TYPE EX4R-D44 FLAMEPROOF & INTRINSIC SAFETY PROGRAMMABLE DISPLAYS

EX4R-D44 タッチスイッチ付表示器（本質安全・耐圧防爆構造）
形

水素ガス雰囲気を含むゾーン1、ゾーン2の危険場所に設置可能。
（タッチスイッチの使用可能）
12.1インチの大形プログラマブル表示器を内蔵。
防爆性能

Ex d[ib]ⅡB+H2T4（水素ガス対応）
Ex d[ib]ⅡBT4（水素ガス非対応）

石油化学プラントをはじめ、塗装作業場、ガソリン給油所などの爆発危険場所でご使用いただけます。盤面ユニットのない時は、水素防爆にも適合します。

IEC規格に整合した改正技術的基準＊（平成9年2月施行）に適合。
● 高精細カラー液晶（12.1インチ）HG4F形プログラマブル表示器（256色表示）内蔵。
（タッチパネルの使用可能）●●

パイロットライト、押ボタンスイッチ、ブザー、メンテナンスポート等のユニット取付可能。
（最大7個）●

省スペース設計。当社従来機種体積比：73％●

アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化を実現。
タッチスイッチ表面に防爆対応の静電気対策を施した導電性●の保護シートを使用。
●

保護性能はIP65（IEC 60529）❏ 種類［形番・標準価格］

販売単位：1個形番（ご注文形番）

引込器具（注1） 標準価格
H1 H2 H3 （税別・円）

EX4R-D44F-H-R8R12R16

R8 R12 R16 1,210,000

EX4R-D44F-H-R8R16R12

R8 R16 R12 1,210,000

Exd[ib]ⅡB+H2T4 EX4R-D44F-H-R12R8R16（水素ガス対応） EX4R-D44F-H-R12R16R8

R12 R8 R16 1,210,000

EX4R-D44F-H-R16R8R12（注2） EX4R-D44F-H-R16R12R8❏ 防爆仕様／一般仕様
防爆構造

容器：耐圧防爆構造
タッチスイッチ：本質安全防爆構造

防爆性能

水素ガス対応 ：Ex d[ib]ⅡB+H2T4
水素ガス非対応：Ex d[ib]ⅡBT4

型式検定合格番号

水素ガス対応 ：第TC17356号
水素ガス非対応：第TC17357号

R16 R8 R12 1,210,000定格使用電圧

AC100〜240V（電圧許容範囲：AC85〜250V）

R16 R12 R8 1,210,000

定格電源周波数47〜63Hz

EX4R-D44F-N-R8R12R16

R8 R12 R16 1,155,000

定格電流0.68A以下（AC100V）、0.34A以下（AC200V）

EX4R-D44F-N-R8R16R12

R8 R16 R12 1,155,000

絶縁抵抗

5MΩ以上 DC500Vメガ（電源端子と接地端子間）

EX4R-D44F-N-R12R8R16
Exd[ib]ⅡBT4（水素ガス非対応） EX4R-D44F-N-R12R16R8

R12 R8 R16 1,155,000

耐電圧

AC1,500V・1分間（電源端子と接地端子間）
電源端子以外の充電部は除く

EX4R-D44F-N-R16R8R12（注3） EX4R-D44F-N-R16R12R8

R16 R8 R12 1,155,000
R16 R12 R8 1,155,000

使用周囲温度

0〜＋40℃（ただし氷結なきこと）
容器の温度が40℃を超えないようにしてください。
また表示面には直射日光を当てないでください。

−

使用周囲湿度

45〜85％RH（ただし結露なきこと）

保存周囲温度−20〜＋60℃（ただし氷結なきこと）

保護構造

IP65（IEC 60529）

表示デバイスTFTカラー液晶256色（12.1インチ）（収納表示器形番：HG4F-JT22TF相当）
有効表示寸法：246（Ｗ）
×184.5（Ｈ）
mm
表示分解能：800（Ｗ）×600（Ｈ）
ドット

注2）盤面ユニットは取付けできません。水素ガス雰囲気に接続箱を設置する場合には、弊社EJ5A形安全増防爆形接続箱が使用可能です。
注3）盤面ユニットなしタイプです。
注4）盤面ユニットや引込器具はご注文時にご指定ください。
〔盤面ユニットの種類〕 パイロットライト、押ボタンスイッチ、ブザー、セレク
タスイッチ、
メンテナンスポート（最大7個）

タッチスイッチ

アナログ抵抗膜式（分解能：1024×1024）
（注5）

保護接地

D種接地

取付方式

壁掛形

質量（約）

53kg

容器材質

アルミニウム合金鋳物〔受注生産品のご案内〕

表面処理

メラミン焼付塗装、色5Y7/1（半つや）

外部導線接続M3.5ねじ（BNH15LW）

防爆性能

Exd[ib]ⅡBT4（水素ガス非対応） EX4R-D44F-U（注4）

R12 R16 R8 1,210,000

R12 R16 R8 1,155,000−− 1,320,000

注1）引込器具の位置は外形図をご覧ください。
記号

適合ケーブル径（mm）

引込器具の形番

R86をこえ8まで

HPN21R8

R128をこえ12まで

HPN21R12R1614をこえ16まで

HPN22R16標準品以外にも、カムスイッチ等のユニットや引込器具の仕様や数の異なる機種も製作可能です。発注時にご指定ください。
●

アクセサリ

販売単位：1個形番（ご注文形番）

標準価格（税別・円）

EX9Z-D44-STAND-1

123,200

フード

EX9Z-D44-HOOD

30,800

交換用保護シート（※）

EX9Z-D44-SHEET

4,180

種類
スタンド

直立形

※ 表面の交換用保護シートは防爆規格（技術的基準）に適合した静電気対策の導電性シートを使用しています。取扱説明書の内容に従って貼り替えてください。

1790

外部導線引込器具 HPN形ケーブル引込器具を使用
適合ケーブル
仕上り径

電源・接地線
通信線
ユニット配線：φ10〜12：φ14〜16：φ14〜16

付属品

取扱説明書、六角棒レンチ：呼び10
アイボルト：呼び8

注5）
タッチスイッチはアナログ抵抗膜式のため、検出の特性上複数箇所を同時に押すと、押されている複数箇所の重心位置（1か所）が押されたものと判断します。従いまして複数箇所の同時押しは動作保証外となります。
※ メンテナンスポートにメンテナンスケーブルを挿入している間は、タッチスイッチの動作はできません。
※ 静電気による爆発の恐れがありますので保護シート無しの状態でタッチスイッチの操作を行わないでください。

（08/03/17）

EX4R-D44形タッチスイッチ付表示器（本質安全・耐圧防爆構造）❏ 動作仕様❏ インタフェース仕様
ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3000画面、サブ画面：最大3015画面

ユーザメモリ容量 6Mバイト

設定動作機能印刷機能

停電保持

年／月／日／時／分／秒／曜日
月差±30秒（25℃）
ESC/P・PC-PR・PCLコマンド互換機
エプソン製PX-V600/Stylus C84
保持対象：カレンダ時計、履歴データ、表示器キー
プリレー、表示器キープレジスタ
保持期間：1か月（25℃） フル充電にて（充電時間約2日）❏ CFカードインタフェース仕様
Compact Flash Type 1規格に準拠

接続部

50極Compact Flashカードコネクタ❏ パラレルインタフェース仕様（印刷機能）
電気的特性セントロニクスインタフェース規格準拠

接続部

端子台受けなし（注）注）発注時にご指定ください。

❏ Ethernet仕様
インタフェース仕様

IEEE802.3規格準拠 10BASE-T

EIA RS-232C規格準拠

伝送速度

1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps

スイッチ・表示灯（丸穴）

同期方式

調歩同期

通信方式

半2重/全2重交信制御方式

ハードウェア制御/なし

接続部

端子台受けなし（注2）

LED照明

R
S
485︵422︶
ホス
ト通信

電気的特性

EIA RS-485(422)規格準拠

ユニット

伝送速度

1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps

同期方式

調歩同期

ディスプレイユニット

通信方式

半2重/全2重交信制御方式

ハードウェア制御/なし

接続部

端子接続（SD, RD, TERM, SG, FG）（注3）

拡 装着数
張ユ ユニット構造ニ
入力点数
ット 入︵定格入力電圧デ 力
絶縁方式ジタ
出力点数
ル

I/O

インタフェース仕様

フラッシュ
シルエット

電気的特性

ホス
ト
通信-

時計機能

ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、特殊スイッチ、印刷スイッチ、キーパッド、セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステ
ートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ、メータ、時計、ビット書込、ワード書込、画面切替、タイマ、印刷命
令、画面スクリプト

R
S
2
3
2
C-

画面の種類

ユ
ニ 出ッ 力ト︶︵注1

汎用コントロールボックス
スイッチ・表示灯（角穴）

デジタリ
スイッチ

1ユニット

安全機器2

表示器裏面取付けタイプ
接続機器

16点
DC12〜24V（変動範囲：10〜28V）

リレー・タイマ・ソケット

16点

定格負荷電圧

DC12〜24V（変動範囲：10〜28V）

絶縁方式

フォトカプラ方式

サーキット
プロテクタ

出力方式/ON電圧

NPNオープンコレクタ方式/1.6V以下

電源機器出力電流

最大30mA/1点、200mA/全点

PLC・接続部

端子台受けなし（注4）

メン
テナン
ス
通信

電気的特性

EIA RS-232C規格準拠

伝送速度

9600/19200/38400/57600/115200bps

同期方式

調歩同期

通信方式/交信制御手順

半2重/専用プロトコル

接続部

ミニDIN 8ピン コネクタ（注5）O/I 電気的特性

1︶

省配線機器

フォトカプラ方式︶

リンク
通信︵注安全機器1

スマートリレー
プログラマブル表示器
センサ
防爆機器

EIA RS-485規格準拠

耐環境仕様品

伝送速度

38400/57600/115200bps

同期方式

調歩同期

通信方式/交信制御手順

半2重/専用プロトコル

接続部

端子接続

関連会社製品
各種案内

注1）発注時のオプションです。
注2）発注時にご指定ください。
注3）CS, RS等の制御線の配線が必要な場合は、発注時にご指定ください。 一覧
注4）発注時にご指定ください。BX1D形I/Oターミナル（M3ねじ）となります。
EB3C
注5）通常使用時は使用できません。（周囲に爆発性ガスが発生する恐れがないときだけ蓋を開けて使用できます。
EB4C注） 端子台受けをご指定の場合には、発注時に外部導線引込器具も同時にご指定ください。
EB3LDX-IB❏ 外形寸法図

ISF-IB（水素ガス対応タイプ）
20（水素ガス非対応タイプ）

54050048024620

ES1A

540500480246

一覧

EC1A
EC2A
ECG

一覧

312460340

186312460186340

ECP

EX1R
EX4R(109)(109)共通コントロールユニット

配線引込器具1554-P:60

端子台80
接地端子 M5

接続箱

EJ5A60(84)40(40)EJ1A6

接地端子 M5

表示器
ボックス

足踏スイッチ

5360401554-P:60

H4 H3 H2 H180

H2 H16H3コン
トロール
ボックス

一覧

H4 H3 H2 H1H3 H2 H1（08/03/17）

バリ
ア・
検出機器1791