDプラグとベースが確実に装着されていることを、SPD
プラグを押して確認してください。
②プラグを抜く「てこ」の原理①端子カバーをスライド保証
・取扱説明書に記載した方法でご使用頂いた製品の保証期間は1年間とします。尚、製品の定格を超える雷サージの通電、電源の一時的過電圧、ノイズ、災害、その他外的要因による故障は除外させていただきます。
・製品のご使用にあたって、物損及び機器に保存されたデータ等についての保証は
負いかねますのであらかじめご了承ください。
・SPDの定格以上の落雷があった場合、保護対象機器が保護できない場合もあります。

テクノセンタ 〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町365番地（代）TEL 043(422)2111

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

電線剥きしろ単線 φ0.4mm 〜 φ1.2mm AWG 26-16
撚線 0.2mm² 〜 0.75mm² AWG 24-20

支店所在地 札幌・仙台・名古屋・大阪・富山・広島・高松・福岡・那覇
ホームページ http://www.sdn.co.jp

ADN-410DA−

Without alarm contact

ADN-406D

ADN-410D

DN-106D

Impulse test classification

Class II / I

DN-110D

Class II

Applicable circuit(Grounded or ungrounded)

600V DC

1000V DC

600V DC

1000V DC

Maximum continuous
operating voltage Ucpv

750V DC

1200V DC

750V DC

1200V DC

Nominal discharge current In
8/20µsMaximum discharge current Imax
8/20µs

20kA

5kA

40kA

10kA

Impulse discharge current Iimp
10/350µs

2.5kA−

Short-circuit current rating Iscpv

100A

50A

With specified SPD disconnectors
1000V DC 2.5kA

Maximum short-circuit current

SpecifiedSPD
disconnectors

Withstandsurge
current a

Fuse

KLD2 20A−−−

Holder

HK 1551−−−

Spacer

PFP-S

−

−

−

gPV fuse b

Fuse

PV-20A14F or PV-25A14F

HP 10M15

Holder

CH141B-PV

PFH-14

Quantity

Two fuses, two holders

Residual current IPE

500µＡ AC or less, 50µA DC or lessFailure mode

Open-circuit failure mode OCFM
50µA DC or lessContinuous current Icpv
Status indicator

DisplayA B C

Behavior

Short-circuit current up to 850AA C

Normal : Green, Failure : Red or black

Alarm contact(With alarm contact only)

Change-over contact(a-c : make contact, b-c : breake contact)b

Short-circuit current up to 2.5kA■Package contents
SPD, Instruction manual■Outline and dimension+ (-) terminal
M5- (+) terminal

Terminal coverof the +, - side

Mounting bracket (option)

M5

SPD plug●Never attempt to touch terminals and other live parts while DC power is supplied.
Serious electrical shock accident can result.
●Make sure that both the PV panel side and the PCS side switches are open prior to
installation, removal, wiring, maintenance and to inspection.
●If there is any fear of lightning, do not touch the SPD.
CAUTION●Do not use any SPD damaged or deformed at the time of unpacking.
●Install SPD in accordance with the instruction manual.
●Use SPD after checking for applicable circuit and voltage.
●ADN series do not require external SPD disconnectors if the short-circuit current of
the DC circuit of the PV system is 100A or less. If the short-circuit current of the DC
circuit of the PV system exceeds 100A, make sure to connect the specified external
SPD disconnectors.
●DN series do not require external SPD disconnectors if the short-circuit current of
the DC circuit of the PV system is 50A or less. If the short-circuit current of the DC
circuit of the PV system exceeds 50A, make sure to connect the specified external
SPD disconnectors.
●Use SPD in the environment stipulated in the instruction manual.
●Wire at the wire diameter and the tightening torque described in the instruction manual.
●Make sure to press the SPD plug that the SPD plug is mounted on a base certainly
before use.
●Disconnect the SPD plug if performing the withstand voltage test and the insulation
resistance test on facilities and equipment. The test may be performed with the SPDplug mounted, if the test voltage is 500V DC or lower.
●Do not install the SPD under any abnormal environment, such as high temperature,high humidity, dust, condensation, corrosive gas, excessive vibration, shock, etc.
●Do not make an impact on SPD by dropping, overturning, etc.
●Install SPD with care to prevent dust, iron powder, or other foreign matters fromentering SPD. Remove any foreign matter adhering to the terminal portion.
●Periodically check wiring to make sure the wiring is not loose. Be sure to retighten
terminal screws after making sure the DC power voltage is non-voltage.
●Never attempt to remodel or disassemble SPD.
●If the alarm contact is operated, promptly check the status indicator of the SPD and
if it is connected, check the external SPD disconnector (with alarm contact only).
●If the status indicator is changed to red or black from the green, SPD has failed.
Replace theSPD or SPD plug and if it is connected, replace external SPD disconnector.
●When SPD is discarded, handle it as industrial waste.

Fuse clip
80

25

Mounting holedimensions for holders

Fuse cover：HC-15

Fuse KLD2 20A
50

Earth
terminal (E)54±1.0Rail mounting

M5

3.5mm width

DN series do not have a central status indicator (B).

3(With alarm contact only)

35.2

12

Holder HK1551
Rail lock16

5

If mounting holders on therail, install a spacer “PFP-S”
between the holders.

Alarm contact terminal

Mounting bracket insertion point

28

34.8

Mounted at a height 7.5mm rail

25

2

Terminal coverof the E side

6493.2±1.5
96.6±2.0

a

45

40

14

51

2

Base

35.3

14.8

17

ADN series
DN series

E

E

16.5
Spacer PFP-S■Wiring of the alarm line (with alarm contact only)
Alarm contact is change-over contact. When the alarm contact is open (break) at
normal, and when the alarm contact is close (make) at SPD failure and SPD plug notinstalled, wire the alarm line to a - c terminals of the alarm contact terminal. When thealarm contact is close (make) at normal, and when the alarm contact is open (break)at SPD failure and SPD plug not installed, wire the alarm line to b - c terminals of thealarm contact terminal. Wire in the applicable wire of the alarm contact terminal (seetable below). The wire coating should be stripping on 10mm. At the first, press the
button on the alarm contact terminal with a flat-blade screwdriver. At the second, plug
the alarm line stripping a coating to the back of the hole, and return the button to theoriginal.

12
slide
45mm

M5

Pull out
32mm
38Rail mounting
3.5mm width
Holder PFH-14

Fuse HP10M15

b

c

First

a

b

Service condition, Installation, and Wiring■Service condition
Temperature : -40°C to +70°C
Humidity : 95% or less (no condensation)■Installation location
Indoor or inside of the waterpro of enclosure.
■Mounting method
・Rail (35 mm wide) mounting
・Screw mounting with mounting bracket
In this case, M4 or diameter 4.5 mm holes
should be made in 4 places on the mounting
base plate.

[2]

Rail mounting method

5mm or more

■Applicable wire (recommended wire) and tightening torque

Between the Earthterminal (E) and ground

Recommended
wire

3.5mm2 to 14mm2(4mm2 to16mm2)

SHODEN CORPORATION

Rating of the alarm contact

10mm

220V AC 1A
110V DC 0.5A

Maintenance and inspection

Removing from rail

■Wiring of the DC power line and the ground line
Wire as shown in the wiring method (see figure in upper right) to SPD and if it isconnected, SPD disconnectors. Wiring length should be as short as possible. Wire theground line to the frame ground of the protected equipment and ground (100Ω or less)in the shortest. Tighten the wires of the applicable wire (recommended wire) with theinsulating coating of the M5 crimp-style terminals to the specified tightening torque(see table below) to the SPD terminal. Wire to remove the terminal cover of the +, side and the terminal cover of the E side. When removing the terminal cover, slide theterminal cover on the outside (opposite side of LOCK mark) inserting a flat-blade
screwdriver in concave portion at the center of the terminal cover. At this time, theterminal cover will stop once in a position where it can disconnect the SPD plug (Thisposition is called “temporarily fixed position”).
Then further exerts a force, slide theterminal cover on the outside (opposite sideof LOCK mark), remove the terminal cover.
Return to the temporarily fixed position bothof the terminal cover after wiring, sincethen, be sure to slide the terminal coverinward (toward LOCK) to clamp the SPDplug and to protect against electric shock.

Between the DC power
and +, - termina

Stripping of the wire

[1]

Insulation distance

Applicable wire

Applicable wire
Solid diameter 0.4mm to 1.2mm AWG 26-16
Stranded 0.2mm2 to 0.75mm2 AWG 24-20[1]Insulation coating

Wiring placea■Specification of alarm contact terminal

2mm or more
5mm ormore

cSecond■Insulation distance
Ensure an insulation distance between insulation coating of the crimp-style terminals
and metal housing, and between SPD enclosure and metal housing.

2-φ3.2Connecting terminal
M5

In the case of coverC
107

Normal : Green
Failure : Red or
Black

95
68.2
61

Insulation coating

28

2-M5

120

95±1.0Rail
mounting
35mm
width

＋
（−） −
（＋）

ADN series
DN series

F : Specified external SPD disconnector
ADN series require specified external SPD disconnectors If the short-circuitcurrent of the DC circuit of the PV system exceeds 100A.
DN series require specified external SPD disconnectors If the short-circuitcurrent of the DC circuit of the PV system exceeds 50A.

■Specified SPD disconnector for DN series (gPV fuse)■Specified SPD disconnectors for ADN series (withstand surge current)

Lotnumber
B

＋
（−） −
（＋）

51

Fuse PV-20A14F
PV-25A14F

Holder CH141B-PV

WARNING

φ5.5

A

F

Connecting terminal

Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, may result in minor ormoderate injury and/or damage to the equipment. Even some CAUTION items may
also result in a serious accident.

14×51mmStatus indicator a

3.5mm width

49.5

CAUTION

44.3

a

−

Rail mounting

Pull up
19mm

ADN-406DA

Downside

F

F

PCS

Indicates a hazardous situation, which if not avoided, can result in death or serious injury.

60

Model

With alarm contact

DC−(+)

Rail lock

DN series

ADN series

DC+(−)

DC−(+)
F

10

SeriesDC+(−)

Clamping
screw

(50)

■Product types and ratings

Installation

WARNING

PV
panel

15.7

This product is a surge protective device (SPD) for PV systems complying with JIS C
5381-31 (IEC 61643-31) which protects the PCS, PV panels and DC devices of the PV
system. ADN series are possible to interrupt the short-circuit current due to the SPD
failure up to 100A. DN series are possible to interrupt the short-circuit current due tothe SPD failure up to 50A. If the short-circuit current is less than or equal to the 100A
(DN series are Z 50A or less), SPD disconnectors are not required. It is possible tointerrupt the short-circuit current up to 1000V DC 2.5kA by connecting the specified
SPD disconnectors.

Safety Precautions
Please carefully read this instruction manual and other attachments before installing,wiring, or maintaining and inspecting of the SPD, and use it correctly. Please ensurethat the instruction manual arrive at the operating personnel or responsible
maintenance personnel in charge. In this instruction manual, Safety precautions are
divided into “WARNING” and “CAUTION”.

26.5 Clamping
screw

Fuse holder isinstalled upsideand downsidecorrectly
Upside76(20)

Product Summary and Types

DN-110D

45

Thank you for purchasing the SHODEN.
To use of the product in the best condition, please take a few minutes to read this
instruction manual.

DN-106D95.6
80.6

A D N - 4 1 0 DA
AG N - 4 1 0 D

100.7

30

ADN- 406DA
ADN- 406D■Wiring method■Specified SPD disconnector for ADN series (gPV fuse)

14

MUS-P-1218_rev04

S u rg e p ro te c tive device (S P D ) for P V system s

104

Instruction manual

3.5mm2(4mm2)
5.5mm2(6mm2)

Crimp-styleterminal

Tightening
torqueM5 with theinsulating coating

2 to 2.5N・m・Make sure that terminals are fully tightened periodically.
・Make sure that SPD disconnectors (if it is connected) are not operating periodically.
・Make sure that the alarm contact to work to connect and disconnect the SPD plug
periodically (with alarm contact only).
・If the alarm contact is operated, promptly check the status indicator of the SPD and
if it is connected, check the external SPD disconnector (with alarm contact only).
・If the status indicator is changed to red or black from the green, SPD has failed.
Replace the SPD or SPD plug and if it is connected, replace external SPD disconnector.
・Product is sufficient protection capacity against lightning surge in the ratings, but werecommend the replacement of about 10 years because there is no permanent.
■Connect, disconnect and replace the SPD plug・If SPD has failed, replace SPD or SPD plug and if it is connected, replace external SPD
disconnector. In this case, make sure to check that there is no voltage before work.
・If remove the SPD plug, slide the terminal cover on the outside (opposite side of LOCKmark), move the terminal cover to temporarily fixed position, pull out the SPD plug.
If the SPD plug is hard to remove, apply a flat-blade screwdriver to the protruded
section of the SPD plug and lift it off on the principle of leverage (see figure below).
・Insert the replacement SPD plug along the guide in the base.
・The SPD plug has a wrong insertion prevention mechanism, which prevents the insertionof the plug in the wrong direction or the insertion of a plug of a different type.
・When the SPD plug replacement is completed, be sure to slide the terminal coverinward (toward LOCK) to clamp the SPD plug. And make sure to press the SPD plugthat the SPD plug is mounted on a base certainly.
SecondRemove theSPD plugPrinciple ofleverage

First
Slid theterminal coverWarranty
・SPD is warranted against defects in material or workmanship for one year from dateof purchase when SPD is used by the method stipulated in the instruction manual.
Any problems arising from energization by a lightning surge exceeding the rating ofSPD, temporary overvoltage of power supply, noise, disaster, and troubles causedby other external contributory factors are not covered by this warranty.
・Please note that we do not assume any responsibility for making any warranties ofproperty damage, data stored in equipment, etc. in using the product.
・When SPD is energized by a lightning surge exceeding the rating of SPD, theequipment to be protected may not be able to be protected.

Head office 3-8 Taihei 4-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8543 Japan
Tel : +81-3-5819-8811

Techno Center 365 Sannoucho Inage-ku Chiba 263-0002 Japan
Tel : +81-43-422-2111