取扱説明書

お客様用

天井点検口

ハイハッチ

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

警告
注意

施工業者様用

天井点検口

ハイハッチ

安全上のご注意

施工マニュアル

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく施工してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

警告
注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表記の例

絵表記の例
記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

ご利用にあたって施工の前に警告

警告

はしごを立てかけない

禁止

強度を確認

点検口にはしごを立てかけると、ハッチが歪んだり、脱落して、重大事故につながる場合があります。

開口補強する

製品を分解・改造しない

分解禁止

施工後は固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。

強度が充分で無い天井下地に取り付けると、点検口が外れて落下することがあります。
強度が充分で無い場合は開口補強を行ってください。

取り付け完了後、点検口にガタツキが無いことを確認してください。

お願い

点検口にガタツキがあると、内枠の落下の原因になります。
また、内枠のロックが確実にかかっていることも確認してください。

強い衝撃をあたえない

禁止

必ず強度のある鋼製天井下地に取り付けてください。

注意

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
ハッチが歪んだり、内蓋が落下するなど、重大事故につながる場合があります。

禁止

ハッチに手をかけない、ぶらさがらない、乗らない

分解禁止

係止スライドは外さないでください。

重量物を取付けない

障害物の確認取り付ける場所は事前によく確認してください。

禁止係止スライドはていねいに扱ってください。

係止スライドを外すと、再度取り付ける事はできませんので充分ご注意ください。

ハッチに手をかけたり、ぶらさがったり、乗ると、ハッチが脱落して、重大事故につながる場合があります。

禁止

防犯カメラやスピーカー等、重量物を取付けると、ハッチが破損したり脱落して、重大事故につながる場合があります。

内蓋を開けた時、壁や障害物にあたらないように位置や向きに配慮して取り付けてください。

点検口を開けたままにしない

禁止

点検口をあけたままにすると、通行人にぶつかる等して、重大事故につながる場合があります。短時間であっても、その場を離れる

必ず実行

時は、内蓋を閉めて、施錠を確実に行ってください。

点検口をはずさない

禁止

点検口は、外さないでください。振動などで、突然ハッチが脱落することが予想されます。万一内蓋を外した場合は、施工要領書に必ず実行取り外した内枠（内蓋）の係止スライドを下にして、固い床面に置いたり、壁に立てかけたり、乱暴に扱うなど、係止スライドに衝撃や強い力がかかると、破損するおそれがあります。

お願い

従い、確実に取付けてください。

蓋を閉める時、指や手を挟まないようにする必ず実行

指や手を挟むと、エッジにより思わぬケガの原因になります。
また、解放時に内蓋のエッジでケガをしないように、取扱には十分注

納まり図意してください。

取付用チャンネル（内ー内）間隔

チャンネルキャッチ

内蓋の開閉方法

1 開け方

内蓋を手で押さえ、係止スライドを手でスライドさせ、ロックを解除し、ゆっくり開きます。鍵付の場合は、鍵でロックを解除します。鍵はロックしないと抜けません。

2 閉め方

1 内蓋の係止スライド側を上に持ち上げます。

注意

禁止 この時係止スライドを持って持ち上げないで下さい。係止スライドが変形する恐れがあります

解除
内枠

外枠

警告

ロック
係止スライド

解除

内枠

外枠

ロック

2 内 蓋 が 外 枠 に当たる直 前に、軸側にスライドさせ蓋を閉めます。

お願い ロックを解除すると内蓋が急に開き、思わぬケガをする恐れがありますので、必ず内蓋を手で支えながら操作を行ってくだ
さい。

蝶ナット
取付用チャンネル

下地材切断寸法（別途）

内枠固定アングル
係止受け

3 係止スライド又は鍵をロックし、蓋が落ちて来ないことを確認します。
天井仕上材

4.392.7

天井下地材
仕上材切断寸法
呼称寸法 □３０３ □４５４ □６０６係止スライド

施工手順※本施工手順は天井点検口を天井下地に先付けする場合のものです。

３ 内枠天井材の施工

１ 内枠の取り外し解除します。
（取扱説明書のページ参照）

2 回転軸（２本）をプラスドライバーでゆるめます。
内枠

２3 係止スライドを上に向け、内枠を上に持ち1 天井材を所定の寸法に切断します。 鍵付の場合は、右図のように係止部を切り欠いてください。

上げ外枠から取り外します。

※

鍵付の場合の切り欠き寸法

回転軸

288 288軸受

439 439591 591
288 591

回転軸※回転軸の出寸法が２㎜程度になるまでゆるめてください。

は、受注生産品です。

262 262

413 413565 565
262 565

30 １

２ 外枠の天井下地への固定

２2

天井下地材を固定アングルに取付ビス（別途）で固定してください。
※取付ビスは、ワンタッチビスなどの軽量下地用ビスを使用してください。
※取付ビスは１辺につき２本、計８本を均等に使用してください。

3

天井仕上材を天井下地材に接着固定してください。
※接着剤が固まるまでの仮固定として、釘またはステープルで固定してください。

4

固定アングルのねじをゆるめて、天井仕上材表面と内枠の目地が同一の面になるように調節して再度固定してください。

2 取付用チャンネル２本を下表の寸法で天井開口の中心振り分けとし、平行に野縁受け（ﾁｬﾝﾈﾙ）に乗せ固定します。

天井仕上材
天井下地材
開口寸法 ※1 開口寸法 ※1

ポイント

取付ビス

40 １

1 取付けに不要な野縁（Mバー）を、天井開口にかからない寸法で切断します。

※2３24 １48 １

1 係止スライドのロックを40 １

施工手順

約306

303 303306 306

約457454 454

457 457約609

606 606

609 609

約306または約609

303 606

306 609

6〜26mm

天井下地材・天井仕上材の厚み合計が８mm以下の場合、内枠に取り付けてある固定アングルを８mm以下用の穴で取り付けてください。
※出荷時は８mm以上用になっています。

※1 後付け工法の場合は天井仕上材・天井下地材共に同じ寸法です。
は、受注生産品です。

開口は対角線を正確に守って開けて下さい。
開口がいびつな場合、外枠が入らなかったり、内蓋が閉まらない恐れがあります。

90（別途）※止め金具（別途）はネジ固定式を推奨します。

3 外枠を付属のチャンネルキャッチで取付用チャンネル（※別途）に固定します。

取付方法は下記を参照下さい。
（※取付用チャンネルは38 12とし、t=1.2mm以上を推奨します。）

外枠を天井下地材の開口に挿入します。

クランプを横にして長穴に差し込み、回転させます。
長穴

取付用チャンネル
38 12

スライドハンガー

クランプ

下から差し込む方法も可能です。
横から見た図注意お願い
後付け後方の場合は外枠を天井開口に入れてからスライドハンガーを外枠に固定してください。
（２→１）

ドライバー

付属の蝶ナットを取り付け、外枠のレベルを調整し、仮固定します。
レベル調整

蝶ナット

天井下地材

10

取付ビス

6

蝶ナットを増し締めして固定します。
（スライドハンガーが内側に曲がります。）

外枠長穴

1

外枠の長穴位置に、下側から内枠を垂直に差し込みます。
※係止受けの位置に係止スライドがくる位置を選んでください。

2

外枠の長穴と内枠の軸受位置を合わせ、回転軸をプラスドライバーで最後まで確実に締め付け固定します。

3

内蓋をゆっくり閉め、係止スライドをロックしてください。
（取扱説明書の「閉め方」を参照ください）②上にスライドポイント
外枠には１辺にのみ係 止 受けが付いており、この辺が内枠の係止スライド側となります。
外枠の向きに注意して、取付を行って下さい。

1

外枠に付いている係止受けを図のように両サイドを指で押しながら外してください。

2

外した係止受けを、変更したい位置に両サイドを指で押しながら取り付けてください。
外枠①下から差し込むクランプを上にスライドし、はめてください。

６〜１４mm

③はめる

係止受け

内枠注意
お願い
確実に締め付けないと、開閉時に回転軸が緩む恐れがあります。

5 開閉方向を変更したい場合は・・・

外枠

M5 皿ねじ固定アングル

４ 内蓋の取り付け90

外枠の穴にスライドハンガーを付属のネジで固定します。
（1辺につき２ヶ所、合計４ヶ所）

お願い

取付けビスは右図の様に、端から10mmの位置で固定してください。

内枠

90

90

注意

押す

１
軸受

内蓋押す

注意

係止受けは両サイドをしっかりと押しながら、上に持ち上げるように外してください。

外枠

お願い

係止受け

ポイント

回転軸

２

係止受けを再度取り付ける場合は、爪が嵌合しているかどうか、外枠と係止受けの間にすきまがないことを確認してください。
係止受け

すきま

お問い合わせ先は、こちらまで係止受けご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

URL http://www.naka-kogyo.co.jp
外枠

携帯のカメラで左のQR コードを読み取りアクセスしてください。

URL http://www.naka-techno.co.jp●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●無断転載を禁じます。

16式取・施ーHHMMH2ー3型