取扱説明書

MUS-P-1310

AS L E T E

AC Mシリーズ

単相100V、単相200V機器用SPD

このたびは、昭電製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
製品を最良の状態でご使用いただくために、ご使用に際しましてこの取扱説明書をご一読くださいますよう、お願いいたします。

製品の概要
本製品は、単相100V、単相200V、DC110Vで動作する装置・機器に内蔵、又は直前に設置することで、雷から保護するJIS C 5381-11:2014（IEC 61643-11:2011）に適合した機器用SPD（サージ防護デバイス）です。本製品は、過電流分離器を内蔵し、SPD単体で定格短絡電流ISCCR AC220V 10kAの性能を有しているため、別途SPD分離器の接続は不要です。
■仕様

適合規格

JIS C 5381-11 / IEC 61643-11

試験クラス

クラスⅡ（T2 SPD）

適用回路

単相2線 100V
単相2線 200V
DC110V

定格負荷電流 IL

I 結線時

−V結線時

12A

最大連続使用電圧 Uc

安全上のご注意
取り付け、配線工事および保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書、その他付属書類をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書が取扱者又は保守責任者のお手元に届きますようご配慮ください。ここでは安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区分しております。

警告
取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を受ける可能性があります。

注意
取り扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、あるいは物的損傷が発生する可能性があります。また、状況によっては重大な結果を生じる可能性もあります。

警告線間（L−L）
接地間（L−E）

防護モード

※1

●通電中は端子などの充電部には絶対に触れないでください。重大な感電事故となる恐れがあります。
●取り付け、取り外し、配線作業は必ず無電圧を確認後、実施してください。
●落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。
●ぬらしたり、水がかかるような場所で、使用しないでください。

AC250V

線間/接地間注意

線間 1.2kV / 接地間 1.5kV電圧防護レベル Up
公称放電電流 In

線間/接地間8/20µs 5kA

最大放電電流 Imax

線間/接地間8/20µs 10kA

全放電電流 ITotal

8/20µs 20kA

適用配電系統TT系統、TN系統、IT系統

定格短絡電流 ISCCR

AC220V 10kA

漏電電流 IPE

1µA以下（AC100V / 200V）

ポートの数

１ポート（1ポートSPD）※1 線間（L−L）は L1端子〜L2端子間を示し、接地間（L−E）はL1端子〜E間及びL2端子〜E間を示します。
■梱包内容
SPD本体、電源接続端子、警報接点端子、取扱説明書■外形アースバー
16取付スナップ●開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
●製品は、取扱説明書に従って取り付けてください。
●製品は、適用回路・電圧を確認の上、ご使用ください。
●取扱説明書に記載した環境で使用してください。
●配線は取扱説明書に記載した線径で配線してください。
●設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、本製品から電源接続端子を外して実施してください。
尚、接地間（L−E間）の試験で，試験電圧がDC500V以下の場合、本製品を接続した状態で試験可能です。
●高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
●落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
●製品は、改造、分解しないでください。
●警報接点が動作した場合、速やかに製品の状態表示の確認を行ってください。
●状態表示（LED緑）が消灯した場合、SPDは寿命又は停電です。停電でない
場合、SPDを交換してください。
●製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。

接地端子
（E）
M4 2極E端子

警報接点端子
2段式 2極差込端子

L2端子
L1端子
c端子

（30.5）（15.4）

a端子

電源接続端子14.5±1.0

2段式 3極差込端子（18）3.95±1.0

取付スナップ
引き出し時

A C M - 2PEC A

主銘板

使用条件・取り付け・配線■設置場所■使用条件
屋内または防水処理を施したBOX内
温度：−40℃〜＋70℃
湿度：95%以下(結露不可)■設置方法
・レール（35mm幅）取付が可能です。取付スナップを引き出さない状態で、図1に示すようにレールに取り付けてください。レールから取り外す場合、製品前面（状態表示側）のレールロック／取付スナップをマイナスドライバーなどで引き出すことで、取り外しができます。
・本体底面の取付スナップを引き出すことで、ねじ取付が可能です。取付スナップ
は、指で押すことで、「引き出す」、「元へ戻す」ことができます（図2参照）。

ロットNo.
底面に表示
取付スナップ
引き出し時

71.6±1.0

状態表示
正常時：LED緑点灯
停電、寿命時：LED消灯

引き出し時

15.2±0.575±2.0（レールの高さ7.5の場合）

取付スナップ

83±1.067±1.035mm幅76

レール取付②31.8±1.0①

状態表示
スライドスイッチ

レールに取り付ける方法①

レールから取り外す方法

図1 レールロック取付方法
レールロック/取付スナップ取付スナップ

図2取付スナップ■直流電源線及び接地線の配線
本製品は、I結線（図3参照）及びV結線（図4参照）が可能です。I結線（通常の配線方法）では、電源から電源接続端子までの配線長はできるだけ短くしてください（0.5m以下が望ましい）。負荷電流が12A以下の場合、V結線での配線も可能です（V結線のほうがSPDの制限電圧が低くなります）。適用電線径又は推奨電線
径の電線を用い、電線の被覆の先端を10mm剥いて、図5に示すように、電源線及び接地線を付属の電源接続端子に配線してください。この際、SPDは保護対象機器の直近に接続してください。

E端子には、接地極（100Ω以下が望ましい）と保護対象機器のFG（フレームグランド）を接続してください。電源接続端子に必要な配線を実施した後、電源接続端子をSPD本体に差し込んでください。3.5mm2又は5.5mm2等の太い接地線を接続する場合、M4の圧着端子を使用して、製品背面の接地端子（M4ねじ，2極）に接続してください（図6参照）。接地線が5.5mm2の場合は、幅9.0mm以下の圧着端子（スリムタイプ）を使用してください。この時、接地端子ねじは、1.2N・mのトルクで締め付けてください。
尚、DC110Vで使用する場合、直流の正極側をL1に、負極側をL2に配線してください。
L1

保護対象機器

L2

FG
SPD本体

電源接続端子■警報線の配線
本製品は、SPD寿命時に動作する警報接点出力を有しています。警報接点は無電圧a接点で、正常時は接点OPEN（開）、SPD寿命時は接点CLOSE（閉）です。
外部監視を行う場合、図8に示すように、警報線を付属の警報接点端子に配線してください。警報線は、適用電線（下記参照）に示す電線を用い、電線の被覆の先端を10mm剥いて、付属の警報接点端子に接続してください。本製品の警報接点の定格は、AC/DC125V 100mAです。必ず定格以下の電圧、電流でご使用ください。
また、本製品の警報接点端子は2段式のため、左右の端子が導通しています。そのため、複数のACMシリーズから一括で警報を出力する場合は、図9に示すように配線してください。警報接点端子に必要な配線を実施した後、警報接点端子をSPD本体に差し込んでください。
外部監視を行わない場合でも、将来の拡張などを考慮し、付属の警報接点端子は、配線無しでSPD本体に差し込んでご使用ください。
※本製品の警報接点はSPD寿命時にフォトMOSリレーが動作する方式のため、停電時に警報接点が動作することはありません。
SPD本体

配線長L

警報接点端子差込口

警報接点端子

L1端子
L2端子

接地極

図3②I結線（通常の配線方法）
SPD本体

電源接続端子図8

L2・・・・

a端子（導通）

L1端子
L2端子

E端子
接地極

図4c端子
（導通）

V結線（負荷電流がAC12A以下の場合）①

保護対象機器のFGへ異なる形状のSPDの接地端子へ接地極へ電源接続端子への配線

図6

接地線の接続例■適用電線及び推奨電線と電線の剥きしろ
電線剥きしろ

推奨電線

適用電線
L1端子

0.75mm2〜2mm2

L2端子

10ｍｍ2mm2E端子■SPDの連結方法
本製品またはACMシリーズ、TBPシリーズを複数使用する場合、製品背面の接地端子（M4ねじ，2極）を連結する必要があります（図7参照）。一方のねじを取り外し、他方のねじを緩めて、アースバーを横にスライドさせ、SPDの接地端子を連結してください。尚、将来の拡張などを考慮し、取り外したねじは元の端子に戻して、締め付けてください。余ったアースバーは必要な場合、保管してください。
異なる形状のSPDと接地を連結する場合、M4の圧着端子を使用して、本製品の接地端子に接続してください（図6参照）。接地線が5.5mm 2 の場合は、幅9.0mm以下の圧着端子（スリムタイプ）を使用してください。この時、接地端子ねじは、1.2N・mのトルクで締め付けてください。

他方のネジを緩める

適用電線

電線剥きしろ接点定格※

単線 φ0.5mm〜φ1.2mm
撚線 0.3mm2〜1.5mm2
AWG 24−1610ｍｍ

AC/DC125V100mA

アースバーを横にスライド■状態表示
本製品は、SPDの寿命が判る状態表示（LED緑）を備えています。正常時はLED（緑）が点灯し、停電または寿命時はLEDが消灯します。停電ではない状態でLEDが消灯している場合、SPDは寿命です。
■警報接点出力の動作確認方法
警報接点は、製品前面のスライドスイッチを左側（CHECK側）にスライドすることで、警報接点を動作させることが可能です。
この時、状態表示（LED緑）も消灯します。
■SPDの交換方法
SPD本体から電源接続端子及び警報接点端子を取り外してください。その後、SPD本体を交換し、取り外した電源接続端子及び警報接点端子を新しいSPD本体に差し込んでください。

保守・点検・点検時、状態表示を目視で確認してください。また、警報接点出力は、定期的に動作確認をしてください。
・警報接点が動作した場合、速やかにSPDの状態表示を確認してください。
・停電ではなく状態表示（LED緑）が消灯している場合、SPDは寿命です。この場合、SPDを交換してください。
・接地端子に配線する場合及びSPDを連結する場合、接地端子ねじの緩みが無いことを定期的に確認してください。
・製品は定格内の雷サージに対しては数十〜数百回の保護能力がありますが、永久では無いため、10年程度での交換を推奨します。

保証

取り外したねじは元の端子に戻す
他のSPD（ACMシリーズ、TBPシリーズ）

一方のネジを取り外す

SPDを3連結した場合

図7

複数のSPDから一括で警報を出力する方法※ACMシリーズの通信用SPDと警報接点を共有する場合、接点定格は、DC30V100mAとなります。

②

単線 φ0.5mm〜φ1.6mm
撚線 0.3mm2〜2.5mm2
AWG 24−12警報接点端子

図9

電源接続端子図5

警報線の配線方法

保護対象機器FG

L1③①E端子

製品背面の接地端子の連結方法

本社 〒130-8543 東京都墨田区太平4丁目3番8号（代）TEL 03(5819)8811

・取扱説明書に記載した方法でご使用頂いた製品の保証期間は1年間とします。尚、製品の定格を超える雷サージの通電、電源の一時的過電圧、ノイズ、災害、その他外的要因による故障は除外させていただきます。
・製品のご使用にあたって、物損および機器に保存されたデータ等についての保証は負いかねますのであらかじめご了承ください。
・SPDの定格以上の落雷があった場合、保護対象機器が保護できない場合もあります。

テクノセンタ 〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町365番地（代）
TEL 043(422)2111

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

支店所在地 札幌・仙台・名古屋・大阪・富山・広島・高松・福岡・那覇
ホームページ http://www.sdn.co.jp