SIKKERHEDSREGLER
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér
ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil detteer monteret på blivende plads.
MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet
for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolationsklasse II.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i installationsvejledningen,og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal
der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektriskmateriel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, forsikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i produktmanualen og på sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farligspænding, gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og denskal sammen med en afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryderspændingen til modulet.
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold
til denne installations­vejledning, og teknikerenskal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med
en klud let fugtet med destilleret vand.
DIP-switch-programmering
Følgende moduler kan programmeres via interne
DIP-switche:
2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2281,
2284, 2286 & 2289.
Man får adgang til DIP-switchene ved at åbne huset (se billede 1). Modulets bagplade frigøres fra
huset ved hjælp af en skruetrækker.
Inden printet kan udtages, kan det ved moduler
med knapper være nødvendigt at fjerne disse, sebillede 2.
Derefter kan bagpladen udtrækkes sammen med
printet (billede 3), men vær opmærksom på printets placering i huset, da det er muligt at isætte
dette i flere positioner. Træk ikke unødigt i ledningerne, men tag fat i printet.
Nu kan switche og jumpere ændres. Det er vigtigt,
at ingen ledninger kommer i klemme, når bagpladeog huset samles.
Benforbindelser
Benforbindelser er vist på sideskiltet på produktet.
For yderligere information kan den fulde produktmanual downloades fra www.prelectronics.dk.

SAFETY INSTRUCTIONS
Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The
packing should always follow the device until
this has been permanently mounted. Check at thereceipt of the device whether the type corresponds
to the one ordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures,
mechanical vibrations and shock, as well as rain
and heavy moisture. If necessary, heating in excessof the stated limits for ambient temperatures
should be avoided by way of ventilation.
All devices fall under Installation Category II,
Pollution Degree 1, and Insulation Class II.
Mounting
Only qualified technicians who are familiar withthe technical terms, warnings, and instruc­tions inthis installation guide and who are able to follow
these should connect the device.
Should there be any doubt as to the correct
handling of the device, please contact your local
distributor or, alternatively, PR electronics A/S.
Mounting and connection of the device should
comply with national legislation for mounting ofelectric materials, i.e. wire cross section, protective
fuse, and location. Descriptions of input / output
and supply connections are shown in the productmanual and on the side label.
The following apply to fixed hazardous voltagesconnected devices: The max. size of the protective
fuse is 10 A and, together with a power switch, itshould be easily accessible and close to the device.
The power switch should be marked with a label
indicating that it will switch off the volt­age to thedevice.
Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring
and connection of external voltages must be
carried out according to the specifications of thisinstallation guide. The technician must use tools
and instruments that are safe to use.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned
with a cloth moistened with distilled water.
DIP-switch programming
The following devices are all DIP-switch
programmable:
2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2281,
2284, 2286, & 2289.
The programming can only be carried out by
opening the housing (see picture 1). The backpanel of the device is detached from the housing
by way of a screw driver.
On a device with knobs, these must be removed
before the PCB can be taken out as shown inpicture 2.
After this, the back panel can be pulled out
together with the PCB (picture 3), but please
notice the position of the PCB as there is a numberof different positions in the house. Do not pull thewires unnecessarily, instead pull the PCB.
Switches and jumpers can now be moved. Whenassembling the back plate and housing, please
make sure no wires are stuck.
Pin connections
Pin connections are shown on the product sidelabel. For detailed information please download thefull product manual from www.prelectronics.com.

AVERTISSEMENT

Afin de conserver les distances desécurité, les modules à deux relais
intégrés ne doivent pas être mis
sous tensions dangereuses et non
dangereuses sur les mêmes contacts du relais dumodule. Il convient de monter l’appareil SYSTEM
2200 sur un support du type S3B Releco (numéro
de référence 7023).
Si vous utilisez les modules 2231 et 2279 avec
un transformateur de courant, ce dernier doit êtreéquipé d’un système de protection interne contre lamise hors circuit ou monté avec un shunt de mesure
externe.

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est
recommandé de conserver l’emballage du module
tant que ce dernier n’est pas définitivement monté.
A la réception du module, vérifiez que le type demodule reçu correspond à celui que vous avezcommandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs dusoleil et choisissez un endroit à humidité modéréeet à l’abri de la poussière, des températuresélevées, des chocs et des vibrations mécaniques
et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes deventilation permettent d’éviter qu’une pièce soitchauffée au-delà des limites prescrites pour lestempératures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégoried’installation Il, au degré de pollution I et à la classed’isolation Il.
MontageIl est conseillé de réserver le raccordement dumodule aux techniciens qualifiés qui connaissent
les termes techniques, les avertissements et
les instructions de ce guide et qui sont capables
d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à lamanipulation du module, veuillez contacter votre
distributeur local. Vous pouvez également vousadresser à PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doiventêtre conformes à la législation nationale en vigueur
pour le montage de matériaux électriques, parexemple, diamètres des fils, fusibles de protection
et implantation des modules. Les connexions desalimentations et des entrées / sorties sont décrites
dans le manuel du produit et sur l’étiquette de laface latérale du module.
Les instructions suivantes s’appliquent aux
modules fixes connectés en tensions dangereu­
ses : Le fusible de protection doit être de 10 A
au maximum. Ce dernier, ainsi que l’interrupteur
général, doivent être facilement accessibles et à
proximité du module. Il est recommandé de placer
sur l’interrupteur général une étiquette indiquantque ce dernier mettra le module hors tension.
Etalonnage et réglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il
convient d’effectuer les mesures et les connexions
des tensions externes en respectant les spécifica­
tions mentionnées dans ce guide. Les techniciens
doivent utiliser des outils et des instruments
pouvant être manipulés en toute sécurité.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon
imbibé d’eau distillée pour le nettoyer.
Configuration par commutateurs DIP
Les modules suivants peuvent être configurés àl’aides de commutateurs DIP internes:
2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2281,
2284, 2286 & 2289.
Vous accédez aux commutateurs DIP en ouvrantle boîtier. A l’aide d’un tournevis, dégagez la facearrière du module du boîtier (voir figure 1).
Sur un module équipé de boutons, il faut retirer
ces derniers pour pouvoir extraire la carte à circuits
imprimés (voir figure 2).
Vous pouvez maintenant extraire la face arrière
du module ainsi que la carte à circuits imprimés.
Veuillez repérer la position de cette carte car il
existe de nombreuses positions possibles dans leboîtier. Lorsque vous extrayez la carte à circuits
imprimés, tirez sur celle-ci et évitez de tirer sur lesfils (voir figure 3).
Vous
pouvezmaintenantdéplacerlescommutateurs et les cavaliers. Lorsque vous
assemblez la face arrière du module et le boîtier,veuillez vérifier que les fils ne sont pas coincés.
Raccordement des bornes
Le raccordement des bornes est décrit surl’étiquette de la face latérale du module.
Pour des renseignements supplémentaires,
veuillez consulter le manuel en ligne sur www.
prelectronics.fr.

WARNUNG

Dieses Gerät ist für den Anschluss
an lebensgefährliche elektrische
Spannungen gebaut. Missachtung
ALLGEdieser Warnung kann zu schweren
MEINESVerletzungen oder mechanischer
Zerstörung führen. Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden
müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung eingehalten, und die Anweisungen befolgt
werden. Die Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf nur gemäß
folgender Beschreibung benutzt werden. DieseIn­stallationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen,
ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur
qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses
Gerät installieren. Wenn das Gerät nicht wie indieser Installationsanleitung beschrieben benutzt
wird, werden die Schutzeinrichtungen des Gerätes
be­einträchtigt.

Installationsvejledningen for teknikere omfatter følgende produkter:
This installation guide for technical personnel covers the following products:

FR

Ce guide d’installation pour le personnel qualifié couvre les produits suivants :DE

Diese Installationsanleitung für Techniker umfasst die folgenden Produkte:

2202

2255

2284

2204

2261

2286

2224

2279

2289

2231

2281

DK

Topskilt

Top labelUK}}

WARNUNGFR

DK

Typenr.

UK

Type no.

FR

No. de type.

Etiquette

DE

Typennr.

DK

Produktionsår fremgår af de to første cifre iserienummeret.

UK

Year of manufacture can be taken from the firsttwo digits in the serial number.

FR

L’année de production est définie grace aux
deux premiers chiffres du numéro de série.

DE

Die ersten beiden Ziffern der Serien­
nummergeben das Produktionsjahr an.

DE

TopschildDE

Typenschild

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen,und kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung
sollte beim Gerät bleiben, bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
UmgebungsbedingungenDirekte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder Hitze, mechanische Erschütterungen
und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht
Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche dieangegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses
verhindert werden.
Alle Geräte gehören der Installationskategorie II,
dem Verschmutzungsgrad 1 und der Isolationsklasse II an.
Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern
angeschlossen werden, die mit den technischen
Ausdrücken, Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diesebefolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen, sollte man mit dem
Händler vor Ort Kontakt aufnehmen. Sie können
aber auch direkt mit PR electronics GmbH Kontakt
aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Über­einstimmung mit den geltenden Regeln
des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vor-Absicherung
und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und
Versorgungsanschlüssen befindet sich im Produktmanual und auf dem Typenschild.
Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche
Spannung angeschlossen sind, gilt: Die maximale
Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss
zusammen mit einem Unterbrecher­schalter leicht
zugänglich und nahe am Gerät angebracht sein.
Der Unterbrecherschalter soll derart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber bestehen kann,dass er die Spannung für das Gerät unterbricht.
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die
Mess­ung und der Anschluss externer Spannungenentsprechend dieser Installationsanleitung auszuführen, und der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente
benutzen.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit
einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist
DIP-Schalter-Programmierung
Die folgenden Geräte können über interner DIPSchaltern programmiert werden:
2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2281,
2284, 2286 & 2289.
Die DIP-Schalter wird zugänglig indem das
Gehäuse geöffnet wird. Die hintere Abdeckplattedes Moduls wird vom Gehäuse mit Hilfe eines
Schraubendrehers gelöst, wie im Abb. 1 dargestellt.
Bei Modulen mit Drehknöpfen kann es notwendig
werden, diese zu entfernen, ehe man die Platine
herausnehmen kann (siehe Abb. 2).
Danach kann die hintere Abdeckung zusammen mit
der Platine herausgezogen werden, jedoch beachte
man die Positionierung der Platine im Gehäuse,da es möglich ist, sie in mehreren Stellungeneinzusetzen. Unnötiges Ziehen an den Leitungenist zu vermeiden; ziehen Sie an der Platine (siehe
Abb. 3).
Es ist wichtig, dass keine Leitungen eingeklemmt
werden, wenn die hintere Abdeckplatte und das
Gehäuse zusammengefügt werden.
Klemmenanschlüss
Die Anschlüsse sind auf dem Typenschild desGerätes gezeigt. Für ausführliche Information
laden Sie bitte das volle Produkthandbuch vonwww.prelectronics.de herunter.

Electrical specifications

Spécifications électriques

Elektrische Daten

Specifications range................ -20°C to +60°C
Supply voltage........................... 19.2...28.8 VDC
Universal supply voltage(if available)................................ 21.6...253 VAC /19.2...300 VDC*Isolation voltage, test/oper.. 3.75 kVAC / 250 VAC**Isolation voltage, test/oper. 1.4 kVAC / 150 VAC
Calibration temperature......... 20...28°C
Relative humidity..................... < 95% RH (non-cond.)
Dimensions (HxWxD)............... 80.5 x 35.5 x 84.5 mm
Protection degree..................... IP50

Plage d’utilisation..................... -20°C à +60°C
Tension d’alimentation........... 19,2...28,8 Vcc
Tension d’alimentation universelle(si disponible)............................. 21,6...253 Vca /19,2...300 Vcc*Tension d’iso., test/opér....... 3,75 kVca / 250 Vca**Tension d’iso., test/opér.... 1,4 kVca / 150 Vca
Température d’étalonnage.... 20...28°C
Humidité....................................... < 95% RH (sans cond.)
Dimensions (HxLxP)................ 80,5 x 35,5 x 84,5 mm
Degré de protection................. IP50

Umgebungstemperatur.......... -20°C bis +60°C
Versorgungsspannung............ 19,2...28,8 VDC
Universelle Versorgungsspannung(wenn Verfügbar)...................... 21,6...253 VAC /19,2...300 VDC*Isolationsspann., Test/Betrieb 3,75 kVAC / 250 VAC**Isolationsspann., Test/Betrieb 1,4 kVAC / 150 VAC
Kalibrierungstemperatur........ 20...28°C
Relative Luftfeuchtigkeit...... < 95% RH (nicht kond.)
Abmessungen (HxBxT).......... 80,5 x 35,5 x 84,5 mm
Schutzart...................................... IP50Relæudgang - 2255

Relay outputs - 2255

Sortie relais - 2255

Relaisausgang - 2255

Max. spænding........................... 150 VRMS
Max. strøm................................... 2 A / ACMax. AC-effekt........................... 300 VA
Max. belastning ved 24 VDC 1 A

Max. voltage............................... 150 VRMS
Max. current................................ 2 A / ACMax. AC power........................... 300 VA
Max. load at 24 VDC................ 1 A

Tension max................................ 150 VRMS
Courant max................................ 2 A / ca
Puissance ca max..................... 300 VA
Intensité max. à 24 Vcc......... 1 A

Max. Spannung.......................... 150 VRMS
Max. Strom................................... 2 A / ACMax. Wechselstromleistung.. 300 VA
Max. Belastung bei 24 VDC.. 1 ARelæudgang - 2286

Relay outputs - 2286

Sortie relais - 2286

Relaisausgang - 2286

Max. spænding........................... 250 VRMS
Max. strøm................................... 2 A / ACMax. AC-effekt........................... 500 VA
Max. belastning ved 24 VDC 1 A

Max. voltage............................... 250 VRMS
Max. current................................ 2 A / ACMax. AC power........................... 500 VA
Max. load at 24 VDC................ 1 A

Tension max................................ 250 VRMS
Courant max................................ 2 A / ca
Puissance ca max..................... 500 VA
Intensité max. à 24 Vcc......... 1 A

Max. Spannung.......................... 250 VRMS
Max. Strom................................... 2 A / ACMax. Wechselstromleistung.. 500 VA
Max. Belastung bei 24 VDC.. 1 A

Godkendelser

Approvals

Approbations

Zulassungen

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
DNV, Ships & Offshore***........ Stand. f. Certific. No. 2.4

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
DNV, Ships & Offshore***........ Stand. f. Certific. No. 2.4

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
DNV, Ships & Offshore***........ Stand. f. Certific. No. 2.4

EAC.................................................. TR-CU 020/2011
DNV, Ships & Offshore***........ Stand. f. Certific. No. 2.4

Overholdte myndighedskrav

Observed authority requirements

Compatibilité avec les normes

Eingehaltene Behördenvorschriften

EMC................................................. 2014/30/EU
LVD.................................................. 2014/35/EU
PELV/SELV****........................... IEC364-4-4 /EN 60742
RoHS.............................................. 2011/65/EU

EMC................................................. 2014/30/EU
LVD.................................................. 2014/35/EU
PELV/SELV****........................... IEC364-4-4 /EN 60742
RoHS.............................................. 2011/65/EU

CEM................................................. 2014/30/EU
DBT................................................. 2014/35/UE
PELV/SELV****........................... IEC364-4-4 /EN 60742
RoHS.............................................. 2011/65/EU

EMV................................................ 2014/30/EU
LVD.................................................. 2014/35/EU
PELV/SELV****........................... IEC364-4-4 /EN 60742
RoHS.............................................. 2011/65/EU

*

*

*

Applicable pour 2202, 2204, 2231, 2279,
2284 & 2286** Seulement applicable pour 2255*** Seulement applicable pour 2231**** Seulement applicable pour 2204, 2231, 2279,
2284 & 2286A

DK
UK

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen Module mit zwei eingebauten Relaiseinheiten nicht sowohl an
gefährliche und ungefährliche Spannung über die selben Relaiskontakte des Moduls
angeschlossen werden.
Das System 2200 wird in einen Sockel vom Typ
S3B Releco (Bestellnummer 7023) montiert.
Wenn die Module 2231 und 2279 mit Stromtransformator benutzt werden, muß dieser mit internem
Unterbrechungsschutz versehen oder mit einem
anderen externen Meß­strompfad montiert sein.

Specifikationsområde.............. -20°C til +60°C
Forsyningsspænding............... 19,2...28,8 VDC
Universel forsyningsspænding(hvis disponibel)........................ 21,6...253 VAC /19,2...300 VDC*Isolationsspænd., test/drift... 3,75 kVAC / 250 VAC**Isolationsspænd., test/drift. 1,4 kVAC / 150 VAC
Kalibreringstemperatur.......... 20...28°C
Relativ luftfugtighed.............. < 95% RH (ikke-kond.)Mål (HxBxD)................................ 80,5 x 35,5 x 84,5 mm
Kapslingsklasse......................... IP50

Valid for 2202, 2204, 2231, 2279, 2284 &2286** Valid for 2255 only*** Valid for 2231 only**** Valid for 2204, 2231, 2279, 2284 and 2286
only

SN2200-1_102 (1613)

WARNUNG

Vor dem abgeschlossenen festen
Einbau des Gerätes darf daran keine
gefährliche Spannung angeschlossen
werden, und folgende MaßnahmenGEFÄHRsollten nur in spannungslosem ZuLICHESPANNUNG stand des Gerätes und unter ESDsicheren Verhältnisse durchgeführt
werden: Installation, Montage und
Demontage von Leitungen. Fehlersuche im Gerät. Reparaturen des Gerätes
und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR
electronics A/S vorgenommen werden.

Elektriske specifikationerGælder for 2202, 2204, 2231, 2279, 2284 &2286** Gælder kun for 2255*** Gælder kun for 2231**** Gælder kun for 2204, 2231, 2279, 2284 &2286

Tel. +45 8637 2677
Fax +45 8637 3085
www.prelectronics.com

Gilt für 2202, 2204, 2231, 2279, 2284 &2286** Gilt nur für 2255*** Gilt nur für 2231**** Gilt nur für 2204, 2231, 2279, 2284 & 2286

DK

Sideskilt

UK

Side label

PR electronics A/S
Lerbakken 10 . DK-8410 Rønde
Phone +45 8637 2677
pr@prelectronics.com . www.prelectronics.com  1 : output gnd  2 : output voltage +  3 : output current +  4 : digital input +  5 : transducer signal +  6 : transducer signal –  7 : transducer exitation +  8 : transducer exitation sense  9 : supply +24 VDC
10 : supply gnd
11 : transducer exitation gnd

LE

takter.
SYSTEM 2200 monteres i sokkel type S3B Releco(bestillings-nummer 7023).
Hvis modul 2231 og 2279 benyttes med strømtransformator, skal denne være med intern beskyttelse for afbrydelse eller monteret med anden
ekstern måleshunt.

WARNINGTo keep the safety distances, devices
with two built-in relays must not be
connected to both hazardous andnon-harzardous voltages on the samedevice’s relay contacts. SYSTEM 2200 must be
mounted in socket type S3B Releco (order no7023). If devices 2231 and 2279 are used witha current transformer, this must be internallyprotected against disconnection or mounted withan alternative external measuring shunt.

AVERTISSEMENT

Tant que le module n’est pas fixé, ne lemettez par sous tensions dangereuses.
TENSION Les opérations suivantes doivent êtreeffectuées avec le module débranché
DANGEet dans un environnement exempt
REUSE
de décharges électrostatiques (ESD) :montage général, raccordement etdébranchement de fils et recherchede pannes sur le module. Seule PR
electronics SARL est autorisée à réparer le module età remplacer les fusibles.

PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde

P

ADVARSEL

For at overholde sikkerhedsafstandemå moduler med to indbyggede relæer
ikke tilsluttes både farlig og ikke-farligspænding på samme moduls relækon-WARNING

Until the device is fixed, do not connect
hazardous voltages to the device.
HAZARD- The following operations should only
be carried out on a disconnected device
OUS
VOLTAGE and under ESD safe conditions:
General mounting, connection anddisconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacementof circuit breakers must be done by PR
electronics A/S only.

AVERTISSEMENT

Ce module est conçu pour supporterune connexion à des tensionsélectriques dangereuses. Si vous
INFORMA- ne tenez pas compte de cet
TIONS
avertissement, cela peut causer des
GENERALES dommages corporels ou des dégâts
mécaniques. Pour éviter les risquesd’électrocution et d’incendie, conformez-vous aux
consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous
limiter aux spécifications indiquées et respecter
les instructions d’utilisation de ce module,
telles qu’elles sont décrites dans ce guide. Il est
nécessaire de lire ce guide attentivement avant
de mettre ce module en marche. L’installationde ce module est réservée à un personnel
qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par lefabricant, la protection assurée par l’équipement
risque d’être altérée.

DEM

ADVARSEL

Der må ikke tilsluttes farlig spænding
til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende operationer bør kun
FARLIGSPÆNDING udføres på modulet i spændingsløs
tilstand og under ESD-sikre forhold:Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftningaf sikringer må kun foretages af PR
electronics A/S.

WARNING

This device is designed for connection
to hazardous electric voltages. Ignoring
this warning can result in severe
GENERAL personal injury or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock andfire, the safety instructions of this guide must
be observed and the guidelines followed. The
specifications must not be exceeded, and thedevice must only be applied as described in thefollowing.
Prior to the commissioning of the device, thisinstallation guide must be examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should
install this device. If the equipment is used in amanner not specified by the manufacturer, theprotection provided by the equipment may be
impaired.

FRA

ADVARSEL

Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres,
GENERELT kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal
sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerneskal følges. Specifikationerne må ikke overskrides,
og modulet må kun benyttes som beskrevet i det
følgende.
Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret
personale (teknikere) må installere dette modul.
Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne
installationsvejledning, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.

UK

EX

DK

PRODUCT NAME
22xx

FR

}
}

Etiquette

DK

Benforbindelser.

UK

Pin connections.

FR

Raccordement des bornes.

DE

Klemmenanschluss.

DK

Produktnavn & typenr.

UK

Product name & type no.

FR

Nom de produit & no de typeDE

Produktname & Typennr.

DK

A = Produktnummer
B = Egetforbrug

FR

A = Numéro de produit
B = Consommation interneUK

A = Product number
B = Internal consumption

DE

A = Produktnummer
B = Eigeverbrauch

A

2224

2231 D / P

2237

2238

2255

2261

B

2.2 W

1.5 W /
2.0 W

0.75 W

1.2 W

2.4 W

2.2 W

A

2279 D / P

2281

2284 D / P

2286

2289

B

1.3 W /
2.7 W

2.7 W

2.4 W /
2.5 W

3.0 W

2.7 W

DK

Billede 1: Adskillelse af bagplade og hus.

UK

Picture 1: Dismantlement of back plate and housing.

FR

Figure 1: Séparation de la face arrière et du boîtier.

DE

Abb. 1:

Lösen der hinteren Abdeckplatte vom Gehäuse.

DK

Billede 2: Afmontering af knapper.

UK

Picture 2: Removal of knobs.

FR

Figure 2 : Retrait des boutons.

DE

Abb. 2: Entfernen von Drehknöpfen.

DK

Billede 3: Udtagelse af print for dipning og
flytning af jumpere.

UK

Picture 3: Removal of PCBs for adjustmentof DIP-switches and replacement of
jumpers.

FR

Figure 3 : Extraction de la carte à circuits
imprimès pour le réglage des commutateurset le remplacement des cavaliers.

DE

Abb. 3: Herausnehmen
derPlatinezur Veränderung von Schaltern undÜberbrückern.

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information findes på internettet
på www.pre l e c t ro nics .dk

UKDocumentation, permits and other information can be found on the internet atwww.pre l e c t ro ni cs .co m

FR

La documentation et toute autre information peuvent être trouvées surl’Internet sur notre site: www.prelectronics.fr

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer
Internet-Seite unter www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

*

DECLARATION OF CONFORMITYDECLARATION OF CONFORMITY(2202DoC_101)(2204DoC_101)

DECLARATION OF CONFORMITY(2224DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
2202
Name:
R/I transmitter
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
2204
Name:
Isolation amplifier
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
2224
Name:
Valve controller
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

Rønde, 30 March 2016

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02(2231DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2231
Name:
Trip amplifier
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature(2255DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2255
Name:
f/I - f/f converter
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02(2261DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2261
Name:
mV transmitter
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

Rønde, 30 March 2016

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02(2279DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2279
Name:
AC / DC transmitter
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature(2281DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2281
Name:
Ramp generator
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02(2284DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2284
Name:
Isolation amplifier
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

Rønde, 30 March 2016

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Rønde, 30 March 2016

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature(2286DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2286
Name:
Signal controller
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:(2289DoC_101)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com
hereby declares that the following products:
Type:
2289
Name:
Signal calculator
From serial no.: 150802000
is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The Low Voltage Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2006/95/EC
from 2016.04.20: 2014/35/EU
EN 61010-1 : 2010

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

DECLARATION OF CONFORMITY
B.KP3.15.02

The EMC Directive and later amendments
until 2016.04.19: 2004/108/EC
from 2016.04.20: 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications forthe device.

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

The RoHS2 Directive 2011/65/EU
The product has been manufactured according to Directive 2011/65/EU on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment.

Rønde, 30 March 2016

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

B.KP3.15.02

B.KP3.15.02

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com

B.KP3.15.02

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales@prelectronics.dk • www.prelectronics.com