B-1569（3）本 質 安 全 ・ 耐 圧 防 爆 構 造
ＥＸ4Ｒ－Ｄ4ＧＴ形 タッチスイッチ付表⽰器
取 扱 説 明 書（ボックス編）

はじめに
このたびは、EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
記載される説明は、電気的および防爆上の専⾨知識を有する下記の⽅々を対象として記載しております。

・

本製品を操作される⽅・本製品を設置される⽅・本製品に関する電気⼯事をされる⽅・本製品を保守・点検される⽅【関連資料】
・「ユーザーのための⼯場防爆設備ガイド」労働安全衛⽣総合研究所技術指針
危険場所の分類および防爆電気機器の分類や保守、点検の詳細について記載されております。

●安全上のご注意●（ ご使⽤前に必ずお読みください）
ご使⽤にあたっては、「防爆に関する取扱説明書」および「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」の安全上のご注意も併せてお読みください。
防爆構造の電気機器は爆発のおそれのある危険な場所で使⽤するため、取扱いには⼗分注意し、施⼯前やご使⽤前（据付、運転、保守、点検などの前）に本取扱説明書および「防爆に関する取扱説明書（⽔素ガス⾮対応機種：B-1465、⽔素ガス対応機種：B-1568）」、
本取扱説明書で紹介している関連マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使⽤ください。
この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こるおそれがあり、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こるおそれがあり、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物的損害が発⽣する可能性が想定される場合。

なお、に記載した事項でも、状況によっては重⼤な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
本取扱説明書は必要なときに読めるよう⼤切に保管すると共に、必ず最終ユーザーまでお届けいただくようお願いいたします。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器は、通電停⽌後もボックス内部に点⽕源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は⾏わないでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器は、医療機器、原⼦⼒、鉄道、航空、乗⽤機器などの⾼度な信頼性・安全性が必要とされる⽤途への使⽤を想定しておりません。そのため、これらの⽤途には使⽤できません。



上記以外でも、機能・精度において⾼い信頼性が求められる⽤途で使⽤する場合は、組み込まれるシステム機器全般としてフェール
セーフ設計や冗⻑設計などの安全処置を講じたうえで使⽤してください。



表⽰器内蔵のブザーは表⽰器が耐圧防爆ボックスに収納されているため、通常の表⽰器に⽐べ聞こえにくくなります。実機にてブザー⾳を確認してご使⽤ください。ブザー⾳が聞こえにくい場合は、作画ソフト上で表⽰を反転させるなど他の⼿段を講じてください。

USB メモリアクセス中は、通電を停⽌したり、USB メモリを抜き差ししたりしないでください。USB メモリ内のデータが破損する可能性があります。データが破損した場合は、USB メモリをフォーマットしてください。



時計の精度が要求されるシステムに使⽤される場合は、定期的に時刻設定をお願いします。

⽬ 次
1. 製品概要 ............................................................................................................................................................. - 1 1.1.

製品構成 .................................................................................................................................................... - 1 -1.2.

ボックス部の特⻑......................................................................................................................................... - 1 -1.3.

形番の⾒⽅ ................................................................................................................................................. - 1 -1.4.

各部の名称と外形⼨法 ................................................................................................................................... - 2 -1.5.

全体システム構成とオプション ....................................................................................................................... - 5 -1.6.

機器⼀覧 .................................................................................................................................................... - 6 -1.7.

付属品 ....................................................................................................................................................... - 6 -2. 仕様 ................................................................................................................................................................... - 7 2.1.

製品仕様 .................................................................................................................................................... - 7 -3. 設置・取付けについて ......................................................................................................................................... - 11 3.1.

設置作業について....................................................................................................................................... - 11 -

3.2.

ケーブル引込............................................................................................................................................. - 14 -4. 保守・点検 ........................................................................................................................................................ - 16 4.1.

ボックス蓋の開閉について ........................................................................................................................... - 16 -4.2.

保護シート交換⽅法.................................................................................................................................... - 17 -4.3.

タッチパネルの交換⽅法 .............................................................................................................................. - 21 -4.4.

パイロットライトの LED 球の交換⽅法 ........................................................................................................... - 25 -4.5.

コントロールユニット銘板の取付け⽅法 ......................................................................................................... - 26 -5. アクセサリ ........................................................................................................................................................ - 27 5.1.

フードの取付け⽅法.................................................................................................................................... - 27 -5.2.

直⽴ラック形スタンドへの取付け/設置⽅法 ..................................................................................................... - 30 -5.3.

直⽴ポール形スタンドへの取付け/設置⽅法 ..................................................................................................... - 33 -5.4.

傾斜ポール形スタンドへの取付け/設置⽅法 ..................................................................................................... - 36 -6. プログラマブル表⽰器について .............................................................................................................................. - 40 6.1.

表⽰器⽤作画画⾯作成について ..................................................................................................................... - 40 -6.2.

GOT 部への画⾯データの転送について ........................................................................................................... - 41 -6.3.

通信ユニットとオプションユニットについて.................................................................................................... - 43 -6.4.

GOT 部の保守・点検................................................................................................................................... - 43 -7. ケーブルの配線について....................................................................................................................................... - 44 7.1.

配線について............................................................................................................................................. - 44 -7.2.

配線⽤端⼦台について ................................................................................................................................. - 45 -8. 保護接地について ............................................................................................................................................... - 49 8.1.

接地についての注意事項 .............................................................................................................................. - 49 -8.2.

スタンドでの接地について ........................................................................................................................... - 50 -9. コントロールユニットについて .............................................................................................................................. - 51 10. 環境への配慮 .................................................................................................................................................. - 52 10.1.

省電⼒ ..................................................................................................................................................... - 52 -10.2.

廃棄 ........................................................................................................................................................ - 52 -11. トラブルシューティング .................................................................................................................................... - 53 -

マニュアルについて
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器 には、ボックス部について説明するマニュアルと、GOT 部について説明するマニュアルが同梱されています。必要に応じて、参照するマニュアルを選択してください。

■

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器⽤マニュアル
マニュアル名称
防爆に関する取扱説明書
EX4R-D4GT形タッチスイッチ付表⽰器取扱説明書（ボックス編）
防爆形GT16本体取扱説明書（GOT編）

GOT1000 シリーズ、GT Works3 に関連するマニュアルには、下記のマニュアルがあります。
使⽤⽬的に応じて各マニュアルを参照してください。

■

GT16 共通マニュアル
マニュアル名称

⼊⼿⽅法

GT16 本体取扱説明書（基本ユーティリティ編）
GOT1000 シリーズ 本体取扱説明書（拡張機能· オプション機能編）GT Works3対応
GOT1000 シリーズ ゲートウェイ機能マニュアル GT Works3 対応
GOT1000 シリーズ MES インタフェース機能マニュアル

三菱電機ホームページからダウンロードGT Works3 対応■

GT16 接続マニュアル
マニュアル名称

⼊⼿⽅法

GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（三菱電機機器接続編）
GT Works3 対応
GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（他社機器接続編1）
三菱電機ホームページから

GT Works3 対応
GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（他社機器接続編2）

ダウンロードGT Works3 対応
GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（マイコン·MODBUS· 周辺機器接続編）GT Works3 対応■ 画⾯作成ソフトウェア関連マニュアル
マニュアル名称

⼊⼿⽅法

GT Works3 Version1 インストール⼿順
GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（共通編）1/2、2/2
GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（作画編）1/2、2/2

三菱電機ホームページから

GT SoftGOT1000 Version3 操作マニュアル GT Works3 対応

ダウンロードGT Simulator3 Version1 操作マニュアル GT Works3 対応
GT Converter2 Version3 操作マニュアル GT Works3 対応

こんなときは■ EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器を使⽤する
危険場所の分類および防爆電気機器の分類や保守、点検について知りたい

ユーザーのための⼯場防爆設備ガイド

防爆の仕様について知りたい

防爆に関する取扱説明書

EX4R-D4GT形タッチスイッチ付表⽰器のスペック（各部名称、外形⼨法、使⽤できるオプション機器など）を知りたい
EX4R-D4GT形タッチスイッチ付表⽰器取扱説明書（ボックス編）
EX4R-D4GT形タッチスイッチ付表⽰器の設置⽅法を知りたい

防爆形GT16本体取扱説明書（GOT編）

EX4R-D4GT形タッチスイッチ付表⽰器と接続機器の接続⽅法を知りたい■ プロジェクトを作成する
GT Designer3の仕様、操作⽅法を知りたい

GT Designer3 で設定できる機能を知りたい
GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（共通編）1/2、2/2
GOT に表⽰する画⾯を作成したい

作画作業を効率化する便利な機能を知りたい

図形、オブジェクトの詳細な設定をしたい

データ収集やトリガ動作を⾏う機能を設定したい

GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（作画編）1/2、2/2

周辺機器を使⽤する機能を設定したい

作成したプロジェクトを、パソコン上でシミュレートしたい

GT Simulator3 Version1 操作マニュアル GT Works3 対応

■ GOT と機器を接続する
GOTに接続できる三菱電機機器を知りたい

三菱電機機器と GOT を接続したい
GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（三菱電機機器接続編）
1 台の GOT に複数の機器を接続したい（マルチチャンネル機能）

GT Works3 対応

GOT を経由してパソコンから接続機器と通信したい（FA トランスペアレント機能）

GOT に接続できる他社機器を知りたい

三菱電機以外の機器と GOT を接続したい

GOT に接続できる周辺機器を知りたい

バーコードリーダーなどの周辺機器と GOT を接続したい

GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（他社機器接続編1）
GT Works3 対応
GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（他社機器接続編2）
GT Works3 対応

GOT1000 シリーズ 接続マニュアル（マイコン·MODBUS·周辺機器接続編）
GT Works3 対応■ GOT にデータを転送する
GOTにデータを転送する

GOT からデータを読み出したい

GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（共通編）1/2、2/2

編集中のプロジェクトと GOT のプロジェクトを照合したい■ その他
ユーティリティの操作⽅法を知りたい

GT16 本体取扱説明書（基本ユーティリティ編）

ゲートウェイ機能を使⽤したい

GOT1000 シリーズ ゲートウェイ機能マニュアル GT Works3 対応

MES インタフェース機能を使⽤したい

GOT の拡張機能、オプション機能を使⽤したい

パソコンを GOT として使⽤したい

GOT1000 シリーズ MES インタフェース機能マニュアル
GT Works3 対応

GOT1000 シリーズ 本体取扱説明書（拡張機能・オプション機能編）
GT Works3対応

GT SoftGOT1000 Version3 操作マニュアル GT Works3 対応

1. 製品概要
1.1. 製品構成
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器 は、三菱電機株式会社製 GT1685M-STBD 形プログラマブル表⽰器を内蔵した本質安全・耐圧
防爆構造のプログラマブル表⽰器です。
本製品は、防爆仕様の容器と、内蔵表⽰器で構成されています。
本書では、容器部分を「ボックス」、または「ボックス部」、内蔵表⽰器を「GOT 本体」、または「GOT 部」と呼びます。
本書は EX4R -D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器のボックス部について説明しています。

ボックス部

EX4R 形タッチスイッチ付表⽰器

GOT 部

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器は、ボックス部は IDEC 株式会社、GOT 部は三菱電機株式会社の共同開発によるものです。



内蔵されるプログラマブル表⽰器は、EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器⽤に製造された専⽤品となります。通常の表⽰器はご利⽤になれません。

1.2. ボックス部の特⻑・

国際規格に整合した技術指針 2008 に適合・公益社団法⼈ 産業安全技術協会（TIIS）の防爆検定に合格

・

第⼀類危険箇所（ゾーン 1）、第⼆類危険箇所（ゾーン 2）に対応
注）特別危険箇所（ゾーン 0）では使⽤できません。

1.3. 形番の⾒⽅
EX4R－D4GT – N － A － *******
個別製作番号
定格⼊⼒電圧Ａ：AC100〜240V
Ｄ：DC24V

機種名

Ｎ：コントロールユニット無し、⽔素ガス⾮対応
Ｕ：コントロールユニット有、 ⽔素ガス⾮対応
Ｈ：コントロールユニット無し、⽔素ガス対応

製品シリーズ名称-1-

1.4. 各部の名称と外形⼨法
EX4R-D4GT 各部名称（外観）
⑮

⑦

⑦
②③
④

①

⑫

⑬
⑭

⑯

⑤
⑦

⑦

⑥
⑫

⑧
⑨
⑪
⑩

品名

名称

内容

①

フロントカバー

タッチパネル保護⽤カバー②

表⽰⾯

システムモードおよびユーザー作成画⾯を表⽰③

タッチパネルシステムモードおよびユーザー作成画⾯上のスイッチ（タッチスイッチ）操作⽤④

蓋締付ボルトボックスの蓋をボックスに固定する六⾓⽳付きボルト（M12×16ヶ所）⑤

メンテナンスポート ※1

パソコン接続⽤（コネクタタイプ USB mini-B）⑥

引込器具 ※2

ケーブルをボックス内部へ引き込む⾦具⑦

ボックス取付⾦具

壁⾯などへの取付け⽤⾦具

⑧

ボックス蓋

開閉可能なボックスの蓋⑨

ボックス本体

ボックス本体⑩

接地端⼦

外部接地⽤端⼦⑪

プラグ ※2

使⽤しない引込器具⽳をふさぐ⾦具

⑫

注意銘板

製品を利⽤する際の警告・注意事項を記載した銘板⑬

検定合格標章検定取得年⽉、検定合格番号、製造元を記載した検定合格標章⑭

製造者社銘板

防爆仕様を記載した銘板

⑮

ねじプラグ

アイボルト取付⽳をふさぐプラグ⑯

コントロールユニット ※2

押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、パイロットランプ、ブザーなどの操作機器※1: ⽔素ガス対応機種（EX4R-D4GT-H）はボックス正⾯ではなく、ボックス向かって左側⾯（ボックス本体）に取り付きます。
※2: 製品構成により、コントロールユニットや引込器具の機種や取付け個数、取付け位置が異なります。

-2-



EX4R-D4GT 各部名称（ボックス内部）
1）EX4R-D4GT-N、EX4R-D4GT-H（コントロールユニット無し）
①

②

③

④

⑧

⑦

⑤

⑥

2）EX4R-D4GT-U（コントロールユニット有）

⑤⑨

品名

名称

内容

①

バリアカバー②

GOT

内蔵プログラマブル表⽰器（防爆形GT16）③

スイッチング電源 ※1

GOT 部およびタッチパネル制御基板⽤の電源（AC100-240V⼊⼒、DC24V出⼒）④

通信⽤端⼦台通信ケーブル外部接続⽤端⼦台（端⼦ねじ M3）⑤電源⽤端⼦台

外部電源接続⽤端⼦台（端⼦ねじ M3.5）⑥

USBインタフェース（ホスト）USBメモリ接続⽤（コネクタタイプ TYPE-A）

⑦

平⾯接合部

防爆性能を保持するための接合⾯（腐⾷防⽌のためグリス塗布）⑧⑨

メンテナンスポート（裏側） ※2（USBインタフェース（デバイス））
コントロールユニット⽤端⼦台

バリア基板のカバー 内部にタッチパネル制御⽤バリア基板

パソコン接続⽤（コネクタタイプ Mini-B）
コントロールユニット⽤端⼦台（端⼦ねじ M3.5）※1: DC 電源機種の場合、スイッチング電源は取付きません。
※2: ⽔素ガス対応機種（EX4R-D4GT-H）はボックス正⾯ではなく、ボックス向かって左側⾯（ボックス本体）に取り付きます。

-3-



EX4R-D4GT 外形図



部品の取外しは⾏わないでください。防爆性能に⽀障をきたすおそれがあります。



お客様での拡張インタフェースの取付けや交換は⾏わないでください。防爆性能に⽀障をきたすおそれがあります。

-4-

1.5. 全体システム構成とオプション
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器の全体構成を下記に⽰します。
オプションには、ボックス部オプションと、GOT 部オプションがあります。
本書では、ボックス部とボックス部オプションについて記載しています。
GOT 部と GOT 部オプションについては、「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」にてご確認ください。

EX4R形タッチスイッチ付表示器
ボックス部

GOT部

ケーブル

US Bメモリ

保護シート

通信ユニット/オプショ ン
ユニッ ト

US Bマウス(防爆対応品)

スタ ンド

CFカード

USB
キーボード
(防爆対応品)

フード

バッテリ

バーコード
リーダ
(防爆対応品)
作業用
パソコン
(市販品)

タッチパネル

引込器具

ＣＦカ ード メモリカ ード
アダプ タ

ボックス部オプショ ン

GOT 部オプショ ン

-5-

メモリ
カード

1.6. 機器⼀覧
1） EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器
品名
EX4R-D4GT形タッチスイッチ付

形番仕様

EX4R-D4GT-N-A

12.1 型（800×600 ドット）、AC100〜240V、コントロールユニット無し、EX4R-D4GT-N-D

12.1 型（800×600 ドット）、DC24V、コントロールユニット無し、

表⽰器

⽔素ガス⾮対応
⽔素ガス⾮対応
EX4R-D4GT-U-A

12.1 型（800×600 ドット）、AC100〜240V、コントロールユニット付き、
⽔素ガス⾮対応

EX4R-D4GT-U-D

12.1 型（800×600 ドット）、DC24V、コントロールユニット付き、
⽔素ガス⾮対応

EX4R-D4GT-H-A

12.1 型（800×600 ドット）、AC100〜240V、コントロールユニット無し、
⽔素ガス対応EX4R-D4GT-H-D

12.1 型（800×600 ドット）、DC24V、コントロールユニット無し、
⽔素ガス対応2）アクセサリ
品名

形番

内容

フード

EX9Z-D44-HOOD

専⽤フード

スタンド

EX9Z-D44-STAND-1

直⽴ラック形スタンド

EX9Z-D44-STAND-3

直⽴ポール形スタンド

EX9Z-D44-STAND-4

傾斜ポール形スタンド

保護シート

EX9Z-D44-SHEET

交換⽤保護シート

タッチパネル

EX9Z-D44-TP

交換⽤タッチパネル

3） GOT 部オプション品（三菱電機株式会社製品）
品名
CFカード

形番

内容

GT05-MEM-128MC

フラッシュROM 128MB

GT05-MEM-256MC

フラッシュROM 256MB

GT05-MEM-512MC

フラッシュROM 512MB

GT05-MEM-1GC

フラッシュROM 1GB

GT05-MEM-2GC

フラッシュROM 2GB

GT05-MEM-4GC

フラッシュROM 4GB

GT05-MEM-8GC

フラッシュROM 8GB

GT05-MEM-16GC

フラッシュROM 16GB

バッテリ

GT15-BAT

時計データ、メンテナンス時期通知⽤データバックアップ⽤電池（交換⽤）

データ転送⽤USBケーブル

GT09-C30USB-5P

パソコン（USB）⇔ GOT（USB mini-B）接続⽤

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器（GOT 部）のオプションに関しては、｢防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）｣をご確認ください。

1.7. 付属品
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器取扱説明書（ボックス編）（B-1569）

1 部（本書）

防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）

1部

防爆に関する取扱説明書（⽔素ガス⾮対応機種：B -1465、⽔素ガス対応機種：B-1568）

1部



六⾓棒スパナ 呼び 10（ボックス蓋⽤）

1本



六⾓棒スパナ 呼び 2

1本

（HPN-C 形耐圧パッキン式引込器具およびメンテナンスポート⽤）


アイボルト

呼び 8

2個

-6-

2. 仕様2.1. 製品仕様
2.1.1. EX4R-D4GT（ボックス部＋GOT 部）
１）⼀般仕様（防爆仕様／電気的仕様／環境仕様／構造仕様）
項⽬

防爆構造

仕様
EX4R-D4GT-N-A

EX4R-D4GT-N-D

防爆仕様

Ex d [ib] IIB T4
第 TC 20183 号

設置危険場所

ガス蒸気危険場所 ゾーン 1、ゾーン 2

突⼊電流

定格電流
電気的仕様

絶縁抵抗
耐電圧
静電気放電
通電雷サージ

許容瞬停時間EX4R-D4GT-H-A

EX4R-D4GT-H-D

タッチパネル：本質安全防爆構造

検定合格番号 ＊1

定格⼊⼒電圧EX4R-D4GT-U-D

ボックス：耐圧防爆構造

防爆性能

コントロールユニット

EX4R-D4GT-U-A

Ex d [ib] IIB+H2 T4
第 TC 20308 号

取付け不可

第 TC 20425 号

最⼤ 5 箇所

取付け不可

AC100〜240V

DC24V

AC100〜240V

DC24V

AC100〜240V

DC24V(50/60Hz)(+25%, -20%)(50/60Hz)(+25%, -20%)(50/60Hz)(+25%, -20%)

最⼤ 50A（AC230V）
最⼤ 30A（AC115V）
0.7A（AC100V）
0.3A（AC240V）

最⼤ 22A（DC30V）

1.3A（DC24V）

最⼤ 50A（AC230V）
最⼤ 30A（AC115V）
0.7A（AC100V）
0.3A（AC240V）

最⼤ 22A（DC30V）

1.3A（DC24V）

最⼤ 50A（AC230V）
最⼤ 30A（AC115V）
0.7A（AC100V）
0.3A（AC240V）

最⼤ 22A（DC30V）

1.3A（DC24V）

10MΩ 以上（電源⽤端⼦と接地端⼦間 DC500V メガにて）
AC1500V 1 分間

DC500V 1 分間

AC1500V 1 分間

DC500V 1 分間

AC1500V 1 分間

DC500V 1 分間

(電源⽤端⼦と接地端⼦間）
接触 4KV、気中 8KV
ノーマル 1.0KV

ノーマル 0.5KV

ノーマル 1.0KV

ノーマル 0.5KV

ノーマル 1.0KV

ノーマル 0.5KV

コモン 2.0KV

コモン 0.5KV

コモン 2.0KV

コモン 0.5KV

コモン 2.0KV

コモン 0.5KV

14ms（AC100V）
60ms（AC230V）

10ms

14ms（AC100V）
60ms（AC230V）

10ms

14ms（AC100V）
60ms（AC230V）

10ms

0〜40℃（氷結なきこと）
使⽤周囲温度使⽤周囲温度が 40℃を超えないようにしてください。
また直射⽇光によりボックス内の温度が⾼くなりますので、直射⽇光の当たる場所へは設置しないでください。

環境仕様

保存周囲温度-20〜+60℃（氷結なきこと）

使⽤相対湿度

45〜85%RH（結露なきこと）

保存周囲湿度

45〜85%RH（結露なきこと）

⼤気圧

80〜110KPa

保護接地

D 種接地

汚染度 ＊23 以下

保護構造

IP65（IEC 60529）

取付⽅式

壁掛形

構造仕様

質量

約 53Kg

ボックス材質

アルミニウム合⾦鋳物

約 55Kg

メラミン焼付塗装
表⾯処理

ボックス⾊ : マンセル 5Y7/1（半つや）
フロントカバー⾊ : マンセル N-1.5（半つや）＊1：厚⽣労働⼤⾂の登録を受けた、登録型式検定機関である、公益社団法⼈産業安全技術協会（TIIS）の型式検定の合格番号です。
＊2：その機器が使⽤される環境における導電性物質の発⽣度合を⽰す指標です。
汚染度２は、⾮導電性の汚染しか発⽣しない。ただし、たまたまの凝結によって⼀時的な導電が起こりうる環境です。
汚染度３は、導電性の汚染、あるいは予期される湿度によって導電性となる乾燥した⾮導電性の汚染が発⽣する環境です。



製品の使⽤周囲温度は仕様範囲内でご使⽤ください。仕様範囲外で使⽤すると爆発、故障のおそれがあります。

EX4R-D4GT-H を⽔素ガス以外のグループ IIC に分類される可燃性ガス蒸気に対して使⽤することはできません。

-7-2）性能仕様項⽬
表⽰デバイス仕様
TFT カラー液晶（65536 ⾊） 12.1 インチ
有効表⽰⼨法:246（W）×184.5（H）mm

表⽰分解能:800（W）× 600（H）ドット

2

液晶単体輝度470 [ cd/m ]輝度調整

8 段階調整性能仕様

バックライトLED バックライト ＊1（バックライト切れ検出機能付き）

バックライト寿命 ＊2

約 60,000 時間以上 ＊1

タッチパネル

アナログ抵抗膜⽅式 ＊3

タッチパネル寿命

約 100 万回 ＊4

ユーザーメモリ容量

15MB（プロジェクトデータ格納⽤、OS 格納⽤）

バックアップ⽤電池

GT15-BAT 形リチウム電池

バックアップデータ

時計データ、メンテナンス時期通知⽤データ、システムログデータ、SRAM データ領域（500KB）

外部導線接続M3 ねじまたは M3.5 ねじ端⼦台

引込器具

HPN-C 形ケーブル引込器具を使⽤

適合ケーブル仕上り径

Φ5〜Φ16

シリアルインタフェース
Ethernet インタフェース
USB インタフェース ホスト

ボックス内 通信⽤端⼦台（GOT 本体 RS 422/485 シリアルインタフェース と接続） ＊5
RS 422/485
GOT 本体 RJ-45 コネクタ
IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX
ボックス内部 USB TYPE-A コネクタ
Full Speed（12Mbps）

メンテナンスポート

ボックス前⾯ USB-mini B（GOT 本体 USB インタフェース（デバイス）と接続）（USB インタフェース デバイス）

Full Speed（12Mbps）

CF カードインタフェース

GOT 本体 コンパクトフラッシュスロット、コネクタ形状 Type I
RS-232 シリアル通信ユニット: ボックス内部通信端⼦台と接続

拡張インタフェース ＊6

外部⼊出⼒ユニット:ボックス内部通信端⼦台と接続（コントロールユニット付き機種は未配線）
CC-Link 通信ユニット :CC-Link 拡張ユニット本体端⼦台

作画ソフトウェア ＊7

MELSOFT GT Works3 Version1.57K 以降＊1：GOT 部の機能バージョンが G 以前は、下記となります。
バックライト：冷陰極管
バックライトの寿命：約 50,000 時間以上
GOT 部の機能バージョンの確認⽅法は「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」を参照ください。
＊2：お客様でのバックライト交換は⾏えません。バックライト切れの際には、弊社営業所までお問い合わせください。
＊3：アナログ抵抗膜⽅式のタッチパネルは同時に 2 点以上押した場合、押した点の中⼼付近が押されたと判断します。そのため、誤動作の原因となりますので、タッチパネルを同時に 2 点以上押さないでください。タッチパネルは先端が硬く尖ったボールペンや
シャープペン、指し棒や⼯具などでは操作しないでください。タッチパネルが破損したり保護シートが傷ついたり変形するおそれがあります。タッチパネルが破損した場合、保護シートが傷ついたり変形した場合は早期交換を⾏ってください。
＊4：タッチパネルの寿命は指⼊⼒（2.45N）を想定した値です。強い⼒でタッチパネルを操作した場合や、指以外でタッチパネルを操作した場合、寿命に⼤きく影響することがあります。
＊5：GOT 部の RS232 インタフェース はご使⽤できません。
＊6：製品構成により拡張インタフェースを搭載することができます。
＊7：本製品には付属いたしません。

-8-

2.1.2. コントロールユニット
１）押ボタンスイッチ
動作種別

操作部の形状

形番

平形

突形
モメンタリ
⼤形

⼤形ガード付オルタネイト接点構成

EC9D-B110

1a

EC9D-B101

1b

EC9D-B111

1a-1b

EC9D-B210※

1a

EC9D-B201※

1b

EC9D-B211※

1a-1b

EC9D-B310※

1a

EC9D-B301※

1b

ボタン⾊の指定記号（※）
指定なし（R,G,B の 3 ⾊付属）Ｂ, G, Ｒ指定

EC9D-B311※

1a-1b

EC9D-B3G10※

1aEC9D-B3G01※

1bAC110V, 5A

EC9D-B3G11※

1a-1b

EC9D-BA111※

1a-1b

突形

EC9D-BA211※

1a-1b

⼤形

EC9D-BA311※

1a-1b

Ｂ, G, Ｒ指定

AC220V, 5A
DC24V, 5A

平形

⼤形ガード付定格使⽤電流Ｂ, G, Ｒ指定

Ｂ, G, Ｒ指定

EC9D-BA3G11※

1a-1b

プッシュロックターンリセット形

EC9D-BV311R

1a-1b

R

ピンロック形EC9D-BP811

1a-1b

－

注．※（⾊記号）
：B（⿊）
、G（緑）
、R（⾚）を指定
２）セレクタスイッチ
ﾉｯﾁ数

接点

ｺﾝﾀｸﾄﾌﾞﾛｯｸ

ﾉｯﾁ位置

構成

No.

接点

1a-1b

①

a

90°

（11）

②

b

2 ﾉｯﾁ

1a-1b

①

a

（11）

②

b

●

No.

接点

1

①

a

●

2a
45°
3 ﾉｯﾁ

（20）
2a
（20）

②

b

①

a

②

b

1

操作部の形状と形番
ﾉｯﾁ図

2

⽮形ﾊﾝﾄﾞﾙ

ﾚﾊﾞｰ操作形

ｷｰ操作形

EC9D-S211

EC9D-S2L11

EC9D-S2K11

EC9D-S2111

EC9D-S21L11

EC9D-S21K11

操作形

●
●
●
右ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ

0

AC110V, 5A

2●

AC220V, 5A
EC9D-S320

EC9D-S3L20

EC9D-S3K20

EC9D-S3220

EC9D-S32L20

EC9D-S32K20

各位置停⽌

●
●

定格使⽤電流左ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ

-9-

DC24V, 5A３）パイロットライト
⼊⼒種別
トランス式
ダイレクト式

形番

定格電圧

内蔵 LED 球形番

EC9D-L116D※

AC100/110V（50/60Hz）

EC9D-L126D※

AC200/220V（50/60Hz）

EC9D-L122D※

DC 24V

LSTD-6※

照光⾊の指定記号（※）

R, G, Y, A, W, S, PW

LSTD-2※注．※（⾊記号）
：R（⾚）
、G（緑）
、Y（⻩）
、A（アンバー）、W（乳⽩）、S（⻘）
、PW（ピュアホワイト）を指定
パイロットライトの照光⾊が Y（⻩）の場合には、内蔵 LED 球の⾊記号は PW（ピュアホワイト）を指定ください。

４）ブザー
形番

定格使⽤電圧EC9F-Z11N

AC110V（50/60Hz）

EC9F-Z12N

AC220V（50/60Hz）

時間定格
連続

⾳量（at 1m）80dB 以上- 10 -

消費電⼒
8VA 以下3. 設置・取付けについて
3.1. 設置作業について
設置時は、ボックス取付⾦具 4 ヶ所に設けたΦ10 のボックス取付⽳を利⽤して、M8 ボルトで固定してください。
M8 ボルト以外で据付けを⾏う際には、同等の強度を持つ⽅法で固定してください。
なお、ボックス取付⾦具の板厚は、6mm です。
ねじプラグ
ボックス取付穴（Φ10）

ボックス取付⽳ピッチ【⼿順 】①

ボックスのねじプラグ（2 ヶ所）を、マイナスドライバーで取り外してください。
ねじプラグを取り外したねじ⽳（2 ヶ所）に、製品付属のアイボルトを締付トルク 11〜14.7N·m で締め付けて固定してください。

- 11 -

②

アイボルトに垂直に荷重がかかるように、製品を懸垂装置で吊り上げてください。
製品を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。

③

製品のボックス取付⽳ 4 ヶ所（Φ10）を、M8 ボルト（または同等の強度を持つもの）で取り付けてください。
取付ボルト、ばね座⾦、平座⾦、取付ナットは製品に付属していないため、お客様にて準備してください。
締付トルク 11〜14.7N·m で締め付けてください。

④

製品から懸垂装置を取り外してください。

⑤

ボックスからアイボルト（2 ヶ所）を取り外してください。ボックスにねじプラグ（2 ヶ所）を取り付け、マイナスドライバーで
1〜2 回ねじ込み元に戻してください。

- 12 -



使⽤周囲温度は仕様範囲内でご使⽤ください。仕様範囲外で使⽤すると爆発、故障のおそれがあります。



直射⽇光の当たる場所への設置は避けてください。直射⽇光によりボックス内部の温度が⾼くなり、爆発、故障のおそれがあります。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器は重量が重いため、落下により事故のおそれがあります。設置場所への取付け、取外しは、落下に注意して⾏ってください。

取付ボルトなどが振動などで緩むおそれのある場合には、ばね座⾦などを使⽤して緩みを防⽌してください。

取付ボルトなどが腐⾷するおそれがある場合には、錆びにくい材質のボルトや表⾯処理を施したボルトを使⽤するなどの対策をして
ください。




GOT 部の液晶やタッチパネルは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使⽤・保管は避けてください。
下記のような場所への設置は避けてください
・

塵埃、塩分、⾦属分などの多い場所

・

油、薬品などの⾶沫がある場所

・

温度変化で急激に結露するような場所

・

直射⽇光の当たる場所

・

腐⾷性ガスの発⽣する場所

・本体に直接振動や衝撃の伝わる場所- 13 -

3.2. ケーブル引込
3.2.1. 引込器具の名称と種類について
ケーブル引込には、本体に設けてある HPN-C 形耐圧パッキン式ケーブル引込器具を使⽤します。
引込器具⼀覧と対応ケーブル径（単位:mm）形番

適合ケーブル径

パッキン内径HPN21-R6-C

5 を超え 6 まで

6

HPN21-R8-C

6 を超え 8 まで

8

HPN21-R10-C

8 を超え 10 まで

10

HPN21-R12-C

10 を超え 12 まで

12

HPN22-R14-C

12 を超え 14 まで

14

HPN22-R16-C

14 を超え 16 まで

16

Ethernet ケーブルをご利⽤する際には、ラウンド（丸型）タイプのケーブルをご利⽤ください。
また、Ethernet ケーブルは、引込器具を通してから、コネクタを取り付けてください。
外部から引き込んだ配線のうち、Ethernet ケーブルや CC-Link ケーブル（拡張ユニット搭載時）は、直接 GOT 部へ接続し、そのほかの電源⽤ケーブル、シリアルインタフェース⽤ケーブル、RS-232C インタフェースケーブル（拡張ユニット搭載時）、外部⼊出⼒ケーブル（拡張ユニット搭載時）についてはボックス内部の端⼦台へ配線ください。ただし、コントロールユニット付きの機種の場合、外部⼊出⼒ユニットの内部配線は製品に付属されている専⽤コネクタを⽤いて、お客様にてケーブルを製作し、配線してください。
端⼦台割当てについては「7.1 配線について」をご参照ください。



使⽤するケーブルは、絶縁体やシースの最⾼使⽤温度、および耐薬品性などを考慮するほか、ケーブル内部のすきまが少なく、爆発性ガスが流通しにくいもの、ケーブル表⾯が平滑で凹凸がなく断⾯が円形のものを選定してください。なお、ケーブルの温度上昇を考慮して、サイズ、絶縁材料などを決定してください。

フラット（平型）タイプの Ethernet ケーブルを利⽤しないでください。防爆性能を保持できません。



ボックスに取り付けられている HPN-C 形耐圧パッキン式引込器具がケーブル外径に適合しているか確認してください。適合していない場合は適合するケーブルに交換してください。適合していないケーブルを使⽤した場合、防爆性能を保持できません。



製品に取り付いている引込器具以外を利⽤しないでください。万が⼀、引込器具の交換が必要な場合には、弊社営業所までご連絡ください。

- 14 -

3.2.2. ケーブル引込⼿順①

ボックス本体に設けられた引込器具から、ナット、リングを取り外してください。そして、製品付属の六⾓棒スパナ（呼び 2）でニップル側⾯の⽌めねじを緩め、ニップルから、グランド、スリップリング、およびパッキンの順に外してください。
ニップル

パッキン

六⾓棒スパナ(呼び2)

スリップリング
グランド
クランプ板
ナット
リング

②

ケーブルにナット、リング、グランド、スリップリング、およびパッキンの順に通してください。
この時、グランドのクランプ板はケーブルを通しやすいように緩めるか取り外しておいてください。
ケーブル③

ニップルにパッキンとスリップリングを⼊れ、グランドをねじ込み、パッキンを圧縮してください。
・ケーブル径によって異なりますが、パッキン締め付けの基準としては、パッキン内径とケーブル外径とが⼀致した点（ケーブ
ルを軽く引っ張り、ケーブルが動かない点）から、2 回転グランドをねじ込んでください。
・クランプ板が取り付けにくい位置にきた場合は、グランドをその位置から±1/3 回転の範囲で調整してください。
・緩めておいた（または取り外しておいた）クランプ板はケーブルを確実に固定するように取り付けてください。
・緩めておいたグランド緩み⽌め⽤⽌めねじをねじ込んでください。

六⾓棒スパナ(呼び2)④

最後にナットをニップルにねじ込んでください。

- 15 -

4. 保守・点検
4.1. ボックス蓋の開閉について
ボックス蓋は、蓋締付ボルト 16 ヶ所（M12）を、製品付属の六⾓棒スパナ（呼び 10）にて取り外すと開閉できます。なお、蓋締付ボル
トは、M12×50（ばね座⾦、平座⾦）のステンレス製六⾓⽳付ボルトになります。
（推奨締付トルク 39.2〜44.1N·m）
ボックス蓋は約 20kg の重量があり、蝶番による蓋の開閉⾓度の固定ができません。そのため、ボックス蓋の開閉と作業者が作業できるだけの⼗分な空間を確保してください。

ボックス蓋の開閉空間



通電停⽌後もボックス内部に点⽕源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は⾏わ
ないでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認して
ください。



配線作業時に配線くずなどが GOT 部に⼊らないように注意してください。故障、誤動作の原因となります。



ボックス蓋には蝶番が付いていますので、蝶番の反対側を持ってゆっくり開けてください。なお、蝶番には過度の⼒がかからない
ように注意してください。万が⼀、蝶番が変形した場合には、弊社営業所までご相談ください。
ボックス蓋を開く際に、メンテナンスポートが製品の設置⾯に衝突しないようゆっくりと開いてください。衝突により破損するお

それがあります。


ボックス蓋の開閉時には指詰めに注意してください。



ボックス蓋を閉める場合は、下記について確認してからゆっくり蓋を閉めて、取り外した蓋締付ボルトを締め付けてください。
確認項⽬:・ボックス蓋とボックス本体の平⾯接合⾯に異物の付着がないか
・防⽔⽤のパッキンがボックス本体の溝に確実に⼊っているか・ボックス蓋とボックス本体の平⾯接合⾯のグリスが全⾯に均⼀に塗布されているか・電線をはさむおそれはないか＜グリス参考（推奨品）＞
・

信越化学⼯業（株） KS65A- 16 -

4.2. 保護シート交換⽅法
4.2.1. 保護シートの各部の名称と外形⼨法
保護シート（交換⽤）: EX9Z-D44G-SHEET

4.2.2. 保護シートの交換⼿順①

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器の通電を停⽌させてください。

②

フロントカバー取付ねじ（10 ヶ所）をドライバーで取り外してください。その際、フロントカバーが落ちないように、⼿で⽀えてください。

- 17 -

③

ボックス部からフロントカバーを取り外してください。

④

古い保護シートを隅から丁寧にはがしてください。フロントカバーの貼付⾯に、粘着剤やゴミ、油などの付着物が残らないように⼗分拭き取ってください。

⑤

新しい保護シートの裏⾯粘着部のはく離紙をはがしてください。保護シート表⾯の保護フィルムをつけた状態で、フロントカバ
ーの開⼝部内側の貼付け⾯（a 辺）と保護シートの粘着部内側（b 辺）の位置を合わせて貼り付けてください。

製品上側

ｂ辺

製品下側(ラベル貼付面)

ａ辺・

保護シートに天地はありません。

・

貼付けの際は、保護シートが波打つことの無いように下側から徐々に貼り付けてください。波打ったまま貼り付けますと、
タッチパネルの誤動作につながる可能性があります。

- 18 -

⑥

下から上に向かって徐々に貼り、貼り付け⾯に隙間ができないように、ご注意ください。

⑦

柔らかい布などで貼り付けた⾯全体をなぞるように押さえた後、保護フィルムを剥がしてください。
貼り付けたままご使⽤になりますと、はがれなくなるおそれがあります。

⑧

フロントカバーを取り付ける前に、下記の問題がないことを確認してください。
・フロントカバーの裏側に防⽔⽤パッキンが確実に⼊っている。

・

フロントカバーの裏側に異物の付着がない。

- 19 -

⑨

フロントカバー内部の空気を外部に押し出すように保護シートを押さえながら、⼿順②で取り外した取付ねじ（10 ヶ所）でフ
ロントカバーを固定してください。締付トルク 2.6〜3.7N·m で締め付けてください。



保護シートは消耗品のため、定期的に交換が必要です。また、保護シートが傷ついたり変形した状態で操作を続けた場合、タッチパ
ネルが誤動作するおそれがありますので、早期交換を⾏ってください。



爆発性雰囲気では、保護シートの交換を⾏わないでください。静電気による爆発のおそれがあります。交換前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



保護シート交換時は、タッチパネルが誤動作するおそれがありますので、製品の通電は停⽌させてください。



静電気による爆発のおそれがありますので、爆発性雰囲気では保護シート無しの状態でタッチパネルの操作を⾏わないでください。



タッチパネル表⾯は傷つきやすいので、⼯具などの固いもので押したりこすったりしないでください。



タッチパネル表⾯に付着した汚れは、中性洗剤または微量のエチルアルコールを含ませた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。



シンナー、アンモニア、⽔酸化ナトリウム、アルカリ性、強酸性などの溶剤は使わないでください。



保護シート交換時、タッチパネル表⾯を直接こすったりなぞったりしないでください。



⼀度貼り付けた保護シートの貼り直しはおやめください。⼀度剥がしてしまうと IP 保護性能が損なわれるおそれがあります。



フロントカバーの取付ねじは推奨締付トルクで締め付けてください。緩んだ状態で使⽤すると IP 保護性能を損なうおそれがあります。



保護シートの粘着材は周囲環境による経年劣化により、粘着⼒が低下する可能性があります。特にタッチパネル下端部への粉塵などの侵⼊は故障や誤動作の原因となりますので、保護シートの早期交換を⾏ってください。



保護シートの端⾯は鋭利な形状となっています。そのため、指などを切る可能性がありますので、ご注意ください。



保護シート交換後、フロントカバーとタッチパネルの間に過剰な空気を含んだ状態でフロントカバーを取り付けた場合、タッチパネ
ルの操作性の低下、誤動作につながる可能性がありますので、ご注意ください。



保護シート交換後、タッチパネルの操作に問題がないことをご確認ください。



保護シートの交換は静電気を除去してから作業をしてください。

- 20 -

4.3. タッチパネルの交換⽅法
4.3.1. タッチパネルの各部の名称と外形⼨法
タッチパネル（交換⽤） : EX9Z-D44G-TP

番号

名称

内容

①

タッチパネルフレキ

タッチパネルからボックス部への配線②

銅箔部

ボックス部のコネクタと接続③

パッキン取付け箇所

タッチパネル⽤パッキンの取付け箇所

4.3.2. タッチパネルの交換⼿順①

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器への通電を停⽌してください。

②

フロントカバー取付ねじ（10 ヶ所）をドライバーで取り外してください。その際、フロントカバーが落ちないように、⼿で⽀えてください。

- 21 -

③

ボックス部からフロントカバーを取り外してください。

④

タッチパネルフレキをボックス部のコネクタから外してください。左右２ヶ所のタッチパネル⽤パッキンをはがし、ボックス部
からタッチパネルを取り外してください。

⑤

タッチパネルフレキが右上になるように、新しいタッチパネルをボックス部に取り付けてください。タッチパネル⽤パッキンの両⾯テープをはがし、パッキン取付け箇所に貼り付けてタッチパネルをボックス部に固定してください。

・

タッチパネルが浮かないようにご注意ください。タッチパネルの破損や誤動作の原因となります。

・

タッチパネルを直接⼿で触ると指紋がつきますので、ご注意ください。

- 22 -

⑥

タッチパネルフレキ先端の銅箔部が⼿前になるようにタッチパネルフレキを右側へ曲げながらクランプを通して、ボックス部のコネクタに接続してください。タッチパネルフレキを曲げるときは、引っ張ったり無理に折り曲げたりしないでください。破損、故障の原因になります。また、フレキの先端（銅箔部）は直接⼿で触れないようにしてください。接触不良の原因になります。

⑦

タッチパネル表⾯の保護フィルムを剥がしてください。保護フィルムを剥がした後は、タッチパネルの表⾯を触らないようにしてください。

⑧

フロントカバーを取付ける前に、下記の問題がないことを確認してください。
・フロントカバーの裏側に防⽔⽤パッキンが確実に⼊っている。

・

フロントカバーの裏側に異物の付着がない。

- 23 -

⑨

フロントカバー内部の空気を外部に押し出すように保護シートを押さえながら、⼿順②で取り外した取付ねじ（10 ヶ所）でフロ
ントカバーを固定してください。締付トルク 2.6〜3.7N·m で締め付けてください。

⑩

タッチパネル交換後は、GOT ユーティリティ画⾯の「操作に関する設定」の「タッチパネル調整」から交換したタッチパネルの調整をおこなってください。タッチパネル調整の詳細については、｢GT16 本体取扱説明書（基本ユーティリティ編）｣をご確認ください。タッチパネル調整後、タッチパネルの四隅が押しにくい場合、タッチパネルを再調整してください。タッチパネル調
整時に表⽰器画⾯に表⽰される × マークの中⼼から画⾯中⼼⽅向に少し（2〜3mm 程度）ずらした箇所を押して調整すること
で、タッチパネル四隅の操作性が向上します。



爆発性雰囲気では、タッチパネルの交換を⾏わないでください。静電気による爆発のおそれがあります。交換前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



タッチパネル交換時は、誤動作または破壊のおそれがありますので、通電を停⽌させてください。



静電気による爆発のおそれがありますので、爆発性雰囲気では保護シート無しの状態でタッチパネルの操作を⾏わないでください。



タッチパネル表⾯は傷つきやすいので⼯具などの固いもので押したりこすったりしないでください。



タッチパネル表⾯に付着した汚れは、中性洗剤または微量のエチルアルコールを含ませた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。



シンナー、アンモニア、⽔酸化ナトリウム、アルカリ性、強酸性などの溶剤は使わないでください。



タッチパネルフレキに対して、引っ張る、根本から折り曲げるなどのストレスをかける作業は⾏わないでください。



タッチパネルはガラス材により構成されているため、落下、衝撃、過度の振動により破損する可能性があります。万⼀ガラスが⾶散した場合、ガラス破⽚などで怪我などされないよう、取扱いには⼗分注意をお願いします。



タッチパネル端⾯は鋭利な形状となっています。そのため、指などを切る可能性がありますので、⼗分な厚みを持った⼿袋などの保護具を⽤いるなど、お客様にて対処をお願いいたします。



タッチパネル交換の際、タッチパネル表⾯を直接こすったりなぞったりしないでください。

フロントカバーの取付ねじは推奨締付トルクで締め付けてください。緩んだ状態で使⽤すると IP 保護性能を損なうおそれがあります。



タッチパネル交換の際、フロントカバーとタッチパネルの間に過剰な空気を含んだ状態でフロントカバーを取り付けた場合、タッチ
パネルの操作性の低下、誤動作につながる可能性がありますので、ご注意ください。



タッチパネル交換は静電気を除去してから作業をしてください。

- 24 -

4.4. パイロットライトの LED 球の交換⽅法①

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器への通電を停⽌してください。

②

ランプカバーの M4 六⾓⽳付⽌めねじ（2 ヶ所）を、付属の六⾓棒スパナ（呼び 2）で 2 回転以上緩めてください。

③

ランプカバーを反時計回りに回して外してください。

④

LED 球を押しながら左へ回して取り外し、同じ形番の新しい LED 球を押しながら右に回して取付けてください。
弊社では「ランプ交換⼯具 形番 OR-55」を⽤意しています。ゴム製のスパナで電球の着脱が容易に⾏えます。

⑤

ランプカバーを 5 回転以上で、かつ防⽔パッキンに当たるまで⼿でねじ込み、M4 六⾓⽳付⽌めねじを付属の六⾓棒スパナ（呼び2）で締め付けてください。
交換する LED 球
⽤途
トランス式⽤の LED 球
ダイレクト式の LED 球

電圧

型式

AC100/110V（50/60Hz）
AC200/220V（50/60Hz）
DC24V

LSTD-6※
LSTD-2※注．※（⾊記号）
：R（⾚）
、G（緑）
、Y（⻩）
、A（アンバー）、W（乳⽩）、S（⻘）
、PW（ピュアホワイト）を指定
パイロットライトの照光⾊が Y（⻩）の場合には、内蔵 LED 球の⾊記号は PW（ピュアホワイト）を指定ください。



爆発性雰囲気では、パイロットライトの LED 球の交換を⾏わないでください。交換前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



ランプカバー交換の際、やけどにご注意ください。通電停⽌直後の LED 球の表⾯は⾼温となっている場合があります。

- 25 -

4.5. コントロールユニット銘板の取付け⽅法
弊社指定のコントロールユニットへユニット銘板を取付ける場合には、あらかじめユニット銘板の回り⽌め⽤つめをペンチなどで切り取っておいてください。
なお、ブザーへのユニット銘版の取り付けは⾏えません。

4.5.1. 押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
スイッチの取付キャップを取り外し、銘板を取り付け、元通りに取付キャップを締め付けてください。

4.5.2. パイロットライト①

ランプカバーの M4 六⾓⽳付⽌めねじを付属の六⾓棒スパナ（呼び 2）で 2 回転以上緩めてからランプカバーを反時計回りに回して外してください。

②

ロックナットを外してユニット銘板を取り付けた後、元通りにロックナットでユニット銘板を締め付けます。

③

ランプカバーを 5 回転以上、かつ防⽔パッキンに当るまでねじ込んでください。
更に、M4 六⾓⽳付⽌めねじを付属の六⾓棒スパナ（呼び 2）で締めてください。

厚み 1.2mm 以上の銘板は取り付けないでください。防爆性能を保持することができません。



爆発性雰囲気では、銘板の取付けを⾏わないでください。危険場所で取付けする場合は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

- 26 -

5. アクセサリ5.1. フードの取付け⽅法
5.1.1. フードの取付けイメージ

フード

フロントカバー

フード取付ねじ（M5）5.1.2. フードの取付け⼿順①

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器への通電を停⽌させてください。

②

フロントカバー取付ねじ（10 ヶ所）をドライバーで取り外してください。その際、フロントカバーが落ちないように、⼿で⽀えてください。

③

ボックスからフロントカバーを取り外してください。

- 27 -

④

ボックスのフード取付ねじ（4 ヶ所）を取り外してください。

⑤

フードをボックスに取り付けてください。フード取付ねじ（4 ヶ所）を締付トルク 2.6〜3.7N·ｍで締め付けて固定してください。

⑥

フロントカバーを取り付ける前に、下記の問題がないことを確認してください。
・フロントカバーの裏側に防⽔⽤パッキンが確実に⼊っている。

・

フロントカバーの裏側に異物の付着がない。

- 28 -

⑦

ボックスにフロントカバーを取り付けてください。フロントカバー内部の空気を外部に押し出すように保護シートを押さえながら、
フロントカバー取付ねじ（10 ヶ所）で固定してください。締付トルク 2.6〜3.7N·m で締め付けてください。

フード取付け後の EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器の外形図を下記に⽰します。



ねじは推奨締付トルクで締め付けてください。緩んだ状態で使⽤すると IP 保護性能を損なうおそれがあります。



爆発性雰囲気では、フードの取付けを⾏わないでください。静電気による爆発のおそれがあります。危険場所で取付けする場合は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



作業中は、指などを切る可能性がありますので、⼗分な厚みを持った⼿袋などの保護具を⽤いるなど、お客様にて対処をお願いいたします。

- 29 -

5.2. 直⽴ラック形スタンドへの取付け/設置⽅法
5.2.1. スタンドの外観と各部の名称

ネジプラグ

表示器取付穴（Φ10）

接地端子 M6340

スタンド固定穴（Φ14）

ボックス取付穴（Φ10）

スタンド固定穴（Φ14）

接地端子 M6（右側面のみ）500

5.2.2. スタンドへの取付け⼿順①

スタンドを設置場所に⽴ててください。

②

スタンド固定⽳ 4 ヶ所（Φ14）を、M12 アンカーボルトなどで設置場所に固定してください。
スタンド固定⽳の間隔は、下図のとおりです。

スタンド固定⽳の間隔- 30 -

③

ボックスのねじプラグ（2 ヶ所）を、マイナスドライバーで取り外してください。ねじプラグを取り外したねじ⽳（2 ヶ所）に、
表⽰器付属のアイボルトを締付トルク 11〜14.7N·m で締め付けて固定してください。

④

アイボルトに垂直に荷重がかかるように、表⽰器を懸垂装置で吊り上げてください。
表⽰器を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。

⑤

表⽰器のボックス取付⽳ 4 ヶ所（Φ10）と、スタンドの表⽰器取付⽳ 4 ヶ所（Φ10）を合わせて、スタンドに付属されている M8
取付ボルトと取付ナットで表⽰器とスタンドを固定してください。締付トルク 11〜14.7N·m で締め付けてください。

- 31 -

⑥

表⽰器から懸垂装置を取り外してください。

⑦

ボックスからアイボルト（2 ヶ所）を取り外してください。代わりにねじプラグを取り付け、マイナスドライバーで 1〜2 回ねじ込み元に戻してください。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器を直⽴ラック形スタンドに取り付けた後の外形図を下記に⽰します。

m
m
:
位
単

- 32 -

5.3. 直⽴ポール形スタンドへの取付け/設置⽅法
5.3.1. スタンドの外観と各部の名称

表⽰器取付⽳（⻑⽳）

接地端⼦ M5

接地端⼦ M６
スタンド固定⽳（Φ１６）

スタンド固定⽳（Φ１６）

5.3.2. スタンドの取付け⼿順① スタンドを設置場所に⽴ててください。
② スタンド固定⽳ 4 ヶ所（Φ16）を、M12 アンカーボルトなどで設置場所に固定してください。

- 33 -

③ ボックス のねじプラグ（2ヶ所）を、マイナスドライバーで取り外してください。
ねじプラグを取り外したねじ⽳（2ヶ所）に、表⽰器付属のアイボルトを締付トルク11〜14.7N·mで締め付けて固定してください。
ボックス裏側のボックス取付板（上下2 枚）をドライバーで取り外してください。

アイ ボルトネジ プ ラ グ
ネジプ ラ グ

④ アイボルトに垂直に荷重がかかるように、表⽰器を懸垂装置で吊り上げてください。
表⽰器を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。

⑤ 表⽰器を吊り上げた状態でスタンドの取付底板の上にのせ、表⽰器のボックス取付ねじ⽳4ヶ所（M8）とスタンドの表⽰器取付⽳4ヶ所（⻑⽳）をあわせてください。ボックス取付ねじ⽳4ヶ所（M8）をスタンドに付属されている取付ボルト（M8）、ばね座⾦、平座⾦でスタンドに固定してください。締付トルク11〜14.7N·mで締め付けてください。

取り 付けボルト
ばね座金
平座金- 34 -

⑥ 表⽰器から懸垂装置を取り外してください。
⑦ ボックスからアイボルト（2 ヶ所）を取り外してください。代わりにねじプラグを取り付け、マイナスドライバーで 1〜2 回ねじ込
み元に戻してください。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器を直⽴ポール形スタンドに取り付けた後の外形図を下記に⽰します。

- 35 -

5.4. 傾斜ポール形スタンドへの取付け/設置⽅法
5.4.1. スタンドの外観と各部の名称

表⽰器取付⽳（⻑⽳）

接地端⼦ M5
接地端⼦ M６
スタンド固定⽳（Φ１６）

スタンド固定⽳（Φ１６）

5.4.2. スタンドの取付け⼿順① スタンドを設置場所に⽴ててください。
② スタンド固定⽳ 4 ヶ所（Φ16）を、M12 アンカーボルトなどで設置場所に固定してください。

- 36 -

③ ボックスのねじプラグ（2ヶ所）を、マイナスドライバーで取り外してください。
ねじプラグを取り外したねじ⽳（2ヶ所）に、製品付属のアイボルトを締付トルク11〜14.7N·mで締め付けて固定してください。
ボックス裏側のボックス取付板（上下 2 枚）をドライバーで取り外してください。
アイ ボルトネジ プ ラ グ
ネジプ ラ グ

④ アイボルトに垂直に荷重がかかるように、表⽰器を懸垂装置で吊り上げてください。
表⽰器を横にした状態で吊り上げると、アイボルトの破損による落下の原因になります。

⑤ 表⽰器を吊り上げた状態でスタンドの取付底板の上にのせ、表⽰器のボックス取付ねじ⽳4ヶ所（M8）とスタンドの表⽰器取付⽳4ヶ所（⻑⽳）をあわせてください。ボックス取付ねじ⽳4ヶ所（M8）をスタンドに付属されている取付ボルト（M8）、ばね座⾦、平座⾦でスタンドに固定してください。締付トルク11〜14.7N·mで締め付けてください。

平座金
ばね座金
取り 付けボルト- 37 -

⑥ 表⽰器から懸垂装置を取り外してください。
⑦ ボックスからアイボルト（2 ヶ所）を取り外してください。代わりにねじプラグを取り付け、マイナスドライバーで 1〜2 回ねじ込
み元に戻してください。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器を傾斜ポール形スタンドに取り付けた後の外形図を下記に⽰します。

- 38 -



爆発性雰囲気では、スタンドへの取付けを⾏わないでください。危険場所で取付けする場合は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



製品の使⽤周囲温度は仕様範囲内でご使⽤ください。仕様範囲外で使⽤すると爆発、故障のおそれがあります。



直射⽇光の当たる場所への設置は避けてください。直射⽇光によりボックス内部の温度が⾼くなり、爆発、故障のおそれがあります。



スタンドを固定しない状態での取付けは⼤変危険です。製品のスタンドへの取付けは、必ずスタンドを設置場所に設置した後に⾏うようにしてください。



設置については、「3.1 設置作業について」をご確認の上、危険・注意事項に従い、設置を⾏ってください。

EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器は重量が重いため、落下により事故のおそれがあります。スタンドへの取付け、取外しの際には、製品の落下に⼗分ご注意ください。



作業中は、指などを切る可能性がありますので、⼗分な厚みを持った⼿袋などの保護具を⽤いるなど、お客様にて対処をお願いします。



スタンドの設置や取付けにあたって⼿指や⾜を挟まないよう⼗分ご注意ください。



スタンド固定⽤のアンカーボルトなどが腐⾷するおそれがある場合には、錆びにくい材質のボルトや表⾯処理を施したものを使⽤するなどの対策をしてください。

- 39 -

6. プログラマブル表⽰器について
6.1. 表⽰器⽤作画画⾯作成について
本製品に内蔵されているプログラマブル表⽰器は、三菱電機株式会社製 GT1685M-STBD 形プログラマブル表⽰器となります。詳しくは、「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」をご参照ください。
プロジェクトの作成には、MELSOFT GT Works3 Version1.57K 以降が必要となります。
画⾯データの作成⽅法の詳細については、｢GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（共通編）｣及び、｢GT Designer3 Version1 画
⾯設計マニュアル（作画編）｣をご参照ください。

6.1.1. 作画画⾯作成時の注意事項
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器はタッチパネルがボックス前⾯に設置されており、液晶⾯とタッチパネルの間に約 35mm の間隔があります。
視差による誤操作防⽌のため、作画の際はできるだけ部品を⼤きくし、タッチスイッチ間の間隔をあけて配置してください。
また、可能な限り正⾯から操作してください。

ボッ クス前面G O T部

タッ チパネル
実際の位置視差によって見える位置

液晶画面
約3 5 mm

GT1685M-STBD 形プログラマブル表⽰器は、EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器⽤に製造された専⽤品となります。通常の表
⽰器はご利⽤になれません。



作画、動作設定などを⾏うには専⾨の知識が必要です。



作画上のタッチスイッチが⼩さく、隣り合っている場合、視差によりスイッチ操作を誤るおそれがあります。
作画の際には、できるだけ⼤きく部品を配置してください。また、可能な限り正⾯から操作してください。

アナログ抵抗膜⽅式のタッチパネルは同時に 2 点以上押した場合、押した点の中⼼付近が押されたと判断します。そのため、2 点押しするような作画は⾏わないでください。

⾮常停⽌スイッチおよびそのための回路やインタロック回路を構成する場合は､GOT 部の外部にて構成してください。GOT 部の内部回路が故障した場合、外部設備機器に重⼤な損傷を招く場合がありますので、⾮常停⽌回路を GOT 部の内部のタッチスイッチなどにより構成しないでください。

- 40 -

6.2. GOT 部への画⾯データの転送について
GOT 部へプロジェクトデータをダウンロードするには、以下の 4 つの⽅法があります。
データ転送⽅法

使⽤するポート

パソコンから USB ケーブルでデータを転送する

メンテナンスポート（USB デバイス）

パソコンから Ethernet でデータをダウンロードする

Ethernet インタフェース

USB メモリでデータを転送する

USB インタフェース（USB ホスト）

CF カードでデータを転送する

CF カードインタフェース

データ転送の詳細については、「GT Designer3 Version1 画⾯設計マニュアル（共通編）」をご参照ください。

6.2.1. メンテナンスポートの位置と使い⽅
1）メンテナンスポートの位置
メンテナンスポートは、⽔素ガス⾮対応機種（EX4R-D4GT-N, EX4R-D4GT-U）はボックス前⾯、⽔素ガス対応機種（EX4R-D4GT-H）はボックス向かって左側⾯に配置されています。

⽔素ガス⾮対応機種（ボックス前⾯）

⽔素ガス対応機種（ボックス側⾯）

2）メンテナンスポートの開け⽅
付属の六⾓棒スパナ（呼び 2）で M4 六⾓⽳付⽌めねじを 2 回転以上緩めてからプラグを反時計回りに回して外してください。
USB-Mini B

プラグを開けた状態
3）メンテナンスポートの閉じ⽅
メンテナンスポート使⽤後には、必ずプラグを最後までねじ込み（5 回転以上）、更に付属の六⾓棒スパナ（呼び 2）で M4 六⾓
⽳付⽌めねじを締め付けてください。
（推奨締付トルク 1.4〜2.0Ｎ·m）- 41 -



爆発性雰囲気では、メンテナンスポートのプラグの開閉を⾏わないでください。通電停⽌後も、ボックス内部に点⽕源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、メンテナンスポートのプラグ開栓前には、必ず防爆形ガス検知器にて周囲が爆発性雰囲気でない
ことを確認してください。



プラグを最後までねじ込まないと防爆性能を保持できませんので、必ずプラグは最後までねじ込んでください。また、防爆性能保持のため、⽌めねじによる緩み⽌めを確実に実施ください。

6.2.2. USB インタフェース（USB ホスト）の位置
USB インタフェース（USB ホスト）は、ボックスの内側に配置されています。



通電停⽌後もボックス内部に点⽕源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は⾏わな
いでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してくだ
さい。

- 42 -

6.2.3. CF カードインタフェースの位置
CF カードインタフェースは、ボックスの内側に配置されています。



通電停⽌後もボックス内部に点⽕源となりうる残留エネルギーが残り続けますので、爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉は⾏わな
いでください。危険場所でボックス蓋を開閉する際は、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。

6.3. 通信ユニットとオプションユニットについて「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」をご参照ください。



お客様による通信ユニットおよびオプションユニットの交換は、防爆性能に⽀障をきたすおそれがあります。

6.4. GOT 部の保守・点検
GOT 部の保守・点検については「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」をご参照ください。

- 43 -

7. ケーブルの配線について
7.1. 配線について
通信ケーブル配線の概要を、下記に⽰します。
下記のイラストは、接続例を⽰しています。インタフェース、通信ユニット、引込器具などの数や配置は、実際と異なります。

ボッ ク ス部U SB イ ン タ フ ェ ース

G OT 部
G T1 5 J6 1 B T1 3

G T15D IO

G T15 R S2 -9 P

*1

*1

*1

Eth ern et
イ ン タ フ ェ ース

( 配線済み )メ ン テ ナン スポート
U SB
ケーブ ル

端子台
パソ コ ン( 配線済み )R S2 3 2 ケーブ ル ( ユーザ作成 )( 配線済み )接続ケーブ ル ( ユーザ作成 )( 配線済み )R S4 2 2 /4 8 5 ケーブ ル( ユーザ作成 )R S4 2 2 /4 8 5
イ ン タ フ ェ ース

シ ーケン サCC -Lin k 接続ケーブ ル
Eth ern et ケーブ ル

外部入出力機器
Eth ern et
シーケン サシーケン サシーケン サ*1 上記 3 つのユニットで同時に装着可能なユニット数は 2 つまでです。
GT15-J61BT13、GT15-DIO、GT15-RS2-9P
外部機器と接続する通信ケーブルは、ボックスの外部から引込器具を通してボックス内へ配線します。
下記のケーブルは、ボックス内の通信⽤端⼦台へ配線してください。
・RS-422/485 ケーブル
・RS-232C ケーブル・外部⼊出⼒機器⽤ケーブル
配線⽅法の詳細は、｢防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）｣を参照してください。
Ethernet ケーブル、CC-Link 接続ケーブルを使⽤時、通信⽤端⼦台は使⽤しません。引込器具を通した後、GOT 本体の Ethernet ポー
ト、および通信ユニットにケーブルを直接配線してください。
Ethernet ケーブルは、引込器具を通してからコネクタを取付けしてください。

- 44 -



爆発性雰囲気では、ボックス蓋の開閉を⾏わないでください。通電停⽌後も、ボックス内部に点⽕源となりうる残留エネルギーが残り続けます。ボックス蓋の開閉前に、必ず防爆形ガス検知器にて、周囲が爆発性雰囲気でないことを確認してください。



蓋の開閉時に容器蓋やヒンジに配線が挟まれないようご注意ください。



ノイズの多い環境では、配線ケーブルにフェライトコアを挿⼊してください。



配線作業時に配線くずなどが GOT 部に⼊らないように注意してください。⽕災、故障、誤動作の原因となります。

7.2. 配線⽤端⼦台について
7.2.1. 配線⽤端⼦台の構成
コントロールユニット無し機種（EX4R-D4GT-N、EX4R-D4GT-H）①

電源⽤端⼦（M3.5 ねじ）：AC 電源機種 7 極
DC 電源機種 4 極②

RS-422/485 通信⽤端⼦（M 3.0 ねじ）

：10 極

③

RS-232C 拡張ユニット⽤端⼦（M 3.0 ねじ）：8 極④

外部⼊出⼒ユニット⽤端⼦（M 3.0 ねじ）：36 極

RS-232C 拡張ユニット端⼦台③と外部⼊出⼒ユニット⽤端⼦台④はユニット搭載時のみ設置されます。

- 45 -



コントロールユニット有りの機種（EX4R-D4GT-U）①

電源⽤端⼦ （M3.5 ねじ）：AC 電源機種 7 極
DC 電源機種 4 極②

RS-422/485 通信⽤端⼦（M 3.0 ねじ）

：10 極

③

RS-232C 拡張ユニット⽤端⼦（M 3.0 ねじ）：8 極④

外部⼊出⼒ユニット⽤端⼦ （M 3.0 ねじ） ：最⼩８極⑤

コントロールユニット⽤端⼦（M3.5 ねじ）：最⼤ 20 極（DC 電源機種の場合は使⽤しない電源端⼦ 3 極も使⽤可能）

RS-232C 拡張ユニット⽤端⼦台③と外部⼊出⼒ユニット⽤端⼦台④はユニット搭載時のみ設置されます。
コントロールユニット⽤端⼦台⑤の極数は、個別仕様により決定されます。

7.2.2. 端⼦台割り当て
端⼦台割り当ては、拡張ユニットの構成により異なります。下記の端⼦台割り当てとボックス内部の部品配置をご確認の上、配線してください。
接続機器と、ボックス内部の端⼦台までの外部配線の詳細については、「防爆形 GT16 本体取扱説明書（GOT 編）」をご参照ください。
①

AC 電源機種の電源⽤端⼦台（M3.5 ねじ）
：7 極
端⼦番号

信号名

1

備考
使⽤禁⽌

2

（内部配線のため）

3
4

E

接地端⼦

5

FG

AC ⽤ FG6N

AC 電源⼊⼒

7L

AC 電源⼊⼒※ E 端⼦と AC ⽤ FG 端⼦は、渡り⾦具で短絡②

DC 電源機種の電源⽤端⼦台（M3.5 ねじ）
：4 極
端⼦番号

信号名

備考

1

＋

2

－

3

FG

FG

4

E

接地端⼦

DC24V

※ E 端⼦と FG 端⼦は、渡り⾦具で短絡- 46 -

③

GOT 本体の RS-422/485 通信⽤端⼦（M 3.0 ねじ）
：10 極
端⼦番号

④

信号名

1

SDA1

2

SDB1

3

RDA1

4

RDB1

5

RSA

6

RSB

7

CSA

8

CSB

9

SG

10

FG

RS-232C 拡張ユニット⽤ 端⼦（M 3.0 ねじ）
：8 極
端⼦番号

信号名

12

CD

13

RD

14

SD

15

ER

16

SG

17

DR

18

RS

19

CS

※ 端⼦番号 20 には RS-232C ケーブルのシールドを配線⑤

外部⼊出⼒ユニット⽤端⼦台（M 3.0 ねじ）
：36 極
端⼦番号

信号名

端⼦番号

信号名

21

DC24V

39

0V

22

YD00

40

RUN

23

YD02

41

YD01

24

YD04

42

YD03

25

YD06

43

YD05

26

YD08

44

YD07

27

YD0A

45

YD09

28

YD0C

46

YD0B

29

YD0E

47

YD0D

30

XSCN00

48

YD0F

31

XD00

49

XD01

32

XD02

50

XD03

33

XD04

51

XD05

34

XD06

52

XD07

35

XD08

53

XD09

36

XD0A

54

XD0B

37

XD0C

55

XD0D

38

XD0E

56

XD0F

※ コントロールユニット付機種の場合、RS232C 拡張ユニットの取付けの有無や、コントロールユニットの取付け状態により、使⽤可能な端⼦数は変化するため、個別仕様を参照すること。

- 47 -

⑥

コントロールユニット⽤端⼦台（M 3.5 ねじ）：最⼤ 20 極（DC 電源機種の場合は使⽤しない電源⽤端⼦ 6〜8 も使⽤可能）
端⼦番号

11
12

個別仕様による

9
10

信号名

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

端⼦台（端⼦ねじサイズ M3）：適合電線 最⼤ 1.25mm22

端⼦台（端⼦ねじサイズ M3.5） ：適合電線 最⼤ 2.0mm



締付トルク（0.6〜1.0Ｎ·m）
締付トルク（1.0〜1.3Ｎ·m）

適正な締付トルクで締め付けてください。

- 48 -

8. 保護接地について
8.1. 接地についての注意事項
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器の接地はできるだけ下記の（1）専⽤接地としてください。接地⼯事は D 種接地（第三種接地: 接地抵抗 100Ω以下）です。
（1）専⽤接地ができないときは、下記の（2）共⽤接地としてください。

(1) 専用接地 ・・・・ 最良(2) 共用接地 ・・・・ 良EX4R 形
タッチスイッチ付表示器

EX4R 形
タッチスイッチ付表示器

他の機器

他の機器

D 種接地
(第3種接地 )D 種接地(第3種接地 )(3) 共用接地 ・・・・ 不可

EX4R 形
タッチスイッチ付表示器

他の機器

なお、電源⽤端⼦台の接地端⼦を使⽤できない場合には、ボックス外部の接地端⼦を使⽤してください。
接地に使⽤する電線は、600V ビニ－ル絶縁電線と同等以上の絶縁性能を持ち、2.0mm2（Φ1.6mm）以上の太さで許容電流 15Ａ以上の電線を使⽤してください。



接地端⼦を確実に接地してください。感電、⽕災および爆発の危険があります。



ボックス外部の接地端⼦へ接地線を配線する際には、必ず保護管などを⽤いて、⼗分な外傷保護を⾏ってください。接地線の断線により感電、⽕災および爆発の危険があります。



接地点はできるだけ EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器の近くとし、接地線の距離を短くしてください。



接地線には丸形圧着端⼦を圧着し、ねじが緩まないよう配線ください。

- 49 -

8.2. スタンドでの接地について
万が⼀、電源⽤端⼦台の接地端⼦を使⽤できない場合、ボックス外部の接地端⼦（M5）とスタンド上部の接地端⼦、スタンド下部の接地
端⼦と⼤地をそれぞれ配線してください。
接地線、ボルト（M6）、ナット（M6）は、お客様にて準備してください。



可能な限り電源⽤端⼦台の接地端⼦での接地を⾏ってください。



接地線には丸形圧着端⼦を圧着し、ばね座⾦などを利⽤して、ねじが緩まないよう配線ください。

- 50 -

9. コントロールユニットについて
コントロールユニットは、表⽰器前⾯の所定位置（Ｐ２参照）に最⼤ 5 個（メンテナンスポートを除く）取付け可能です。
標準で対応しているコントロールユニットは、4 種となります。






パイロットライト
押ボタンスイッチ
セレクタスイッチ
ブザー

コントロールユニット［受注⽣産品のご案内］
カムスイッチやブザーの側⾯取付けなど、標準外の仕様をご要望のお客様は、弊社営業所までお問合せください。



当社指定のコントロールユニット以外への交換は改造にあたるため、交換は⾏わないでください。



お客様でのコンタクトブロックの追加取付けは⾏えません- 51 -

10. 環境への配慮
10.1. 省電⼒
使⽤しないときは通電を停⽌させてください。
使⽤中であっても、画⾯を監視する必要がないときはバックライトを消灯してください。
バックライトの消灯⽅法については、｢GT16 本体取扱説明書（基本ユーティリティ編）｣をご確認ください。

10.2. 廃棄
⼀般産業廃棄物として決められた⽅法で廃棄し、分解可能部品は再資源化をはかってください。
（例：ボックス本体（アルミ）、引込器具（⻩銅） ※内部のパッキンなどを除く）
容器蓋の窓ガラスはエポキシ樹脂で固められています。
液晶表⽰器を破損した場合に内部から流出する液晶（液体）は有害物質ですので廃棄には注意してください。



液晶が破損した場合、内部から流出する液体は有害物質です。もし、⽪膚や⾐類に付着した場合は、速やかに⽯鹸で洗い流してくだ
さい。

- 52 -

11. トラブルシューティング
EX4R-D4GT 形タッチスイッチ付表⽰器にて発⽣したトラブルについては、下記の表を参考の上、対策を実施してください。
症状・画⾯が映らない

原因
・電源ケーブルの配線不良。

対策
配線を繋ぎなおしてください。

（電源⽤端⼦台部、スイッチング電源部、
GOT部）

・画⾯が暗い・タッチスイッチを押しても反応しないことがある。
・タッチパネルを押した場所と違う場所が反応する。
・タッチパネルの四隅が操作しにくい。

・スイッチング電源の故障。

弊社 営業所までお問い合わせください。

・GOTの故障。

弊社 営業所までお問い合わせください。

・GOTの輝度の設定。

輝度を調整してください。

・バックライトの寿命。

弊社 営業所までお問い合わせください。

・視線の⾼さが画⾯より⾼いもしくは低い状態で操

作画画⾯上のタッチスイッチを、できるだけ⼤き作を⾏った。

く配置し、タッチスイッチ間の距離をあけてくだ

・画⾯正⾯の左もしくは右側から操作を⾏った。

さい。
視線をタッチスイッチの正⾯に合わせ、タッチス
イッチの中⼼を押してください。

・フロントカバーと指が⼲渉して、タッチパネルの四隅が押しにくい。

タッチパネル調整を実施してください。タッチパ
ネル調整時に表⽰器画⾯に表⽰される × マー
クの中⼼から画⾯の中⼼⽅向に少し（2〜3mm程度）ずらして押して調整することで、タッチパネ
ルの四隅の操作性が向上します。

・タッチパネルが経年変化していた。

ユーティリティでタッチパネルの調整を実施してください。タッチパネルの調整により対策が難しい場合には、新しいタッチパネルへ交換してください。

・タッチパネルが紫外線によって劣化していた。

新しいタッチパネルへ交換し、製品にフードを設置するか、設置場所に⽇よけを設けるなどして、直射⽇光が製品に直接当てないようにしてください。

・フロントカバーとタッチパネルの間にゴミが⼊っている。

フロントカバーを取り外し、ごみを取り除いてく
ださい。

・保護シートが変形している。

フロントカバーを取り外し、保護シートを新しいものに交換してください。

・タッチパネルが浮いた状態で取付いている。

フロントカバーを取り外し、タッチパネルを正常な状態で取り付けてください。

・タッチパネルが反応しない。

・配線不良。

外れている配線を繋ぎなおしてください。

（タッチパネルのフレキの配線不良、断線している場合は、弊社 営業所までお問い合

タッチパネル制御基板とGOT間の配線不良、

わせください。

タッチパネル制御基板の電源ケーブル配線不良）
・フロントカバーとタッチパネルの間にゴミが⼊っている。

フロントカバーを取り外し、ごみを取り除いてく
ださい。

・保護シートが変形している。

フロントカバーを取り外し、保護シートを新しい・タッチパネルが浮いた状態で取付いている。

フロントカバーを取り外し、タッチパネルを正常

・電源端⼦台の緩み。

端⼦台を推奨トルクで締め付けてください。

・タッチパネル制御基板の故障。

弊社 営業所までお問い合わせください。

ものに交換してください。
な状態で取り付けてください。

- 53 -

症状・タッチパネルが反応しない。

原因
・作画ソフトウェアのバージョンが古い。

対策
GT Works3 Version1.57K以降で作画をダウンロ
ードしなおしてください。

・メンテナンスポートが使⽤できない。

・ボックス内のメンテナンスケーブルの外れ。

メンテナンスケーブルを繋ぎなおしてください。

・シリアルインタフェース通信ができない。

・ボックス内のシリアルインタフェースケーブル

コネクタを接続しなおしてください。

の配線不良。

通信⽤端⼦台を推奨トルクで締め付けてください。
ケーブルが断線している場合は、弊社 営業所まで
お問い合わせください。

・外部配線の誤配線。

通信⽤端⼦台の信号割り当てを確認し、誤配線を修・外部配線の誤配線。

コントロールユニット⽤端⼦台の端⼦配列を確認

正してください。
・押ボタンスイッチやセレクタスイッチが正常に動作しない
・パイロットライトが光らない

し、誤配線を修正してください。
・定格電圧範囲外の電圧を印加している。

パイロットライトの定格電圧を確認して、仕様内の電圧を印加してください。

・外部配線の誤配線。

コントロールユニット⽤端⼦台の端⼦配列を確認し、誤配線を修正してください。

・ブザーが鳴らない

・定格電圧範囲外の電圧を印加している。

ブザーの定格電圧を確認して、仕様内の電圧を印加してください。

・外部配線の誤配線。

コントロールユニット⽤端⼦台の端⼦配列を確認し、誤配線を修正してください。

- 54 -

【改訂履歴】

出版履歴

改訂項⽬

改訂内容

B-1569（0）－

初版発⾏

B-1569（1）1.3形番にコントロールユニット付機種を追記

2013年1⽉

1.4

コンロトールユニット付機種を追記

1.6

機器⼀覧にコントロールユニット付機種を追記

2.1

コントロールユニット付機種の仕様、コントロールユニットの仕様を追記

4.4

パイロットライトのLED球交換⽅法を追記

4.5

コントロールユニット銘板の取付け⽅法を追記

5.3

直⽴ポール形スタンドへの取付け/設置⽅法の追記

5.4

傾斜ポール形スタンドへの取付け/設置⽅法の追記

7.2

コントロールユニット付機種の端⼦台構成、端⼦配列を追記

9

コントロールユニットについて追記

11

コントロールユニットに関するトラブルシューティング追記

B-1569（2）はじめに「ユーザーのための⼯場防爆電気設備ガイド（ガス防爆1994）」を最新版に修正

2013年9⽉

安全上のご注意

⽔素ガス対応機種の「防爆に関する取扱説明書」取説番号を追記

1.3

形番に⽔素ガス対応機種を追記

1.4※2を追記、⽔素ガス対応機種を追記

1.5

機器⼀覧に⽔素ガス対応機種を追記

1.6

付属品の⽔素ガス対応機種の「防爆に関する取扱説明書」を追記

2.1.1

⼀般仕様に⽔素ガス対応機種を追記

4.2

注意事項追記6.2.1

⽔素ガス対応機種のメンテナンスポート位置とプラグ開けた状態図を追記

7.2.1

配線⽤端⼦台の構成に⽔素ガス対応機種を追記

11

トラブルシューティング追記

該当箇所

製品に同梱されているGOT部⽤取扱説明書の表記を「EX4R-D4GT形タッチスイッチ付表⽰器取

2012年10⽉

B-1569（3）2014年4⽉

扱説明書（GOT編）」から「防爆形GT16本体取扱説明書（GOT編）
」に修正
2.1.1

2)性能仕様の表内
バックライトを冷陰極管からLEDバックライトに変更
バックライト寿命を50,000時間から約60,000時間以上に変更＊1、＊4を追記

4.2

危険事項を追記

4.3.2⑩タッチパネル交換後に四隅が押しにくい場合の対処⽅法を追記

本取説に記載の内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 55 -

【商標について】
GOT 、GOT1000、GT Works3、GT16 は三菱電機株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows は、⽶国 Microsoft Corporation の⽶国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。
Ethernet は、⽶国 Xerox Corporation の登録商標です。
MODBUS は、Schneider Electric SA の登録商標です。
その他、本⽂中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 56 -

!

安全に関するご注意●取扱説明書に記載の使⽤上のご注意をよくお読みの上、正しくご使⽤ください。

製品に関するお問合せ電話窓口
TEL：0120-992-336
携帯電話・PHS の場合：050-8882-5843（通話料がかかります）＜受付時間＞9:00-12:00, 13:00-17:00（土日祝日を除く弊社営業日）

IDEC の情報は、インターネットでアクセスできます。 http://www.idec.com/japan/
2014（平成 26）年 4 ⽉現在