ボ イ ラ ー 整 備 士 試 験
受験番号ボ整１／５（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識）問

１

ボイラーの冷却に関する次の記述のうち、誤ってい問

４

化学洗浄作業における付着物の試料採取による分析調査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

るものはどれか。
（１）燃焼が停止していること及び燃料が燃えきってい（１）水管内部の状況が観察できないボイラーで、管のることを確認した後、ダンパを半開し、たき口、空一部を切り取ることが可能なものは、水管の一部か気入口を開いて自然通風を行う。

らサンプルチューブを採取して、採取部分のスケールなどの付着状況を調査する。

（２）れんが積みのあるボイラーでは、徐々に冷却し少（２）試料は、ボイラー水の停滞しやすい部分や流れのなくとも１昼夜以上冷却する。

悪い部分からも採取する。

（３）燃焼停止後、直ちに全ブローを行う。

（３）採取した試料の付着量及び全般の観察状況から全（４) ボ イ ラー の圧 力が なく なっ たこ とを 確 認し て、付着量を推定する。

空気抜き弁、その他の気室部の弁を開いてボイラー（４）採取した付着物を化学分析して、スケールの成分内に空気を送り込む。

及び性質を把握する。

（５）ボイラー水の温度が９０℃以下になってから、吹（５）採取したスケールの一定量を温水内に投入し、溶出し弁を開きボイラー水を排水する。

解試験を行う。

問

２

ボイラーの内面の清浄作業に関する次の記述のうち、

問

５酸 洗浄 時に おけ る腐 食防 止対 策に 関 する 下文 中の内のＡ ,Ｂ 及びＣに あてはまる 用語の正 しいも誤っているものはどれか。
（１）かま泥など沈でん物が多量にたい積している場合のの組合せは、次のうちどれか。には、容器に入れて外に搬出する。

「スケ ール組成 によって は、洗浄中 に酸液中 に溶出（２）水管部分以外の部分の清浄作業は、主として電動してくる

クリーナなどの機械工具を使用するが、必要に応じ、材が腐食されるので、酸液に洗浄助剤として添加する手工具を用いて手作業で行う。

Ｂ（３）水管の清浄作業には、チューブクリーナを使用し、及びＣの添加を考慮し、Ａ濃度を次の値に保持する。

カッタ又は丸形ワイヤブラシあるいは穂ブラシなど

Ｆe３ ＋ (mg/ リット ル)＋２Ｃu２ ＋ (mg/ リッ トル)＜１０００の工具によりスケールを除去する。

(mg/リ ッ トル )」（４）吹出し管、給水管、安全弁及び主蒸気弁用管台、ＡＢ

Ｃ（１）酸化性イオン

還元剤

銅イオン封鎖剤（５）清浄作業終了後水洗し、除去したスケール、異物（２）酸化性イオン潤化剤

銅イオン封鎖剤などを容器に集めて外に搬出し、残留物がないこと（３）酸化性イオン潤化剤

腐 食 抑 制 剤を確認する。

（４）塩 素 イ オ ン

還元剤

腐 食 抑 制 剤（５）塩 素 イ オ ン

還元剤

銅イオン封鎖剤

その他附属品取付部の内面を清掃する。

問（Ｆe３ ＋ 及びＣu２ ＋ 等）の量に比例して鋼Ａ

３

性能検査における水圧試験に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）水張りの前に止め弁の閉止により密閉可能な部分は、空気抜き用止め弁を含め完全に閉止する。
（２）鋳鉄製ボイラー等のねじ込み取付用安全弁又は逃がし弁は、ねじ込み部から取り外してプラグをする。
（３）自動制御装置用連絡管は、管の途中の弁が閉止されていることを確認する。
（４）ばね安全弁は、ばねを締め付ける方法で密閉してはならない。
（５）水圧試験圧力は、最高使用圧力を原則とする。

問６

中和防せい処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）ボイラーの状況に応じ、種々の工程と薬品の組合せにより行う。
（２）薬液による処理は、低燃焼で圧力を０.３〜０.５MPaに上げて約２時間保持して行う。
（３）薬液による処理は、薬液温度８０〜１００℃に加熱昇温し、約２時間循環して行う。
（４）pHは、４〜６に保持する。
（５）処理後は必要に応じ水洗を行うが、これを省略する方がよい場合が多い。

ボ整

２／５

問

７

電極式水位検出器の点検と整備に関する次の記述の

問１０に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

うち、誤っているものはどれか。
（１）電気配線を外した後、電極棒を取り外し、汚れを（１）他の稼動しているボイラーの蒸気管、給水管から流体が洗浄中のボイラーへ流入したりする危険がな落とし、磨く。

いか。

（２）絶縁がいしが割れているもの及び劣化しているものは取り替える。

（２）付近に引火性、有毒性の物質の貯蔵及びそれらの配管がないか。

（３）チャンバ及び元弁又はコックを取り外して、チャンバ内部、連絡配管及び排水管の内部を清掃し、元（３）火気、その他に発火原因となる危険性が存在しないか。

弁又はコックは分解整備する。
（４）電気配線を行う場合には、ゆるみや短絡が生じな（４）酸洗浄によって発生する窒素ガスに対する放出対策が講じられているか。

いようにする。
（５）点検整備後に水位を一定にしたまま水面計と照合（５）ボイラーの内部に入るときは、マンホール等の外部に監視人を置いているか。

し、作動に誤りのないことを確認する。

問

８

圧力計の点検と整備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

化学洗浄作業における作業環境の安全性の確認事項（ボイラー及 び第 一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品に関する知識）（１）圧力計を取り外すときは、両手で持って回して外す。

問１１

用法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（２）圧力計を軽く指先でたたいても指針が狂わず、また、抜け出すことがないことを確かめる。

（１）平形ブラシは、ドラム内面に付着した軟質スケールを除去するのに用いられる。

（３）文字板やガラスに汚れがあるときは、ガラスを取り外して、きれいにふきとる。

（２）ハンマヘッド及びＬＧブラシは、胴内の硬質スケールを除去するのに用いられる。

（４）圧力計及びサイホン管の取り付けには、ガスケッ
トやシールテープが内側にはみ出さないようにする。

チューブクリーナのスケーリングマシン用工具の使（３）ワイヤホイルは、水管内の硬質スケールを除去するのに用いられる。

（５ ）サイホン管内には、取り付け前に水を満たしておく。

（４）曲管用に使用されるカッタヘッドは、工具の全長が短く厚い歯車を取り付けたものが用いられる。
（５）細管用カッタは、細管の掃除用として直管又はゆるやかな曲管に用いられる。

問９整備の作業に伴う危険又は有害要因に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）足の踏み外しや、つまづきによる墜落、転倒のおそれがある。
（２）ボイラーペイントを塗装する場合には、有機溶剤中毒のおそれがある。
（３）くえん酸は食品添加物であり、塩酸などの無機酸に比べて危険性が小さい。
（４）灰出し作業においては、熱灰へ注水すると爆発によりやけどをするおそれがある。
（５）長期間休止していたボイラーの場合は、内部が酸素欠乏状態になることはない。

問１２対 地電圧１ ００Vの照明 器具の充電 部分に、 皮膚が湿っている状態（人体の抵抗値が２０００Ω）で感電した場合、人体に流れる電流の大きさは次のうちどれか。

（１）

２mA

（２）

５mA

（３）

２０mA

（４）

５０mA

（５）１００mA

ボ

整３／５（関係法令）
問１３

高さ２ｍ以上の足場の組立て作業に関する次の記述

問１６

うち、誤っているものはどれか。のうち、誤っているものはどれか。
（１）高さが５ｍ以上の足場の組立て等の作業を行う場（１）ボイラー（小型ボイラーを除く。）を製造しようとする者は、製造許可を受けなければならない。

合には、作業主任者を選任する。
（２）足場板は、転位、脱落しないように２点以上を固（２）組立式ボイラーを製造した者は、使用検査を受けなければならない。

定する。
（３）作業床には、最大積載荷重を表示する。

（３）休止報告を行ったボイラーを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。

（４）作業床の幅は、４０cm以上とする。
（５）作業中、墜落のおそれのあるところには、高さ６０ボイラー及び圧力容器の製造等に関する次の記述の（４）第二種圧力容器を製造した者は、個別検定を受けなければならない。

cm以上の手すりを設ける。

（５）ボイラーの附属設備（過熱器及び節炭器に限る。）
のみ が溶 接によるボイラーを製造しようとする者は、溶接検査を受ける必要はない。

問１４

保温材に要求される性質に関する次の記述のうち、問１７のはどれか。

誤っているものはどれか。
（１）耐火度が高いこと。

（１）伝 熱面積が ３ｍ ２ 以下の ボイラー は、ボイ ラー室（２）長時間の使用に対して変質しないこと。
（３）保温施工面を腐食させないこと。に設置しなくてもよい。
（２）ボイラー室には、原則として２以上の出入口を設（４）施工が容易なこと。
（５）熱伝導率が低いものであること。

ボイラー室に関する次の記述のうち、誤っているもけなければならない。
（３）本体を被覆していないボイラーは、ボイラーの外壁から壁等のボイラーの側部にある構造物（検査及びそうじに支障のない物を除く。）までの距離を原則として０.４５ｍ以上としなければならない。
（４）ボ イラーの 外側から ０.１５ｍ以 内にある 可燃性の物については、原則として金属製の不燃材料で被覆しなければならない。
（５）ボイラーの排ガスを監視する措置を講じなければならない。

問１５

化学洗浄用薬品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）アンモニアは中和剤として、また、銅を多く含むスケールの洗浄剤として用いられる。
（２）ぎ酸は、主に大型ボイラーの洗浄剤として用いられる。
（３）スルファミン酸は、粉体のため取扱いが容易で、カルシウム塩の溶解度が高い。
（４）ヒドラジンは、還元剤、防せい剤として使用され、ボイラーの脱酸素剤としても使用される。
（５）硫酸は、カルシウムを多く含有するスケール除去に適している。

問１８

ボイラー整備士でなければ、整備の業務を行うことができないボイラー及び第一種圧力容器は、次のうちどれか。

（１）最大電力設備容量が４０kWの電気ボイラー（２）伝熱面積が５ｍ ２ の蒸気ボイラー（３）伝熱面積が１４ｍ ２ の温水ボイラー（４）伝 熱面積が ３０ｍ ２ の気 水分離器 を有しな い貫流ボイラー（５）内容積が１ｍ ３ の反応器

ボ整

４／５

問１９ボイラー（特定廃熱ボイラー及び小型ボイラーを除問２２いるものはどれか。

く。）の各種検査とその検査を行う者の次の組合せのうち、誤っているものはどれか。
（１）構造検査所轄都道府県労働局長（２）落成検査所轄労働基準監督署長（３）使用検査都道府県労働局長（４）変更検査所轄労働基準監督署長（５）使用再開検査

都道府県労働局長

炉筒煙管ボイラーに関する次の記述のうち、誤って（１）ボイラー胴内に、炉筒と煙管群の両方を設けた内だきボイラーである。
（２）燃焼ガスの流れは、炉筒を含めて２パス式が主流となっている。
（３）炉筒は高熱を受けるため外面は十分に清掃する必要がある。
（４）ボイラー胴の上部にはマンホールがある。
（５）バーナを取り外さなければ、炉筒内部の清掃ができないものもある。

問２０

水面測定装置に関する次の記述のうち、誤っている

問２３

ボイラーの材料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ものはどれか。
（１）蒸気ボイラー（貫流ボイラーを除く。）には、ボ（１）炭素鋼は、鉄と炭素の合金に脱酸剤としてのけいイラー本体又は水柱管に、原則として２個以上のガ素、マンガン、不純物としてのりん、硫黄が若干含ラス水面計を取り付けなければならない。

まれている。

（２）ガラス水面計のガラス管の最下部は、安全低水面（２）鍛鋼品は、フランジなど鋳鋼品では性質に不安のある部分に若干使用される。

を指示する位置に取り付けなければならない。
（３）最高使用圧力が１.６MPaを超えるボイラーの水柱（３）鋳鋼は、多く電気炉で溶解し、完全に脱酸した溶鋼を鋳型に注入し、凝固させて成形する。

管は、鋳鉄製としてはならない。
（４）水側連絡管を水柱管又はボイラーに取り付ける口（４）鋳鉄は、強度が大きく、展延性もあり、高温、高圧容器として適している。

は、水面計で見ることができる最低水位より上でなければならない。

（５）銅合金は、耐食性があり、強度もかなり大きく、加工も容易であるが、価格が高く、高温での強度低（５）ガラス水面計でない水面測定装置として験水コッ下が著しい。

クを設ける場合には、原則としてガラス水面計のガラス管取付位置と同等の高さの範囲において３個以上取り付けなければならない。

（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識の免除者は、次の科目は解答する必要はありません 。）

問２４ボイラーの溶接工作に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）被覆アーク溶接は、設備費も安く、また、手軽に（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識）
問２１

容器の内容積及び、圧力の大きさにかかわらず第一良い溶接ができる。
（２）炭酸ガスアーク溶接は、一般にユニオンメルト溶種圧力容器に該当しないものは、次のうちどれか。

接と呼ばれ、自動溶接として広い用途がある。

（１）成分分離のため加熱して蒸気を発生するもの。

（３）溶接後は、表面の仕上げ、ひずみ取り、溶接後熱（２）大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有するもの。
（３）圧縮気体を内部に保有するもの。
（４）容器内で他の熱源により、液体又は固体を加熱するもの。
（５）容器内で化学反応を行って蒸気を発生するもの。

処理などを行わなければならない。
（４） 溶接後熱処理は、溶接後の残留応力を緩和するとともに、溶接部を軟化し、溶接部の性質を向上させる。
（５）溶接部の欠陥の探知には、機械試験などの破壊試
験と 放射 線検査などの非破壊検査による方法がある。

ボ

整５／５

問２５

キャスタブル耐火物及びプラスチック耐火物の壁に

問２８

どれか。

関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）これらの耐火物を用いると、継目なしの１枚壁ができ、また任意の形状に施工することができる。

水処理に関する次の記述のうち、誤っているものは（１）軟化器は、通常塩酸により樹脂再生を行う。
（２）軟化水には、カルシウムやマグネシウムがほとんど存在していない。

（２）施工前には、脱落防止のためにＶ型、Ｙ型のアン（３）軟化器が不調になり、硬度成分が除去しきれなくカーを取り付けておく必要がある。

なった場合には、スケールが付着する。

（３）キャスタブル耐火物は、適当な粒度としたシャモット質、高アルミナ質、クロム質の耐火材料を骨材（４）軟化器は、水中に存在している硬度成分をイオンとして、これにバインダとしてアルミナセメントを交換樹脂によりナトリウムに交換除去する装置であ配合して粗粒状にしたものである。

る。

（４）プラスチック耐火物は、キャスタブル耐火物同様（５）ボイラー給水に河川水を使用する場合には、軟化器へ通す前に前処理を行う。の骨材に粘土などのバインダを練り合わせ、練り土状にしたものである。
（５）キャスタブル耐火物は、燃焼室内壁など高熱火炎にさらされる箇所に多く用いられる。

問２６

安全弁及び逃がし弁に関する次の記述のうち、誤っ

問２９

油タンクの点検と整備に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ているものはどれか。
（１）安全弁は、設定圧力に達すると自動的に弁体を開いて内部の蒸気を吹き出し、蒸気圧力の上昇を防ぐ（１）清掃するときは、残油を全部抜き取る。
（２）底部にスラッジがたまっている場合は、界面活性剤で溶かしてポンプでくみ取る。

ものである。
（２）安全弁の弁体が開いたとき、弁体の軸方向の移動（３）内部に入るときは、防じんマスクを装着する。
（４）内部の照明器具は、防爆型のものを使用し、電線量をリフトという。

はキャブタイヤケーブルとする。

（３）揚 程式安全 弁は、リ フトが弁 座口径の １/４０以（５）ポンプの動力は、タンクの外に置く。

上１/４未満のものである。
（４）全量式安全弁は、同一呼び径の揚程式安全弁に比べて吹出容量が小さい。
（５）安全弁は、蒸気、空気などの気体に用いられ、逃し弁は、水、油などの液体に用いられる。

問２７

電極式水位検出器には、長さの異なる電極棒が取り付けられているが、長さに対応した機能の正しいもの

問３０

スケール及びスラッジ（かまどろ）の害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。の組合せは次のうちどれか。ただし、共通電極を除く（１）炉筒や水管の伝熱面を過熱させる。

ものとする。

（２）熱の伝達を妨げ、ボイラーの効率を低下させる。

短い電極（３）スケール成分の性質によっては、炉筒や水管、煙中間の電極

長い電極（１）低水位検出用

ポンプ停止用

ポンプ起動用（２）低水位検出用

ポンプ起動用ポンプ停止用（４）水管の内面に付着すると水の循環を悪くする。

（３）ポンプ停止用

ポンプ起動用低水位検出用（５）ウォータハンマの原因となる。

（４）ポンプ停止用

低水位検出用

ポンプ起動用（５）ポンプ起動用

低水位検出用ポンプ停止用管などを腐食させる。

（終り）