接点信号変換器
仕様書

形名（LoRa 無線有り）：HLR-C8-IN
形名（LoRa 無線無し）：HR-C8-IN

２０２２年８月２６日

Ｔ－５５０７４改訂２

改訂履歴日付

改訂者

2021/11/12

溝口

2022/06/02

佐野

2022/08/26

佐野

Ｔ－５５０７４改訂２改訂

内容

初版
改訂１
【１０】無線モジュールの認証番号についての説明を追加。
改訂２【6】説明文修正。

承認

確認

作成

開発課
'22.09.05
野村

開発課

開発課

'22.08.31'22.08.26

山下

佐野

（ 3 ）

目次【１】概要 ........................................................................ 4【２】特徴 ........................................................................ 4【３】品名 ........................................................................ 4【４】形名 ........................................................................ 4【５】仕様 ........................................................................ 5（１）接点入力部 .................................................................. 5（２）無線通信 .................................................................... 5（３）有線通信 .................................................................... 6（４）表示 ........................................................................ 6（５）押しボタンスイッチ .......................................................... 6（６）停電補償 .................................................................... 7（７）補助電源 .................................................................... 7（８）絶縁試験 .................................................................... 7（９）電圧試験 .................................................................... 7（１０）雷サージ耐性試験 .......................................................... 7（１１）衝撃試験 .................................................................. 7（１２）振動試験 .................................................................. 7（１３）ケース .................................................................... 8（１４）使用条件 .................................................................. 8（１５）質量 ...................................................................... 8（１６）消費電力 .................................................................. 8【６】外観 ........................................................................ 9（１）LoRa 無線有りの場合 ......................................................... 9（２）LoRa 無線無しの場合 ........................................................ 10【７】無線通信の接続 ............................................................. 11（１）IoT ゲートウェイとの接続 ................................................... 11（２）RS-485(Modbus)に対応した機器のデータを収集する場合 ......................... 11（３）HLR-C8-OUT(親)と HLR-C8-IN(子)の接続........................................ 12（４）HLR-C8-IN(親)と HLR-C8-OUT(子)の接続........................................ 12（５）HLR-C8-IN(親) と HLR-C1(子)の接続........................................... 13（６）HLR-C8-IN(親) と HLR-C2(子)の接続........................................... 14（７）LoRa 無線中継器（HLR-RPT）の利用について.................................... 14【８】有線通信の接続 ............................................................. 15【９】外形・取り付け寸法 ......................................................... 17（１）外形図：LoRa 無線有りの場合 ................................................ 17（２）外形図：LoRa 無線無しの場合 ................................................ 19（３）取り付け寸法 ............................................................... 19【１０】無線モジュールと認証番号について ......................................... 20【１１】無線機器の設置について ................................................... 20【１２】保証期間と保証範囲 ....................................................... 21【１３】注意事項 ................................................................. 21【１４】特記事項 ................................................................. 21

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 4 ）【１】概要
本装置は、8 点の無電圧接点入力状態を監視し、入力回数のカウントや入力 ON 時間の計測を行うことができます。計測したデータは、無線または有線通信にて上位システムからデータ収集されます。
また、弊社製接点信号変換器-出力モデル(HLR-C8-OUT)または弊社製接点信号変換器(HLR-C1 または HLR-C2)と組み合わせ、接点信号の無線伝送を行うことができます。
無線通信の場合、IoT 向け無線技術（LPWA）の一つである LoRa(※)を使用します。
有線通信の場合、RS-485(Modbus)規格にて通信します。
※ 本装置は、LoRa Private で利用します。

【２】特徴
・8 点の接点入力を搭載。
・入力回数カウントや ON 時間計測が可能。
・無線（LoRa）又は有線(RS-485:Modbus)の通信にてデータ伝送が可能。

【３】品名
接点信号変換器【４】形名（１）LoRa 無線有りの場合

ＨＬＲ－Ｃ８－ＩＮ－Ａ（２）LoRa 無線無しの場合

ＨＲ－Ｃ８－ＩＮ－Ａ

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 5 ）【５】仕様（１）接点入力部
項目
仕様
備考
入力仕様
無電圧接点、オープンコレクタ入力
接点検出電圧・電流 DC24V・10mA(最大)ON 時間
10ms(最小)OFF 時間10ms(最小)
パルス間隔
20ms(最小)
入力点数
8点
コモン共通
※ 接点用内部電源はパルス入力用です。他製品の電源にはご使用できません。
※ パルス検出は立ち上がりエッジで行います。
※ ON 状態が 10ms 以上持続で１パルスとしてカウントします。
※ ON 状態が 10ms 以上持続した状態で、本体の補助電源が停電してもパルスとしてカウントします。
※ ON 状態で本体の補助電源を投入してもパルスとしてカウントしません。

（２）無線通信①基本仕様
項目
周波数変調方式
通信方式
最大転送速度
最大送信電力仕様

備考920MHz 帯
LoRa 変調（スペクトラム拡散）
独自プロトコル通信
約 3125bps
20mW (+13dBm)

最大通信距離見通し約 5km

設置環境により通信距離が変動します。

920MHz 帯特定小電力無線を採用
その他(工事設計認証取得済モジュールを内蔵しており、日本国内のみ使用が可能です。)※ HLR-C1/C2 のバージョン 3.10 未満とは、通信を行いません。
②使用する無線チャンネルについて
本装置は「グループ ID」と「ネットワークキー」の設定が必要です。
同一の現場に複数のセットを設置する場合は、それぞれのセットに異なる設定値を設定することで混信を防ぐことができます。
（各セット内で「グループ ID」と「ネットワークキー」は同一にする必要があります）「グループ ID」は無線チャンネルにも紐づいており、その割当は下記の通りです。
グループ ID
123456789101112無線チャンネル
242832362630342529333727
グループ ID
無線チャンネル

133114351538163917401841194220432144224523462447

グループ ID
無線チャンネル

254826492750285129523053315432553356345735583659

グループ ID
無線チャンネル

37603861

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 6 ）③弊社製 LoRa 無線中継器(HLR-RPT)への対応について
本製品は、弊社製 LoRa 無線中継器(HLR-RPT)を介した通信が可能です。
（３）有線通信項目
インターフェース
通信速度
同期方式

仕様

RS-485 準拠
9600bps・19200bps 選択
調歩同期方式（非同期式）
ポーリングセレクション方式
通信制御方式(半二重モード)
伝送モード
Modbus RTU 準拠
スタートビット：1bit
データ長：8bit
データ形式
パリティビット：無し、奇数、偶数
ストップビット：1bit、2bit
通信局番0x01～0xF7
終端抵抗100Ω(端子部結線で挿入可能)
伝送距離約 1000m
絶縁あり※ 詳細は、別途通信仕様書をご参照ください。

備考
初期値：9600bps

初期値：無し初期値：1bit
初期値：0x01

（４）表示
項目
液晶表示器
POWER ランプ
ERR ランプ
RD ランプSD ランプCH1～8 ランプ（５）押しボタンスイッチ
項目
DISP.
MODE∧
∨
SET

Ｔ－５５０７４改訂２仕様
20 文字×2 行
動作中表示用
機器異常用
受信確認用（有線・無線共用）
送信確認用（有線・無線共用）
接点入力 1～8 の状態表示

仕様
液晶表示・ランプの ON/OFF 切替
表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用

備考
緑
赤緑
緑緑

備考

（ 7 ）（６）停電補償
各種設定値と計測値を不揮発性メモリで記憶します。

（７）補助電源
定格AC100/200V

入力範囲
AC85～264V（50/60Hz 共用）

備考（８）絶縁試験
絶縁試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
補助電源端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
RS-485 通信端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子 DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
接点入力端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上（９）電圧試験
電圧試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
AC1500V
補助電源端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
AC1500V
RS-485 通信端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子 AC1500V
接点入力端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
AC1500V

50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz

1 分間
1 分間
1 分間
1 分間

（１０）雷サージ耐性試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子

雷サージ電圧
電圧波形 1.2/50μs、全波電圧 ±6kV（１１）衝撃試験
アンテナを取り外した状態で取付け面を含む互いに直角な 3 軸を選び、大きさ 490m/s2 の衝撃を各正逆方向に各 3 回、合計 18 回加えて試験（１２）振動試験
振動数
10Hz～55Hz～10Hz
変位振幅0.15mm
掃引回数5回
掃引速度
1 オクターブ/分
振動の方向変換器を使用姿勢に固定した状態で鉛直方向※ アンテナを取り外した状態で試験

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 8 ）（１３）ケース
材質
色

PC/ABS 樹脂
黒色

難燃性 UL94V-0（１４）使用条件
使用条件
使用温度
使用湿度
標高
設置
その他条件
－10～55℃(24 時間の平均 35℃以下) （保存温度－20～70℃）
10～90％RH（結露無きこと）（保存湿度 10～90％RH）
1000ｍ以下
屋内に設置してください。
直射日光のあたらない場所に設置してください。
塵埃の少ない場所に設置してください。
腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
ご使用の場合は弊社にご相談ください。

（１５）質量LoRa 無線有りの場合
LoRa 無線無しの場合
アンテナ

約 320ｇ（アンテナを含む）
約 300ｇ
約 19ｇ（１６）消費電力
定格AC100V
AC200V

Ｔ－５５０７４改訂２

消費電力
約 5.9VA
約 7.5VA

（ 9 ）【６】外観（１）LoRa 無線有りの場合

接点入力端子RS-485 通信端子

補助電源端子 E 端子

・補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・接点入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 10 ）

（２）LoRa 無線無しの場合
接点入力端子RS-485 通信端子

補助電源端子 E 端子
・補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・接点入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 11 ）

【７】無線通信の接続
形名が HLR-C8-IN の時、LoRa 通信の親機または子機として本装置をご利用いただけます。
（１）IoT ゲートウェイとの接続
ブラウザで計測データの確認や設定変更、FTP 経由での CSV ファイル収集が行えます。
要求応答

Ethernet(有線 LAN)

IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)

パソコン等

本装置(HLR-C8-IN)（２）RS-485(Modbus)に対応した機器のデータを収集する場合
本装置の RS-485 通信端子を利用して、RS-485(Modbus)に対応した機器（主として弊社製変換器）を接続し、IoT ゲートウェイからデータ収集を行うことができます。
要求応答

要求

Ethernet(有線 LAN)

応答
パソコン等

本装置(HLR-C8-IN)

IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)

Modbus 通信機器
（弊社製電力変換器等）※ 対応する Modbus 通信機器については、IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)の仕様書または取扱説明書
をご確認ください。
※ 本装置１台に接続できる Modbus 通信機器は、本装置を含め 32 台です。
※ IoT ゲートウェイは本装置を介して、本装置に接続した Modbus 通信機器と１台ずつ通信します。
※ Modbus 通信機器の接続については、接続する機器の取扱説明書をご参照ください。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 12 ）

（３）HLR-C8-OUT(親)と HLR-C8-IN(子)の接続
HLR-C8-OUT は HLR-C8-IN の接点入力に基づき、接点出力を行います。
要求

接点信号

応答

親機(HLR-C8-OUT）

接点信号
子機(HLR-C8-IN)（４）HLR-C8-IN(親)と HLR-C8-OUT(子)の接続
HLR-C8-IN を親機、HLR-C8-OUT を子機にすると、1 対 N(最大 50 台)で使用することが可能です。
HLR-C8-OUT は HLR-C8-IN の接点入力に基づき、接点出力を行います。

データ送信（一斉通知）
接点信号

応答親機(HLR-C8-IN)

接点信号子機 1(HLR-C8-OUT)
応答接点信号
子機２(HLR-C8-OUT)① 親機がブロードキャストでデータを送信します。
② 一度の送信につき子機が 1 台応答しますが、接点出力はすべての子機が一斉に行います。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 13 ）

（５）HLR-C8-IN(親) と HLR-C1(子)の接続
HLR-C8-IN を親機、HLR-C1 を子機にすると、1 対 N（最大 8 台）で使用することが可能です。
HLR-C1 は、HLR-C8-IN の接点入力に基づき、接点出力を行います。
接点信号

データ送信
（一斉通知）

CH1

応答 1

接点信号
CH1(親機の CH1 を反映)

CH2・・・

CH8

子機１(HLR-C1)

親機(HLR-C8-IN)
応答 2

接点信号
CH1(親機の CH2 を反映)

・・・

子機 2(HLR-C1)

応答 8

接点信号
CH1(親機の CH8 を反映)

子機 8(HLR-C1)① 親機がブロードキャストで接点入力データを送信します。
② 一度の送信につき子機が 1 台応答しますが、接点出力はすべての子機が一斉に行います。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 14 ）

（６）HLR-C8-IN(親) と HLR-C2(子)の接続
HLR-C8-IN を親機、HLR-C2 を子機にすると、1 対 N（最大 4 台）で使用することが可能です。
HLR-C2 は、HLR-C8-IN の接点入力に基づき、接点出力を行います。
接点信号
CH1

データ送信（一斉通知）

接点信号
CH1(親機の CH1 を反映)

応答 1

CH2

CH2(親機の CH2 を反映)

・・・

CH8

子機１(HLR-C2)
親機(HLR-C8-IN)
接点信号
CH1(親機の CH3 を反映)

応答 2

CH2(親機の CH4 を反映)

・・・

子機 2(HLR-C2)

接点信号
CH1(親機の CH7 を反映)

応答 4

CH2(親機の CH8 を反映)

子機 4(HLR-C2)① 親機がブロードキャストで接点入力データを送信します。
② 一度の送信につき子機が 1 台応答しますが、接点出力はすべての子機が一斉に行います。
（７）LoRa 無線中継器（HLR-RPT）の利用について本装置は、LoRa 無線中継器（HLR-RPT）を介しての通信が可能です。
中継動作については、HLR-RPT の仕様書(T-53961)をご確認ください。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 15 ）

【８】有線通信の接続
形名が HR-C8-IN の時、Modbus 通信のスレーブ機として、本装置をご利用いただけます。
（１）屋内配線で接続する場合
終端抵抗

端子間ショートSL を１点接地（２）屋外を経由して接続する場合

終端抵抗
注：RS-485 信号線には通信用 SPD（サージ防護デバイス）を接続してください。

SL を１点接地

Ｔ－５５０７４改訂２SPD端子間ショートSPD（ 16 ）

（３）注意事項
・通信ケーブルには、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
・通信線の両端には、ターミネータ（終端抵抗）を接続してください。
・通信ケーブルのシールド線（SL）は、１点を接地（D 種）してください。

禁止事項（次の様な接続はしないでください）

ループ配線をしないでください。

分岐配線しないでください。

SPD 接続例
本装置がボックスに１個の場合本装置がボックスに複数個の場合

SPDSPD

50cm 以内

注意事項：SPD と本装置間は 50cm 以内で配線してください。

Ｔ－５５０７４改訂２SPD

（ 17 ）
【９】外形・取り付け寸法（１）外形図：LoRa 無線有りの場合①本体とアンテナ

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 18 ）
②アンテナのみ

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 19 ）

（２）外形図：LoRa 無線無しの場合（３）取り付け寸法
スライドフックを引出しねじ止めする場合、下記の位置関係になるようにネジ穴を設けてください。

100３－Ｍ４72

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 20 ）

【１０】無線モジュールと認証番号について
本製品に搭載されている無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
本製品を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。

警告

以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
•無線モジュールやアンテナを分解／改造すること。
•無線モジュールに直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。

本製品に搭載されている無線モジュールの認証番号は下記の通りです。
項目
形式又は名称
電波法に基づく工事設計認証における認証番号

内容
ＲＭ－９２Ａ
００１－Ａ０７３８１【１１】無線機器の設置について（１）弊社の LoRa 無線機は、見通しで 5km 程度の通信ができますが、設置環境により通信距離は変動します。必ずご使用前に通信確認を行ってください。
（２）弊社の LoRa 無線機は、受信強度（RSSI）を表示する事が可能です。
RSSI が安定して-110dBm 以上になる場所に設置してください。
（３）下記の場合、電波が減衰したり、通信異常になる場合があります。
①屋外を経由して通信する場合において、降雨時または降雪時。または雷が発生している場合。
※ 強風（雨や雪、飛来物を伴わない）が通信に影響することはありません。
②アンテナに異物が付着している場合。アンテナが正常に接続されていない場合。
③装置の電波を妨げる物体または電波が存在する場合。
※ 通信正常時に-110dBm 以上の受信強度があっても、装置間に存在する物体の移動や、弊社装置以外の無線機による電波の出力などにより、一時的に通信異常になる可能性があります。
（４）弊社の LoRa 無線機を複数のセットで使用する場合、各セットで無線チャンネルを 5 以上あけて設置してください。

Ｔ－５５０７４改訂２

（ 21 ）【１２】保証期間と保証範囲
本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。
（１）保証期間
ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。
（２）保証範囲
保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。
本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）②弊社以外の改造または修理による場合③運搬、落下などによる場合④天災、災害などによる場合
尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【１３】注意事項
本製品に特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【１４】特記事項
HLR シリーズは無線機器としてデータ収集・モニタリング・お知らせ機能に特化した製品です。
機器制御・動力制御・起動制御等には絶対に使用しないでください。
また、本製品について、機器の故障や、無線による通信不到達に起因して起こった付帯機器の破損・火災・事故等に関して、弊社は一切責任を負いません。

Ｔ－５５０７４改訂２