2015 年１月１日以降の実績
１号機【滞留水の移送】・１号機タービン建屋地下→１号機廃棄物処理建屋
3 月 18 日午前 6 時 25 分～午後 6 時 28 分
3 月 26 日午前 9 時 21 分～午後 6 時 19 分
4 月 8 日午前 6 時 32 分～午前 9 時 30 分
4 月 16 日午前 5 時 53 分～午前 11 時 53 分
4 月 21 日午前 5 時 53 分～午前 11 時 47 分
4 月 26 日午前 6 時 25 分～午後 5 時 44 分
5 月 1 日午前 6 時 7 分～午後 0 時 14 分
5 月 12 日午前 11 時４7 分～午後 2 時 53 分
5 月 26 日午前 6 時 6 分～午前 9 時 50 分
6 月 13 日午前 10 時 13 分～午後 3 時 54 分
6 月 28 日午前 11 時 43 分～午後 5 時 45 分
7 月 12 日午前 10 時 7 分～午後 4 時 12 分
7 月 29 日午前 5 時 54 分～午後 1 時 48 分
8 月 8 日午前 6 時 4 分～午後 5 時 52 分
8 月 6 日午前 5 時 56 分～
8 月 16 日午前 5 時 56 分～午後 3 時 53 分
8 月 23 日午前 10 時 10 分～午後 1 時 58 分
8 月 30 日午前 6 時 2 分～午前 11 時 20 分
9 月 6 日午前 6 時 9 分～午後 1 時 47 分
9 月 12 日午後 1 時 3 分～9 月 12 日午後 3 時 7 分
9 月 15 日午前 6 時 2 分～午前 10 時 58 分
9 月 18 日午後 5 時 40 分～9 月 19 日午前 6 時 2 分
9 月 20 日午前 10 時 6 分～午後 2 時 54 分
9 月 23 日午前 11 時 53 分～午後 5 時 48 分
9 月 25 日午後 5 時 58 分～9 月 26 日午前 9 時 56 分
9 月 30 日午前 6 時 24 分～午前 11 時 50 分
10 月 4 日午前 5 時 51 分～午後 0 時 11 分
以降、適宜滞留水の移送を実施
・１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室→１号機タービン建屋地下
4 月 9 日午後 1 時 2 分～午後 2 時 16 分
4 月 11 日午後 2 時 31 分～午後 3 時 2 分
4 月 17 日午前 11 時 19 分～午後 0 時 39 分
4 月 21 日午後 1 時 4 分～午後 2 時 1 分

7 月 19 日午前 9 時 57 分～７月 19 日午後４時 50 分
以降、適宜滞留水の移送を実施【その他】
・地下水流入抑制対策による地下水位の低下に伴い、建屋滞留水水位を低下させる必要があり、建屋内に滞留水移送ポンプ並びに水位計の設置を進めている。（新たに削孔した穴より水位を測定した結果は 2015 年３月 26 日に公表済み）
このうち、１号機タービン建屋所内ボイラー室水位は以下の通り。
・１号機タービン建屋所内ボイラー室水位：O.P.4,900mm（３月 17 日測定）
周囲の地下水位は継続監視しているが、最近、降雨量が少ないことから低下傾向が見られ、水位は以下の通り。
・１号機タービン建屋所内ボイラー室近傍のサブドレン水位Ｎ１：O.P.4917mm（2015 年４月４日測定）
その後、本日、午後０時時点における１号機タービン建屋所内ボイラー室近傍のサブドレン（Ｎ１）水位は O.P.4,943mm であり、水位が昨日から上昇。
なお、本日は、福島第一原子力発電所構内において降雨が見られている。
各建屋の連通性がない独立したエリアについては、設置する滞留水移送ポンプでの移送が困難なことから、仮設ポンプを使用しての移送を 4 月 8 日以降、順次開始する予定。１号
所内ボイラー室および１号ディーゼル発電機（Ｂ）室内の滞留水の移送先は、１号機タービ
ン建屋の予定。
建屋周囲の地下水位は継続監視をしており、4 月 7 日午後 5 時時点における１号機タービ
ン建屋所内ボイラー室近傍のサブドレン（Ｎ１）水位で O.P.4906mm（4 月 4 日測定：
4917mm）だった。
１号機タービン建屋近傍サブドレン水位が所内ボイラー室水位より低い状態になったことを 4 月 7 日午後 6 時 14 分に確認し、水位を注視していたが、その時点では所内ボイラー室は、他のエリアとの連通性がないことから、特定原子力施設に係る実施計画 Ⅲ
特定原子力施設の保安（以下、「実施計画」という）第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」に該当する建屋には含まれないと考えていた。
その後、総括的に検討を重ねた結果、連通性がない所内ボイラー室についてもタービン
建屋の一部であることから実施計画第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」に該当する建屋に含まれるものと判断した。
このため、4 月 9 日午前 1 時 10 分、実施計画第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」の
表 26－２で定める１号炉タービン建屋の滞留水水位の運転上の制限＊「各建屋近傍のサ
ブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていないと判断した。
判断時の水位は以下の通り。
・近傍サブドレン水位：ＯＰ 4,885mm（4 月 9 日午前 0 時 35 分）
・所内ボイラー室水位：ＯＰ 4,900mm（4 月 8 日午後 1 時 40 分）
所内ボイラー室水位については、3 月 17 日に測定した値（ＯＰ 4,900mm）から変化がな
いため、所内ボイラー室内水の外部への流出はないものと考える。
１号機タービン建屋所内ボイラー室の滞留水については、4 月 9 日午後 1 時２分より１号

機タービン建屋へ移送を開始。
今後、所内ボイラー室内の滞留水の移送を継続し、所内ボイラー室水位が近傍サブドレ
ン水位を超えない状態に復旧する。また、近傍サブドレン（Ｎ１）水の放射能濃度を測定する。
１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室近傍のサブドレン（No.１）の水位については、同日午後 1時 30 分時点においてＯＰ4,714mm となっており、上記ディーゼル発電機（Ｂ）室の補正水位を下回っていることを同時刻に確認したが、他のエリア（建屋内）から流入がないこと（連通性がない）、およびディーゼル発電機（Ｂ）室水位に変動がないことから、外部への流出はないと考える。
１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室の水位については、4 月 9 日午前 11 時時点の水位（実測値：
ＯＰ4,650mm）より上昇しているが、これは１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室の屋上に開けた水
位確認用の観測孔より雨水が浸入した影響によるもの。
なお、１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室の屋上に開けた水位確認用の観測孔からの雨水の浸入については、観測孔の周りに土嚢を設置するとともに養生シートによる雨水浸入防止対策を実施。
なお、実施計画第１編第 26 条に定める運転上の制限「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていないことの判断については、先に１号機タービン建屋の水位が近傍のサブドレン水位を超えていると判断している。
今後、ディーゼル発電機（Ｂ）室内の滞留水の移送を行うとともに、近傍のサブドレン（No.1）の放射能濃度を測定する。
＊：運転上の制限実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電 所の安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応する。

１号機タービン建屋所内ボイラー室の滞留水の移送は、4 月 9 日午後 2 時 16 分に停止し、漏えい等の異常がないことを確認。
１号機所内ボイラー室の滞留水移送前後の水位は以下のとおり。
＜移送前＞
実測値：ＯＰ 4,900mm（4 月 9 日午前 11 時）
補正値：ＯＰ 4,980mm＜移送後＞
実測値：ＯＰ 4,520mm（4 月 9 日午後 4 時 5 分）
補正値：ＯＰ 4,593mm
なお、午後 4 時 5 分時点の１号機所内ボイラー室近傍のサブドレン（Ｎ１）の水位は、ＯＰ
4,881mm。 今後、さらに水位を低下させるため、水質の状態を確認しながら滞留水の処
理方針を検討し、計画的に移送を実施していく。
・１号機タービン建屋所内ボイラー室の滞留水については、4 月 22 日午前 10 時 33 分から午前 11 時 53 分にかけて１号機タービン建屋へ移送を実施。移送中および移送後の状況については、漏えい等の異常がないことを確認。今後、１号機所内ボイラー室およびディーゼル
発電機（Ｂ）室の滞留水については、必要に応じて１号機タービン建屋へ移送を実施。
・放射能濃度測定結果については、特定原子力施設に係る実施計画 Ⅲ特定原子力施設の保安第１編第 26 条表 26-3 の運転上の制限値以下であることを確認。
（採取日：4 月 10 日、4 月 13 日、4 月 15 日、4 月 17 日、４月 20 日）
・特定原子力施設に係る実施計画 Ⅲ特定原子力施設の保安（以下、「実施計画」という）第１編第 26 条「建屋に貯留する滞留水」の表 26-2 で定める１号炉タービン建屋滞留水水位の運転上の制限「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていない
ことについて、4 月 21 日、１号機所内ボイラー室およびディーゼル発電機（Ｂ）室の水位を確認した結果、近傍のサブドレン水位より十分低い状態となったことから、午後 4 時 28 分に、実施計画 第１編 第 26 条に定める運転上の制限内への復帰を判断。
１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室の滞留水の水位は以下のとおり。
実測値：ＯＰ 4,190mm（4 月 21 日午後 2 時 15 分）
補正値：ＯＰ 4,301mm
4 月 21 日午後 2 時 15 分頃時点の１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室近傍のサブドレン（No.1）の水位は、ＯＰ5,053mm。
また、１号機所内ボイラー室の滞留水の水位は以下のとおり。
実測値：ＯＰ 4,120mm（4 月 21 日午後 2 時 35 分）
補正値：ＯＰ 4,185mm
4 月 21 日午後 2 時 35 分時点の１号機所内ボイラー室近傍のサブドレン（Ｎ１）の水位は、
ＯＰ5,371mm。
・「原子炉格納容器内部調査技術の開発」における１号機原子炉格納容器内部調査の実証試験として、１号機原子炉格納容器の地下アクセス開口部からの燃料デブリの広がり状況を確認するための事前調査として、１号機原子炉格納容器の中へ初めてロボット（クローラ調査装置）を投入する調査を実施している。
１号機原子炉格納容器内部へのロボットの投入は、初めての試みであり、今回の実証試験で得られた貴重なデータについては、今後に活かしていく。
2015 年 4 月 10 日午前 9 時 25 分頃、１号機原子炉格納容器内調査装置の投入作業を開始。同日午前 10 時 45 分、調査装置が原子炉格納容器グレーチング上に着き、同日午前11 時 20 分、グレーチング上において調査のための走行を開始。4 月 10 日の調査では、
グレーチング上において、約 3 分の 2 の調査範囲を走行し、調査ポイントである 18 箇所のうち、地下アクセス開口部を含んだ 14 箇所までの調査を実施することができた。同日午後
2 時 9 分、調査装置が走行停止状態となったため、同日午後 5 時 30 分頃まで復旧作業および原因調査などを行った。
本日（4 月 11 日）も、復旧作業や原因調査の検討を実施するとともに、停止状態での調査装置による周囲状況の確認を行った。
・１号機の原子炉建屋カバー（以下、「建屋カバー」という。）解体作業については、昨年に、飛散防止剤の散布をした上で屋根パネルを取り外して、瓦礫調査及びダスト濃度調査等を実施しており、調査終了後は、一旦屋根パネルを元に戻していたが、使用済燃料プー
ルからの燃料取り出しに向け、昨年と同様の手順で屋根パネルに孔をあけて飛散防止剤を散布し、その後に、屋根パネルの取り外しを実施する。作業にあたっては、飛散防止剤
散布等のダストの飛散抑制対策を十分に実施するとともに、ダストモニタ及びモニタリング
ポストにてダスト濃度等の監視を十分に行いながら慎重に進める。
建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布については、本日 6 時 45 分より作業を開始。
・１号機の原子炉建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布について、5 月 15 日より
屋根パネル貫通孔からの飛散防止剤散布を実施していたが、5 月 20 日午後 1 時 11 分に散布が終了。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストのダスト濃度等に、有意な変動はなかった。
・１号機の原子炉建屋カバー（以下、「建屋カバー」という。）解体作業に伴う屋根パネル（計６枚）の取り外し作業については、5 月 26 日頃から開始することとしていたが、原子炉建
屋３階機器ハッチ開口部に設置したバルーン※が、所定の位置に設置されていないことが確認され、復旧に時間を要することから、屋根パネルの取り外し作業を延期する。なお、ダストモニタおよびモニタリングポストのダスト濃度等に有意な変動は確認されていない。バ
ルーンがずれた原因を調査した結果、バルーンを覆っていた雨カバー上に瓦礫が落ちたことで雨カバーにくぼみが発生し、くぼみ部に飛散防止剤が溜まり、その自重によってバルーンがずれたものと推定。その後、バルーンの再設置等を検討したが、平成 26 年 11 月に測定した空気中の放射性物質濃度や現状の原子炉建屋開口部の縮小状態を踏まえると、バルーンを設置しない場合においても、1 号機からの放射性物質の飛散による敷地境界での被ばく量の評価値は、2015 年 6 月時点での 1～4 号機原子炉建屋からの追加的放出
による敷地境界での被ばく量に対し影響が小さいことを確認。
また、バルーンを再設置した場合、瓦礫の落下等によりバルーンのずれが再発する恐れがあること、および作業員の過剰被ばく防止の観点から総合的に判断し、バルーンを再設置
しないこととした。（2015 年 7 月 10 日 特定原子力施設に係る実施計画の変更認可済）なお、バルーンを設置しなくても放射性物質の飛散による被ばく量は十分に低いことを確認しているが、大物搬入建屋からの風の流入を抑制する目的で、屋根パネル取り外し前に大物搬入建屋内に防風カーテンを設置する。また、建屋カバー解体作業にあたっては、飛散防止剤散布等のダスト飛散抑制対策を十分に実施するとともに、ダストモニタおよびモ
ニタリングポストにてダスト濃度等の監視を十分に行いながら慎重に実施する。
建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布については、7 月 17 日午前 7 時 6 分より作業を開始。作業にあたっては、ダストモニタおよびモニタリングポストにてダスト濃度等の監視を十分に行いながら慎重に進めていく。
※建屋カバー解体作業に伴う放射性物質放出抑制対策として、開口部の面積を小さくすることで放射性物質の放出量を抑える（少なくする）ことを目的に設置。
・１号機ＰＣＶ常設温度計７個（TE-1625T1～T7）については、ＰＣＶ内部調査を行うため取り外していたが、ＰＣＶ内部調査が完了したことから、4 月 23 日に当該温度計を再設置した。
当該温度計の設置後、目安としていた一ヶ月が経過したことから、温度トレンドによる信頼性評価を実施し、注水量や注水温度、外気温度の変動に応じた挙動を示していること、および指示の変動幅も小さく、安定していることから、正しい値を示していると判断。このことから、6 月 4 日午前 0 時より、１号機ＰＣＶ常設温度計２個（TE-1625T3、T6）を実施計画Ⅲ章第 1 編第 18 条（原子炉の冷却状態の監視）の監視温度計器として選定し監視を行う。
・ 6 月 12 日午前 6 時 10 分頃、１号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下「ＰＣＶガス管理設備」という。）Ｂ系の放射線検出器の電圧が低下したことにより、監視不能と判断。今後、原因の調査および当該設備の点検を実施する。なお、ＰＣＶガス管理設備Ａ系については、
正常に動作しており、プラントデータ監視に支障はない。また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されてない。
当該設備（Ｂ系）の状況を確認したところ、検出器を冷却する装置の冷却機能が一時的に低下したため、検出器の機器保護のため高圧電源の印加が遮断され、機器異常が発生したものと推定。なお、冷却装置の機能一時低下の要因としては、冷媒中の不純物が凍結したことに起因する詰まりが発生したためと推定しており、凍結した不純物が溶解すると、冷却装置の機能が回復したため、一過性のものと考える。
6 月 12 日午後 4 時 45 分に、冷却機能回復後に採取したデータに異常がないことを確認したことから、当該設備（Ｂ系）は監視可能な状態に復帰（使用可能）したものと判断。
その後、6 月 13 日午前 4 時 36 分に、キセノン 135 の指示が 1.34×10-3 Bq/ cm3 からダウンスケールとなったことから、当該設備（Ｂ系）は動作不良と判断。今後、原因の調査および当該設備（Ｂ系）の点検を行う。なお、当該設備（Ａ系）については、正常に動作しており、プラントデータ監視に支障はない。
また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリン
グポスト指示値の有意な変動は確認されていない。
・ １号機復水貯蔵タンクの滞留水を、１号機廃棄物処理建屋へ移送実施。（2015 年 6 月 12日午前 9 時 57 分～6 月 26 日午後 0 時 5 分）
・ 6 月 15 日午前 6 時 4 分、計器点検のため、１号機使用済燃料プール（以下、ＳＦＰ）代替冷
却系を停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 25.5℃。１号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ
水温度上昇率は 0.058℃/ｈ、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 2.1℃と評価。計器点検が終了し、6 月 16 日午前 9 時 59 分に SFP 代替冷却系を起動し、午前 10 時 9 分に異常のないことを確認。同日午後 1 時の使用済燃料プール水温は 26.2 度。
・ １号機の原子炉建屋カバー（以下、「建屋カバー」という。）屋根パネル貫通孔からの飛散防止剤の散布については、7 月 21 日午前 9 時 10 分に作業が終了。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストのダスト濃度等に有意な変動なし。
・7 月 28 日午前 6 時 59 分、１号機原子炉建屋カバー屋根パネルの１枚目（南３）の取り外し作業を開始。ダストモニタおよびモニタリングポストの値に優位な変動がないことを確認。
・10 月 5 日午前 7 時 40 分頃に 6 枚目（北１）を取り外し、午前 8 時 12 分に屋根パネルの仮置きが終了した。これにより、すべての屋根パネルが取り外された状態となった。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストのダスト濃度等に、有意な変動はなし。
・１号機使用済燃料プール（以下、ＳＦＰ）代替冷却系において、12 月 18 日午後 3 時 36 分、補給水配管取替工事に伴う水張り漏えい確認のため冷却を停止。停止時のＳＦＰ水温度は16.0 度。作業が終了したことから、同日午後 4 時 49 分、ＳＦＰ代替冷却系を起動、午後 5 時
5 分に異常のないことを確認。起動後の使用済燃料プール水温は 16.0 度で変化無し。

２号機【滞留水の移送】・２号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）

2014 年 12 月 22 日午前 9 時 58 分～2015 年 2 月 9 日午前 10 時 52 分
2 月 12 日午前 10 時 28 分～2 月 15 日午前 9 時 56 分
2 月 17 日午前 10 時 57 分～2 月 19 日午前 10 時 11 分
2 月 23 日午前 10 時 28 分～2 月 25 日午前 9 時 49 分
3 月 2 日午前 10 時 25 分～3 月 23 日午前 9 時 59 分
3 月 26 日午前 10 時 14 分～4 月 9 日午前 10 時２分
4 月 11 日午前 11 時 00 分～4 月 13 日午前 10 時 14 分
4 月 14 日午前 10 時 49 分～4 月 17 日午前 10 時 25 分
4 月 20 日午前 11 時 42 分～～4 月 24 日午前 10 時 9 分
4 月 27 日午前 11 時 13 分～4 月 29 日午前 9 時 55 分
5 月 1 日午後 0 時～5 月 4 日午前 10 時 11 分
5 月 7 日午後 0 時 14 分～5 月 9 日午前 10 時 2 分
5 月 11 日午後 2 時 32 分～5 月 14 日午前 10 時 1 分
5 月 16 日午前 11 時 10 分～5 月 18 日午前 10 時 5 分
5 月 19 日午後 3 時 53 分～5 月 24 日午前 10 時 7 分
5 月 26 日午前 11 時 11 分～5 月 29 日午前 10 時 7 分
5 月 31 日午前 10 時 55 分～6 月 3 日午前 10 時 39 分
6 月 5 日午前 11 時 19 分～6 月 9 日午前 10 時 38 分
6 月 11 日午前 10 時 15 分～6 月 19 日午前 10 時 43 分
6 月 28 日午前 11 時 17 分～6 月 30 日午前 10 時 25 分
7 月 1 日午前 11 時 27 分～7 月 5 日午前 10 時 6 分
7 月 7 日午後 3 時 2 分～7 月 17 日午前 10 時 43 分
7 月 17 日午前 10 時 43 分～19 日午前 10 時 14 分
7 月 19 日午前 10 時 14 分～7 月 21 日午前 10 時 4 分
7 月 22 日午前 6 時 22 分～7 月 24 日午後 10 時 15 分
7 月 28 日午後 7 時 23 分～7 月 30 日午前 5 時 00 分
7 月 30 日午後 6 時 59 分～8 月 10 日午後 4 時 58 分
8 月 11 日午後 6 時 32 分～8 月 26 日午前 9 時 44 分
8 月 27 日午後 4 時 39 分～9 月 1 日午前 5 時 4 分
9 月 2 日午後 2 時 18 分～9 月 3 日午前 7 時 50 分
9 月 3 日午後 15 時 48 分～9 月 4 日午前 7 時 58 分
9 月 4 日午後 5 時 14 分～9 月 5 日午後 3 時 35 分
9 月 7 日午後 1 時 47 分～9 月 8 日午前 7 時 53 分
9 月 8 日午後 2 時 45 分～9 月 9 日午前 7 時 42 分
9 月 9 日午後 1 時 39 分～9 月 10 日午後 2 時 29 分
9 月 11 日午後 4 時 58 分～9 月 15 日午前 5 時 39 分
9 月 17 日午後 1 時 57 分～9 月 19 日午後 2 時 19 分
9 月 19 日午後 3 時 33 分～9 月 23 日午前 5 時 31 分
9 月 23 日午前 11 時 49 分～9 月 24 日午前 8 時 39 分
9 月 24 日午後 2 時 55 分～9 月 25 日午前 8 時 50 分
9 月 25 日午後 5 時 3 分～
以降、適宜滞留水の移送を実施
・２号機タービン建屋地下→３号機タービン建屋地下

2 月 9 日午前 11 時 51 分～2 月 11 日午前 10 時 38 分
2 月 15 日午前 10 時 14 分～2 月 17 日午前 9 時 53 分
2 月 25 日午前 10 時 32 分～2 月 27 日午前 9 時 57 分
4 月 10 日午前 10 時 35 分～4 月 11 日午前 9 時 32 分
4 月 19 日午前 10 時 6 分～4 月 20 日午前 10 時 7 分
4 月 24 日午前 10 時 56 分～4 月 27 日午前 9 時 42 分
5 月 4 日午前 11 時 10 分～5 月 5 日午前 9 時 53 分
5 月 14 日午後 2 時１分～5 月 15 日午前 10 時 3 分
5 月 18 日午前 10 時 51 分～5 月 19 日午後 2 時 59 分
5 月 24 日午前 11 時 8 分～5 月 25 日午前 9 時 40 分
5 月 29 日午前 11 時 22 分～5 月 31 日午前 10 時 4 分
6 月 3 日午後 0 時 3 分～6 月 5 日午前 9 時 51 分
6 月 21 日午前 10 時 25 分～6 月 27 日午前 10 時 10 分
・２号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
6 月 9 日午前 10 時 37 分～6 月 11 日午前 10 時 17 分
6 月 19 日午前 10 時 40 分～6 月 21 日午前 10 時 28 分
7 月 17 日午前 10 時 43 分～7 月 19 日午前 10 時 14 分
9 月 5 日午後 3 時 34 分～9 月 7 日午前 5 時 25 分
9 月 11 日午前 9 時 46 分～9 月 11 日午後 3 時 36 分
9 月 16 日午前 11 時 54 分～9 月 17 日午前 9 時 15 分
以降、適宜滞留水の移送を実施
・２号機廃棄物処理建屋地下→集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
9 月 16 日午前 11 時 54 分～9 月 17 日午前 9 時 15 分・２号機原子炉建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）
9 月 23 日午前 11 時 39 分～9 月 24 日午前 8 時 40 分
9 月 24 日午後 2 時 51 分～9 月 25 日午前 8 時 50 分
・２号機廃棄物処理建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）
9 月 23 日午前 11 時 43 分～9 月 24 日午前 8 時 40 分
9 月 24 日午後 2 時 52 分～9 月 25 日午前 8 時 50 分
・２号機タービン建屋地下の滞留水については、２月９日午前 11 時 51 分より３号機タービン
建屋地下への移送を行っていたが、２月 11 日午前 10 時 38 分頃、移送ポンプが停止。漏えいを示す警報は発生していない。現場を確認したところ、当該移送ポンプの制御盤のブレーカーがトリップ位置にあることが確認されたため、同日午前 11 時 11 分に当該ブレーカーの隔離を実施。また、２号機タービン建屋および３号機タービン建屋において移送ラインのパトロールを実施し、漏えい等の異常がないことを確認。
その後、原因を調査したところ、当該ポンプ用モーターに絶縁抵抗不良が確認された（絶縁抵抗測定値：０Ω（オーム））。また、当該ポンプについては、建屋滞留水により汚染している状態のため、これ以上の点検調査を行わないこととした。２号タービン建屋滞留水移送ポン
プについては、停止した当該ポンプ以外に健全なポンプを２台保有しており、通常は１台で滞留水移送を行っていることから、建屋滞留水の水位管理に支障を期たす恐れはない。なお、２号機を含む各建屋の滞留水移送ポンプについては、今後、移送ポンプの増設を計画

している。
・２号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、ＳＦＰ代替冷却系の弁点検作業およびＳＦＰコンプレッサーユニットの固定作業を行うため、２月 26 日午前９時 10 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 26.8℃。
２号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は 0.142℃/ｈであり、停止中のＳＦＰ
水温度上昇は最大で約 1.9℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。
作業が終了したことから、同日午後７時 28 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。運転状態について異常はない。なお、同日午後 9 時 25 分現在のＳＦＰ水温度は、冷却停止時の 26.8℃から27.4℃まで上昇したが、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・5 月 19 日午後 0 時 20 分、２号機増設廃棄物地下貯蔵設備建屋の廃樹脂貯蔵タンクエリア、
廃スラッジ貯蔵タンクエリアの滞留水を、２号機廃棄物処理建屋へ移送を開始。本移送については、２号機廃棄物処理建屋滞留水の水位を確認しながら、計画的（断続的）に実施。
・２号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、ＳＦＰ代替冷却系の計装品点検を行うため、5 月 26 日午前 6 時 2 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 21.9℃。２号機
ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は 0.139℃/ｈであり、停止中のＳＦＰ水温度
上昇は最大で約９℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦ
Ｐ水温度の管理上は問題ない。
5 月 28 日午前 11 時 54 分、当該作業が終了したことから、ＳＦＰ代替冷却系を起動。
起動状態については、異常のないことを確認。使用済燃料プール水温度は 26.5℃であり（停止時 21.9℃）、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上は問題ない。
・２号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、ＳＦＰ代替冷却系の計装品点検を行うため、6 月 8 日午前 6 時 19 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 22.1℃。
２号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は 0.138℃/ｈであり、停止中のＳＦＰ
水温度上昇は最大で約９℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。6 月 10 日午後 0 時 28 分、当該作業が終了したことから、ＳＦＰ代替冷却系を起動。起動状態については、異常のないことを確認。使用済燃料プール水温度は 27.6℃であり（停止時 22.1℃）、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上は問題ない。
・２号機使用済燃料プール（以下、ＳＦＰ）代替冷却系について、当該系統の空気作動弁用コ
ンプレッサの交換に伴う準備作業（コンプレッサーユニットおよび防護柵のアンカー打設作業）を行うため、7 月 28 日午前 6 時 2 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 29.4℃。その後、作業が終了したため、7 月 30 日午前 10 時 46 分に起動。7 月 30 日午後 1 時現在、ＳＦ
Ｐ水温度は 33.7℃（停止時 29.4℃）で、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、Ｓ
ＦＰ水温度の管理上は問題ない。
・２号機使用済燃料プール（以下、ＳＦＰ）代替冷却系について、冷却系の空気作動弁用コンプレッサの交換作業を行うため、8 月 4 日午前 5 時 35 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温
度は 30.7℃。停止は 8 月 5 日までの予定で、２号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は 0.136℃/ｈ、停止中のＳＦＰ水温度上昇は最大で約 4.9℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。
・２号機使用済燃料プール（以下、ＳＦＰ）代替冷却系について、冷却系の空気作動弁用コンプレッサの交換作業を行うため、8 月 4 日午前 5 時 35 分より停止していたが、作業が終了したことから、8 月 5 日午前 11 時 16 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。起動状態については、異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 33.1℃であり（停止時 30.7℃）、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。
・２号機タービン建屋で、2015 年 9 月 11 日午前 8 時 17 分、漏えい検知器が作動したことを示す「＃２Ｔ／Ｂポンプ出口弁スキッドＡ漏えい検知」の警報が作動し、午前 8 時 19 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設プロセス主建屋への滞留水移送を停止。午前
9 時 6 分に現場の状況を確認し、当該漏えい検知器の動作については雨水と思われる滴下が原因であり、滞留水設備からの漏えいによるものではないと判断し、午前 9 時 27 分、溜まり水について拭き取りを行い、警報はクリアした。
なお念のため、以下の滞留水移送を一時停止したが、警報のクリアとともに移送を再開した。
2 号機原子炉建屋→集中廃棄物処理施設プロセス主建屋（9 月 11 日午前 8 時 23 分～同日午前 9 時 46 分）
2 号機廃棄物処理建屋→集中廃棄物処理施設プロセス主建屋（9 月 11 日午前 8 時 25 分
～同日午前 9 時 46 分）
・１～４号機各建屋の滞留水については、水位制御を向上させる目的から、１～４号
機各建屋（タービン建屋、原子炉建屋、廃棄物処理建屋[１号機廃棄物処理建屋を除く])へ新たな滞留水移送装置を設置。
これまでに、新たに設置した滞留水移送装置の系統性能試験（通水試験）、各ポンプの流量調整等を終了し、10 月 6 日午前 0 時から当該装置を使用した滞留水移送の本格運用を開始。運用開始後の漏えい等の異常は確認されていない。
なお、新たに設置した滞留水移送装置は、建屋滞留水の水位制御の向上や運転員の被ばく低減等を目的として、運用開始後は移送ポンプ自動運転（各建屋滞留水移送の開始／停止を判断するためのしきい値を設定し、移送ポンプの起動／停止を自動制御）による滞留水移送を行う。
【その他】
・２号機海水配管トレンチについては、2014 年 12 月 24 日にトレンチ内の滞留水を２号機立坑
Ａおよび立坑Ｃ北から２号機タービン建屋へ移送し、トンネル部の連通性を確認。再度トンネル部の連通性を確認するため、2015 年 1 月 20 日午前 10 時から午前 11 時にトレンチ内の滞留水を２号機立坑Ａから２号機タービン建屋へ移送を実施。
・２号機立坑Ａについては、立坑上部の配管ダクトに設けたグラウト充填管の貫通部より、雨水が流入し、水位が上昇したことから、２月 18 日２号機タービン建屋へ移送を実施。雨水の流入箇所については、今後、流入防止措置を行うこととし、それまでの間、立坑Ａに溜まった水については、適宜、２号機タービン建屋へ移送を行う。
・２号機海水配管トレンチの立坑Ａおよび、立坑Ｄの滞留水については、グラウト充填工事

に伴い、滞留水水位の上昇が予測されることから、３月 18 日午前 10 時４分より、２号機タービン建屋に移送を開始。
・故障していた２号機原子炉圧力容器底部温度計（ＴＥ－２－３－６９Ｒ）について、３月 13 日、
新規温度計の再挿入が完了。
・3 月 13 日に再挿入した２号機原子炉圧力容器底部温度計（ＴＥ－２－３－６９Ｒ）について、一ヶ月を目安に、既設の原子炉圧力容器底部温度計（ＴＥ－２－３－６９Ｈ３）の指示値との相関、原子炉への注水状況や外気温変動等の状況に応じた挙動を示すかの確認を実施。
確認の結果、当該温度計は注水量の増減、注水温度や外気温度の変動に応じた挙動を示していること、および毎正時の変動幅も小さく、安定していることから、本来指示すべき値を示していると判断。このことから、4 月 23 日午前 0 時より、新設温度計（ＴＥ－２－３－６９Ｒ）
を実施計画Ⅲ章第１編第１８条（原子炉の冷却状態の監視）の温度計、および第２４条（未臨界監視）の代替監視（温度上昇率）の監視温度計として選定し監視を行う。
・２号機海水配水管トレンチのグラウト充填工事については、当該工事に伴い実施していた２号機海水配管トレンチ内滞留水の移送（残水処理除く）が 2015 年 6 月 30 日に完了した以降も、継続してグラウト充填作業を行っていたが、同年 7 月 10 日に当該作業が完了。今後、海水配管トレンチ内の残水処理等を継続実施。
・２号機原子炉格納容器ガス管理設備におけるフレキシブルチューブ及び樹脂製ホースの鋼管化作業について、本日午前 10 時 04 分より特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を実施していたが、作業が終了したことから午後 2 時 50 分に当該設備を起動した。
その後、当該設備の動作確認において異常が無いこと、及び短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、午後 5 時 55 分に実施計画第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常無いことを確認。
・２号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、電源切替盤の点検のため、12月 11 日午前 5 時 53 分に停止していたが、作業が終了したことから、同日午後 6 時 9 分にＳ
ＦＰ代替冷却系を起動。起動状態については、異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度
は 19.0℃であり（停止時 18.4℃）、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題ない。

３号機【滞留水の移送】・３号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）
4 月 11 日午前 11 時 33 分～4 月 13 日午前 9 時 48 分
4 月 14 日午前 11 時 34 分～4 月 17 日午前 9 時 50 分
4 月 20 日午前 11 時 38 分～4 月 24 日午前 10 時 16 分
4 月 27 日午前 11 時 28 分～4 月 29 日午前 10 時 11 分
5 月 1 日午後 0 時 27 分～5 月 4 日午前 9 時 51 分
5 月 7 日午前 12 時 20 分～5 月 9 日午前 10 時 51 分）

5 月 11 日午後 2 時 38 分～5 月 14 日午前 9 時 55 分
5 月 16 日午前 10 時 41 分～5 月 18 日午前 9 時 41 分
5 月 19 日午後 3 時 40 分～5 月 24 日午前 10 時 1 分
5 月 26 日午前 11 時 20 分～5 月 29 日午前 10 時 1 分
5 月 31 日午前 11 時 11 分～6 月 3 日午前 10 時 27 分
6 月 5 日午前 11 時 30 分～6 月 9 日午前 10 時 41 分
6 月 11 日午前 10 時 19 分～6 月 15 日午前 5 時 40 分）
6 月 25 日午前 10 時 39 分～6 月 27 日午前 9 時 50 分
6 月 28 日午前 11 時 22 分～6 月 30 日午前 10 時 14 分
7 月 1 日午前 11 時 44 分～7 月 5 日午前 10 時
7 月 9 日午前 10 時 19 分～7 月 11 日午前 9 時 51 分
7 月 13 日午前 10 時 10 分～7 月 15 日午前 5 時 59 分
7 月 24 日午前 6 時 25 分～7 月 24 日午後 10 時 10 分
7 月 28 日午後 7 時 38 分～7 月 30 日午前 4 時 55 分
8 月 11 日午後 6 時 37 分～8 月 15 日午前 10 時 3 分
8 月 27 日午後 4 時 52 分～8 月 30 日午後 10 時 8 分
9 月 3 日午後 3 時 48 分～9 月 4 日午前 7 時 58 分
9 月 4 日午後 5 時 33 分～9 月 5 日午後 3 時 34 分
9 月 7 日午後 1 時 47 分～9 月 8 日午前 7 時 54 分
9 月 8 日午後 2 時 45 分～9 月 9 日午前 7 時 43 分
9 月 9 日午後 1 時 39 分～9 月 10 日午後 2 時 29 分
9 月 18 日午後 4 時 30 分～9 月 19 日午後 2 時 19 分
9 月 23 日午前 11 時４７分～9 月 24 日午前 8 時 37 分
10 月 3 日午前 10 時 23 分～10 月 5 日午前 10 時 3 分
以降、適宜滞留水の移送を実施
・３号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）
1 月 18 日午前 10 時 21 分～1 月 30 日午前 6 時 16 分
2 月 1 日午前 9 時 56 分～2 月 6 日午前 6 時 13 分
2 月 9 日午前 10 時 41 分～2 月 21 日午前 9 時 53 分
2 月 23 日午前 10 時 39 分～2 月 28 日午前 9 時 55 分
3 月 3 日午前 9 時 58 分～3 月 7 日午前 10 時 16 分
3 月 11 日午前 10 時 48 分～3 月 14 日午前 10 時 4 分
3 月 19 日午前 10 時 38 分～3 月 26 日午前 10 時 22 分
4 月１日午前 10 時 3 分～4 月 6 日午前 9 時 52 分
4 月 8 日午前 10 時 8 分～4 月 11 日午前 11 時 15 分
4 月 19 日午前 10 時 46 分～4 月 20 日午前 10 時 9 分
4 月 24 日午前 11 時 12 分～4 月 26 日午前 5 時 49 分
5 月 29 日午前 11 時 14 分～5 月 31 日午前 11 時 11 分
6 月 3 日午前 10 時 25 分～6 月 5 日午前 10 時 21 分
6 月 9 日午前 10 時 40 分～6 月 11 日午前 10 時 21 分
6 月 19 日午前 11 時 24 分～6 月 21 日午前 10 時 13 分
7 月 17 日午前 11 時 26 分～19 日午前 10 時 18 分

8 月 1 日午後 2 時 15 分～8 月 2 日午後 9 時 52 分
8 月 8 日午後 2 時 43 分～8 月 9 日午後 10 時 11 分
8 月 21 日午前 10 時 29 分～8 月 22 日午前 10 時
9 月 5 日午後 3 時 33 分～9 月 7 日午前 5 時 20 分
9 月 11 日午前 9 時 46 分～9 月 11 日午後 3 時 36 分
9 月 12 日午前 10 時 16 分～9 月 13 日午前 9 時 54 分
9 月 14 日午前 10 時 14 分～9 月 15 日午前 5 時 32 分
9 月 19 日午後 3 時 40 分～9 月 23 日午前 5 時 26 分
9 月 25 日午後 5 時 7 分～9 月 28 日午前 6 時 4 分
9 月 30 日午前 10 時 17 分～10 月 2 日午前 10 時
10 月 5 日午前 9 時 58 分～
以降、適宜滞留水の移送を実施
・２号機および３号機原子炉格納容器ガス管理設備におけるフレキシブルチューブ及び樹
脂製ホースの鋼管化作業について、12 月 14 日午前 9 時 34 分より特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１編第３２条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を実施。
【使用済燃料プール水のサンプリング結果】
・2014 年 8 月 29 日午後 0 時 45 分頃、３号機使用済燃料プール内瓦礫撤去作業において、燃料交換機の操作卓が当該プール東側中央付近に落下したことを受け、当該プール水のサンプリングを継続実施中。放射能分析結果が前回と比較して有意な変動がないことから、燃料破損等の兆候は確認されていない。
・採取日：3 月 4 日、4 月 5 日、5 月 7 日、6 月 5 日、7 月 6 日、8 月 3 日、9 月 4 日、10 月 5
日【その他】
・３号機廃棄物地下貯蔵設備建屋（以下、「ＦＳＴＲ建屋」という。）の滞留水については、5 月
25 日より３号機廃棄物処理建屋へ移送を実施している。（お知らせ済み）
・6 月 18 日の移送作業時に、ＦＳＴＲ建屋に設置している廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）の側板の一部に変形（歪み）があることを確認した。このため、6 月 22 日にタンク内部について確認したところ、タンク内面が六角形状に変形していることを確認した。
※廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）の内容物
使用済燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器、廃液ろ過器、床ドレンろ過器の使用済樹脂（廃スラッ
ジ）

また、廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）および（Ｂ）エリアの滞留水の分析を実施したところ、コバルト60 が過去の分析結果より上昇していることが確認されたため、廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）内部水が漏れ出している可能性がある。
廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）内部水、廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）および（Ｂ）エリア滞留水の分析
結果（コバルト 60）は、以下の通り。（6 月 22 日採取）
【コバルト 60】
廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）内部水： 6.0×104Bq/L
廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）エリア滞留水（下部）： 1.7×104Bq/L

廃スラッジ貯蔵タンク（Ｂ）エリア滞留水（下部）： 1.6×104Bq/L＜参考＞（２月５日採取）
廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）エリア滞留水： 3.1×103Bq/L
廃スラッジ貯蔵タンク（Ｂ）エリア滞留水： 2.6×103Bq/L
なお、6 月 22 日（12 時頃）のＦＳＴＲ建屋水位は、OP2,751mm であり、6 月 22 日（12 時頃）の近傍サブドレン水位（N9：OP7,522mm、N10：OP8,275mm）より低い水位であることから、Ｆ
ＳＴＲ建屋外への流出はないものと判断。
また、ＦＳＴＲ建屋に設置している廃スラッジ貯蔵タンク（Ｂ）および原子炉冷却材浄化系廃樹脂貯蔵タンクについては、異常がないことを確認。
ＦＳＴＲ建屋近傍のサブドレン水（Ｎ９、Ｎ１０）の分析結果（採取日：6 月 23 日）【コバルト 60】
サブドレン水（Ｎ９） ： 検出限界値（6.2 Bq/L）未満
サブドレン水（Ｎ１０） ： 検出限界値（7.6 Bq/L）未満
この分析結果から、サブドレン水（Ｎ９、Ｎ１０）のコバルト 60 濃度は、共に検出限界値未満であるため、ＦＳＴＲ建屋から同建屋外への滞留水の流出はないものと判断。
今後、廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）が変形した原因調査等を行うことから移送作業を中断している。また、２号機増設ＦＳＴＲ建屋から２号機廃棄物処理建屋および３号機増設ＦＳＴＲ建屋から３号機廃棄物処理建屋への滞留水移送についても、各ＦＳＴＲ建屋内に設置されているタンクの健全性確認を実施することから、移送作業を中断している。
・３号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、2014 年 12 月 17 日より作業を再開している３号機燃料交換機（以下ＦＨＭ）本体撤去作業に伴い、撤去対象機器に残存している油がＳＦＰ代替冷却系へ混入するのを防止するため、2 月 25 日午前 6 時 16 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 21.6℃。ＳＦＰ代替冷却系の停止に併せて、当該系統に設置されている弁の動作確認を実施する。なお、今回撤去対象機器に残存している油がＳ
ＦＰ内に滞留した場合には、吸着マット等で油を回収する。
３号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は 0.107℃/ｈであり、停止中のＳＦＰ
水温度上昇は最大で約１℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。
３号機燃料交換機（以下ＦＨＭ）本体撤去作業に伴い、撤去対象機器に残存している油の３号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系への流入防止および当該系統の弁動作確認のため、2 月 25 日午前 6 時 16 分より停止していたＳＦＰ代替冷却系について、作業が終了したことから、2 月 25 日午後 3 時 34 分に起動。起動後のＳＦＰ代替冷却系運転状態については異常なし。また、ＳＦＰ水温度は冷却停止時の 21.6℃から 22.0℃まで上昇したが、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題なし。
３号機燃料交換機本体撤去作業に伴う使用済燃料プール代替冷却系への油流入防止のため、3 月 3 日午前 6 時１１分に停止。当該作業が終了したことから、同日午後 3 時 21 分に同冷却系を起動。運転状態に異常なし。使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 21.4℃から21.6℃まで上昇したが、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、使用済燃料プール水
温度の管理上の問題はない。
・３号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、一次系ポンプ（Ａ）の交換作業のため系統の冷却を、4 月 12 日午前 10 時 11 分に停止（停止時間は 127 時間）。冷却停止

ル（ＳＦＰ）代替冷却系へ混入するのを防止する目的で、ＳＦＰ代替冷却系を午前 5 時 53 分
時のＳＦＰ水温度は 13.4℃。
に停止。停止状態に異常なし。停止時のＳＦＰ水温度は、28.2℃。その後、ＦＨＭ本体の撤３号機ＳＦＰ代替冷却系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は 0.106℃/ｈであり、停止中のＳＦＰ
去作業が終了したことから、同日午後 2 時 21 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。午後 2 時 28 分、水温度上昇は最大で約 13.5℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があるこ
起動状態に異常のないことを確認。起動後のＳＦＰ水温度は 28.5℃であり、停止前とほぼ変とから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。同作業が終了したことから、4 月 16 日午後 0 時
化なし。
16 分にＳＦＰ代替冷却系を起動。同日午後 0 時 22 分運転状態に異常なしを確認。
・使用済燃料プール内からの燃料交換機撤去は、8 月 2 日午前 11 時 55 分に吊上げ作業を
・5 月 25 日午後 0 時 28 分、３号機廃棄物地下貯蔵設備建屋の原子炉冷却材浄化系廃樹脂
開始し、午後１時 18 分に吊降ろし作業が終了。当該作業期間中において、ダストモニタ
貯蔵タンクエリア、廃スラッジ貯蔵タンクエリアの滞留水を、３号機廃棄物処理建屋へ移送を
およびモニタリングポストのダスト濃度等に有意な変動なし。
開始。本移送については、３号機廃棄物処理建屋滞留水の水位を確認しながら、計画的（断続的）に実施していく。
・３号機の使用済燃料プール（以下「ＳＦＰ」という。）については、8 月 2 日に燃料交換機本体
・３号機使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）代替冷却系について、一次冷却系の弁点検作業をの撤去作業を実施したが、8 月 4 日午前 9 時 5 分頃、水中カメラにてＳＦＰ内の状況を確行うため、6 月 21 日午後 1 時 38 分に停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は 22.9℃。
認していたところ、8 月 2 日に撤去した燃料交換機本体の下に位置する燃料集合体４体
作業が終了したことから、6 月 29 日午後 1 時 46 分、ＳＦＰ代替冷却系を起動。同日午後 2 時において、ハンドル部が変形していることを確認。なお、8 月 3 日に採取したＳＦＰ水の放10 分、運転状態について異常がないことを確認。なお、同日午後 6 時時点のＳＦＰ水温度は、射能濃度については、前回と比較して有意な変動がないこと、および撤去作業の前後に35.5℃であり、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題はな
おいてモニタリングポスト指示値に有意な変動はないことから、今回の撤去作業による新い。
たな燃料破損の兆候はなく、周辺環境への影響もない。今後、燃料取り出しの検討過程
・6 月 18 日の移送作業時に確認した３号機廃棄物地下貯蔵建屋（以下、「ＦＳＴＲ建屋」とい・において、ハンドル部の変形した燃料集合体の取り扱いについても検討していく。
う。）の廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）の変形事象に鑑み、各ＦＳＴＲ建屋内に設置されているタン
・本日午前 8 時 3 分頃、３号機使用済燃料プール内において、がれき撤去用鋼材カッター
クの点検を実施し、点検の結果、２号機増設ＦＳＴＲ建屋、３号機増設ＦＳＴＲ建屋および４号の油圧ホースと養生材が接触し、プール水面に油漏えいが発生。がれき撤去用鋼材カッ機ＦＳＴＲ建屋内に設置されているタンクについて、変形等の異常がないことを確認。なお、ターを停止したことにより漏えいは停止した。なお、燃料プールにはオイルフェンスがあり、各ＦＳＴＲ建屋から各号機廃棄物処理建屋への滞留水移送については、水質に問題がない
使用済燃料プール代替冷却系には影響がないものと考えているが、油回収のため使用ことを確認したことから、今後、各号機廃棄物処理建屋滞留水の水位等を確認しながら、計済燃料プール代替冷却系を午前 8 時 15 分に停止した。冷却停止時の燃料プール水温
画的（断続的）に実施。
度は 25.8℃であり、運転上の制限値 65℃に対して余裕があるため、使用済燃料プール
・３号機ＦＳＴＲ建屋から３号機廃棄物処理建屋への滞留水移送については、水質による影響
水温度の管理上は問題ない。
がないことから、7 月 29 日午前 10 時 5 分に移送を開始した。移送については計画的（断続
午前 10 時 45 分に油回収作業が完了したため、停止した使用済燃料プール代替冷却系的）に実施する。
を午後 0 時 30 分に再起動し、運転状態に異常がないことを確認。現在の燃料プール水
・３号機の使用済燃料プール（以下「ＳＦＰ」という。）代替冷却系については、一次系ポンプ
温度は、午後 1 時 30 分現在 26.1℃と安定している。
（Ｂ）交換作業に伴い、7 月 21 日午前 10 時 9 分に冷却を停止。冷却停止時の使用済燃料プ
・３号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ高濃度滞留水を移ール水温度は 26.5℃。当該作業が終了したことから、午前 11 時 17 分にＳＦＰ代替冷却系を送実施中（2015 年 9 月 10 日午後 3 時 12 分～）起動。起動状態については、午後 0 時 50 分に異常のないことを確認。起動時の使用済燃料
・２号機タービン建屋で、2015 年 9 月 11 日午前 8 時 17 分、漏えい検知器が作動したことを
プール水温度は 26.9℃と、ほぼ変化なし。
示す「＃２Ｔ／Ｂポンプ出口弁スキッドＡ漏えい検知」の警報が作動し、午前 8 時 19 分、タ・6 月 18 日の移送作業時に確認した３号機廃棄物地下貯蔵建屋（以下、「ＦＳＴＲ建屋」というービン建屋地下から集中廃棄物処理施設プロセス主建屋への滞留水移送を停止。午前 9の廃スラッジ貯蔵タンク（Ａ）の変形について、原因調査の結果、３号機ＦＳＴＲ建屋の滞留水
時 6 分に現場の状況を確認し、当該漏えい検知器の動作については雨水と思われる滴下
水位が、タンク内水位よりも最大で約 3,000mm 高い位置にある時期が確認されたとから、滞が原因であり、滞留水設備からの漏えいによるものではないと判断し、午前 9 時 27 分、溜留水の水圧により、タンクに変形が生じたものと推定。３号機ＦＳＴＲ建屋から３号機廃棄物処
まり水について拭き取りを行い、警報はクリアした。
理建屋への滞留水移送については、水質による影響がないことから 7 月 29 日より計画的（断なお念のため、以下の滞留水移送を一時停止したが、警報のクリアとともに移送を再開
続的）に実施する。なお、当該タンク内包水については、滞留水の水位を低下させた後、異した。
常が確認されていないタンクへ移送する。
3 号機タービン建屋→集中廃棄物処理施設プロセス主建屋（9 月 11 日午前 8 時 26 分～
・３号機海水排水配管トレンチのグラウト充填工事に伴う滞留水の移送（残水処理除く）につ
同日午前 9 時 46 分）
いて、7 月 30 日午後 5 時に完了。
・３号機タービン建屋において、9 月 16 日午前 2 時 3 分、漏えい検知器が動作したこ
・8 月 2 日、燃料交換機（ＦＨＭ）本体を撤去するにあたり、ＦＨＭ本体に油を内包している付とを示す「♯３Ｔ／Ｂポンプ出口弁スキッドＢ漏洩検知」の警報が発生。
属機器があるため、万が一当該作業時に残存している油が漏れ、３号機の使用済燃料プー
警報発生時において、２号機各建屋から集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋への移送を行っていたが、移送配管が３号機タービン建屋を通っていることから、以下の通り滞留水移送を停止。
・午前 2 時 20 分：２号機原子炉建屋→ 集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋
・午前 2 時 21 分：２号機タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋
・午前 2 時 21 分：２号機廃棄物処理建屋 → 集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋
その後、午前 2 時 54 分に現場状況を確認した結果、滞留水移送配管からの漏えいはない
こと、および当該漏えい検知器付近の天井から結露水と思われる滴下があることを確認。
このため、当該漏えい検知器の動作は結露水の影響によるもの判断。
その後、午前 3 時 11 分、当該漏えい検知器周辺に溜まった結露水の拭き取りを行い、「♯
３Ｔ／Ｂポンプ出口弁スキッドＢ漏洩検知」の警報はクリア。
なお、２号機各建屋からの滞留水移送については、今後、協議した上で再開する予定。
・１～４号機各建屋の滞留水については、水位制御を向上させる目的から、１～４号機各建屋（タービン建屋、原子炉建屋、廃棄物処理建屋[１号機廃棄物処理建屋を除く])へ新たな滞留水移送装置を設置。
これまでに、新たに設置した滞留水移送装置の系統性能試験（通水試験）、各ポンプの流量調整等を終了し、10 月 6 日午前 0 時から当該装置を使用した滞留水移送の本格運用を開始。運用開始後の漏えい等の異常は確認されていない。
なお、新たに設置した滞留水移送装置は、建屋滞留水の水位制御の向上や運転員の被ばく低減等を目的として、運用開始後は移送ポンプ自動運転（各建屋滞留水移送の開始／停止を判断するためのしきい値を設定し、移送ポンプの起動／停止を自動制御）による滞留水移送を行う。
・３号機の使用済燃料プール（以下「ＳＦＰ」という。）においては、10 月 15 日に原子炉冷却材
浄化系ろ過脱塩器ハッチ蓋の撤去作業を実施したが、10 月 16 日午前 10 時 15 分頃、水中カメラにてＳＦＰ内の状況を確認していたところ、10 月 15 日に撤去した当該ハッチ蓋の下に位置するカメラにて確認できた燃料集合体４体のうち２体について、ハンドル部がわずかに変形していることを確認。なお、当該ハッチ蓋の撤去作業については、ＳＦＰ内へガレキを落下させることなく慎重に実施していること、および当該ハッチ蓋の撤去作業の前後においてモニタリングポスト指示値に有意な変動はないことから、今回の撤去作業による燃料破損の兆候はなく、周辺環境への影響もない。今後、燃料取り出しの検討過程において、ハンドル部の変形した燃料集合体の取り扱いについても検討していく。
11 月 5 日採取した使用済燃料プール水の放射能分析結果は以下の通り。
・セシウム－134 1.1×10５Bq/L・セシウム－137 4.9×10５Bq/L・コバルト－60
6.7×10２Bq/L
前回と比較して有意な変動はなく、燃料破損の兆候は確認されていない。
12 月 7 日採取した使用済燃料プール水の放射能分析結果は以下の通り。
・セシウム－134 2.1×10５Bq/L・セシウム－137 9.3×10５Bq/L・コバルト－60
検出限界値未満（検出限界値 1.0×103Bq/L）
前回と比較して有意な変動はなく、燃料破損の兆候は確認されていない。

４号機＜特記事項＞
・ ４号機海水配管トレンチの閉塞を目的としたグラウト充填工事について、2 月 14 日午前 7時 51 分より作業を開始。また、グラウト充填工事により、当該トレンチの水位上昇が予測されることから、当該トレンチ内の滞留水を必要に応じて４号機タービン建屋に断続的に移送する。
・ 2 月 27 日午前 11 時 19 分頃、４号機タービン建屋１階南側エリアの漏えい検知器が動作し、当社社員が現場確認に向かっていたところ、同日午前 11 時 23 分に解除された。その後、再度同日午前 11 時 42 分に検知器が動作した。
漏えい範囲は、約 20ｍ×約 6ｍ×深さ最大約 1ｃｍ。
現場を確認したところ、漏えいした水はタービン建屋補機冷却系の水抜き作業に起因するものであり、汚染水ではないことを確認。当該漏えい水の分析結果は以下の通り。
＜４号機タービン建屋１階漏えい水＞（午後 1 時 40 分採取）
セシウム 134：2,500 Bq/L
セシウム 137：8,700 Bq/L
なお、建屋外への漏えいはなく、この値はタービン建屋滞留水と比較して低い値であることを確認。漏えいした水については、タービン建屋地下へ移送処理を実施。

５号機＜特記事項＞
・５号機残留熱除去系（以下、「ＲＨＲ」という。
）（Ｂ系）については、原子炉停止時
冷却モードにて運転中だが、2 月 16 日から予定している海水冷却系の弁点検において、系統の一部が干渉するため、ＲＨＲ（Ａ系）への切替え操作を実施することとし、2 月 6 日午前 10 時 8 分に原子炉の冷却を停止（停止時原子炉水温度：25.3℃）。
その後、ＲＨＲ（Ａ系）への切替え操作に伴う配管内清掃が完了したことから、同日午後 0 時 49 分にＲＨＲ（Ａ系）を起動し原子炉水の冷却を開始。なお、運転再開
後の原子炉水温度は、停止時から変化はなく、運転上の制限値 65℃に対して十分余裕があり、原子炉水温度の管理上問題はなかった。
・3 月 11 日午前 0 時 14 分頃、５号機残留熱除去系（以下、「ＲＨＲ」という）（Ａ）系において、電動弁開閉試験前のラインナップを行っていたところ、ＲＨＲポンプ（Ａ）の圧力抑制室側吸込弁（ＭＯ－10－13Ｃ）（以下、「当該弁」という）の「開」操作をした際に「ＲＨＲ Ａ 電動弁
過負荷」の警報が発生し、当該弁が過負荷トリップした。その後、同日午前０時 24 分に当該弁は、外観上異常がないことを確認。なお、炉心冷却およびプール冷却は、ＲＨＲ（Ｂ）系にて行っており、影響はない。3 月 16 日に行った点検において、当該弁を現場にて手動で開操作を実施したところ、問題なく動作。また、その後の電動による開閉試験においても、再現せず、異常がないことを確認。このことから、弁体シート部の一時的な摺動抵抗増加等が原因であると推定。

・５号機原子炉冷却材浄化系（以下「ＣＵＷ」）ポンプ（Ａ）については、原子炉水の浄化及び原子炉水位の調整のため、2014 年 11 月 6 日午後 1 時 47 分頃より運転していたが、2014
年 11 月 13 日午後 3 時 19 分に過負荷トリップが発生。その後、現場を確認したが、漏えい等の異常は確認されておらず、今後、ＣＵＷポンプ（Ａ）がトリップした原因について調査するとしていたが、その点検結果は以下の通り。点検における外観目視の結果、ＣＵＷポンプ（Ａ）のスラスト軸受に、クラッド等を噛み込んだと思われる摺動痕を確認。このことから、スラスト軸受にクラッド等が混入したことにより、スラスト軸受の摺動抵抗が増加し、ポンプ運転時の電流が増加したため、過負荷トリップに至ったものと推定。今後、スラスト軸受の交換を行
い、ＣＵＷポンプ（Ａ）を復旧予定。
・５号機原子炉内の全ての燃料について、4 月 22 日午前 9 時 18 分より、使用済燃料プールへの移動作業を開始し、5 月 13 日午後 1 時 10 分、原子炉内の燃料配置が全市松模様の配置＊となった。
＊

燃料集合体が格子状に規則的に並んだ炉心状態であり、全ての制御棒が全引き抜きされたとしても、再臨界にならない状態

・５号機原子炉内の燃料について、4 月 22 日より使用済燃料プールへの移動作業を行っていたが、6 月 1 日午後 4 時 18 分に全ての移動作業が終了。
・５号機使用済燃料プール冷却浄化系について、計測用電源の切替操作を行うため、6 月
24 日午前 9 時 48 分に停止。冷却停止時の使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）水温度は22.6℃。５号機冷却浄化系停止時のＳＦＰ水の温度上昇率は約 0.247℃/ｈであり、停止中（約 7 時間）のＳＦＰ水温度上昇は最大で約２℃と評価しており、運転上の制限値 65℃に対して余裕があることから、ＳＦＰ水温度の管理上は問題ない。
同作業が終了したことから、同日午後 2 時 28 分に５号機使用済燃料プール冷却浄化系を起動。運転状態に異常なしを確認。
・５号機補機冷却海水系については、ストレーナおよび弁点検のため、6 月 29 日～7 月 10 日
にかけて停止。停止期間においては、使用済燃料プール冷却浄化系（ＦＰＣ系）が使用できなくなるが、残留熱除去系（ＲＨＲ系）による非常時熱負荷運転（使用済燃料プール冷却）を行い、使用済燃料プール冷却を実施。これに伴い、使用済燃料プールの冷却はＦＰＣ系からＲＨＲ系による非常時熱負荷運転に切り替えるため、6 月 29 日午前 10 時 19 分にＦＰＣ系を停止し、同日午前 11 時 4 分にＲＨＲ系による非常時熱負荷運転を起動。ＲＨＲ系の運転状態に異常はない。なお、使用済燃料プール水温度は 23.4℃と変化はない。また、7 月 10日にＲＨＲ系による非常時熱負荷運転からＦＰＣ系へ切り替えるため、約 1 時間停止する予定。
・５号機補機冷却海水系ストレーナおよび弁点検を行うため、6 月 29 日から５号機補機冷却海水系を停止していたが、7 月 10 日作業が終了したことから、補機冷却海水系を起動。これに伴い、使用済燃料プール冷却を残留熱除去系（ＲＨＲ系）による非常時熱負荷運転から使用済燃料プール冷却系（ＦＰＣ系）に切り替えるため、同日午前 11 時 52 分にＲＨＲ系による非常時熱負荷運転を停止し、午後 0 時 23 分にＦＰＣ系を起動。ＦＰＣ系の運転状態に異常はなく、使用済燃料プール水温度もＲＨＲ系停止時の温度（23.3℃）から変化なし。

６号機＜特記事項＞
・2014 年７月 11 日に発生した、６号機原子炉建屋６階燃料プール冷却浄化系の弁付近からの漏えいについて、その後、漏えい箇所である当該弁キャップ部に止水処置を実施し、当該系によるプール冷却を継続しているが、2015 年 2 月 18 日から 2 月 19 日（作業予定時間：
24 時間）にかけて、漏えいがあった当該系プール入口弁の分解点検を実施する。分解点検
は、当該系を停止して実施するが、当該弁は使用済燃料プールの通常水位以下に設置された弁であること、また点検のため隔離する弁がないことから、点検可能な位置まで当該プール水位を低下させてから作業を実施する。このため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第 2 編第 55 条の表 55-1 で定める「使用済燃料プールの水位」の運転上の制限「オーバーフロー水位付近にあること」を満足出来ない状態となることから、実施計画第 2 編第 74 条第１項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検を実施する。なお、６号機当該プール水温度については、2 月 17 日午後４時現在で約 17.5℃であり、2 月
18 日時点の冷却系停止時のプール水温度上昇率は約 0.273℃/ｈで、当該プール水温上昇は最大で約７℃と評価。運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、当該プール水温度の管理上は問題ない。また、点検作業期間中は、当該プール水温度および水位を常時監視しながら作業を実施する。2 月 18 日午前 9 時 44 分より上記の点検作業を開始。点検の結果、弁各部に異常はなく、弁下部のキャップ取合部からのにじみであることを確認。このことから、弁各部の手入れおよび消耗品等の交換を実施し、復旧。その後、使用済燃料プール
水位を回復させ、使用済燃料プール水位が運転上の制限である「オーバーフロー水位付近」に達したことを確認した上で、2 月 19 日午前２時５分に当該系を起動し、運転状態および分解点検を実施した当該弁に漏えい等の異常がないことを確認。当該弁の点検作業および当該系の復旧が完了したことから、2 月 19 日午前 3 時 5 分、実施計画第 2 編第 74 条
第 1 項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、使用済燃料
プール水温度は 2 月 19 日午前 3 時現在で 19.9℃であり、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上問題はなかった。
・６号機使用済燃料プール冷却浄化系について、計器定例点検を行うため、3 月 2 日午前
10 時 17 分に停止。冷却停止時の使用済燃料プール水温度は 16.6℃。同点検が終了した
ことから、本日午前 11 時 54 分に同冷却系を起動。運転状態に異常なし。使用済燃料プー
ル水温度は冷却停止時の 16.6℃から 22.5℃まで上昇したが、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上の問題はない。
・６号機燃料プール冷却浄化系（以下、「ＦＰＣ系」という）プール入口弁（G41-F042B）からの漏えいの水平展開を目的に、類似弁であるＦＰＣ系プール入口弁（G41-F042A）（以下、「当該弁」という）の分解点検を 3 月 19 日から 3 月 20 日（作業予定時間：24 時間）にかけて実施する。分解点検は、ＦＰＣ系を停止して実施するが、当該弁は使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という）の通常水位以下に設置された弁であること、また点検のため隔離する弁がないことから、点検可能な位置までＳＦＰ水位を低下させ作業を実施するため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）
第 2 編第 55 条の表 55-1 で定める「使用済燃料プールの水位」の運転上の制限「オーバーフロー水位付近にあること」を満足出来ない状態となることから、3 月 19 日午前 10 時 7分、実施計画第 2 編第 74 条第１項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）を

適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検作業を開始。当該点検作業に伴い、Ｆ
ＰＣ系を 3 月 19 日午前 10 時 22 分に停止。ＦＰＣ系停止時のＳＦＰ水温度は 18.0℃であった。
同日午後 4 時 40 分に当該弁の点検が終了し、点検結果に異常はなかった。その後、使用済燃料プール水位を回復させ、使用済燃料プール水位が運転上の制限である「オーバーフロー水位付近」に達したことを確認した上で、同日午後 10 時 38 分にＦＰＣ系を起動し、運転状態および分解点検を実施した当該弁に漏えい等の異常がないことを確認した。当該
弁の点検作業およびＦＰＣ系の復旧が完了したことから、同日午後 11 時 5 分に実施計画第2 編第 74 条第１項（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）の適用を解除した。なお、ＳＦＰ水温度は 19.4℃であり、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題はなかった。
・６号機補機冷却海水系については、ストレーナおよび弁点検のため、5 月 29 日～6 月 12 日
にかけて停止。停止期間においては、使用済燃料プール冷却浄化系（ＦＰＣ系）が使用できなくなるが、残留熱除去系（ＲＨＲ系）による非常時熱負荷運転（使用済燃料プール冷却）を行い、使用済燃料プール冷却を実施。これに伴い、使用済燃料プールの冷却はＦＰ
Ｃ系からＲＨＲ系による非常時熱負荷運転に切り替えるため、5 月 29 日午前 10 時 17 分にＦＰＣ系を停止し、同日午前 10 時 48 分にＲＨＲ系による非常時熱負荷運転を起動。ＲＨＲ
系の運転状態に異常はない。なお、使用済燃料プール水温度は 20.5℃と変化はない。また、6 月 12 日にＲＨＲ系による非常時熱負荷運転からＦＰＣ系へ切り替えるため、約 2 時間停止する予定。
・ 2015 年 7 月 13 日午前 9 時 15 分頃、６号機原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ＊（Ａ）が自動停止するとともに、「原子炉Ａ系自動スクラム」警報が発生。６号機原子炉保護系のＭＧ－ＳＥ
Ｔ（Ａ）停止に伴い、原子炉建屋換気空調系が自動停止し、非常用ガス処理系が自動起動。
本件による主要設備の動作状況への影響はない。
その後、原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ（Ａ）の自動停止については、本日実施していたメタクラ（Ｍ／Ｃ）６Ｃの点検作業に起因したものであることが判明し、当該点検を行うにあたっては、事前に必要な安全処置を実施していたが、本日の作業として、リレー等の試験を実施する際に、誤って安全処置の一部を復旧したため、原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ（Ａ）が自動停止した。詳細な原因等については、今後調査を実施する。
原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ（Ａ）については、今後準備が整い次第、起動操作を行うとともに、非常用ガス処理系から原子炉建屋換気空調系への復旧操作を行う。
なお、現在の６号機は既に原子炉内から燃料が取り出され、使用済燃料プールに全ての燃料が保管されている状態で、プール冷却等に問題はなく影響はない。また現時点で５・６号機プラントパラメータおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動はない。
６号機原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ（Ａ）の自動停止に伴う影響（設備等の故障）がないことを確認したことから、以下の通り復旧操作を実施。
2015 年 7 月 13 日
午後 1 時 39 分：ＲＰＳ ＭＧ－ＳＥＴ（Ａ）起動
午後 1 時 53 分：「原子炉Ａ系自動スクラム」警報リセット
午後 2 時 29 分：原子炉建屋換気空調系起動
午後 2 時 42 分：非常用ガス処理系（Ｂ）停止

午後 2 時 45 分：その他必要な設備の復旧（本事象における復旧操作終了）
なお、６号機原子炉保護系のＭＧ－ＳＥＴ（Ａ）及び原子炉建屋換気空調系については、運転状態に異常がないことを確認。
今後、引き続き、原因について調査を実施予定。
＊ＭＧ－ＳＥＴ：電動機で発電機を駆動する装置＜参考＞
5 月 28 日午後 4 時現在の使用済燃料プール水温度は 18.9℃で、冷却停止時における使用済燃料プール水の温度上昇率評価値は 0.3℃／ｈ。
・６号機補機冷却海水系については、ストレーナおよび弁点検のため全停していたが、6 月
12 日作業が終了したことから、補機冷却海水系を起動。
これに伴い、使用済燃料プール冷却を残留熱除去系（ＲＨＲ系）による非常時熱負荷運転から使用済燃料プール冷却系（ＦＰＣ系）に切り替えるため、6 月 12 日午後 0 時 12 分にＲＨ
Ｒ系による非常時熱負荷運転を停止し、午後 0 時 30 分にＦＰＣ系を起動。ＦＰＣ系の運転状態に異常はありません。なお、使用済燃料プール水温度は 16.7℃と変化はありません。
・６号機使用済燃料プール冷却系の除熱系統である６号機補機冷却海水系について、系統
内清掃のため、9 月 28 日に約 2 時間停止予定。9 月 25 日の午後 3 時現在の使用済燃料
プール水温度は 25.9℃であり、除熱系統停止時における使用済燃料プール水の温度上
昇率評価値は 0.245℃／ｈであり、除熱系統停止中のプール水温上昇は 1℃未満と評価されることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上問題ない。
・６号機使用済燃料プール冷却系の除熱系統である補機冷却海水系について、系統内清掃のため、2015 年 9 月 28 日午前 10 時 21 分に停止し、作業終了後、午前 11 時 58分に起動。なお、現在の使用済燃料プール水温度は 25.4℃であり、停止時と変化がなく運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上問題はない。
・ 使用済燃料プール冷却浄化系について、計測用電源切替操作のため、10 月 23 日午前
10 時 9 分に停止。同点検が終了したことから、同日午後 2 時 31 分に同冷却浄化系を起動。
運転状態に異常なし。使用済燃料プール水温度は冷却停止時の 22.1℃から 24.0℃まで上昇したが、運転上の制限値（65℃）に対して余裕があり、使用済燃料プール水温度の管理上の問題はない。
・使用済燃料プール（以下ＳＦＰ）冷却浄化系について、計測用電源切替操作を行うため、11月 16 日午前 10 時 13 分から午後 2 時 36 分にかけて停止。冷却停止時のＳＦＰ水温度は20.0℃であり、冷却再開時のＳＦＰ水温度は 21.5℃であることから、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題はないことを確認。

水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】＜特記事項＞

・2014 年 12 月 31 日午後０時 39 分頃、Ｈ２タンクエリア内のＢ２タンク（フランジ型タンク）側面
縦フランジ部に、にじみ（５～６秒に１滴程度の滴下）を、タンクパトロール中の当社社員が発見。その後、滴下は 60 秒に１滴程度まで減少。滴下した水は容器に受けており、容器に溜まった水の表面線量率を測定したところ、ベータ線（70μm 線量当量率）で 0.03mSv/h、
ガンマ線（１cm 線量当量率）で 0.01mSv/h であり、バックグラウンドと同程度であった。このことから、タンク内の水がにじみ出たものではないと考えている。2015 年１月１日午前８時、当該部のにじみがないことを確認。
・2015 年１月 31 日のパトロールにおいて、タンクからの漏えいの兆候を早期に発見する目的で 70μｍ線量当量率の測定を行っているが、降雪の影響により、パトロールを中止した
ことから、70μｍ線量当量率の測定を中止した。また、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）において異常がないことを確認。今後のタンクパトロールについては、パトロー
ルエリアの状況を確認した上で実施する。
・３月 10 日、午前６時 24 分頃、当社社員によるタンクパトロールにおいて、Ｈ４・Ｈ４北・Ｈ４東
エリア内周堰外側の外周堰に溜まった雨水の水位が以下の通り低下していることを確認。
各タンクエリアの外周堰の止水弁（排水弁）は降雨時に溜まった雨水を排水するため通常「開」運用としているが、当該タンクエリアについては、外周堰に比較的高い放射能濃度の溜まり水が確認されたことから、外周堰内の水を回収するとともに、念のため当該堰の止水弁を閉としていた。
＜当該堰内水位＞
3月9日
午後 10 時 30 分：15cm
3 月 10 日 午前 6 時 24 分：10cm、午前 8 時 15 分：7cm
当該外周堰内水位の低下は現在も継続しているが、この堰の内側にあるＨ４北・Ｈ４東エリ
ア内周堰内の水位に低下がないこと、当該外周堰の東側にあるＢ排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な変動がないことを確認。
当該外周堰内の低下水量は、3 月 9 日午後 10 時 30 分から 3 月 10 日午前 8 時 15 分にかけて低下した水位と当該外周堰床部の面積から約 400ｔと推定。現在、漏えい状況および原因等を調査中。
＜当該外周堰内雨水＞
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：11Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）
ストロンチウム 90：約 100Bq/L 超過（簡易分析）
現場確認を行ったところ、Ｈ４東エリアの東側およびＨ４北エリアの北側外周堰とアスファルトの継ぎ目より水が流出していること、また、Ｈ４エリアおよびＨ４東エリアの内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目より気泡が出ていることを確認。
また、外周堰周辺のＢ排水路およびＣ排水路は暗渠化されていること、流出した水が暗渠化されていない無線局舎付近の枝排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モ
ニタの指示値に有意な上昇がないことから、外周堰内に溜まった雨水は、外周堰付近の地面に浸透したものの、排水路を通じて、海への流出はないものと判断。
外周堰内に溜まった雨水については、3 月 10 日午前 10 時 25 分から午後 2 時 52 分にかけて、Ｈ４北エリア内周堰内に移送を実施。
外周堰内の雨水の流出量は、降雨量および外周堰に流入した雨水の総量（約 915ｍ3）から移送量（約 168ｍ3）を引いて、約 747ｍ3 と推定。
なお、外周堰内に溜まった雨水の移送完了後、外周堰とアスファルトの継ぎ目からの水の流出、および内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目からの気泡が止まったことを確認。
引き続き、当該外周堰からの流出について調査を実施する。
【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
・Ｈ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値は、29,000Bq/L（採取日：１月 23 日）となっており、
前回採取時の 2,300 Bq/L（採取日：１月 22 日）と比較し上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内（68,000 Bq/L［採取日：１月 16 日］）であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。今後も監視を継続していく。
・１月 31 日の南放水口・排水路のサンプリングについては、降雪の影響により中止。
・１月 31 日のＨ４エリア周辺のサンプリングについては、降雪の影響により中止。
・１月 31 日のＨ６エリア周辺のサンプリングについては、降雪の影響により中止。
・Ｈ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値は、42,000Bq/L（採取日：２月１日）となっており、
前回採取時の 2,200 Bq/L（採取日：１月 30 日）と比較し上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内（68,000 Bq/L［採取日：１月 16 日］）であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雪が影響したものと考えている。今後も監視を継続していく。その他の分析結果については、
前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・Ｈ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値は、52,000Bq/L（採取日：２月 19 日）となっており、
前回採取時の 4,200 Bq/L（採取日：２月 18 日）と比較して 10 倍程度上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内（68,000 Bq/L［採取日：１月 16 日］）であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。今後も監視を継続していく。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・Ｈ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値は、44,000Bq/L（採取日：３月２日）となっており、
前回採取時の 4,300 Bq/L（採取日：３月１日）と比較して 10 倍程度上昇していることを確認。
この値は、過去の変動の範囲内であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認
されていない。
・３月 17 日のパトロールにおいて、タンクからの漏えいの兆候を早期に発見する目的で 70μｍ線量当量率の測定を行っているが、一部実施できない箇所を除き、新たな高線量当量率箇所（β線による 70μｍ線量当量率）は確認されなかった。堰床部に雨水が溜まった箇所
については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。また、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水
内を除く）、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）においても異常がないことを確認。
・5 月 20 日に採取したＨ４エリア周辺地下水測定点Ｅ－９の全ベータ値が、5 月 18 日に採取した測定値 1,200Bq/L から 20,000Bq/L と１０倍以上に上昇していることを確認。その他の測定点については、5 月 19 日採取の全ベータおよびトリチウムの値並びに 5 月 20 日採取の全ベータの値について、前回と比較して有意な変動はない。また、5 月 20 日採取の排水

路、南放水口付近のガンマおよび全ベータの値は前回と比較して有意な変動はない。このことから、新たな流入はないものと考えている。次回の試料採取により状況を確認し、今後も監視を継続していく。
・Ｈ４エリアタンク周辺測定点Ｅ－９の全ベータの上昇について、全ベータ放射能が20,000Bq/L（5 月 20 日採取）から 13,000 Bq/L（5 月 22 日採取）に低下していることを確認。
今後も監視を継続していく。
その他については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・今回の分析結果については、切替Ｃ排水路 35ｍ盤出口（Ｃ－２－１）のセシウム 137 の値が、
7 月 15 日に採取した検出限界値（2.1Bq/L）未満から 23 Bq/L に上昇していることを確認。
また、構内側溝排水放射線モニタ近傍のセシウム 137 についても 7 月 15 日に採取した検出限界値（3.3Bq/L）から 17 Bq/L に上昇していること、および全ベータの値についても検出限界値（4.6 Bq/L）から 51 Bq/L に上昇していることを確認したが、7 月 16 日の強い降雨の影響により上昇したものと考えている。
なお、7 月 16 日午前 8 時 24 分頃に確認されたＫ排水路内の水が堰から外洋側にも一部排水された事象に鑑み、環境への影響について確認するため、同日午前 9 時 50 分に採取した、南放水口付近海水（排水路出口付近）（Ｔ－２）のセシウム 134、セシウム 137 および全ベータの値については、堰から外洋側に一部排水される前の午前 7 時 15 分に採取した値と比較し有意な変動は確認されていない。
その他の採取した測定結果は前回と比較して大きな変動は確認されていない。
・Ｈ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値が、36,000Bq/L（採取日：7 月 17 日）となっており、前回採取時の 2,200 Bq/L（採取日：７月 15 日）と比較して 10 倍を超えていることを確認。この値は、過去の変動の範囲内であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・Ｈ６エリア周辺の測定点Ｇ－２のトリチウムの値が 170Bq/L[採取日 8 月 13 日]から2400Bq/L[採取日 8 月 14 日]と前回値よりも上昇したが、過去の変動範囲内であり、降雨の影響と考えている。引き続き監視を実施していく。
・Ｈ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値が、40,000Bq/L（採取日：8 月 28 日）となっており、前回採取時の 820 Bq/L（採取日：8 月 27 日）と比較して上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、
降雨が影響したものと考えている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。引き続き監視を実施していく。
・8 月 30 日にＨ４エリア周辺地下水Ｅ－１の全ベータ値が、40,000Bq/L（採取日：8 月 28 日）となっており、前回採取時の 820 Bq/L（採取日：8 月 27 日）と比較して上昇していることを確認。この値は、過去の変動の範囲内であり、当該観測孔の全ベータにおいては、降雨の際に以前にも上昇が見られていることから、今回の上昇についても、降雨が影響したものと考えている。その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。引き続き、監視を継続する。

【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】
・地下貯水槽に係わる水の分析結果（１月 31 日採取）については、降雪の影響によりサンプリ
ングを中止。
【セシウム除去設備】
・１月６日午前 11 時 47 分、セシウム吸着装置について、セシウムおよびストロンチウム処理の準備が整ったことから、処理運転を開始。
【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
現時点での特記事項無し【増設多核種除去設備】
・6 月 11 日午後 2 時 51 分、増設多核種除去設備の制御回路に地絡が発生。地絡の影響により当該設備に電源が供給されなくなり、その後、無停電電源装置による運転を継続していたが、無停電電源装置の電源も喪失したため、午後 4 時 54 分に増設多核種除去設備の循環待機運転が停止したものと判断。
増設多核種除去設備制御回路の点検を行ったところ、特に循環待機運転が停止に至るよ
うな異常は確認されなかった。
また、調査の過程で同日午後 2 時 17 分頃、および午後 8 時 3 分頃に重故障警報の発生を確認したことから、当該設備を停止し詳細な原因調査を実施する。
なお、当該設備を安定した停止状態へ移行するための系統内の希釈操作を実施する必要があることから、同日午後 8 時 44 分に循環運転を再開し、午後 9 時 40 分に設備を停止した。
なお、増設多核種除去設備の関連の制御回路に地絡が発生していることから、同設備停止との因果関係も含め、調査を実施していく。
重故障警報（増設多核種除去設備から処理水を受けてタンク側へ払い出す設備（受け払い設備）の異常を検知した際に発報する警報）の発生原因について調査したところ、6 月
11 日に行った受け払い設備およびタンクの水位等を監視する装置のプログラム変更作業
による影響の可能性があることから、6 月 12 日午後 9 時から同日午後 11 時 30 分にかけて、
当該プログラムを変更前の状態に戻す作業を実施。その後、タンクの水位監視に問題がないことが確認できたことから、6 月 13 日午前 0 時 9 分に増設多核種除去設備（Ａ系）、同日
午前 1 時 14 分に増設多核種除去設備（Ｃ系）の処理運転を再開。増設多核種除去設備の運転状態に異常なし。その後、増設多核種除去設備（Ｂ系）について、吸着塔交換が終了したことから、6 月 13 日午後 6 時 19 分に起動。運転状態に異常なし。
引き続き、重故障警報の発生原因調査を実施していく。
【高性能多核種除去設備】
・高性能多核種除去設備は、Ｈ８タンクエリアのストロンチウム処理水の処理を完了したことから、8 月 26 日午後 7 時 37 分、一度同設備による処理を停止。今後Ｈ８タンクエリアにストロ
ンチウム処理水がある程度貯水された時点で、処理再開予定。

・11 月 2 日午前 11 時 21 分頃、高性能多核種除去設備において、フィルターのラインの切替作業を行っていたところ、当該ラインに設置してあるベント配管(空気抜き配管)より、水が漏れていることを当社社員が発見した。
水溜まりの範囲は、約５ｍ×約 10ｍであり、堰内に留まっており、外部への流出はない。 な
お、高性能多核種除去設備の運転を停止したことにより、漏えいは停止した。
漏えいした水については、午後 2 時 28 分から拭き取りを実施し、午後 3 時 24 分に回収作業を終了。漏えい量は最大でも約 50Ｌと推定。
また、漏えいした水の分析結果は以下の通り。
・セシウム 134：1.0×103Bq/L・セシウム 137：4.3×103Bq/L・全ベータ ：2.3×105Bq/L
漏えい原因については、当該設備の弁等の作業状況の確認を含めて調査していく。
・11 月 25 日午前 11 時 38 分頃、高性能多核種除去設備において、ろ過水による当該設備の洗浄を実施していたところ、高所にあるベント配管（空気抜き配管）より洗浄水が滴下していることを、協力企業作業員が発見。また、現在漏えいは停止している。
滴下した水は床面約 1ｍ×1ｍの範囲に飛散したもの。漏えいは、高性能多核種除去設備
建屋の堰内に収まっており、外部への流出はない。滴下した水については、同日午後 0 時
10 分頃に拭き取りを完了。
その後、12 月 18 日午後 0 時 45 分、当該設備の処理運転を再開し、運転状態に異常のないことを確認。なお、水の滴下が発生した推定原因と対策は以下のとおり。
【推定原因】
ろ過水を用いた吸着塔の洗浄中、系統内に空気が滞留していたため、洗浄後のドレン
水の流れが不安定となりベント配管（空気抜き配管）に瞬時的に逆流したことにより、水の滴下が発生したものと推定。
【対策】
系統内の不安定な空気の流れによるベント配管への逆流を防止するため、系統内の急激な流れを抑制するオリフィス（流量制限器）を設置するとともに、弁の急激な操作を禁止する旨を操作手順書に反映し、さらに現場に注意喚起表示を行う。同操作において水の滴下が発生しないことを確認。
【淡水化装置】
・１月 19 日午後３時 13 分頃、５・６号機北側に設置してある淡水化装置（ＲＯ）の漏えい検知器が動作。同日午後３時 15 分に当社社員が現場にて、漏えい範囲が約１m×約５m×約１mm であることとＲＯ装置が停止していることを確認。漏えいはＲＯ装置のコンテナ内に留まっており、外部への流出はなかった。漏えい箇所について調査した結果、設備からの漏えいは確認されず、漏えい箇所付近に仮置きしていた洗浄用水を入れたポリタンクのキャップより漏えいが確認されたことから、ポリタンク内の洗浄水が漏えいしたものと推定。漏えいした水（約５L）については回収を終了。
＜ポリタンク水の放射能分析結果＞

・セシウム－134 検出限界値（1.7×101 Bq/L）未満
・セシウム－137 検出限界値 (2.5×101 Bq/L) 未満
・全ベータ
1.1×102 Bq/L・7 月 17 日午前 3 時 27 分頃、福島第一原子力発電所構内の汚染水処理設備（淡水化処
理ＲＯ膜装置 3-3）において、漏えい検知器が動作したため、現場を確認したところ、同日
午前 3 時 48 分に同装置の高圧ポンプと配管の接続部から、水が漏えいしていることを当社社員が確認。同日午前 3 時 50 分、同装置を停止。なお、装置内の残圧により鉛筆芯２本程度で漏えいは継続していたが、同日午前 4 時 30 分に漏えいが停止したことを確認。
漏えい範囲は、約 20ｍ×10ｍ。漏えいした水については、同装置に設置されている堰内に留まっていることから、外部への影響はない。漏えいした水については、吸着材にて漏えい拡大防止措置を実施し、同日午前 10 時 20 分から午後 2 時 20 分、パワープロベスター（バキューム車）による水の回収を実施。現在、原因については調査を実施している。
また、漏えい水の放射能分析結果は以下の通り。
＜漏えい水放射能分析結果＞
・セシウム 134 8.0×102Bq/L・セシウム 137 3.1×10３Bq/L・コバルト 60
6.6×10１Bq/L
・全ベータ
6.3×10４Bq/L
漏えい停止後に確認した最終的な漏えい範囲は、約 20ｍ×約 10ｍ。また、漏えいした水については、同日午前 10 時 20 分から午後 2 時 20 分にかけてパワーブロベスター（バキューム車）で回収しており、回収量は約 2.5ｍ3 であった。
漏えいの原因については、高圧ポンプの振動で基礎ボルトが緩み、緩んだことで振動が増加し、継手部に割れが発生したものと推定。同装置は４つの系統から構成されており、その他の３系統について、点検を順次行っており、１系統について、健全性が確認できたことから、同日午後７時 35 分、同装置の運転を再開。
・8 月 12 日午前 10 時 17 分頃、協力企業運転員が運転中の汚染水処理設備（淡水化処
理ＲＯ膜装置３－３）高圧ポンプの吐出側配管より霧状に出ている水を発見したため、同時刻に当該装置を停止。午前 10 時 20 分頃、当該装置の停止により霧状の水がなくなったことを確認。当該配管下部の床面に約１ｍ×１ｍの範囲で床が濡れていることを確認。漏えいした水は、堰内に収まっており、外部への影響はない。霧状の水が確認された箇所の状況を確認したところ、配管に小さなピンホールがあることを午前 11 時 40 分に確認。当該配管下部の濡れていた床面については、午後 0 時 45 分、拭き取りにより水の回収を完了したが、漏れていた床面の水が少量で分析できなかった。その後、午後 3 時 7 分に汚染水処
理設備（淡水化処理ＲＯ膜装置３－１）の運転を開始し、午後 3 時 24 分に異常なしを確認。
ピンホールが確認された配管は淡水化処理ＲＯ膜装置３－１とは別系統であり運転への影
響はない。
10 月 19 日午前 7 時 36 分頃、構内の淡水化装置（ＲＯ－２）において、「ＲＯユニット２異常」の警報が発生したため、現場状況を確認したところ、同日午前 7 時 55 分に同装置の処理水槽付近から水が漏えいしていることを協力企業作業員が確認。同日午前 7 時 55 分、同装置を停止。

漏えいは、当該装置周辺に設置されている堰内に留まっており、外部への流出はなくその後、午前 8 時 10 分頃、漏えい個所近傍に設置されている弁を閉とし、漏えいが停止したことを確認。
現場状況を確認した結果、淡水化装置（ＲＯ－２）処理水槽の出口配管に接続されている
薬品注入用配管に設置された弁が破損し、そこから処理水が漏えいしたことが判明。漏えい範囲は約 10ｍ×約 10ｍ、深さは最大で約 1ｃｍあり、漏えい量は最大でも約 1ｍ3 と推定。
漏えいした水は、午後 1 時 20 分から午後 2 時 5 分にかけて回収。漏えい原因等は、引き続き調査を実施している。
漏えい水の分析結果は以下の通り。
・セシウム 134 ： 1.2×102Bq/L・セシウム 137 ： 4.3×102Bq/L
・全ベータ： 1.7×104Bq/L・11 月 15 日午前 9 時 45 分頃、淡水化装置（RO-2）の高圧ポンプ出口付近から水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。
また、同日午前 9 時 45 分に当該装置を停止したことにより、漏えいが停止したことを確認。
漏えいは、当該装置周辺に設置されている堰内に留まっており、外部への流出はない。
漏えい範囲は約 1m×約 15m。漏えい拡大防止措置を実施。
現場を確認した結果、当該装置高圧ポンプ出口配管の継手部から漏えいしたことを確認。
漏えいした水の分析結果については、以下の通り。
・セシウム 134：3.1×102Bq/L・セシウム 137：1.3×10３Bq/L・全ベータ ：2.5×10４Bq/L
11 月 16 日午前 9 時 57 分から午後 0 時にかけて、漏えいした水の回収作業を実施。漏えい量は、漏えい範囲等から最大約 300L と推定。
漏えい原因等については、引き続き調査する。

【ＲＯ濃縮水処理設備】
・１月 10 日午前 10 時 18 分、ＲＯ濃縮水処理設備について運転を開始。運転開始後の状況について、漏えい等の異常のないことを確認。なお、本設備で処理した水は、改めて多核種除去設備にて処理する予定。
・５月 27 日午前９時 15 分、ＲＯ濃縮水処理設備が対象としているＲＯ濃縮水の処理が完了（タンク底部残水除く）し、処理運転を停止。これにより、2015 年５月末に完了予定であった、
タンク底部残水および海水成分の多いＲＯ濃縮水を除いたＲＯ濃縮水の処理が完了。
処理完了時点の多核種除去設備による処理水貯蔵量は約 44 万 m3、ストロンチウム処理水
貯蔵量は約 18 万 m3。また、ＲＯ濃縮水のタンク底部残水は５月 21 日現在で約 9,500 m3 と推定。海水成分の多いＲＯ濃縮水については、引き続き、増設多核種除去設備で処理を行っているが、同設備についても、処理対象のＲＯ濃縮処理水の処理が完了次第、処理運転を停止する予定。
同日午前 10 時 51 分、増設多核種除去設備が対象としている海水成分の多いＲＯ濃縮水の処理が完了（タンク底部残水除く）し、処理運転を停止。これにより、タンク底部残水を除く全てのＲＯ濃縮水の処理が完了し、汚染水によるリスク低減という目的を達成。
なお、ＲＯ濃縮水のうち、事故後、早い段階で発生した海水成分の多いＲＯ濃縮水について
は、カルシウム・マグネシウムの影響で、定格流量運転ができず、当初は処理に５月末からさらに数ヶ月を要すると想定していたが、処理が順調に進み、５月 27 日に処理を終えたもの。
【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
・タンクに貯留しているＲＯ濃縮水を浄化するため、第二モバイル型ストロンチウム除去装置
について、これまで原子力規制庁による検査にて通水試験などを実施していたが、設備や機能に異常がないことが確認されたことから、２月 20 日午後２時 41 分、４基中２基（装置２および４）による連続運転を開始。同日午後３時、運転後の状況について、漏えいなどの異常がないことを確認。当該装置は、必要に応じ吸着塔の交換やフィルタ洗浄のため、一時的な運転停止を行いながら処理を継続していく。
・第二モバイル型ストロンチウム除去装置の装置３について、これまで原子力規制庁による検査にて通水試験などを実施していたが、設備や機能に異常がないことが確認されたことから、２月 27 日午後２時 16 分、連続運転を開始。同日午後２時 30 分、運転後の状況について、漏えいなどの異常がないことを確認。これにより、当該装置は４基中３基（装置２、３、４）の運転を開始。
・第二モバイル型ストロンチウム除去装置（ＲＯ濃縮廃液タンク水処理用）の装置１については、
これまで原子力規制庁による検査にて通水試験等を実施していたが、設備や機能に異常がないことが確認されたことから、３月２日午後２時 10 分に連続運転を開始。運転後の状況については、同日午後２時 40 分に漏えい等の異常がないことを確認。
当該装置は、必要に応じ吸着塔の交換やフィルタ洗浄のため、一時的な運転停止を行いながら処理を継続していく。
【その他】
・４月２日午後１時頃、福島第一原子力発電所第二保管施設において、協力企業作業員が、ボックスカルバート＊内に収納されている高性能容器（ＨＩＣ）の確認作業を実施していたとこ
ろ、ＨＩＣの上部に溜まり水があることを確認。
ボックスカルバート
鉄筋コンクリート製の箱型保管施設：ボックスカルバート内には、ＨＩＣ２基を収納
その後、ＨＩＣに触れた際、ＨＩＣ蓋外周部のベント孔より、水が滴下したことを確認。なお、ボックスカルバート外への漏えいはなく、当該作業にあたった 15 名の作業員への汚染はない。現場確認の結果、２箇所のボックスカルバート（ＡＪ５、ＡＪ８）において、水溜まりがあることを確認。
・ＡＪ５ボックスカルバート：床面（約 15Ｌ）およびＨＩＣ蓋外周部（約 10Ｌ）（１基）
・ＡＪ８ボックスカルバート：ＨＩＣ蓋外周部（約１Ｌ）のみ（１基）
ＡＪ５ボックスカルバート内のＨＩＣ蓋外周部に溜まった水のトリチウム等結果については、採取できた試料が少量であったことから、分析を実施していない。
なお、これまでボックスカルバート内部については定期的に点検をしており、３月 30 日の点検において、協力企業はクレーンカメラにてＡＪ５ボックスカルバート内部床面に水溜まり

があることを確認し、３月 31 日に当社は報告を受けた。
３月 31 日に当該部のスミヤ採取・測定をした際に、目視にてＨＩＣ蓋外周部に水溜まりがあることを確認。当社はＨＩＣ上部からの漏えいは考えづらいこと、また、スミヤ測定結果においてＨＩＣ蓋外周部は 100kcpm 超であったものの、床面は 34kcpm であったことから結露水と判断した。ただし、線量があったことから、念のため、ボックスカルバート内の確認作業を翌日以降も継続とした。
４月１日は降雨の影響により、ボックスカルバート内に雨水が流入するため、作業を中止。
４月２日にＨＩＣ蓋外周部の溜まり水を回収した際、ＨＩＣ蓋のベント孔から水が出てきたことを確認。また、他のボックスカルバート内も確認できる範囲で点検を実施したところ、ＡＪ８ボッ
クスカルバート内のＨＩＣ蓋外周部に少量の水溜まりがあることを確認。
水溜まりが確認された２基のＨＩＣ以外について、４月３日、以下の観点で７基のＨＩＣの現場調査を実施したが、漏えいは確認されなかった。
・高線量の内容物を収納したＨＩＣ・保管期間の長いＨＩＣ
・構造に違いのあるＨＩＣ
４月４日、29 基のＨＩＣの現場調査を実施した結果、２基のＨＩＣの上蓋に水溜まりを確認。また、他の 27 基のＨＩＣの上蓋には水溜まりがないことを確認。
4 月 7 日、現在までに 61 基のＨＩＣの現場調査を実施しており、既にお知らせした、以下４基のＨＩＣ以外に水溜まりは確認されなかった。
・ＡＪ５ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部、ボックスカルバート床面）
・ＡＪ８ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部）
・ＡＫ８ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部）
・Ａ１ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部）
原因調査のため、引き続き、他のＨＩＣについても継続して現場調査を実施していく。また、水溜まりを確認したＡＪ８については、4 月 8 日以降に増設多核種除去設備建屋内のＨＩＣ保管エリアへ移送し、準備が整い次第、ＨＩＣの上蓋を解放して内部の調査を実施していく。
4 月 9 日 26 基のＨＩＣの現場調査を実施した結果、以下のとおり３基のＨＩＣの上蓋に水溜まりが確認された。また、当該３基のＨＩＣのうち１基については、床面ゴムマット上にも水溜まりが確認された。
なお、ボックスカルバート外への漏えいはない。
・ＡＮ６ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部）
・ＡＯ７ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部及び床面ゴムマット上）・ＡＰ６ボックスカルバート内１基（ＨＩＣの蓋外周部）
ＡＮ６ボックスカルバート内のＨＩＣ蓋外周部に溜まった水の分析結果については、採取できた試料が少量であったことから、分析を実施していない。
また、ＡＪ８ボックスカルバート内１基のＨＩＣについては、4 月 8 日に増設多核種除去設備建
屋内のＨＩＣ保管エリアへ輸送し、本日、ＨＩＣ上蓋を開放し調査を行った結果、以下のことが確認された。
・ ＨＩＣ内包水の液位はＨＩＣ上蓋下面より低い位置にあること・ ＨＩＣ上蓋内空間部には液体が溜まっていること
・ ＨＩＣ上蓋開放前に上蓋と本体の隙間にろ過水を注入したところ、ろ過水がＨＩＣ内に流入すること 等
引き続き、ＡＪ８ボックスカルバート内１基のＨＩＣ上蓋開放調査を継続。
なお、当該ＨＩＣは輸送時の振動等の影響で状態変化が発生してしまったことも想定されるため、ＡＪ５ボックスカルバート内１基のＨＩＣを対象に、第二保管施設でＨＩＣ上蓋開放調査を実施することを計画する。
なお、4 月 11 日は降雨の影響により他のＨＩＣについて現場調査は実施しておりません。
これまで、水溜まりを確認したＨＩＣについては、ボックスカルバートの番号でお知らせしておりましたが、ボックスカルバート内には２基のＨＩＣを収納していることから、識別化を図るた
めに、今後はＨＩＣ製造番号にてお知らせすることとしました。
これまで水溜まりを確認しているＨＩＣの製造番号は以下の通りです。
【水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・ＡＪ５ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１７２
・ＡＪ８ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１８２
・ＡＫ８ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１９４
・Ａ１ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４１１８０－２２９・ＡＮ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１８１
・ＡＯ７ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４１１８０－２４０
・ＡＰ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４１１８０－２４２
4 月 14 日、10 基のＨＩＣの現場調査を実施した結果、以下のとおり、1 基のＨＩＣの蓋外周部に水溜まり、また、3 基のＨＩＣの蓋外周部ににじみを確認。
【水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・ＡＨ８ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１９７（水溜まり）
・Ｅ１ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－２１１（にじみ）・ＡＧ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１８７（にじみ）・ＡＨ７ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１８５（にじみ）
4 月 15 日、６基のＨＩＣの現場調査を実施した結果、水溜まり等は確認されなかった。なお、以下の要因を主とするＨＩＣについて、42 基の点検を完了。
＜要因＞
・高線量の内容物を収納したＨＩＣ・保管期間の長いＨＩＣ
・構造に違いのあるＨＩＣ・吸着塔保管施設第二施設のＨＩＣについては、4 月 15 日までに 103 基の点検を実施し、11基のＨＩＣ蓋外周部に水溜まりを確認。これまで水溜まりが確認されたＨＩＣについては、予防
措置的に蓋外周部に吸着マットを置く作業を実施しているが、水溜まりが確認されなかったＨＩＣについても、4 月 21 日より順次吸着マットを置く作業を実施。この中で 4 月 21 日３基のＨＩＣの作業を実施した際、新たに１基のＨＩＣの蓋外周部に水溜まりを確認。
【水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・ＡＫ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１９０
引き続き、現場調査を継続するとともに、原因究明を行う。
・4 月 22 日９基のＨＩＣ蓋外周部に吸着マットを置く作業を実施した際、新たに１基のＨＩＣ蓋外周部に水溜まり、また、１基のＨＩＣ蓋外周部ににじみを確認。
【水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・ＡＭ８ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１７７（水溜まり）
・ＡＯ５ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－２０９（にじみ）引き続き、現場調査を継続するとともに、原因究明を行う。
・4 月 23 日２基のＨＩＣ蓋外周部に吸着マットを置く作業を実施した際、新たに１基のＨＩＣ蓋
外周部に水溜まりを確認。
【水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・ＡＬ５ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１８０（水溜まり）
引き続き、現場調査を継続するとともに、原因究明を行う。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣの点検において水溜まりが確認された場合は、拭き取りと吸水ブロックの設置を行うなどの措置を実施するが、点検結果については、点検完了後に結果を取り纏めてお知らせする。また、第二施設と同様にＨＩＣが保管されている第三施設についても、今後、計画的にＨＩＣ（5 月 7 日時点で 776 基）の点検を実施する予定。引き続き、現場調査を継続するとともに、原因究明を行う。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣ（全数 683 基）の点検（水溜まりの確認）を行っているが、新たに 5 基のＨＩＣに水溜まり等を確認。
5 月 14 日現在、157 基のＨＩＣの点検を完了しているが、これまでに合計 20 基のＨＩＣについて、水溜まり等を確認している。
【水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・Ｎ７ボックスカルバート内ＨＩＣ→ ＰＯ６４１１８０－８３（水溜まり）
・Ｌ６ボックスカルバート内ＨＩＣ→ ＰＯ６４１１８０－８８（にじみ）・Ｎ５ボックスカルバート内ＨＩＣ→ ＰＯ６４１１８０－１４５（水溜まり）
・ＡＪ７ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４６３９３－１７４（にじみ）・Ｎ７ボックスカルバート内ＨＩＣ→ ６２５８９９－１７９（水溜まり）
今後、残りの 526 基のＨＩＣについても、引き続き点検を行っていく。
・ボックスカルバート内に収納されている高性能容器（ＨＩＣ）からの水の滴下事象について、セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣ（全数 683 基）の点検（水溜まりの確認）を行っているが、新たに６基のＨＩＣに水溜まり等を確認した。5 月 20 日現在、267 基のＨＩＣの点検を完了しているが、これまでに合計 26 基のＨＩＣについて、水溜まり等を確認している。
【新たに水溜まりを確認したＨＩＣ】【製造番号】
・Ｏ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ６２５８９９－１７１・Ｅ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ＰＯ６４１１８０－１６０
・Ｖ５ボックスカルバート内ＨＩＣ → ６２５８９９－０８４
・Ｔ６ボックスカルバート内ＨＩＣ → ６２５８９９－２３２・Ｒ５ボックスカルバート内ＨＩＣ → ６２５８９９－３４５・Ｔ７ボックスカルバート内ＨＩＣ → ６２５８９９－３５６
引き続き、残りのＨＩＣについて点検を行っていく。
なお、これまでの点検において、ＨＩＣ蓋にベント孔がないＨＩＣ1 基（製造番号：ＰＯ６２５８９

９－２４３）が確認された。現在使用しているＨＩＣのうち、2014 年 6 月以前に製造メーカより受領した 334 基のＨＩＣ（当該ＨＩＣを含む）については、受領時にベント孔の検査を実施していなかったことから、当該ＨＩＣ以外の残りのＨＩＣについても、今後速やかに点検を実施し、ベント孔の有無を確認する。なお、2014 年 6 月以降に受領したＨＩＣについては、受領時にベント孔の検査を実施している。
・ボックスカルバート内に収納されている高性能容器（ＨＩＣ）からの水の滴下事象について、セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣ（全数 684 基：6 月 11 日時点）の点検（水溜まりの確認）を行っているが、5 月 23 日でお知らせした以降、新たに４基のＨＩＣに水溜まり等を確認。
これまで（6 月 10 日時点）、567 基のＨＩＣの点検を完了しているが、これまでに合計 30 基のＨＩＣについて、水溜まり等を確認。引き続き、残りのＨＩＣについて点検を行っていく。
また、第三施設に保管されているＨＩＣ（全数 903 基：6 月 11 日時点）についても点検（水溜まりの確認）を開始している。これまで（6 月 10 日時点）、29 基のＨＩＣの点検を完了しているが、水溜まり等は確認されていない。引き続き、水溜まりの疑われるＨＩＣについて点検を行っていく。
5 月 23 日にお知らせしたとおり、蓋にベント孔がないＨＩＣ１基が確認されたことから、蓋ベント孔の検査記録がないＨＩＣについて確認を行っている。
これまで（6 月 10 日時点）、第二施設に保管してある、ＨＩＣ478 基中、362 基について、目視可能な範囲でベント孔の確認を実施したところ、ベント孔は開いているものの、設計上の孔数と不整合があるＨＩＣ11 基（合計 12 基）を新たに確認。
また、第三施設に保管してあるＨＩＣ28 基中、６基についても、目視可能な範囲でベント孔の確認を実施しているが、設計上の孔数との不整合は確認されません。
今後、ＨＩＣから蓋を取り外して再度ベント孔数を確認するとともに、残りのＨＩＣについても引き続き確認を行っていく。
・ボックスカルバート内に収納されている高性能容器（ＨＩＣ）からの水の滴下事象について、セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣの点検（水溜まりの確認）が完了し、全 684 基のうち 30 基のＨＩＣに水溜まり等を確認した。
引き続き、第三施設に保管中の水溜まりの疑われるＨＩＣについても、点検を実施する。
5 月 23 日にお知らせしたとおり、蓋にベント孔がないＨＩＣ１基が確認されたことから、蓋ベント孔の検査記録がないＨＩＣについて確認を行っているが、第二施設に保管されているベント孔数の検査記録がないＨＩＣについて確認が完了し、全 478 基のうち 17 基※のＨＩＣに設計上のベント孔数と不整合があることを確認した。
引き続き、第三施設に保管中のベント孔数の検査記録がないＨＩＣ（28 基）についても、確認を実施する。
※ベント孔が蓋ねじ溝部に隠れて、全数を確認できていないＨＩＣ7 基を含む。
なお、蓋ベント孔の確認において、孔が確認できなかった 1 基については、ベント孔のある蓋に交換を実施した。
また、過去に発生した漏えい事象の対策として、蓋に遮蔽ゴムマットを取り付けていたＨＩＣ
1 基を確認したことから、当該ＨＩＣについてもベント機能を確保するための対策を実施する。
・17 基のＨＩＣの蓋を取り外し、再度ベント孔数の確認を行った結果、孔数に過不足のあった

ＨＩＣは７基（孔不足６基、孔過多１基）であることを確認。今後、ベント孔不足の６基については、設計上の孔数まで追加穿孔を実施。また、第三施設に保管中のベント孔数の検査記録がないＨＩＣ（２８基）については、設計上のベント孔数があることを確認。なお蓋に遮蔽ゴムマットを取り付けていたＨＩＣ（１基）については、設計上のベント孔数があることを確認し、ベント機能を確保するための対策として、遮蔽ゴムマットを蓋の形状に合わせて切断した。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについては、6 月 17 日に 1
回目の点検（水溜まりの確認）を完了し、7 月 22 日より 2 回目の点検を実施中。 7 月 30
日時点で 65 基の点検が完了し、そのうち 2 基について、1 回目の点検時に上蓋部に設置した吸水ブロックに水が染み込んでいることを確認。吸水ブロックに水の染み込みが確認されたＨＩＣは、1 回目の点検にて水溜まりが確認されたＨＩＣ（30 基）とは別のＨＩＣであった。
また、セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについては、7 月 30
日時点で 127 基点検を実施し、新たに水溜まりが確認されたＨＩＣは認められていない。引
き続き、ＨＩＣの点検を行うとともに、原因調査を行う予定。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについては、7 月 22 日より 2
順目の点検（水溜まりの確認）を行っており、8 月 19 日時点で 232 基の点検を実施しているが、新たに 2 基のＨＩＣについて、吸水ブロックに水が染み込んでいることを確認。このことから、1 順目の点検にて、水溜まりが確認されたＨＩＣ（30 基）とは別に計 4 基のＨＩＣから水溜まりが確認されたこととなる。また、セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについては、8 月 19 日時点で 140 基の点検を実施しており、新たに水溜まりが確認されたＨＩＣは認められていない。引き続き、ＨＩＣの点検を行うとともに、原因調査を行う予定。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについては、7 月 22 日より行っていた 2 巡目の点検（水溜まりの確認）が 9 月 10 日に完了し、9 月 14 日より 3 巡目の点検を実施中。2 巡目の点検結果については、全 685 基の点検を実施し、8 月 19 日時点で232 基の点検を実施時に、新たに 2 基のＨＩＣについて、吸水ブロックに水が染み込んでいることを確認以降、新たに吸水ブロックに水が染み込んでいることが確認されたＨＩＣは認められていない。 このことから、１巡目と２巡目の点検で水溜りが確認されたＨＩＣは合計で 34基。3 巡目の点検については、9 月 24 日時点で 99 基の点検を実施しており、新たに吸水ブロックに水が染み込んでいることが確認されたＨＩＣは認められていない。また、セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについては、9 月 24 日時点で 184基の点検を実施しており、新たに水溜まりが確認されたＨＩＣは認められていない。引き続き、ＨＩＣの点検を行うとともに、原因調査を行う予定。
・吸着塔保管施設第二施設のＨＩＣについては、9 月 14 日より 3 巡目の点検を実施して
おり、10 月 27 日時点で 553 基の点検を実施。その中で新たに給水ブロックに水がしみ込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
また、吸着塔保管施設第三施設のＨＩＣについては、10 月 27 日時点で 230 基の点検を実施しているが、その中で 1 基のＨＩＣについて、給水ブロックに水がしみ込んでいることを確認。
引き続き、原因調査を行うとともに、ＨＩＣの点検を行う。
・11 月 16 日、セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されている高性能容器（ＨＩＣ）について、ＨＩＣ蓋ベント孔に計測棒を差し込み、ＨＩＣ蓋内の水位確認を実施していたところ、１基のＨＩＣにベント孔の数は設計通りであったものの、孔が貫通していないことを確認。今後、当該ＨＩＣ蓋にベント孔を設置する作業を実施する。
なお、当該ＨＩＣについては、内部水の溢水対策として蓋を解放して、水抜きを実施しており、その際に異常な加圧がないことを確認している。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについて、9 月 14 日より３巡目の点検を実施していたが、11 月 16 日に 685 基全ての点検を実施した。その中で新たに吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
また、セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについては、11 月 19 日
時点で 262 基の点検を実施したが、その中で新たに 1 基のＨＩＣにおいて、吸水ブロックに水が染み込んでいたことを確認。これにより計 2 基のＨＩＣから、たまり水が確認された。
引き続き原因調査を行うとともにＨＩＣの点検を実施する。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設に保管されているＨＩＣについて、前回（11 月 25 日）の報告以降についても順次調査を継続していたが、その中で新たに吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
また、セシウム吸着塔一時保管施設第三施設に保管されているＨＩＣについても、12 月 16日までに３３５基の調査を実施したが、新たに吸水ブロックに水が染み込んでいるＨＩＣは確認されなかった。
なお、現在までにたまり水および吸水ブロックに水の染み込みが確認されたＨＩＣの基数については、以下のとおり。
・セシウム吸着塔一時保管施設第二施設：３４基・セシウム吸着塔一時保管施設第三施設： ２基
引き続き原因調査を行うとともにＨＩＣの点検を実施する。

サブドレン他水処理施設
・サブドレン他水処理施設については、8 月 12 日から 8 月 25 日にかけて、各装置、機器の健全性確認（漏えい確認を含む）を行い異常が確認されなかったことから、9 月 3 日午前 10時に建屋周辺の地下水を汲み上げ、サブドレン他水処理施設の運用を開始した。
・サブドレン他水処理施設について、一時貯水タンクＡの分析結果［採取日 8 月 19 日］が当社および第三者機関による分析結果が同等の値であり、運用目標値を満足していることを確認したことから、9 月 14 日午前 10 時 1 分より海洋への排水を開始。なお、排水状況については、午前 10 時 23 分に漏えい等の異常がないことを確認。
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンクＡ 9 月 14 日午前 10 時 1 分～午後 3 時 47 分。排水量：838 m3
・一時貯水タンクＢ 9 月 15 日午前 10 時 6 分～午後 3 時 44 分。排水量：817 m3
・一時貯水タンク E 9 月 17 日午前 10 時 3 分～午後 3 時 57 分。排水量：856 m3
・一時貯水タンク F 9 月 18 日午前 10 時 1 分～午後 3 時 32 分。排水量：799 m3
・一時貯水タンク G 9 月 28 日午前 10 時 14 分～午後 3 時 10 分。排水量：715 m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 2 日午前 10 時 00 分～午後 3 時 23 分。排水量：786 m3

・一時貯水タンクＢ 10 月 3 日午前 10 時 00 分～午後 1 時 40 分。排水量：532 m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 5 日午前 10 時 2 分～午後 3 時 2 分。排水量：727 m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 6 日午前 10 時 1 分～午後 1 時 7 分。排水量：451 m3
・一時貯水タンク E 10 月 8 日午前 10 時～午後 2 時 29 分。排水量：652 m3
・一時貯水タンク F 10 月 9 日午前 10 時 23 分～午後 4 時 7 分。排水量：833m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 11 日午前 9 時 47 分～午後 3 時 8 分。排水量：778m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 15 日午前 10 時 7 分～午後 3 時 7 分。排水量：727m3
・一時貯水タンク B 10 月 16 日午前 10 時 13 分～午後 4 時 26 分。排水量：905m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 18 日午前 10 時 3 分～午後 3 時 34 分。排水量：800m3
・一時貯水タンクＤ 10 月 20 日午前 10 時 9 分～午後 3 時 48 分。排水量：822 m3
・一時貯水タンク E 10 月 22 日午前 10 時 8 分～午後 3 時 39 分。排水量：802 m3
・一時貯水タンク F 10 月 23 日午前 10 時 9 分～午後 3 時 13 分。排水量：736m3
・一時貯水タンクＧ 10 月 25 日午前 10 時 23 分～午後 3 時 8 分。排水量：693m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 27 日午前 10 時 23 分～午後 2 時 49 分。排水量：647m3
・一時貯水タンク B 10 月 30 日午前 10 時 6 分～午後 2 時 23 分。排水量：622m3
・一時貯水タンクＣ 10 月 31 日午前 10 時 10 分～午後 1 時 59 分。排水量：557m3
・一時貯水タンクＤ 11 月 3 日午前 10 時～午後 2 時 20 分。排水量：630m3
・一時貯水タンク E 11 月 6 日午前 10 時 21 分～午後 2 時 11 分。排水量：557 m3
・一時貯水タンク F 11 月 7 日午前 10 時 3 分～午後 2 時 57 分。排水量：706 m3
・一時貯水タンクＧ 11 月 8 日午前 9 時 56 分～午後 2 時 29 分。排水量：660 m3
・一時貯水タンクＡ 11 月 12 日午前 10 時 20 分～午後 2 時 48 分。排水量：649m3
・一時貯水タンク B 11 月 13 日午前 10 時 22 分～午後 2 時 36 分。排水量:617m3。
・一時貯水タンクＣ 11 月 14 日午前 10 時 22 分～午後 2 時 48 分。排水量:599m3。
・一時貯水タンクＤ 11 月 16 日午前 9 時 52 分～午後 2 時 23 分。排水量:623m3。
・一時貯水タンクＥ 11 月 19 日午前 10 時 9 分～午後 2 時 19 分。排水量:608m3。
・一時貯水タンク F 11 月 20 日午前 10 時 12 分～午後 2 時 53 分。排水量：684 m3
・一時貯水タンクＧ 11 月 21 日午前 10 時～午後 3 時 6 分。排水量：742m3
・一時貯水タンク B 11 月 26 日午前 10 時 14 分～午後 3 時 13 分。排水量：722m3
・一時貯水タンクＣ 11 月 28 日午前 10 時 6 分～午後 3 時 31 分。排水量：785m3
・一時貯水タンクＤ 12 月 1 日午前 10 時 26 分～午後 4 時 2 分。排水量：821m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 3 日午前 10 時 7 分～午後 4 時 52 分。排水量は 989m3
・一時貯水タンク F 12 月 4 日午前 10 時 27 分～午後 4 時。排水量：811 m3
・一時貯水タンクＧ 12 月 5 日午前 9 時 58 分～午後 3 時。排水量：734 m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 8 日午前 10 時 12 分～午後 4 時 36 分。排水量：937m3
・一時貯水タンク B 12 月 10 日午前 10 時 13 分～午後 4 時 55 分。排水量：974m3
・一時貯水タンクＣ 12 月 12 日午前 9 時 34 分～午後 3 時 54 分。排水量：913m3
・一時貯水タンクＤ 12 月 13 日午前 9 時 55 分～午後 4 時 33 分。排水量：951m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 15 日午前 10 時 8 分～午後 4 時 50 分。排水量：962m3
・一時貯水タンク F 12 月 19 日午前 10 時～午後 4 時 32 分。排水量：937m3
・一時貯水タンク F 12 月 20 日午前 10 時 3 分～午後 4 時 43 分。排水量：957m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 21 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 52 分。排水量：955 m3

・一時貯水タンク B 12 月 24 日午前 10 時 5 分～午後 4 時 16 分。排水量：873 m3
・一時貯水タンク C 12 月 26 日午前 10 時 20 分～午後 5 時 1 分。排水量：960 m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 31 日午前 10 時 5 分～

地下水バイパス＜排水実績＞
・一時貯留タンクグループ２ 1 月 5 日午前 10 時 6 分～午後 5 時 27 分。排水量：1,879 m3
・一時貯留タンクグループ１ 1 月 11 日午前 9 時 55 分～午後 6 時 17 分。排水量：2,120 m3
・一時貯留タンクグループ３ 1 月 17 日午前 10 時 4 分～午後 6 時 25 分。排水量：2,120 m3
・一時貯留タンクグループ２ 1 月 23 日午前 10 時 9 分～午後 5 時 24 分。排水量：1,850 m3
・一時貯留タンクグループ１ 1 月 29 日午前 9 時 54 分～午後 4 時 45 分。排水量：1,730 m3
・一時貯留タンクグループ３ 2 月 4 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 52 分。排水量：1,679 m3
・一時貯留タンクグループ２ 2 月 10 日午前 10 時 9 分～午後 4 時 34 分。排水量 1,629m3
・一時貯留タンクグループ１ 2 月 16 日午前 10 時 12 分～午後 4 時 49 分。排水量 1,667m3
・一時貯留タンクグループ３ 2 月 22 日午前 10 時 3 分～午前 10 時 18 分。排水量：65m3
・一時貯留タンクグループ３ 2 月 23 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 13 分。排水量：1,515 m3
・一時貯留タンクグループ２ 2 月 28 日午前 10 時 11 分～午後 4 時 51 分。排水量：1,700 m3
・一時貯留タンクグループ１ 3 月 6 日午前 10 時 12 分～午後 5 時 48 分。排水量：1,924m3
・一時貯留タンクグループ３ 3 月 12 日午前 10 時 7 分～午後 2 時 57 分。排水量：1,204 m3
・一時貯留タンクグループ２ 3 月 18 日午前 10 時 16 分～午後 3 時 51 分。排水量：1,395 m3
・一時貯留タンクグループ１ 3 月 24 日午前 10 時 9 分～午後 3 時 58 分。排水量：1,459 m3
・一時貯留タンクグループ３ 3 月 30 日午前 10 時 23 分～午後 4 時 3 分。排水量:1,428m3。
・一時貯留タンクグループ２ 4 月 5 日午前 10 時 18 分～午後 4 時 17 分。排水量:1,512m3。
・一時貯留タンクグループ１ 4 月 11 日午前 10 時 19 分～午後 4 時 25 分。排水量:1,527m3。
・一時貯留タンクグループ３ 4 月 17 日午前 10 時 5 分～午後 3 時 57 分。排水量:1,472m3。
・一時貯留タンクグループ２ 4 月 23 日午前 10 時 13 分～午後 3 時 54 分。排水量:1,431m3。
・一時貯留タンクグループ１ 4 月 30 日午前 10 時～午後 3 時 57 分。排水量:1,486m3。
・一時貯留タンクグループ３ 5 月 7 日午前 10 時 19 分～午後４時 14 分。排水量:1,448m3。
・一時貯留タンクグループ２ 5 月 13 日午前 10 時 13 分～午後 5 時 10 分。排水量:1,758m3。
・一時貯留タンクグループ１ 5 月 19 日午前 10 時 10 分～午後 5 時 13 分。排水量:1,748m3。
・一時貯留タンクグループ３ 5 月 25 日午前 10 時 8 分～午後 4 時 1 分。排水量:1,463m3
・一時貯留タンクグループ２ 5 月 31 日午前 10 時 3 分～午後 3 時 49 分。排水量:1,450m3
・一時貯留タンクグループ１ 6 月 6 日午前 10 時 5 分～午後 3 時 26 分。排水量:1,322m3。
・一時貯留タンクグループ３ 6 月 12 日午前 10 時 33 分～午後 3 時 44 分。排水量:1,278m3。
・一時貯留タンクグループ２ 6 月 18 日午前 10 時 17 分～午後 3 時 23 分。排水量:1,258m3。
・一時貯留タンクグループ 1 6 月 24 日午前 10 時 10 分～午後 3 時 8 分。排水量：1,229m3。
・一時貯留タンクグループ３ 6 月 30 日午前 10 時 22 分～午後 3 時 6 分。排水量：1,165m3。
・一時貯留タンクグループ２ 7 月 8 日午前 10 時 17 分～午後 3 時 19 分。排水量：1,283m3
・一時貯留タンクグループ１ 7 月 16 日午前 10 時 17 分～午後 3 時 24 分。排水量：1,239m3。

・一時貯留タンクグループ３ 7 月 24 日午前 10 時 5 分～午後 4 時 52 分。排水量：1,677m3。
・一時貯留タンクグループ２ 8 月 1 日午前 10 時 4 分～午後 5 時 5 分。排水量：1,747m3。
・一時貯留タンクグループ１ 8 月 9 日午前 10 時 4 分～午後 6 時。排水量：1,969 m3。
・一時貯留タンクグループ３ 8 月 17 日午前 10 時 7 分～午後 5 時 55 分。排水量:1,947m3。
・一時貯留タンクグループ２ 8 月 26 日午前 10 時 55 分～午後 6 時 42 分。排水量:1,944m3。
・一時貯留タンクグループ１ 9 月 1 日午前 10 時 17 分～午後 5 時 50 分。排水量:1,875 m3
・一時貯留タンクグループ３ 9 月 9 日午前 10 時 3 分～午後 6 時 25 分。排水量:2,095 m3
・一時貯留タンクグループ２ 9 月 16 日午前 10 時 5 分～午後 4 時 24 分。排水量:1,583 m3。
・一時貯留タンクグループ１ 9 月 23 日午前 10 時～午後 6 時 56 分。排水量:2,236m3。
・一時貯留タンクグループ３ 9 月 30 日午後 2 時 35 分～午後 10 時 35 分。排水量:2,003m3。
・一時貯留タンクグループ２ 10 月 7 日午前 10 時 10 分～午後 6 時 32 分。排水量:2,115m3。
・一時貯留タンクグループ１ 10 月 14 日午前 10 時～午後 6 時 28 分。排水量:2,109 m3。
・一時貯留タンクグループ１ 11 月 4 日午前 9 時 59 分～午後 5 時 15 分。排水量:1,808 m3。
・一時貯留タンクグループ 3 11 月 11 日午前 9 時 55 分～午後 4 時 48 分。排水量:1,722 m3。
・一時貯留タンクｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 11 月 18 日午前 10 時 21 分～午後 4 時 19 分。排水量:1,494 m3。
・一時貯留タンクｸﾞﾙｰﾌﾟ１ 11 月 25 日午前 10 時 7 分～午後 4 時 16 分。排水量:1,523 m3。
・一時貯留タンクグループ 3 12 月 2 日午前 10 時 4 分～午後 4 時 37 分。排水量:1,638 m3。
・一時貯留タンクグループ２ 12 月 9 日午前 10 時 21 分～午後 5 時 8 分。排水量:1,716 m3。
・一時貯留タンクグループ１ 12 月 16 日午前 10 時 12 分～午後 5 時 21 分。排水量:1,769 m3。
・一時貯留タンクグループ 3 12 月 23 日午前 10 時 9 分～午後 4 時 42 分。排水量:1,640 m3。
・一時貯留タンクグループ２ 12 月 30 日午前 10 時 5 分～午後 5 時 16 分。排水量:1,816m3。
＜特記事項＞
・地下水バイパス揚水井 No.12 について、揚水ポンプおよび、揚水井内部の清掃作業を行うため、2014 年 12 月 12 日午前７時１分に停止。清掃が完了したことから 2015 年１月６日
午後５時 41 分に地下水の汲み上げを再開。
・地下水バイパス揚水井 No.10 について、揚水ポンプおよび、揚水井内部の清掃作業を行うため、１月 13 日午前８時 57 分に停止。清掃が完了したことから 2015 年２月 10 日午後６時 12 分に地下水の汲み上げを再開。
・地下水バイパス揚水井 No.10 については、ポンプ点検中のため２月９日の採取を中止。
・地下水バイパス揚水井 No.11 において藻のような浮遊物（鉄酸化細菌等）が汲み上げられた事への水平展開として、地下水バイパス揚水井 No.10 について、揚水ポンプおよび揚水井内部の清掃作業を行うため、水の汲み上げを１月 13 日午前８時 57 分に停止。清掃が完了したことから、２月 10 日午後６時 12 分に地下水のくみ上げを開始。揚水ポンプの運転状態に異常がないことを確認。今後、各地下水バイパス揚水ポンプの運転状態を監視し、必要に応じて清掃を行っていく。
・２月 22 日午前 10 時３分、海洋への排水を開始したが、午前 10 時 10 分頃に構内側溝排水放射線モニタ「高高」警報が発生したことから、本日予定していた地下水バイパス一時
貯留タンクグループ３からの排水について、午前 10 時 18 分に排水作業については延期することとした。排水量は 65m3。
・11 月 16 日午後 11 時 56 分、翌日に予定されている電源停止作業の準備作業として、地下水バイパス揚水ポンプを制御する電源のうち１系統の停止作業を実施したところ、通信の異常を知らせる警報が発生し、地下水バイパス揚水ポンプが全台停止。その後、当該系
統を元の状態に復帰させたところ、警報はクリアし、現場の設備にも異常がないことを確認したことから、本日午前 3 時 9 分から午前 4 時 6 分にかけて、地下水バイパス揚水ポンプを再起動。起動後の設備に異常はない。
全台停止した原因については、電源を停止した際に、通信異常の信号によりその他２系統の揚水ポンプが停止したものと判明。詳細を確認したところ、揚水ポンプが全台停止する設計となっており、今回の停止動作は正常な動作であった。当該系統以外の揚水ポンプが停止するという認識に至っていなかったことから、今後再発防止策を検討する。
【地下水バイパス揚水井のサンプリング結果】
・地下水バイパス揚水井 No.10 については、6 月 29 日に採取した水の分析結果において、トリチウム濃度が運用目標値の 1,500 Bq/L であることを確認したことから、当該揚水井の汲み上げを 6 月 30 日午後 4 時 16 分に停止。今後、地下水バイパス一時貯留タンク内の評価を行う。その他の揚水井分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
7 月 23 日に採水した水の分析結果において、トリチウム濃度が 1,500 Bq/L であることを確認しているが、第三者機関による分析においても 1,500 Bq/L であり、同等であることを確認。

・7 月 17 日に採水した水の分析結果において、トリチウム濃度が 1,900 Bq/L であることを確認しているが、第三者機関による分析においても 2,000 Bq/L であり、同等であることを確認。
・7 月 30 日に採水した水の分析結果において、トリチウム濃度が 1,600 Bq/L であることを確認しているが、第三者機関による分析においても 1,600 Bq/L であり、同等であることを確認。
・地下水バイパス一時貯留タンクグループ３の当社および第三者機関による分析結果[採取日 8 月 2 日]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。8 月
17 日停止状態に異常のないことを確認。この際の南放水口付近の海水についてサン
プリングを実施。前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・地下水バイパス一時貯留タンクグループ２の当社および第三者機関による分析結果[採取日 8 月 10 日]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。
・地下水バイパス一時貯留タンクグループ２の当社および第三者機関による分析結果［採取日 9 月 24 日］については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。

地下水調査関連【地下水観測孔のサンプリング結果】＜特記事項＞
・2014 年 12 月 31 日に採取した地下水観測孔 No.２の地下水の分析値について以下の通り変動がみられた。
＜今回（12 月 31 日）採取分＞

・セシウム 134 2.1Bq/L（過去最大値）〔前回分析値（12 月 29 日採取）：検出限界値（0.39
Bq/L）未満）〕・セシウム 137 7.7Bq/L（過去最大値）〔前回分析値（12 月 29 日採取）：検出限界値（0.58
Bq/L）未満）〕＜参考：過去最高値＞
・セシウム 134：0.88 Bq/L（2014 年２月 26 日採取分）
・セシウム 137：2.5 Bq/L（2014 年２月 26 日採取分）
なお、当該観測孔の位置する２．３号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、
ウェルポイントによる地下水の汲み上げを継続している。
その他分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・1 月２日に採取した地下水観測孔 No.2-7 の地下水の分析値について以下の通り変動がみられた。
＜今回（１月２日）採取分＞
・セシウム 137：12Bq/L（過去最大値）〔前回分析値（2014 年 12 月 31 日採取）：0.92
Bq/L）〕＜参考：過去最高値＞
・セシウム 137：9.0Bq/L（2014 年２月 23 日採取分）
その他分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・１月 12 日に採取した地下水観測孔 No.1-12 の汲み上げ水について、セシウム 134、セシウ
ム 137、コバルト 60 および全ベータの値が、前回値と比較して高く、過去最高値が検出された。このため、１月 13 日に再度本観測孔の水を採取。その結果は、セシウム 134、セシウム
137、コバルト 60 および全ベータの値とも、前回（1/12 採取）から低減しており、ほぼ前々回（1/８採取）の測定結果と同程度の値となっている。
他の観測孔の測定結果については有意な変動が見られていない。１月 13 日に再度本観測孔で採取するなど、今後も監視を継続する。
なお、地下水観測孔 No.1-12 の位置する１・２号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。
・2015 年２月６日に採取した地下水観測孔 No.2-7 の汲み上げ水について、セシウム 134，セ
シウム 137 の値が、前回値と比較して高く、過去最高値が検出された。
２月８日に再度本観測孔で水を採取しサンプリングを行うなど、今後も監視を継続する。
なお、地下水観測孔 No.2-7 の上流側の２・３号機取水口間では、海洋への流出防止を目的と して、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。
その他の観測孔の測定結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・３月 16 日採取した地下水観測孔 No.1-11 において、前回（採取日３月 12 日）と比較し、セシウム 134 は前回 0.39Bq/L に対し 4.7Bq/L、セシウム 137 は前回 0.89Bq/L に対し
16Bq/L と上昇を確認。また、地下水観測孔 No.1-8 においても前回（採取日３月９日）と比較し、セシウム 134 は前回 16Bq/L に対し 73Bq/L、セシウム 137 は前回 49Bq/L に対し
230Bq/L と上昇が確認されたが、同日採取した No.1-11 および No.1-8 近傍の地下水観測孔６箇所の測定結果に有意な変動は確認されていないことから、３月 17 日上昇が確認された当該観測孔２箇所について再度サンプリングし測定を行う予定。
なお、地下水観測孔 No.1-11 および No.1-8 の位置する１・２号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。
・5 月 14 日に採取した地下水観測孔 No．1-9 において、前回（採取日 5 月 12 日）と比較し、全ベータの値は前回 49Bq/L に対し 2,800Bq/L と上昇を確認。上昇については、分析の過程において放射性物質の混入も考えられることから、再度、サンプリングし分析を実施。
・5 月 15 日に採取した分析結果は、全ベータ値で 24Bq/L であり、5 月 12 日に同観測孔で採取した水の分析結果（49Bq/L）と同程度であることを確認。
このことから、5 月 14 日に採取した水の分析値については、先日の台風による影響、または採取時において作業場所で放射性物質が混入した可能性が考えられる。
なお、昨日採取したトリチウム値については、検出限界値未満（検出限界値：110Bq/L）だ
ったが、今後も引き続き監視を継続。
・6 月 11 日採取した地下水観測孔 No.1-17 において、前回（採取日 6 月 8 日）と比較し、セシウム 134 は前回検出限界値未満(検出限界値：0.39Bq/L)に対し 49Bq/L、セシウム
137 は前回 0.88Bq/L に対し 190Bq/L と上昇を確認。6 月 12 日、再度採取し測定を行った結果、セシウム 134 は 2.8Bq/L、セシウム 137 は 5.0Bq/L まで低下していることを確認。
なお、地下水観測孔 No.1-17 の位置する１・２号機取水口間では、海洋への流出防止を目的として、ウェルポイントにおける地下水の汲み上げを継続している。
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・6 月 29 日採取した地下水観測孔 No.1-12 において、前回（採取日 6 月 25 日）と比較し、セシウム 134 は前回検出限界値未満(検出限界値：0.98Bq/L)に対し 38Bq/L、セシウム
137 は前回 4.3Bq/L に対し 150Bq/L と上昇を確認。その他分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・地下水バイパス揚水井 No.10 については、トリチウム濃度が運用目標値(1,500 Bq/L)を超
えていたことから、くみ上げを 2015 年 6 月 30 日に一旦停止し、週 2 回の傾向監視を継続していた。
7 月 17 日採水分の当該揚水井のトリチウム濃度は 1,900Bq/L であり、7 月 18 日、あらかじ
め定めていた対応にもとづき、一時貯留タンクに対する評価を実施した結果、運用目標値を満足すると評価。今回の評価結果から、同日午後 4 時 9 分からくみ上げを再開し、同日
午後 4 時 12 分、漏えいなど異常がないことを確認。当該揚水井については、引き続き、監視を継続する。
・9 月 7 日に採取した１号機取水口（遮水壁前）、２号機取水口（遮水壁前）および１～４号機
取水口内南側（遮水壁前）海水の分析結果において、セシウム 134、セシウム 137 および全ベータの値が前回値より上昇しているが、過去の降雨の際に同程度まで値が上昇していることから、今回の上昇についても降雨による影響と考えている。 なお、港湾内の分析
結果については、有意な変動は確認されていない。
・12 月 4 日採取した護岸地下水の分析結果のうち、地下水観測孔№2－6 のセシウム 137 について、前回値（12 月 2 日採取）1.4Bq/L に対し 420 Bq/L に上昇していること、およびセシウム 134 について、前回値（12 月 2 日採取）0.54 Bq/L に対し 96 Bq/L に上昇していることを確認。また、全ベータの値についても、前回値（12 月 2 日採取）92 Bq/L に対し 1,200

Bq/L に上昇していることを確認。
12 月 3 日に採取した当該観測孔周辺の２～３号機間の護岸やその他の観測孔における分
析値、および 12 月 4 日に採取した港湾内の分析結果については、前回と比較して有意な変動はないことを確認。
今回の上昇については、新たな汚染水の流入によるものではなく、採取等の過程における放射性物質の混入も考えられることから、12 月 5 日、再度当該観測孔の水を採取・分析。
その結果、セシウム 134 が 0.37 Bq/L、セシウム 137 が 0.96 Bq/L、全ベータが 130 Bq/Lであり、過去の変動範囲内に低下していることを確認。
その他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
【１～４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞
・２号機サブドレンに高い放射能濃度が検出された件について、高い放射能濃度が検出されたサブドレン No.18 および No.19（以下、「当該サブドレン」）に連結管で接続されているサブ
ドレン No.17 の閉塞作業を 2014 年 11 月 21 日に完了。その後の分析結果において有意な変動がないことから、当該サブドレンおよび周辺のサブドレンの放射能分析を１週間に１回から通常の監視体制に変更する。
【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
・３月 13 日、当該放水路上流側立坑水については、セシウム 134、セシウム 137 および全ベータ放射能ともに再度上昇傾向にあることを確認。現在、当該放水路立坑水の放射能の上昇について調査を実施しているが、特定に至っていない。
引き続き、監視および調査を継続。
なお、当該放水路出口付近は既に埋め立てられており、またゼオライト土嚢も設置してあることから、放水路内の水が海へ流出することはないと考えている。
・３月 14 日、当該放水路上流側立坑水については、セシウム 134、セシウム 137 および全ベータ放射能とも引き続き上昇傾向にあることを確認。なお、当該放水路上流側立坑水のトリチウム濃度については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
・1 号機放水路上流側立坑において、5 月 13 日に採取した 2 号機放水路上流側立坑水の全
ベータの値及びトリチウムの値が前回値と比較して大幅に高い濃度であることを確認。
5 月 13 日採取
全ベータ ： 73,000Bq/L
トリチウム：
2,300Bq/L

前回値（4 月 6 日）
1,100Bq/L
150Bq/L

上昇した原因については、今後調査を実施するが、採取した水に別の試料の放射性物質が混入した可能性があることから、再度、2 号機放水路上流側立坑水を採取して分析を実施。
なお、以下の理由により、本事象による外部への影響は無いと考えている。
・当該放水路は土砂により閉塞していること、また、出口付近はゼオライト土嚢が設置されていることから直接外洋に流出しないこと。
・当該放水路出口は、海側遮水壁の内側であること。
・港湾内外の放射性物質濃度に有意な変動が確認されていないこと。
今後は、当該立坑の監視強化を行うとともに、上昇原因について調査を実施。
・5 月 15 日に採取した水の分析結果については、全ベータ値が 63,000Bq/L と前回と同様に高い濃度であることを確認した。
なお、同立坑周辺の地下水観測孔の全ベータ値については、高濃度の値は確認されていない。
引き続き、同立坑の監視強化を行うとともに、上昇原因について調査を実施。
・１～３号機放水路については、１号機放水路上流側立坑において、セシウム 137 の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施しているが、5 月 13 日に採取した２号機放水路
立坑水の全ベータの値及びトリチウムの値が前回値と比較して大幅に高い濃度であることを確認。その後の分析結果は以下の通り。

全ベータ ：
トリチウム：

5 月 15 日採取 5 月 16 日採取 5 月 17 日採取 5 月 18 日採取
63,000Bq/L
56,000Bq/L
53,000Bq/L
45,000Bq/L
2,000Bq/L
1,700Bq/L
1,700Bq/L
分析中

分析結果については、全ベータの値およびトリチウムの値が 5 月 13 日採取分と同様に高い濃度だが、低下傾向にあることを確認。引き続き、同立坑の監視強化を行うとともに、上昇原因について調査を実施する。
・5 月 13 日に採取した２号機放水路立坑水の全ベータの値およびトリチウムの値が前回値と比較して大幅に高い濃度であることを確認。その後の分析結果は以下の通り。

セシウム 134：
セシウム 137：
全ベータ ：
トリチウム ：

5 月 18 日採取
110Bq/L
310Bq/L
45,000Bq/L
1,700Bq/L

5 月 19 日採取
580Bq/L
2,100Bq/L
6,400Bq/L
分析中

分析結果については、5 月 18 日からの降雨により 5 月 19 日採取分の全ベータ放射能は低下し、セシウムは表層汚染の流れ込み等により上昇していることを確認。なお、トリチウム濃度は前回値（5 月 17 日採取分：1,700Bq/L）と比較して変化なし。引き続き、同立坑の監視強化を行うとともに、上昇原因について調査を実施する。
・5 月 13 日に採取した２号機放水路立坑水の全ベータの値およびトリチウムの値が前回値と比較して大幅に高い濃度であることを確認。その後の分析結果は以下の通り。
【上流側】
5 月 18 日採取
セシウム 134：
110Bq/L
セシウム 137：
310Bq/L

5 月 19 日採取
580Bq/L
2,100Bq/L

5 月 20 日採取
400Bq/L
1,500Bq/L

全ベータ ：
トリチウム ：

45,000Bq/L
1,700Bq/L

6,400Bq/L
180Bq/L

6,000Bq/L
分析中

上流側の分析結果は、全ベータ放射能およびセシウムは前回値と比較して有意な変動はない。トリチウム濃度は前回値 1,700 Bq/L より 180Bq/L へ低下していることを確認。
【下流側】
セシウム 134：
セシウム 137：
全ベータ ：
トリチウム ：

5 月 16 日採取
88Bq/L
400Bq/L
510Bq/L
150Bq/L

5 月 19 日採取
99Bq/L
390Bq/L
500Bq/L
170Bq/L

5 月 20 日採取
81Bq/L
250Bq/L
370Bq/L
分析中

下流側の分析結果は、前回値と比較して有意な変動はない。
引き続き、同立坑の監視強化を行うとともに、上昇原因について調査を実施する。
・6 月 29 日に採取した２号機放水路立抗水上流側のセシウム 134 およびセシウム 137 の値
が、前回値より上昇し、過去最大となったことを確認。本立抗のセシウム 134 およびセシウム137 は、これまで上昇・下降を繰り返す傾向にあり、今回の値が特異的に上昇したものではないと推定。なお、港湾内海水の分析結果については、有意な変動は確認されていない。
7 月 1 日に採取した２号機放水路立抗水上流側のセシウム 134 およびセシウム 137 の値が、前回の分析結果よりも低下していることを確認。他の分析結果については、前回と比較して有意な変動は確認されていない。
・１号機放水路立坑水下流側の全ベータ値が前回値より上昇し、過去最高となったことを確認。本立坑の全ベータの値は、これまでも緩やかな上昇傾向にあり、今回の値が特異的に上昇したものではないと推定。なお、港湾内海水ならびに、他の放水路立坑分析結果については、有意な変動はない。今後も監視を継続していく。
・8 月 28 日に採取した２号機放水路立抗水上流側のセシウム 134 およびセシウム 137 の値が、前回値より上昇していることを確認。本立抗のセシウム 134 およびセシウム 137 は、これまで
上昇・下降を繰り返す傾向にあり、今回の値が特異的に上昇したものではないと考えている。
なお、同立杭の下流側の分析結果については、有意な変動は確認されていない。引き続き、監視を継続する。
・１号放水路内で汚染が確認されている溜まり水の浄化を目的に設置を計画していた１号放水路浄化設備（モバイル式処理装置）について、11 月 27 日午前 11 時 1 分に運転を開始。
運転後の状況については、午前 11 時 16 分に漏えい等の異常がないことを確認。当該設備
は放水路の上流側立坑から移送ポンプにて水を汲み上げた後、当該装置の吸着塔によりセシウム等の放射性核種等を除去し、放水路下流側立坑に移送するもの。
なお、当該装置は、必要に応じフィルタ・吸着塔などの交換や吸着材の補給作業のため、一時的な運転停止を行いながら処理を継続していく。

その他【その他設備からの水漏れ】
・３月 10 日、午前６時 24 分頃、当社社員によるタンクパトロールにおいて、Ｈ４・Ｈ４北・Ｈ４東
エリア内周堰外側の外周堰に溜まった雨水の水位が以下の通り低下していることを確認。
各タンクエリアの外周堰の止水弁（排水弁）は降雨時に溜まった雨水を排水するため通常「開」運用としているが、当該タンクエリアについては、外周堰に比較的高い放射能濃度の溜まり水が確認されたことから、外周堰内の水を回収するとともに、念のため当該堰の止水弁を閉としていた。
＜当該堰内水位＞
３月 9 日
午後 10 時 30 分：15cm
３月 10 日 午前 ６時 24 分：10cm、午前８時 15 分：７cm
当該外周堰内水位の低下は現在も継続しているが、この堰の内側にあるＨ４北・Ｈ４東エリア
内周堰内の水位に低下がないこと、当該外周堰の東側にあるＢ排水路への流れ込みがない
こと、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な変動がないことを確認。
当該外周堰内の低下した水量は、３月９日午後 10 時 30 分から３月 10 日午前８時 15 分にかけて低下した水位と当該外周堰床部の面積から約 400ｔと推定。現在、漏えい状況及び原因等を調査中。
現場確認を行ったところ、Ｈ４東エリアの東側およびＨ４北エリアの北側外周堰とアスファル
トの継ぎ目より水が流出していること、また、Ｈ４エリアおよびＨ４東エリアの内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目より気泡が出ていることを確認。
また、外周堰周辺のＢ排水路およびＣ排水路は暗渠化されていること、流出した水が暗渠化されていない無線局舎付近の枝排水路への流れ込みがないこと、構内側溝排水放射線モニタの指示値に有意な上昇がないことから、外周堰内に溜まった雨水は、外周堰付近の地面に浸透したものの、排水路を通じて、海への流出はないものと判断。
外周堰内に溜まった雨水については、３月 10 日午前 10 時 25 分から午後２時 52 分にかけて、Ｈ４北エリア内周堰内に移送を実施。
外周堰内の雨水の流出量は、降雨量および外周堰に流入した雨水の総量（約 915ｍ3）から移送量（約 168ｍ3）を引いて、約 747ｍ3 と推定。
なお、外周堰内に溜まった雨水の移送完了後、外周堰とアスファルトの継ぎ目からの水の流出、および内周堰と外周堰の間に設置されている側溝と基礎部の継ぎ目からの気泡が止まったことを確認。
Ｈ４エリア周辺地下水観測孔の分析結果において、３月 11 日に採取したＨ４エリア地下水観測孔Ｅ－９の全ベータ放射能分析結果が、前回３月９日の 370Bq/L から 30 倍程度上昇し11,000Bq/L であることを確認。
Ｈ４・Ｈ４北・Ｈ４東エリア外周堰内に溜まった雨水の水位低下による影響の可能性があることから、Ｅ－９について今後１週間程度を目処に監視を強化する。
水位低下に鑑み、監視を実施しているＨ４エリア地下水観測孔Ｅ－11 およびＥ－12 の全ベータ放射能の分析結果は、以下のとおりであり、有意な変動は確認されていない。これら２箇所についても今後１週間程度を目処に監視を継続する。
「内周堰内に溜まった雨水の分析結果」と上記の分析結果を比較したところ、放射能濃度に有意な変化が見られないこと、また、汚染水タンク水位に有意な変化がないこと、タンクパトロ
ールにおいて異常が確認されていないことから、汚染水タンクからの漏えいはないものと判断。
また、上記の内周堰内の分析結果と、「外周堰内に溜まった雨水の分析結果」との比較により、外周堰内に溜まった水の放射能濃度については、内周堰内からの影響ではないものと判断。
なお、本事象における現場調査の一環として、外周堰の外側において、70μｍ線量当量率の測定を行ったところ、Ｈ４エリア南西側付近に高線量当量率箇所があることを確認。
降雨の際に、当該高線量当量率箇所から外周堰内へ汚染した雨水が流入している可能性があることから、引き続き調査を実施。
また、当該高線量当量率箇所付近は、過去（平成２４年３月）に汚染水の漏えい事象があったことから、その因果関係も含め、調査を実施する予定。
・5 月 1 日午前 9 時 30 分頃、Ｈ３タンクエリアのＢ２タンクの基礎部に水溜まりがあることをパト
ロール中の協力企業作業員が発見。当該水溜まりは当該タンクから漏えいした水と推定され、水溜まりの範囲については、約 20 ㎝×約 20 ㎝であり、堰外への漏えいはなく、同日午
前 11 時現在、当該水溜まり範囲の拡大はない。Ｈ３－Ｂ２タンクに貯蔵されている水は、ＲＯ濃縮水。当該水溜まりについては、拡大防止処置（土嚢および吸着マットの設置）を行い、同日午後 0 時 20 分完了。
当該水溜まり箇所の 70μm 線量当量率測定結果は、以下の通り。
・Ｈ３－Ｂ２タンク基礎部（５cm 距離※１） 70μm 線量当量率（ベータ線）
70mSv/h（５cm 距離※１） １cm 線量当量率（ガンマ線）
0.06mSv/h※１：高線量率箇所から５cm 離れた位置
また、同日午後 2 時 3 分、Ｈ３－Ｂ２タンクに貯蔵しているＲＯ濃縮水について、既設配管およびポンプを使用して、多核種除去設備への移送を開始。
本移送は、Ｈ３－Ｂ２タンクとＢ３タンクの連結弁を「閉」とし、Ｈ３－Ｂ１タンクとＢ２タンクを連結した状態で、ＲＯ濃縮水を移送。
漏えい範囲については、水溜まり発見時と比較して変化はない。また、水溜まりの深さは、最大で１mm であり、水溜まり量は約 0.04 リットルと推定。
当該タンクに貯蔵している水の分析結果（2013 年 3 月 7 日採取）については、全ベータで
約 2.4×10８Bq/L。
同日午後 3 時頃、当該タンク基礎部付近にコーキング処置を行うとともに、監視カメラを設置しました。今後、通常のタンクパトロールに加えて、監視カメラによる確認を行う。
当該タンクに貯蔵しているＲＯ濃縮水の多核種除去設備への移送については、５月１日午後２時３分から５月２日午後 10 時２分へ移送を実施。
今後、準備が整い次第、仮設ポンプを使用して当該タンクの残水移送を行う予定。
なお、水溜まりが確認された当該タンク基礎部付近については、監視カメラによる確認を行っているが、漏えい等は確認されていない。
5 月 1 日に発見したＨ３タンクエリアのＢ２タンク基礎部の水溜まりについて、当該タンクに貯蔵しているＲＯ濃縮水の多核種除去設備への移送を、5 月 1 日午後 2 時 3 分から 5 月 2 日
午後 10 時 2 分に実施。当該タンクの残水について、5 月 7 日午後 0 時 2 分から同日午後
3 時 40 分まで、仮設ポンプにより隣接するＢ１タンクへ移送を実施。なお、水溜まりが確認された当該タンク基礎部付近については、通常のタンクパトロールに加えて、監視カメラによる確認を行っていたが、タンク内水の移送が完了したことから通常監視とする。
また、今回の移送終了に関連して、移送ラインを変更するため、5 月 9 日午後 11 時 16 分、多核種除去設備（Ａ系、Ｂ系、Ｃ系）を停止。

当該作業が完了したことから、5 月 12 日午前 10 時 38 分、多核種除去設備（Ａ系）を起動。
運転状態について、異常がないことを確認。
今後、汚染水の処理状況を考慮しながら、多核種除去設備（Ｂ系、Ｃ系）についても起動する。
・5 月 27 日午後 2 時 17 分頃、福島第一原子力発電所構内の車両スクリーニング場に設置されているノッチタンクのフランジ部２箇所より、水の滴下があることを協力企業作業員が発見した。車両スクリーニング場の場所は、35ｍ盤山側、入退域管理棟の北側 150～200ｍ付近。
水の滴下は、１秒に１滴と 10 秒に１滴程度で、滴下した水は堰内に留まっており、堰外への流出はない。当該ノッチタンクには、Ｊヴィレッジにおいて車両の洗浄に使用した水を保管している。当該フランジ部からの滴下については、滴下箇所をビニール袋で養生するとともに堰内に容器を設置して受けている。今後、準備が整い次第、当該タンク内の水を別のタンクに移送を行う予定。
＜当該タンク内の水の分析結果＞
セシウム 134：検出限界値未満（検出限界値：14Bq/L）
セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：22Bq/L）
全ベータ放射能：14Bq/L
その後、当該ノッチタンクの滴下したフランジ部以下となるように、タンク内の水を別のタンクへ移送を実施し、フランジ部以下まで液位を下げて滴下がない事を確認。
また、念のために当該フランジ箇所に受けを設置している。
・5 月 29 日午前 10 時 8 分頃、構内の 35ｍ盤の五差路から２，３号機建屋へ向かう道路（２，３号機建屋側への下り勾配）脇に敷設されている耐圧ホースから水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。同日午前 10 時 26 分頃、移送していたポンプを停止したことにより漏えいが停止したことを確認。当該側溝はＫ排水路に導かれているため、当該側溝内 5 箇所に土嚢を設置するとともに、バキューム車による水の回収を同日午後 1 時 8 分に開始。Ｋ排水路の排水は、移送ポンプによりＣ排水路を経由して港湾内に放出されていることから移送ポンプを同日午前 11 時 3 分に一旦停止したが、Ｋ排水路が港湾外へ越流する可能性があることから、同日午前 11 時 27 分に港湾内への排水を再開。漏えいした耐圧ホースは、
1,000ｔノッチタンクから３号機タービン建屋へ水移送に使用していたもの。
過去に採取したＫ排水路排水口における全ベータの分析結果については以下のとおり。
・5 月 27 日採取分
29Ｂｑ／Ｌ（暫定値）
・5 月 28 日採取分 1,200Ｂｑ／Ｌ（暫定値）
・5 月 29 日採取分 現在確認中
Ｋ排水路の水は、移送ポンプによりＣ排水路を経由して、港湾内へ導かれるが、当該側溝内の５ヵ所に土嚢を設置し、バキューム車による水の回収を同日午後 1 時 8 分に開始しており、Ｃ排水路への流入を極力低減している。
至近の 1,000ｔノッチタンクから３号機タービン建屋への移送実績を確認したところ、5 月 27 日より実施しており、5 月 28 日採取のＫ排水路排水口の全ベータ値（暫定値：1,200 Bq/L）および、下記の放射能分析結果については耐圧ホースからの水の漏えいの影響と判断した。
5 月 29 日採取した午前 7 時および午前 11 時 50 分のＫ排水路排水口の放射能分析結果は以下のとおり。
＜5 月 29 日午前 7 時＞ ＜5 月 29 日午前 11 時 50 分＞

・セシウム 134
5.4Bq/L
15Bq/L・セシウム 137
22Bq/L
53Bq/L
・全ベータ
1,400Bq/L
1,200Bq/L
耐圧ホースから漏えいした水が側溝からＫ排水路を経由し、港湾内に流出したことから、5 月
29 日午後 5 時 35 分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 62 条の3 に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 11 号「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。」に該当すると判断した。
耐圧ホースの穴は、縦約 1 ㎝×幅約 0.2 ㎝であることを確認。耐圧ホースから漏えいした水がＫ排水路を通じて港湾外へ流出することを防止するため、ポンプによりＫ排水路からＣ排水路
へ汲み上げており、また、Ｃ排水路から港湾内への流出量を抑制するため、Ｋ排水路出口付
近からバキューム車による汲み上げを行っている。加えて、当該側溝に土嚢を設置し、バキューム車による汲み上げを開始。
なお、降雨が確認されており、当該側溝内水位の上昇に対応するため、土嚢をさらに高く積み上げ、汲み上げを継続している。
Ｋ排水路排水口の全βは耐圧ホースから水の漏えいが確認された 5 月 28 日以降、5 月 29
日午後 2 時に採取した試料において 6,600Ｂｑ／Ｌを確認した後、減少傾向を示しております（5 月 30 日午前 4 時 5 分に採取した試料で全β：450Ｂｑ／Ｌ）。
福島第一１～４号機取水口内北側（東波除堤北側）、福島第一１号機取水口（遮水壁前）、福島第一２号機取水口（遮水壁前）、福島第一港湾中央においては 5 月 29 日朝採取のデータにおいて過去最高値を更新した後、5 月 29 日昼採取のデータにおいては同レベルで推移している。
5 月 30 日午後 1 時 50 分に採取した、Ｋ排水路排水口の水の分析結果（全ベータ値）は、340Bq/L であり、5 月 29 日午後 2 時に採取した試料において 6,600Bq/L を確認した後、減少傾向を示している。
港湾内および港湾外の放射性物質濃度については、港湾中央において、5 月 30 日に採取した試料の分析結果（全ベータ値）は 120Bq/L であり、5 月 29 日に採取した試料の分析結果（全ベータ値）の 190Bq/L と比較して、減少しており、その他の箇所においても、これまでの分析結果と比較して有意な変動は確認されていない。
漏えい箇所周辺の側溝については、バキューム車による水の回収作業を行い、5 月 30 日午後 3 時 30 分頃に完了した。
Ｋ排水路出口付近については、引き続きバキューム車による水の回収作業を行う。
5 月 31 日午前 4 時 5 分に採取したＫ排水路排水口の水の分析結果（全ベータ値）は、270Bq/L であり、この分析結果は 5 月 30 日午後 1 時 50 分に採取した水の分析結果（340Bq/L）よりも低下しており、引き続き減少傾向を示している。
また、港湾口連続モニタの値に有意な変動が確認されていないことから、外洋への影響はないものと考えている。
6 月 1 日午前 4 時に採取した、Ｋ排水路排水口の水の分析結果（全ベータ値）は、220Bq/L
で、5 月 31 日以降は 110～270 Bq/L で推移しており、有意な変動は確認されていない。また、港湾口連続モニタの値に有意な変動が確認されていないことから、外洋への影響はないものと考えている。なお、Ｋ排水路出口付近については、引き続きバキューム車による水の回収作業を行っている。
6 月 2 日午前 3 時 55 分に採取した、Ｋ排水路排水口の水の分析結果（全ベータ値）は、150Bq/L で、有意な変動は確認されていない。また、港湾口連続モニタの値に有意な変動が確認されていないことから、外洋への影響はないものと考えている。 なお、過去の移送実
績およびＫ排水路分析結果を照合した結果、5 月 27 日の移送開始より漏えいが発生したと仮定して、漏えい量は約７～15m３と推定。
Ｋ排水路排水口の放射性物質濃度（全β値）および港湾内の放射性物質濃度については、
これまでの分析結果と比較して有意な変動は確認されていない。また、港湾口連続モニタの値に有意な変動が確認されていないことから、外洋への影響はないものと考えている。引き続き、監視を継続する。
Ｋ排水路 排水口の 放射性物 質濃度（全β 値）が、連続 して通常の変動 範囲内 である
200Bq/L 以下で安定していること、および漏えいした汚染水について概ね回収できたことから、パワープロベスター（以下、「バキューム車」）による水の回収作業を 6 月 2 日午後 3 時 40
分頃に終了。排水路に設置した土嚢について、取り外しを実施。
なお、バキューム車による水の回収実績については、以下のとおり。
・漏えい箇所周辺の側溝（Ｋ－４－３）
5 月 29 日午後 6 時頃～5 月 30 日午後 3 時 30 分頃 回収量：約 30m３
・漏えい箇所周辺の側溝（Ｋ－４－２）
5 月 31 日午後 0 時 15 分頃～6 月 2 日午後 3 時 40 分頃 回収量：約 110m３
・Ｋ排水路出口付近
5 月 29 日午後 1 時 8 分～6 月 2 日午前 4 時 30 分頃 回収量：約 780m３
・6 月 20 日午前 9 時頃、発電所構内の雨水処理設備（淡水化処理ＲＯ膜装置）において、機器異常を知らせる警報が発生し、協力企業作業員が現場確認を実施したところ、同日午前 9時 30 分頃、同装置の配管取り合い部から水が漏えいしていることを確認。
同装置を停止したことから、漏えいは止まっている。 漏えいした水については、同装置下部に設置されている受け皿（鉄製）内に留まっていることから、外部への影響はない。
漏えいした水は回収を行い、漏えい量は約 20L。
今回の漏えいは、当該装置にて雨水を淡水化処理する過程で発生。淡水化処理ＲＯ膜装置で処理する水は、当該装置で濃縮した水に、至近のタンク堰内の雨水を処理するために追加したもの。
当該の水の至近の分析結果（採取日：6 月 19 日）は、
セシウム 134 が検出限界値未満（検出限界値：10Bq/L）、セシウム 137 が検出限界値未満（検出限界値：17Bq/L）、全ベータが 24,000Bq/L。
漏えいに至った原因は、当該装置Ｂ系を起動したところ、Ａ系の装置の配管取り合い部から漏えいしたもので、当該装置からの移送時に本来開いているはずのＡ・Ｂ系共通の弁が閉まっていたため、締め切り運転状態となり、系統内の圧力が上昇し、配管取り合い部からの漏えいに至ったものと推定。
・側溝に敷設されている耐圧ホースからの漏えいについて、今回、漏えいが発生した 1000t ノッチタンクから３号機タービン建屋への移送ラインについては、信頼性向上を目的に 2014
年 3 月より耐圧ホースからポリエチレン管（以下、「ＰＥ管」という。）への付け替え工事を進めていたが、他工事との作業エリア干渉等により 2014 年 10 月に付け替え工事を中断していた。
当該耐圧ホースの漏えいを受けて、中断していた付け替え工事を再開し、2015 年 6 月 20
日にＰＥ管への付け替えが終了したことから、1000t ノッチタンクから３号機タービン建屋への移送を、6 月 25 日午前 10 時 13 分に開始。移送開始後、午前 10 時 29 分に漏えい等の異常がないことを確認。同日午後 3 時に同移送を停止。なお、移送停止後、漏えい等の異常がないことを確認。今後、３号機タービン建屋の水位を確認しながら、断続的に移送を実施する。
・Ｋ排水路排水口ならびに港湾口連続モニタの監視を実施していたが、これまでの分析結果
において、降雨の影響による数値の上昇を除き有意な変動が確認されないこと、当該事象発生（2015 年 5 月 29 日）前の放射能濃度の値と同程度で落ち着いていることから、1 日 2回実施しているサンプリングを 2015 年 7 月 11 日より 1 日 1 回に変更して監視を継続。
・9 月 9 日午前 10 時 40 分頃、タンクパトロール中の当社社員が、Ｈ５タンクエリアに設置された内堰の北東側の継ぎ目から雨水が漏えいしていることを発見した。このため同日午前 10時 45 分、Ｈ５タンクエリア外堰の排水弁を閉にし、Ｈ５タンクエリア堰内に溜まっている雨水については同日午前 11 時 24 分にＨ６タンクエリア堰内への移送を開始。また、当該の漏えい箇所については、土嚢を設置。
Ｈ５タンクエリアに設置された内堰の継ぎ目からの漏えいについては、漏えい当初はえんぴ
つの芯２本分の漏えいであったが、暫定処置として継ぎ目に詰め物を行い、１秒に２滴程度で土嚢に替えてドレンパンで受けているため、現在堰外への流出はない。なお、当該エリアに設置されているタンクの水位に変動が無いこと、およびＢ・Ｃ排水路の連続側溝モニタにおいて有意な変動が無いことを確認。
その後、漏えい箇所にコーキング処置を行い、同日午後 8 時 55 分に漏えいが停止。また、外堰に溜まった雨水の回収を実施。
Ｈ５タンクエリア内堰および外堰内の雨水の分析結果＜Ｈ５タンクエリア内堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（0.58 Bq/L）未満
・セシウム 137：検出限界値（0.73 Bq/L）未満
・全ベータ ：34 Bq/L
＜Ｈ５タンクエリア外堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（0.92 Bq/L）未満
・セシウム 137：検出限界値（0.80 Bq/L）未満
・全ベータ ：13 Bq/L
Ｈ５タンクエリア内堰および外堰内水のトリチウム分析結果＜Ｈ５タンクエリア内堰内の雨水＞
・トリチウム：検出限界値（91 Bq/L）未満＜Ｈ５タンクエリア外堰内の雨水＞
・トリチウム：検出限界値（91 Bq/L）未満
Ｈ５タンクエリア内堰および外堰内の雨水のストロンチウム分析結果＜Ｈ５タンクエリア内堰内の雨水＞

・ストロンチウム 90：17 Bq/L
＜Ｈ５タンクエリア外堰内の雨水＞
・ストロンチウム 90：7.9 Bq/L
内堰からの漏えい量については、同日午前 7 時 40 分のパトロールにおいて漏えいが無いことを確認しており、それ以降に当該箇所から漏えいが発生、当該箇所の漏えい拡大防止処置が完了した同日午後０時まで漏えいが継続したと仮定し、
約 63L（鉛筆芯２本程度（14.4L/h）で漏えいが継続していたと仮定）と算出。
なお、外堰の排水弁については、Ｈ５タンクエリア外堰の分析結果が排水路の通常の降雨時の値より低い値であったことなどから、同日午後 10 時 58 分に「開」とした。
・9 月 9 日午後 5 時 38 分頃、タンクパトロール中の協力企業作業員が、Ｃ東エリアＡ１タンクに接続している配管と内堰との貫通部から雨水が出ていること、およびＣ西エリアＢ１タンクに接続している配管と内堰との貫通部から雨水が出ていることを発見。その後、同日午後 6時 28 分に当社社員が当該箇所を確認し、内堰の貫通部から外堰内への漏えいであると判断。外堰の排水弁については、同日午後 4 時頃に「閉」状態としていた。
内堰から外堰への漏えいについては、発見当初それぞれ鉛筆１本分の漏えい。
Ｃ西エリア内堰に溜まっている雨水については同日午後 7 時 4 分、Ｃ東エリア内堰に溜まっている雨水については同日午後 7 時 8 分、Ｈ５エリアへ移送を開始。
雨水の移送によって、貫通部の高さよりも水位が下がり、Ｃ東エリアは同日午後 8 時 20 分、Ｃ西エリアについては同日午後 10 時 7 分に漏えいが停止。
その後、漏えい箇所にコーキング処置を実施。また、外堰に溜まった雨水の回収を実施。
Ｃタンクエリア（Ｃ東エリアおよびＣ西エリア）内堰および外堰内の雨水の分析結果＜Ｃ東エリア内堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（0.59 Bq/L）未満
・セシウム 137：検出限界値（0.71 Bq/L）未満
・全ベータ ：30 Bq/L
＜Ｃ西エリア内堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（0.60 Bq/L）未満
・セシウム 137：検出限界値（0.72 Bq/L）未満
・全ベータ ：25 Bq/L
＜Ｃタンクエリア外堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（0.70 Bq/L）未満
・セシウム 137：1.1 Bq/L
・全ベータ ：44 Bq/L
なお、外堰の排水弁については、Ｃタンクエリア外堰内の雨水の分析結果が排水路の通常の降雨時の値より低い値であったことなどから、9 月 10 日午前 10 時 2 分に「開」とした。
Ｃタンクエリア内堰および外堰内の雨水のトリチウム分析結果＜Ｃ西エリア内堰内の雨水＞
・トリチウム：検出限界値（93 Bq/L）未満＜Ｃ東エリア内堰内の雨水＞

・トリチウム：検出限界値（93 Bq/L）未満＜Ｃタンクエリア外堰内の雨水＞
・トリチウム：検出限界値（93 Bq/L）未満
Ｃタンクエリア内堰および外堰内の雨水のストロンチウム分析結果＜Ｃ西エリア内堰内の雨水＞
・ストロンチウム 90：15 Bq/L
＜Ｃ東エリア内堰内の雨水＞
・ストロンチウム 90：16 Bq/L
＜Ｃタンクエリア外堰内の雨水＞
・ストロンチウム 90：24 Bq/L・Ｈ４北タンクエリアにおいて、9 月 11 日午後 0 時 10 分頃、同タンクエリアに設置された内堰から雨水が漏えいしていることを発見。漏えい状況は、鉛筆 1 本程度であり、同タンクエリアの外堰の排水弁については、「閉」状態であることを確認。その後、同日午後 2 時 12 分に、止水セメントによる止水処理を実施し、漏えいが停止。9 月 11 日午後 3 時 55 分からＨ４北タンクエリア外堰内に溜まっている雨水について、Ｈ４タンクエリア内堰内に移送を実施していたが、回収作業が終了したことから、9 月 11 日午後 10 時に移送を停止。
Ｈ４北タンクエリア内堰内、外堰内、および漏えい箇所から採取した雨水の分析結果については以下の通り。
＜Ｈ４北タンクエリア内堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（2.1 Bq/L）未満
・セシウム 137：3.3 Bq/L
・全ベータ ：1000 Bq/L・トリチウム ：170 Bq/L
＜Ｈ４北タンクエリア外堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（2.1 Bq/L）未満
・セシウム 137：検出限界値（2.8 Bq/L）未満
・全ベータ ：420 Bq/L・トリチウム ：検出限界値（94 Bq/L）未満＜漏えい箇所から採取した雨水＞
・セシウム 134：検出限界値（2.1 Bq/L）未満
・セシウム 137： 5 Bq/L
・全ベータ ：1200 Bq/L・トリチウム ：160 Bq/L
また、Ｈ４北タンクエリアにおいて、9 月 12 日午前 11 時 30 分頃、現場パトロールを行っていた当社社員が、9 月 11 日に漏えいが確認された箇所から約 10ｍ離れた場所の内堰より、10秒に１滴程度の滴下があることを確認。そのため、滴下箇所にビニールの受けを設置し、漏えい拡大防止措置を実施。その後、同日午後 0 時 7 分に止水材による止水処理を実施し、滴下が停止したことを確認。また、当該箇所周辺に水溜まりは確認されていない。
・9 月 14 日午後 5 時 35 分頃、Ｈ６タンクエリアにおいて、内堰から雨水が漏えいしていることをタンクパトロール中の協力企業作業員が発見した。漏えい箇所は、配管貫通部１箇所と鋼鉄製の堰の平板と平板を接続する補強用の鋼材との接合部 2 箇所の計 3 箇所。
・漏えい状況は、配管貫通部１箇所については約 5cm の幅で、鋼鉄製の堰の平板と平板を接続する補強用の鋼材との接合部２箇所については約 1cm の幅で、それぞれ壁伝いに流れている状況。なお、外堰の排水弁は 9 月 13 日より閉止しており、外堰から外部への漏えいはない。9 月 14 日午後 6 時 30 分頃より止水剤による止水作業開始、午後 8 時 8 分に内堰内の水の移送を開始（→Ｈ４北内タンク）。午後 11 時 00 分 漏えいが「にじみ」まで低減していることを確認。9 月 15 日午前 7 時 25 分頃、雨水漏えいが確認された 3 箇所において、漏え
いが停止していることを確認。
＜漏えいした水の分析結果：Ｈ６タンクエリア内堰内の雨水＞・セシウム 134：検出限界値（0.64Bq/L）未満
・セシウム 137：1.7Bq/L・全ベータ ：300Bq/L・トリチウム ：検出限界値（92Bq/L）未満※ Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えいについて、内堰内、外堰内、および漏えい箇所近傍（内堰内）から採取した水のストロンチウム 90 の分析結果について＜Ｈ４北タンクエリア内堰内水＞・ストロンチウム 90：620 Bq/L
＜Ｈ４北タンクエリア外堰内水＞・ストロンチウム 90：310 Bq/L
＜漏えい箇所近傍（内堰内）から採取した水＞
・ストロンチウム 90：740 Bq/L
Ｈ４北タンクエリア内堰から漏えいした水については、同エリアに設置している汚染水タンク
等からの漏えいは確認されていないことから、同エリア内堰内に雨水が溜まったものではあるが、2013 年 8 月 19 日に発生した「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ濃縮水貯槽からの漏えい」によって同エリアには汚染が残存※しており、その影響で同エリア内堰内に溜まった雨水の放射能濃度も高くなっていることから、漏えいした水は「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断。
※2013 年 8 月 19 日の漏えい事象発生後に、Ｈ４北タンクエリア内の床面洗浄・塗装は実施しているものの、タンク底部の床面には汚染が残存している状況。
また、漏えい箇所近傍（内堰内）から採取した水の放射性物質の濃度（告示濃度限度に対する割合の和）は「25」であり、実施計画にて定めた排水基準（0.22）を超えていることから、9月 15 日午後 8 時 17 分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第１８条第１２号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断。
Ｈ４北タンクエリア内堰からの漏えいに関して、当該タンクエリア内堰内、外堰内、および漏えい箇所近傍（内堰内）から採取した水の分析結果（セシウム 134 およびセシウム 137）について、以下のとおり訂正。なお、本訂正は、より精度の高い分析（計測時間を長時間確保したもの）を行った結果によるもの。
また、漏えい箇所近傍の内堰内から採取した水の放射性物質の濃度（告示濃度限度に対する割合の和）は「25」とお知らせしているが、本訂正においても数値の変更はない。
＜Ｈ４北タンクエリア内堰内水＞【訂正前】・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：2.1Bq/L）・セシウム 137 3.3Bq/L【訂正後】・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：0.87Bq/L）・セシウム 137 3.5Bq/L＜Ｈ４北タンクエリア外堰内水＞【訂正前】・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：2.1Bq/L）・セシウム 137 検出限界値未満（検出限界値：2.8Bq/L）【訂正後】・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：0.78Bq/L）・セシウム 137 検出限界値未満（検出限界値：1.2Bq/L）＜漏えい箇所近傍（内堰内）から採取した水＞【訂正前】・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：2.1Bq/L）・セシウム 137 5.0Bq/L【訂正後】・セシウム 134 検出限界値未満（検出限界値：0.92Bq/L）・セシウム 137 3.6Bq/L・Ｈ６タンクエリア内堰からの漏えいについて、採取した水のストロンチウム 90 の分析結果等は以下の通り。
＜Ｈ６タンクエリア内堰内水＞
ストロンチウム 90：160 Bq/L
Ｈ６タンクエリア内堰内の水については、同エリアに設置している汚染水タンク等からの漏えいは確認されていないものの、9 月 11 日に発生したＨ４北タンクエリアからの漏えい事象の際に、Ｈ４北タンクエリア内堰内の水※1 がＨ６タンクエリアに移送されていることから、漏え
いした水は「核燃料物質等により汚染された水」に該当すると判断。※２
このため、本事象については、2015 年 9 月 11 日に発生した炉規制法報告事象の一連の事象として、Ｈ４北タンクエリアからの漏えい事象と併せて、原因と対策について検討する。
※1：2013 年 8 月 19 日の「福島第一原子力発電所汚染水貯留設備ＲＯ濃 縮水貯槽からの漏えい」事象発生後に、Ｈ４北タンクエリア内の床面洗浄・塗装は実施しているものの、タンク底部の床面には汚染が残存している。
※2：Ｈ６タンクエリア内堰内から採取した水の放射性物質の濃度（告示濃度限度に対する割合の和）は「5.3」であり、実施計画にて定めた排水基準（0.22）を超えている。
なお、9 月 9 日に発生したＨ５タンクエリア及びＣタンクエリア内堰からの漏えい 事象についても、原因と対策を検討する。
・9 月 29 日午前 5 時 29 分頃、集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）内のサンプリングラッ
ク（試料採取装置）から、床面に水が漏れていることを、パトロール中の協力企業作業員が発見。同日午前 6 時 31 分、サンプリングラックにつながっているサンプリングライン 10 箇所の弁を閉止し、その後、午前 8 時 2 分に漏えいが停止していることを確認。漏えいした水は、第二セシウム吸着装置の各吸着塔出口におけるサンプリングラインの水で、漏えい範囲は約 3m
×約 4m、深さ約 3mm で漏えい量は約 36 リットル。漏えいした水は当該建屋内に留まっており、建屋外への流出はない。
その後、漏えいした水については、午後 0 時 20 分に回収を終了。
また、漏えいした水の放射能分析結果は以下の通り。
・セシウム 134：2.8×105 Bq/L・セシウム 137：1.2×106 Bq/L
・全ベータ
：3.3×106 Bq/L
原因については、サンプリング水を排水するラインが排水不良となり、逆流した水が３箇所のサンプリングシンクから溢水したものと推定。
・9 月 30 日午前 7 時 48 分頃、Ｈ１東タンクエリアにおいて、当該タンクエリア内堰のボルト部から 1 分間に 1 滴程度の水が滴下していることをタンクパトロール中の協力企業作業員が発見したとの連絡があった。午前 9 時に現場状況を確認したところ、当該タンクエリアの鋼製の内堰のボルト部４箇所において、幅 10～30cm 程度のにじみ痕があること、および水は鋼製の内堰に沿って設置されているコンクリート堰の上部にとどまっていて、コンクリート堰側面および床面には至っていないことを確認。また、当該タンクエリアの外堰の排水弁については「閉」状態であることから、環境への影響はないものと考えている。止水処置を行うため、にじみのあったボルト部の拭き取りを行ったところ、水の滴下はなくにじみ程度であることを確認。
にじみを確認したボルト部４箇所については、午前 9 時 35 分に止水セメント等による止水処
置が完了した。水は拭き取りにより回収している。
なお、にじみが確認された箇所の水については、にじみ量が非常に少なく、直接水を採取することができなかったことから、当該タンクエリア内堰内の水について分析を実施。
＜Ｈ１東タンクエリア内堰内水＞・セシウム 134
：検出限界値未満（検出限界値：1.1Bq/L）・セシウム 137
：1.2Bq/L・トリチウム：22Bq/L・ストロンチウム 90 ：560Bq/L
・2015 年 11 月２日午前 11 時 21 分頃、高性能多核種除去設備において、フィルタのラインの切替作業を行っていたところ、当該ラインに設置してあるベント配管(空気抜き配管)より、水が漏れていることを当社社員が発見した。
水溜まりの範囲は、約 5ｍ×約 10ｍであり、堰内に留まっており、外部への流出はない。
なお、高性能多核種除去設備の運転を停止したことにより、漏えいは停止した。

※２

・11 月 5 日午前 0 時 9 分頃、２号機タービン建屋に設置されている滞留水移送設備の漏えい検知器が作動した。
このため、午前 0 時 11 分に２号機タービン建屋から高温焼却炉建屋への滞留水の移送を停止、午前 0 時 12 分に３号機タービン建屋から高温焼却炉建屋への滞留水の移送を停止した。
当社社員が現場確認した結果、滞留水移送配管の下部に設置してある約２ｍ×５ｍ×５cm の堰内に高さ約２cm の水たまり、堰外に約５ｍ×５ｍ×１mm の水たまりを確認した。
また、当該配管は塩化ビニール製シート※１で覆われており、そこから数秒に１滴程度、堰内に滴下していたが、配管を覆っている塩化ビニール製シートには、水が残っているものの、午前
2 時 30 分現在、水の滴下は停止している。
確認された水たまりは、２号機タービン建屋内に留まっており、環境への影響はないと考えている。
水溜まりが確認された箇所の現場調査を実施し、水溜まり箇所の上部には、4 本の滞留水移送配管が敷設されていた。そのうち 3 本の配管に巻きつけていた塩化ビニール製シート
内に水が溜まっていることを確認した。水溜まりのあった床面および塩化ビニール製シート 3
箇所の水のサンプリング結果は以下の通り。
セシウム－134 セシウム－137
全ベータ （単位：Bq/L）
床面
2.5×10６
1.1×10７
3.2×10７６７
配管Ａ 4.0×10
1.8×10
5.5×10７
配管Ｂ 2.2×10６
9.5×10６
5.1×10７
６
７
配管Ｃ 3.2×10
1.4×10
4.0×10７※１ 塩化ビニール製シート
配管からの漏えいを速やかに検知するため、漏えいした水を漏えい検知器に導く目的で、あらか
じめ設置したもの。当該シートは４本の配管全てに設置している。

水溜まりが確認された箇所の上部に敷設された 4 本の滞留水移送配管について、ろ過水による漏えい試験を実施したところ、そのうちの 1 本の配管（以下、「当該配管」という。）から水の漏えいを確認した。
当該配管については、11 月 6 日にお知らせした、塩化ビニール製シート内に水が溜まっていた 3 本の滞留水移送配管とは別の配管であった。
また、当該配管について、漏えい箇所近傍にある配管貫通部のシールプレートやコーキング
材を剥がして目視確認したところ、配管に親指程度のへこみがあること、へこみの表面に亀裂があることを確認した。
当該配管については、今後準備ができ次第、配管の交換を行うとともに亀裂が発生した原因を調査する。
なお、当該配管以外の 3 本からは漏えいは確認されておらず、滞留水移送配管の塩化ビニー
ル製シート内に水が溜まっていた原因としては、当該配管から漏れた水が配管表面を伝い、当該配管の下側に敷設※２されている 3 本の滞留水移送配管に巻き付けてある塩化ビニール
製シート内に入り込んだものと推定。
漏えいの発生に伴い各建屋滞留水の移送を停止しているが、当該配管を隔離して、建屋滞留水の移送を実施できることが確認できたため、11 月 11 日午後より各建屋の滞留水移送を順次再開する予定。

4 本の滞留水移送配管については、漏えい箇所近傍の配管貫通部では水平に並んで敷設されているが、その後に各配管が立ち下がり、上下方向に並んで敷設されており、当該配管はこの最上段に敷設された状態。
漏えいが確認された配管については、その後の調査で当該配管施工時に使用した投光器が接触し、投光器の熱により損傷させたことが判明。損傷した配管については、交換を行うとともに通水試験等を実施し異常のないことを確認。当該配管について、12 月 7 日に系統への復旧を行う予定。
【陸側遮水壁】
・福島第一原子力発電所の汚染水対策として、建屋内への地下水流入による汚染水の増加を抑制することを目的に、１～４号機の建屋周りに陸側遮水壁の設置を進めていたが、準備が整ったため、4 月 30 日午後 0 時、ブライン（不凍液）循環設備の健全性や地下水の流れによる影響等の確認のため１～４号機建屋の山側（１８箇所）を対象に試験凍結を開始。なお、試験凍結開始以降、設備等に異常は確認されていない。
【油漏れ】
・2015 年１月 16 日午後６時 10 分頃、構内４号機西側において、凍土壁工事にて使用していた削孔機の油圧ホースから油が漏えいしていることを、協力企業作業員が発見。油の漏え
いは連続滴下で継続していたため受けを設置し、漏えいに伴い周辺の鉄板上に溜まった油については拭き取りを実施。また、同日午後６時 39 分に一般回線にて富岡消防署へ連絡。
漏えいした油は油圧ホースからの漏えいであることから、削孔機の制御油と判断。削孔機周辺の敷鉄板上に溜まった油については、同日午後７時８分に吸着マットによる拭き取りを完了。また、同日午後８時 00 分頃、油圧ホースを取り外し、油圧ホース取付け口に閉止栓を取り付けたことで油の漏えいが止まったことを確認。
削孔機から漏えいした油の量は、周辺の敷鉄板上に溜まった油の量が約２ｍ×約３ｍの範囲で約６リットル、油圧ホースの受けに溜まった油の量は、約 40 リットルであることを確認。なお、同日午後８時 11 分に富岡消防署より「油漏れ事象」との判断を受けた。
・３月４日午前 10 時 15 分頃、構内駐車場に停車中のタンクローリーから油が漏れているとの連絡が緊急時対策本部へ入った。降雨の影響により、タンクローリー下部に油膜が約２ｍ×約４ｍの範囲で広がっている状況であったが、現場の状況を確認した結果、車体（積載油およびエンジンオイル等）からの油の漏えいではなく、過去にタンクローリーの車体に付着した油が、降雨による影響で流れ落ちたものと推定。タンクローリー下部に広がっていた油膜については、
同日午後２時に吸着材による回収が終了。なお、本件については、同日午前 10 時 20 分に双葉消防本部通信司令室へ一般回線にて連絡。同日午前 11 時 30 分に双葉消防本部より「車両からの油の漏えい事象」との判断を受けた。
・4 月 25 日午前 10 時 40 分頃、構内ふれあい交差点付近の駐車場において、停車中のタンクローリー車（10 トン）から燃料（軽油）が漏えいしていることを、協力企業作業員が発見。同日午前 11 時 2 分に双葉消防本部へ連絡。当該タンクローリー車は給水車として使用しており、タンク内に危険物は積載していない。なお、駐車場上に漏えいした軽油（漏えい範囲：約1m×約 2m）は、吸着マットによる処置を実施し、軽油の滴下については、応急処置により停止。その後、同日午後 0 時 37 分に双葉消防本部より「油漏れ事象であり、危険物施設からの漏えい事象ではない」との判断を受けた。
【Ｋ排水路】
・発電所構内のＫ排水路の水については、同排水路内にポンプを設置し港湾内に繋がるＣ
排水路へ水を移送することとしており、4 月 17 日より、本格運用を開始。4 月 21 日午前 8 時
45 分頃、ポンプ（８台）の稼働状況を確認したところ、停止していること、および雨水が堰を乗り越え海に流れていることを確認。ポンプが停止した原因については、発電機の故障と判断し、発電機を予備のものに取り替え、準備が整ったことから、4 月 21 日午後 8 時 9 分ポンプを起動し、移送を再開。なお、ポンプの起動状態に異常はない。発電機が停止した原因については、引き続き、調査中。
・今回の分析結果については、7 月 16 日採取した水の分析結果（セシウム 134、セシウム 137、
全ベータ値）が前日の分析結果よりも上昇しているが、強い降雨の影響により一時的に上昇したものであると判断している。また、港湾口連続モニタの値については、有意な変動は確認されていない。引き続き、監視を継続していく。
なお、Ｋ排水路の排水については、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾に繋がるＣ排水路へ移送しているが、7 月 16 日午前 8 時 24 分頃、移送ポンプは全台正常に稼働しているものの、移送ポンプの移送量を超える強い降雨の影響により、Ｋ排水路に設置した堰から外洋側にも一部排水されていることを確認。7 月 16 日午後 8 時 10 分頃、稼働していた 8 台（全台数）の移送ポンプが 6 台に切り替わったことから、この時間に一部排水が停止し、通常の排水状態に戻ったものと考えている。
7 月 17 日の分析結果については、前日の分析結果よりも低下していることを確認。
・Ｋ排水路の排水は、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾内に繋がるＣ排水路へ移送しているが、8 月 17 日夜の降雨の影響により、一時的にＫ排水路に設置した堰を乗り越え外洋側にも一部排水されていることを確認。
・Ｋ排水路の排水については、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾内に繋がるＣ排水路へ移送しているが、8 月 27 日、Ｋ排水路に設置したカメラ映像を確認したとこ
ろ、降雨の影響により、午前 0 時 17 分から午前 0 時 25 分の間で雨水が堰を乗り越え、外洋側へ一部排水されていることを確認。その後は、Ｋ排水路内の雨水は全てＣ排水路に移送しており、外洋への排水はなし。
・8 月 28 日の分析結果については、前回（8 月 27 日）の分析結果と同様に降雨の影響により上昇した値が継続しているが、過去の変動範囲内であり、引き続き、監視を継続する。
なお、8 月 17 日夜の降雨の影響により、一時的にＫ排水路に設置した堰を乗り越え外洋側にも一部排水された件の対策として、同排水路に設置したポンプのセンサーの安定稼働に必要な水位を確保することを目的に、8 月 28 日、当該堰（高さ約 70cm）の上部に高さ約15cm の鋼材を設置。
・ Ｋ排水路の排水については、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾内に繋がるＣ排水路へ移送しているが、9 月 7 日、Ｋ排水路に設置したカメラ映像を確認した
ところ、降雨の影響により、午前 2 時 55 分から午前 4 時 6 分の間で雨水が堰を乗り越え、外洋側へ一部排水されていることを確認。その後は、Ｋ排水路内の雨水は全てＣ排水路に移送しており、外洋への排水はなし。
・9 月 7 日に採取した水の分析結果（セシウム１３４、セシウム－１３７、全ベータ値）が前日の分析結果よりも上昇していたが、昨日の降雨の影響により一時的に上昇したものであり、過去の変動範囲内に収まっている。引き続き、継続監視を行う
・ 9 月 9 日、Ｋ排水路に設置したカメラ映像を確認したところ、降雨の影響により、午前 0 時
28 分から午前 2 時 34 分および午前 3 時 58 分から午前 4 時 24 分の間で雨水が堰を乗り越え、外洋側へ一部排水されていることを確認。その後は、Ｋ排水路内の雨水は全てＣ排水路に移送しており、外洋への排水はなし。
・Ｋ排水路の排水については、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾内に繋がるＣ排水路へ移送しているが、9 月 11 日、Ｋ排水路に設置したカメラ映像を確認したとこ
ろ、降雨の影響により、午前 3 時 3 分から午前 4 時 20 分および午前 5 時 20 分から午前 5時 50 分、また午前 6 時 13 分から午前 7 時 7 分の間で雨水が堰を乗り越え、外洋側へ一部排水されていることを確認。その後は、Ｋ排水路内の雨水は全てＣ排水路に移送しており、外洋への排水はなし。
・Ｋ排水路の排水については、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾内に繋がるＣ排水路へ移送しているが、Ｋ排水路に設置したカメラ映像を確認したところ、降雨の影響により、9 月 17 日午後 11 時 23 分から午後 11 時 31 分、午後 11 時 45 分から 9 月 18
日午前 0 時 16 分および午前 0 時 29 分から午前 2 時 3 分に、雨水が堰を乗り越え、外洋側へ一部排水されていることを確認。その後は、Ｋ排水路内の雨水は全てＣ排水路に移送しており、外洋への排水はなし。
・Ｋ排水路の排水については、同排水路内に堰を設けて、移送ポンプを設置し港湾内に繋がるＣ排水路へ移送しているが、12 月 11 日、Ｋ排水路に設置したカメラ映像を確認したところ、降雨の影響により、午前 10 時 24 分から 10 秒間、一時的にＫ排水路から雨水が堰を乗り越え、その後も断続的に外洋側へ一部排水されていることおよび午前 11 時 34 分に外洋への排水が停止していることを確認した。その後は、Ｋ排水路内の雨水は全てＣ排水路に移送しており、外洋への排水はなし。
【その他設備の不具合・トラブル】
・5 月 12 日、５号機残留熱除去系ポンプ（Ｂ）の振動測定を行っていたところ、当該ポンプの振動が高いことを確認。このため、同日午後 0 時 7 分、残留熱除去系ポンプ（Ｂ）から残留熱除去系ポンプ（Ｄ）への切り替え操作を実施。当該ポンプの切り替え操作に伴う５号機の原
子炉水温度は、25.5℃で変化なし。なお、当該残留熱除去系ポンプ（Ｂ）の振動発生箇所である電動機については、今後、点検を行う。
・8 月 1 日午前 10 時 56 分頃、モニタリングポスト（ＭＰ）２のダストモニタにて「警報（警報設定値：1.0×10-5Bq/cm3）」が発生。警報発生時、すぐに指示値は通常値に復帰したことから、
ダストモニタの検出器付近に塵などが付着し、ノイズが発生したものと考えている。なお、1号機カバー解体作業および周辺での作業は本時間帯には行っておらず、近接するＭＰのダストモニタ（ＭＰ１・ＭＰ３）に変動はない。
・8 月 2 日午後 6 時 54 分頃、モニタリングポスト（ＭＰ）２のダストモニタにて「警報（警報設定値：1.0×10-5Bq/cm3）」が発生。警報発生時、すぐに指示値は通常値に復帰している。ダストモニタの検出器付近に塵などが付着し、ノイズが発生したものと考えているが、昨日も同様の警報が発生していることから、機器的な異常も考えられるため、当該機器を交換する。
なお、1 号機原子炉建屋カバー解体作業、３号機原子炉建屋ガレキ撤去、フランジタンク解体作業および周辺での作業は本時間帯には行っておらず、近接するＭＰのダストモニタ

（ＭＰ１・ＭＰ３）に変動はない。
・12 月 4 日午前 8 時 21 分頃、所内電源設備の予備変電所電源設備において過負荷トリッ
プを示す警報が発生。プラントの主要パラメータおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。
当該電源設備には、プラント安定化のための主要設備負荷は、接続されていない。
現場を確認したところ、予備変電所電源設備のうち、構内配電線に電源を供給している遮断器が「切」位置（過負荷トリップ）になっていることを確認した。
また、前日 23 時頃に行った構内配電線への電源供給を、予備変電所電源設備から別の電源系へ切り替える操作の際に、誤って別の構内配電線の開閉器を「切」位置にしていたことが判明。
その後の調査で、予備変電所電源設備が過負荷トリップした原因は、本来「切」位置とす
べき構内配電線の開閉器が「入」位置となっていたため、予備変電所電源設備と別の電源が並列に接続された状態となり、その後に作業等で構内配電線の負荷が増大して過電流となったことで予備変電所電源設備の当該遮断器が「切」位置（過負荷トリップ）となったことが判明。
本件は設備故障によるものではないことや、現場確認においても当該電源設備に異常が確認されなかったことから、誤って「切」位置とした構内配電線の開閉器について、12 月 4
日午後 7 時 26 分に復旧操作（電源「入」操作）を実施。復旧操作後において、電源設備および接続されている各設備に異常なし。
【けが人・体調不良者等】
・１月 13 日午前９時 45 分頃、２号機原子炉建屋１階除染作業中、吊り上げ作業中の鉛板に、協力企業作業員の頭部が接触し首の痛みを訴えたことから、入退域管理棟救急医療室にて医師の診断を受診。その結果、緊急搬送の必要があると判断し、同日午前 11 時 13 分、救急車を要請。
なお、当該作業員については意識があり、自力歩行が可能であるが、頭部の接触であることから、念のため検査を実施し医師による診察（ＣＴおよびＭＲＩ検査を実施）の結果、「頭部打撲」と診断。
また、負傷したときの状況について、その後の聞き取りにより、「当該作業にて使用していた昇降台車を移動させる際、上部既設物に昇降台車の手摺（折り畳み式、鉛板４枚取付）が干渉するため、手摺を折り畳んで移動しようした。その際、負傷者を含む作業員２名が手摺を折り畳むレバーを動かしたところ、手摺りが負傷した作業員の頭部に倒れ、左手薬指をヘ
ルメットの間に挟むとともに頭部にぶつかり負傷した」ことを確認。
・１月 15 日午後０時 20 分頃、構内Ｇ５タンクエリアにおいて、協力企業作業員が汚染水タンク
雨水抑制対策工事中にグラインダーで左手を負傷した。その後、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午後１時 36分に救急車を要請。午後２時６分に急患移送車にて同発電所を出発し、富岡消防署（救急車待機場所）で救急車に乗り換えて、いわき市立総合磐城共立病院へ向かった。なお、当該作業員の身体への放射性物質の付着はなかった。医師による診察の結果、「左示指挫創」、「左中指末節骨開放骨折」と診断。今後、約２ヶ月程度の通院加療を要する見込み。

・１月 19 日午前９時 10 分頃、構内の雨水処理タンクエリアにおいて、雨水受けタンク設置工事を請け負った企業の社員（元請社員）が、タンク天板上部（約 10ｍ）から墜落したとの連絡が緊急時対策本部に入った。その後、救急医療室にて医師の診察を受け、意識はあるものの、動けない状態であった。同日午前 10 時 31 分に入退域管理棟救急医療室から救急車にていわき市立総合磐城共立病院へ向かった。負傷者は、当該タンク水張り試験後のタン
ク内面の検査をするため、当社社員１名および元請社員２名（うち１名は負傷者）の３名で、検査準備を実施していたが、タンク内部が暗かったことから、タンク内に明かりを取り込むた
め当該タンク上部へ上がり、タンク天板にあるマンホールの蓋を一人で開けようとした際に、マンホールの蓋とともにタンク内部へ墜落したものと推定。なお、負傷者は安全帯を装備していたが、使用状況については調査中。当該負傷者の身体に放射性物質の付着はない。
その後、同日午前 11 時 43 分に病院へ到着し医師による治療を行っていたが、１月 20 午前
１時 22 分に死亡を確認。
・3 月 2 日午前 8 時 50 分頃、構内の化学分析棟において、協力企業作業員（男性）が作業中につまずいて転倒。その後、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けた結果、右手首脱臼骨折の疑いがあり、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午前９時 25分に救急車を要請。なお、当該作業員の身体に放射性物質の付着はなく、自力歩行が可能な状態。搬送先のいわき市立総合磐城共立病院における医師による診断の結果、「右橈骨遠位端骨折」と診断された。負傷した協力企業作業員は、負傷した当日に手術を行っており、今後約 3 ヶ月程度の治療を要する見込み。
・4 月 13 日午前 9 時 45 分頃、協力企業作業員の男性が草刈り作業中に土中にあった針金が右腕に刺さり負傷したことから、入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けた。
当該作業員の身体に放射性物質の付着はないが、診察の結果、右前腕刺創と診断されたことから、念のため、内部被ばくの可能性があることから、午前 11 時 6 分に救急車にて入退域管理棟救急医療室を出発し、双葉町の郡山海岸にてドクターヘリに乗せ替え、午前 11時 31 分にドクターヘリ郡山海岸を出発し、午前 11 時 54 分に福島県立医科大学付属病院に到着。
内部被ばくの有無を確認するため、ホールボディカウンタを受検した結果、内部被ばくはな
いと判断されるとともに、負傷した箇所について治療を実施。その後、医師の診察の結果、
負傷箇所の経過観察のため入院していたが、異常が確認されなかったことから、4 月 14 日
午前 10 時 20 分に退院。なお、医師による診断の結果、「右前腕部杙創」で、全治３週間の見込みと診断されているが、同日より軽作業の業務へ復帰。
・4 月 13 日午後 3 時 20 分頃、入退域管理棟内で、資材管理（着替え等の配備）を行っていた協力企業作業員の男性が手足の痺れを訴えたことから、入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けた。診察の結果、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後 3 時 39 分に救急車を要請。午後 4 時 19 分、かしま病院（いわき市）へ向け搬送。なお、当該作業員の身体に放射性物質の付着はない。
・6 月 12 日午前 6 時 10 分頃、１号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下「当該設備」という。）（Ｂ系）の放射線検出器（以下「検出器」という。）の電圧が低下したことにより、監視不能と判断。今後、原因の調査および当該設備（Ｂ系）の点検を実施する。なお、当該設備（Ａ系）については、正常に動作している。
当該設備（Ｂ系）の状況を確認したところ、検出器を冷却する装置の冷却機能が一時的に低下したため、検出器の機器保護のため高圧電源の印加が遮断され、機器異常が発生したものと推定。なお、冷却装置の機能一時低下の要因としては、冷媒中の不純物が凍結したことに起因する詰まりが発生したためと推定しており、凍結した不純物が溶解すると、冷却装置の機能が回復したため、一過性のものと考える。
6 月 12 日午後 4 時 45 分に、冷却機能回復後に採取したデータに異常がないことを確認したことから、当該設備（Ｂ系）は監視可能な状態に復帰（使用可能）したものと判断。
6 月 13 日午前 4 時 36 分に、キセノン 135 の指示が 1.34×10-3 Bq/ cm3 からダウンスケー
ルとなったことから、当該設備（Ｂ系）は動作不良と判断。その後、当該設備（Ｂ系）の点検を行ったところ、冷却機能低下が疑われたことから、6 月 16 日に原因の可能性がある機器
として、冷却装置、検出器の交換を実施。交換後の当該設備（Ｂ系）の指示については、
事象発生前のデータと比較し同等であり、指示値も安定していることから、6 月 17 日午後 0時 45 分に当該設備（Ｂ系）による監視を再開。なお、当該設備（Ａ系）については、正常に動作しており、プラントデータ監視に支障はない。
また、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリン
グポスト指示値の有意な変動は確認されていない。
・6 月 16 日午後 1 時 20 分頃、構内にある多核種除去設備建屋内において、協力企業作業員が作業中につまずいて転倒し負傷。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けた
ところ、右大腿骨膝関節部骨折の疑いがあると診断されたため、同日午後 2 時 53 分に救急車を要請。なお、当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。
その後、いわき市立総合磐城共立病院で診察を受けた結果、「右大腿骨内顆骨折」、全治
約 3 ヶ月程度の見込みと診断された。
・6 月 27 日午前 7 時 40 分頃、福島第一原子力発電所構内、Ｄタンクエリア付近において、雨水カバー他設置工事を行っていた協力企業作業員が、トラックに荷物を積み込む際に荷物とトラックの荷台に右手を挟み負傷。同日午前 7 時 47 分頃、入退域管理棟救急医療室に入室して医師の診察を受けたところ、右手中指開放骨折の疑いがあるため、医師の判断により、午前 8 時 52 分に業務車でいわき市内の病院へ向かっていた。その後、病院側から救急車による搬送要請を受けたため、午前 9 時 49 分に救急車でいわき市内の病院へ搬送。
当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。病院で診察を受けた結果、「右中指末節骨開放骨折、右環指末節骨骨折」（全治に６週間の安静加療を要する見込みである。）と診断。
・7 月 27 日午後 5 時 54 分頃、構内で汚染水タンク雨水抑制対策工事に従事していた協力
企業作業員（男性）が体調不良を訴え、入退域管理棟救急医療室に入室し、医師の診察を受けた。診察の結果、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午後 6 時 16 分に救急車を要請し、午後 6 時 43 分に救急車にて福島第一原子力発電所を出発し、南相馬市立病院に搬送。当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。
7 月 28 日、診断の結果、熱中症（熱疲労）Ⅱ度と診断された。なお、頭部ＣＴで異常がなく、輸液投与し、同日退院。
・8 月 1 日午後 2 時 47 分頃、協力企業より、「作業員が福島第一原子力発電所での作業を終え、帰宅のため事務所に立ち寄った際に体調不良を訴えた。その後、いわき市立総合磐城共立病院へ、救急車にて搬送され、搬送先の病院にて、同日午後 0 時 59 分に死亡が確認された。」と連絡があった。作業との因果関係については確認中。

・8 月 8 日午前 6 時 25 分頃、構内の土捨場において、陸側遮水壁工事で使用した工事車両の清掃を行っていた協力企業作業員が、車両後部にあるタンクの蓋に頭部を挟まれる事故が発生。当該協力企業作業員を入退域管理棟救急医療室に搬送。同日午前 7 時 27 分、
高野病院（広野町）へ搬送のために出発。同日午前 7 時 56 分、医師により死亡を確認。
・8 月 21 日午後 1 時 10 分頃、発電所構内の１号機タービン建屋大物搬入口付近において、１～４号機タービン建屋滞留水浮上油回収作業で協力企業作業員が機材を運搬後、意識を失ったという連絡が緊急時対策本部に入り、入退域管理棟救急医療室の医師が現場に出向。
当該作業員の状態から緊急搬送の必要があると判断し救急車を要請。午後 2 時 4 分に救急車にて出発し、いわき市立総合磐城共立病院に向かう。当該作業員については、8 月 21 日
午後 3 時 47 分に搬送先の病院にて死亡が確認されたことが、元請協力企業より 8 月 22 日午
前 10 時 50 分緊急時対策本部へ連絡があった。
・9 月 2 日午前 4 時 55 分頃、福島第一原子力発電所Ｈ２北エリアのタンクにおいて、協力企業作業員がタンクの梯子を昇る際に、負傷。フルハーネスタイプとＤ環付きベルトの安全帯を装着していたため落下は免れたが、梯子に引っかかった状態で当該作業員が助けを呼び、共同作業者に発見された。午前 5 時 14 分に入退域管理棟救急医療室へ入室し、医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断したことから、午前 5 時 56 分に救急車を要請。なお、当該作業員の身体に放射性物質の付着はない。その後、いわき市立総合磐城共立病院にて 9 月 2 日より検査入院をしていたが、特記すべき外傷などなく、9 月 3 日、退院するとともに今後の通院治療は不要と診断された。
・9 月 9 日午後 12 時 45 分頃、入退域管理棟２階のトイレにて、協力企業作業員が意識不明の状態で発見されたため、同日午後 12 時 56 分に救急車を要請。当該作業員は同日午後 12時 57 分に入退域管理棟救急医療室へ入室したが、心肺停止の状態だった。その後、同日午後 1 時 32 分に救急車にて出発し、いわき市立総合磐城共立病院に向かう。当該作業員については、同日午後 3 時 10 分に搬送先の病院にて死亡が確認された。
・10 月 29 日午後 0 時 48 分頃、構内において、固体廃棄物貯蔵庫第９棟設置工事に従事している協力企業作業員が、鋼矢板に右手の指を挟み負傷。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受け、病院への搬送が必要と判断されたことから、10 月 29 日午後 1 時 43 分に救急車を要請。その後、搬送先の病院で診察を受けた結果、「右手挫傷、右中指挫創」（約３週間の療養を要する見込み）と診断された
・11 月 19 日午後 1 時 9 分頃、免震重要棟遠隔監視室において、6900V 電源盤所内共通Ｍ／Ｃ（メタクラ）※１Ａ系の地絡警報が発生。
当社社員が設備の状況を確認したところ、免震重要棟１階の電源室の進相コンデンサ※２盤に隣接するＡ系変圧器一次高圧盤内の地絡電流制限抵抗器より発煙を確認。このため、午後 1 時 33 分に双葉消防本部へ連絡。当該警報発生に伴い主要設備およびプラントパラメー
タに異常は確認されていない。
発煙については、発煙が確認された後、間もなく煙が消えたことを確認。
その後、現場確認を実施した結果、午後 2 時 3 分に免震重要棟１階電源室の進相コンデン
サ盤に隣接するＡ系変圧器一次高圧盤内の地絡電流制限抵抗器※３のカバーが黒くなっているのを確認。
また、午後 1 時 10 分頃に、構内の旧事務本館西側法面付近で、エリア区画用のロープを固定する鉄製のピンを高圧ケーブルに誤って接触させたとの連絡が、午後 1 時 24 分に協力企

業作業員より緊急時対策本部に入った。
なお、所内共通Ｍ／Ｃ（メタクラ）Ａ系の地絡が発生している負荷しゃ断器の開放準備のため、Ａ系に繋がっている以下の負荷を停止。
・午後 2 時 14 分 ２号機使用済燃料プール代替冷却系
・午後 2 時 39 分 窒素ガス分離装置（Ａ）
その後、午後 2 時 41 分、所内共通Ｍ／Ｃ（メタクラ）Ａ系の地絡が発生している負荷しゃ断器を開放し、6900Ｖ電源盤所内共通Ｍ／Ｃ（メタクラ）Ａ系の地絡警報が復帰。
２号機使用済燃料プール代替冷却系停止時点における燃料プール水温度は 23.0℃、燃料
プール水温度上昇率の評価値は 0.133℃/ｈであり、運転上の制限値 65℃に対して余裕があり、ＳＦＰ水温度の管理上問題はないことを確認。
２号機使用済燃料プール代替冷却系については、電源が多重化されており、予備側の電源に切替えが可能であることから、準備が整い次第、再起動する予定。
窒素ガス分離装置については、（Ｃ）系が運転しており、窒素封入への影響はない。
本件に関してけが人の発生はない。
※１ Ｍ／Ｃ（メタクラ）：所内高電圧回路に使用する動力用電源盤※２ 進相コンデンサ：力率を改善する設備※３ 地絡電流制限抵抗器：設備保護のために地絡の電流を抑制するものである。
所内共通Ｍ／Ｃ（メタクラ）Ａ系負荷しゃ断器の開放準備のために停止した２号機使用済燃料プール代替冷却系については、予備側への電源切替操作が完了したことから、午後 3 時
54 分に起動。起動状態については、午後 4 時 15 分に異常のないことを確認。
なお、使用済燃料プール水温度は 23.0℃であり、停止前と比較して変化はない。
午後 4 時 36 分に窒素ガス分離装置（Ｂ）系を起動。現在、窒素ガス分離装置については、（Ｂ）および（Ｃ）系により窒素封入を実施。
なお、今回の事象については、発電所構内の旧事務本館西側法面付近において、エリア区
画用のロープを固定する鉄製のピンを所内共通Ｍ／Ｃ（メタクラ）Ａ系の高圧ケーブルに誤って接触させたことで地絡電流が発生し、免震重要棟１階電源室の地絡電流制限抵抗器に電流が流れた影響により、発煙が発生したものと推定。
・11 月 30 日、午前 8 時 59 分頃、構内海側遮水壁工事に従事していた協力企業作業員が、車両から三脚を降ろす際に、三脚に左手中指を挟み負傷。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたことから、同日午前 9 時 42分に救急車を要請し、いわき市内の病院へ搬送。当該作業員に意識はあり、身体に放射性物質の付着はない。その後、福島労災病院で診察を受けた結果、「左中指中手骨開放骨折」（約２ヶ月間の加療を要す見込み）と診断された。

【その他】
・２月 16 日午前 11 時 15 分頃、発電所構内北側にある瓦礫一時保管エリアＡ１のＡテントにおいて、屋根の一部が破損していることを当社社員が確認。同日午前 11 時 24 分、２月 15
日朝以降のモニタリングポストおよび構内ダストモニタの指示値に有意な変動がないことを確認。状況を確認した結果、屋根（縦：約 51m、幅：約 35m、面積：約 1,785m2）の上部北西側末端部でシートが縦：約 3.6m、幅：約 15m（面積：約 54 m2）に亘って破れていることを確認。
なお、当該テントには周囲を土のうで遮蔽している高線量金属瓦礫（線量 30mSv/h 未満）約20m3 と金属容器に封入している高線量金属瓦礫（線量 30mSv/h 未満）約 120 m3 を保管している（保管容量は 2,400 m3）。また、当該テント外側の空気中放射性物質濃度は屋根破損
後も検出限界値未満であることを確認。その後、4 月 14 日から屋根の張り替え作業を行っていたが、4 月 24 日作業が全て完了。なお、当該作業期間中における当該テント内側の空気
中 放 射 能 濃 度 は 、 マ ス ク 着 用 基 準 値 未 満 （ 空 気 中 放 射 能 濃 度 （ 粒 子 状 ） で 2.0 ×
10-4Bq/cm3 未満）であり、有意な上昇はなかった。
・２月 22 日午前 10 時頃、構内側溝排水放射線モニタ「高」警報が発生。その後、午前 10 時
10 分頃、構内側溝排水放射線モニタ「高高」警報が発生。午前 10 時 20 分、当該放射線モニタの指示値については、以下のとおり。
・Ａ系：5.05×103Bq/L（全ベータ）
・Ｂ系：5.63×103Bq/L（全ベータ）
午前 10 時 25 分、全汚染水タンクエリアの止水弁が「閉」となっていること、午前 10 時 30分、全汚染水タンクの水位に有意な変動がないことを確認。
午前 11 時頃に採取した当該排水路の分析結果について、＜ろ過前＞・セシウム 134：４Bq/L・セシウム 137：11Bq/L
・全ベータ：3.8×10３Bq/L・トリチウム：５Bq/L・ストロンチウム 90：1.6×10３Bq/L＜ろ過＊１後＞・セシウム 137：検出限界値未満（9.9Bq/L）＊２
・全ベータ：1.5×10３Bq/L・トリチウム：5.2Bq/L・ストロンチウム 90：1.5×10３Bq/L＊１ 0.45μｍのフィルタによるろ過＊２ ろ過後のセシウム分析は、試料量が少なく検出限界値が高いため、参考値。
この分析結果は、定例で分析している当該モニタ近傍の昨日（２月 21 日）の分析結果タン
ク脇側溝（Ｃ排水路の合流点前）・セシウム 134：検出限界値未満（15Bq/L）・セシウム 137：検出限界値未満（23Bq/L）と比較して、低い値であった。
午前 11 時 46 分までに、多核種除去設備、増設多核種除去設備、高性能多核種除去設
備、ＲＯ濃縮水処理設備、モバイルストロンチウム除去装置（Ａ系・Ｂ系・第二の２および４）を停止し、35ｍ盤の移送をすべて停止。
当該放射線モニタＡ系は、午前 11 時 50 分に 2.68×103Bq/L（全ベータ）を確認、当該放射線モニタＢ系は、午後０時 20 分に 2.96×103Bq/L（全ベータ）を確認し、「高高」警報が解除。（「高高」警報設定値：3.0×103Bq/L（全ベータ））
午後０時 20 分、全汚染水タンクについて、タンクパトロールを完了し、漏えい等の異常がないことを確認。午後０時 47 分、排水路ゲートをすべて「閉」にした。当該放射線モニタＡ系
は、午後１時 30 分に 1.45×103Bq/L（全ベータ）を確認し「高」警報が解除となった。（「高」警報設定値：1.5×103Bq/L（全ベータ））
午後２時２分、当該モニタの警報発生時に汚染水の移送中であった系統の配管パトロー
ルを実施し、漏えい等の異常がないことを確認び港湾内のサンプリングを実施するとともに、警報発生の原因について引き続き調査を実施。なお、モニタリングポスト指示値の有意な変動は確認されてない。
当該排水路について全ベータ放射能の分析を行った結果、以下のとおり。この分析結果
は、定例で分析している当該モニタ近傍（タンク脇側溝（Ｃ排水路の合流点前））の２月 21日の全ベータ分析結果 40Bq/L と比較して、有意な変動であることを確認。
・構内側溝排水放射線モニタ近傍：3.8×103Bq/L（午前 11 時採取）・発電所港湾内排水路出口：3.0×103Bq/L（午後０時 30 分採取）
また、「高高」警報発生後の当該放射線モニタ指示値の最大値は以下のとおりであり、流入箇所は特定できていないものの、排水路に汚染された水が流入し、発電所港湾内に流出したと推定。
＜構内側溝排水放射線モニタ指示値（最大値）＞
Ａ系：5.61×103Bq/L（全ベータ）
Ｂ系：7.23×103Bq/L（全ベータ）
２月 22 日、構内側溝排水放射線モニタ指示値（最大値）のＡ系を「5.63×103Bq/L（全ベータ）」とお知らせしたが、その後のデータ確認において、読み間違いによる誤りであると判明。正しい値である「5.61×103Bq/L（全ベータ）」に訂正。
構内側溝排水放射線モニタ警報発生については、２月 22 日午後４時 55 分に核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 62 条の３に基づき制定された、東京電力
株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第 18 条第 11 号「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。」に該当すると判断。
午後１時 50 分に採取した構内側溝排水放射線モニタ近傍の全ベータ放射能分析結果は、
約 390Bq/L に低下。
また、午後６時 20 分に採取した当該排水路内の水の放射能分析を行った結果、午後１時
50 分に採取した構内側溝排水放射線モニタ近傍の全ベータ放射能分析結果（約390Bq/L）より低下しており、分析結果は、以下のとおり。
＜構内側溝排水放射線モニタ近傍＞（午後６時 20 分採取）
全ベータ ：190Bq/L
セシウム 134：検出限界値（2.8Bq/L）未満
セシウム 137：検出限界値（3.5Bq/L）未満
構内排水路の上流側については、有意な変動は確認されていない。
なお、港湾内の水の放射能分析を行った結果、通常の変動範囲内の値であることを確認。
２月 22 日午後 10 時に採取したＣ排水路（構内側溝放射線モニタ近傍）の分析結果については、全ベータ値が 20Bq/L、セシウム 134 が検出限界値（3.3Bq/L）未満、セシウム 137 が6.9Bq/L であり、通常の変動範囲内の値に低下していることを確認。

また、当該警報発生後、排水路から港湾内への汚染した水の流入防止のため、ＢおよびＣ排水路に設置してあるゲートを「閉」とし、溜まった水についてはパワープロベスター（バキューム車）による回収作業を行っている。
降雨の影響等により排水路内の水が溢水し、管理できないところで土壌に浸透する恐れ、さらには外洋への流出リスクを回避する目的から、２月 23 日午前３時 50 分から午前５時 23 分
にかけて、最下流側の排水路ゲートおよびＢ、Ｃ排水路のゲートを全て「開」にした。
今後、排水路内の水（採取箇所：構内側溝排水放射線モニタ近傍）および港湾内等の海水（12 箇所）については、ガンマ放射能および全べータ放射能の測定頻度を１回／週から１回／日に変更し、モニタリングを強化。モニタリングを強化した以降、３月３日までの港湾内の海水の分析結果に、有意な変動は確認されていない。
排水路の全てのゲート。
午後３時１分、当該排水路に溜まった水の排水のため、パワープロべスター（バキューム車）によるくみ上げを開始。
排水路、排水路出口およを「開」にした後の当該排水路内の水の放射能分析を行った結果、いずれも検出限界値未満。
２月 23 日、当該放射線モニタＡ系Ｂ系の点検清掃を実施。放射線モニタＢ系は、午後４時に 6.92×102Bq/L（全ベータ）を確認し、「高」警報が解除（「高」警報設定値：1.5×
103Bq/L（全ベータ））。なお、Ａ系の指示値は、5.44×102Bq/L（全ベータ）。当該放射線モニタの指示値については、２月 22 日午後 10 時に採取したＣ排水路(構内側溝排水放射線モニタ近傍)の分析結果(全ベータ：20Bq/L)と比較し、高い値となっているが、これは当該放射線モニタの検出ラインのバックグランド値が高くなったためであると考えている。当該
放射線モニタは、排水路中に含まれる放射性物質濃度の傾向監視として設置したものであり、実測値（評価値）については手分析値を使用する。
当該モニタ「高高」警報の発生に伴い、停止していた多核種除去設備、増設多核種除去設備、高性能多核種除去設備、ＲＯ濃縮水処理設備、モバイル型ストロンチウム除去装置（Ａ系・Ｂ系・第二の２および４）、35ｍ盤の移送については、２月 23 日午後４時 51 分までに、順次これらの設備の再起動および移送を再開。起動後の現場確認においても、漏えい等の異常は確認されず、また、当該モニタにおいても有意な変動は確認されていない。
２月 22 日の当該モニタの指示値に上昇が見られた午前９時 30 分頃から、排水路の最下流
側ゲート（ＢＣ１）を閉止するまでの間に、港湾内へ流出した全ベータ放射能量を算出した
結果、全ベータ放射能量は約４×10８Bq（暫定値）と評価。
３月５日、３月３日に採取したＨ４北・Ｈ４東エリア南側を通っているＣ排水路へと繋がる側溝
内（Ｈ４・Ｈ４北・Ｈ４東エリア全体の外周堰の内側）に溜まっていた水の分析を実施したところ、全ベータで比較的高い放射能濃度を検出。
＜Ｃ排水路枝側溝内溜まり水＞（採取日：３月３日、採取地点：Ｈ４東エリア南東側）
・全ベータ： 1.9×10３Ｂｑ／Ｌ・セシウム 134 ： 検出限界値未満（検出限界値：2.1Bq/L）・セシウム 137 ： 検出限界値未満（検出限界値：2.3 Bq/L）
当該側溝内に溜まった水は、３月３日夜に降った雨の影響により、Ｃ排水路を通じて発電所
港湾内に流れ出たものと考えられるが、構内側溝排水放射線モニタにおける「高高警報」が発生以降、構内側溝排水放射線モニタの指示値は通常の変動範囲内（約 1.0×102 Bq/L以下）であり、福島第一港湾内の海水分析結果においても、有意な変動は確認されていな
い。
また、Ｈ４・Ｈ４北・Ｈ４東エリア内のタンク水位に有意な変動はなく、タンクパトロールの結果でも漏えい等の異常は確認されていない。
当該側溝内で比較的高い放射能濃度の水が検出された原因については、今後調査を実施。
３月５日に採取した当該側溝内の水の全ベータ放射能濃度は、3.6×10２Bq/L であり、３月３日に採取した値（1.9×10３Bq/L）から 10 分の１程度に低下。
また、Ｈ４東エリア内周堰内の溜まり水は、３月３日に採取した当該側溝内の水と同程度の全ベータ放射能濃度が検出されているが、昨日までのタンクパトロールにおいて、漏えい等の異常は確認されていない。
当該側溝内で比較的高い放射能濃度の水が検出された原因については、引き続き調査中。
なお、２月 23 日に実施したタンクパトロールにおいて、Ｈ４北エリア内周堰の外側近傍（当該側溝付近）のコンクリート床面（２箇所）で、以下の表面線量当量率が検出されたため、２月 25
日に床面のジェット洗浄を実施。
この際に使用した水は、パワープロベスター（バキューム車）にて全て回収していることから、
当該側溝内で比較的高い放射能濃度の水が検出された原因ではないと判断。
＜Ｈ４北エリア内周堰外側近傍で検出された表面線量当量率＞（床面から 50cm の距離）
①1.5mSv/h（70μｍ線量当量率（ガンマ＋ベータ線））②1.8mSv/h（70μｍ線量当量率（ガンマ＋ベータ線））
・Ｃ排水路枝側溝内溜まり水で比較的高い全ベータ放射能濃度（1.9×10３Bq/L：採取日３月３日）の水が検出された件について、Ｈ４東エリアの現場調査を実施していたところ、３月６日
午前９時頃、Ｈ４東エリア内周堰（北西側）の配管保温材から水がにじんでいることを確認。にじみ箇所の調査のため配管保温材を取り外したところ、配管貫通部（床面から高さ約 20cm の位置）から鉛筆芯１本程度の漏えいがあることを確認。
配管貫通部からの漏えいを止めるため、パワープロベスター（バキューム車）によるＨ４東エリ
ア堰内溜まり水の汲み上げを実施し、堰内水位を低下させたことにより、午前 10 時 18 分に漏えいの停止を確認。その後、配管貫通部について、コーキング（止水剤）による止水処理を実施。
配管貫通部から漏えいした水は、外周堰内の漏えい箇所付近に設置している溜め升（約50cm×約 50cm）内に留まっており、溜め升の深さは目測で数 cm 程度。溜め升内の水の深さ
を 10cm と仮定して漏えい量を算出した結果、約 25 リットルと推定。３月５日に採取したＨ４東エリア内周堰内溜まり水の分析結果（全ベータ：1.6×10３Bq/L）から、漏えいした水の全ベー
タ放射能量を評価した結果、約 4.0×10４Bq と推定。配管貫通部から漏えいした水は溜め升内に留まっていること、溜め升から当該側溝まで水の流れた形跡はないこと、当該側溝からＣ排水路につながる止水弁は３月４日から「閉止」していたことから、Ｃ排水路への流出はない。
また、配管貫通部からの漏えい確認後、Ｈ４東エリアの内周堰を確認したところ、当該の配管貫通部以外に漏えい等の異常はないことを確認。
３月５日にＨ６エリア内周堰内の溜まり水をＨ４東エリア内周堰内へ堰間移送を実施しており、移送後の堰内水位は約１７ｃｍだったが、３月６日朝に監視カメラで堰内水位を確認したところ、
Ｈ４東エリア内周堰内の水位が約 27cm まで上昇していることを確認。

３月５日の移送後にＨ４東エリア内周堰内の水位が上昇した原因を調査したところ、３月５日午後５時頃に移送ポンプによるＨ６エリア内周堰内からの移送は停止していたものの、移送ホー
スはそのままの状態であったことから、サイフォン現象によりＨ６エリア内周堰内の溜まり水がＨ４東エリア内周堰内に移送され続け、Ｈ４東エリア内周堰内の水位が上昇（Ｈ６エリア内周
堰内の水位が低下）したことが判明。これにより、Ｈ４東エリア内周堰内の水位が約 27cm まで上昇し、配管貫通部（床面から高さ約 20cm）に対して水頭圧がかかったことで、漏えいに至ったものと推定。
なお、Ｈ４東エリア内周堰内の配管貫通部から漏えいした時期は、３月６日午前０時頃のタン
クパトロールにおいて配管貫通部からの漏えいは確認されていないことから、それ以降に漏えいが発生したものと考えられ、Ｃ排水路枝側溝内溜まり水で比較的高い全ベータ放射能濃度が検出されたことの原因ではないと判断。
・２月 17 日から３月２日にかけて、原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置の本格点検を実施。非常用窒素ガス分離装置は、通常待機状態となっており、点検期間中は３台ある常用窒素ガス分離装置（２台運転、１台待機）により窒素封入を継続。当
該点検の実施にあたり、点検中は非常用窒素ガス分離装置が動作不能な状態となり、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１
編第 25 条の表 25-1 で定める運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」を満足出来ない状態となることから、実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検を実施。なお、
点検期間中、非常用窒素ガス分離装置の起動が必要となった場合には、速やかに起動可
能な状態に復帰する等の安全措置を定めた上で点検を実施。２月 17 日午前 10 時より上記の点検作業を開始。３月２日午前 10 時 34 分に点検作業が終了。その後の動作確認において異常が無いことから、非常用窒素ガス分離装置を待機状態とし、同日午後 12 時５分に特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
・３月 21 日午前 11 時 48 分頃、５・６号機西側道路脇の両土手から火が出ていることを、協力企
業作業員が発見し連絡があった。自衛消防隊および双葉消防本部による消火活動をおこない、同日午後０時 24 分に鎮火を確認。１～６号機プラントデータ（炉注水流量、燃料プール水
温、原子炉冷却状態等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動およびケガ人の発生は確認されていない。
延焼範囲については、詳細確認により約２ｍ×10ｍおよび約２ｍ×15ｍの２箇所であることを確認。火災現場周辺の雰囲気線量は 10μSｖ/h、空気中ダスト濃度は検出限界値未満（8.2
×10-5Bq/㎝ 3）であることを確認。
延焼範囲にケーブル・配管が通っていることを確認。ケーブルは、５・６号機から免震重要棟
へＷｅｂカメラ映像等およびモニタリングポストのデータを送信している通信ケーブル（２系統あるうちの１系統）で、通信状態に異常がないことを確認。
また、配管は５・６号機で使用する生活用水配管および雨水処理設備で処理した雨水を移送するための配管で、そのうち、生活用水配管の一部が損傷しており、損傷箇所から水が漏えいしていることを発見。生活用水配管の漏えい箇所については、ビニールテープによる養生を実施し漏えいは停止している。火災の原因については調査中だが、車両の一部（損傷したブレーキ部品と思われる破片）が道路および延焼範囲に落ちており、火災発生の原因になった可能性が高いと思われる。該当する車両がないかも含めて、引き続き調査を実施。
火災発生時、車両の一部（ブレーキパッドらしきもの）が道路および延焼範囲に落ちていたことから、ブレーキ部分等が破損した車両がないか調査していたところ、パーキングブレーキの一部が破損している 50ｔホイールクレーン（当社貸出用重機）が発見された。火災現場に落ちていた破片は、当該クレーンのパーキングブレーキ破損部と形状がほぼ一致したことから、当該クレーンのものであると推定。その後の当該クレーンの点検および運転手への聞き取りを実施。
・パーキングブレーキスイッチのＯＮ／ＯＦＦの動作は正常であった。
・パーキングブレーキが動作している場合は、運転席正面のパネルにパーキング表示が点灯するはずが、表示されなかった。
・パーキングブレーキが動作している状態で走行モードにした場合に警報が鳴るはずが、鳴らなかった。
・当該クレーンの運転手は、走行・停止・パーキングブレーキに不調は感じられなかった。
点検および聞き取りの結果から、当該クレーンの運転手が、パーキングブレーキが動作していることに気がつかずに運転したため、パーキングブレーキに負荷が掛かり加熱・破損し、さらには破損したブレーキの破片が道路脇の雑草に落ちたことにより火災が発生したものと推定。
・2015 年３月 29 日午後８時 35 分頃、免震重要棟から西側へ向かう道路脇の側溝付近において、側溝内から煙が出ているとの連絡が緊急時対策本部に入った。同日午後８時 39 分に双葉消防本部へ連絡し、午後８時 43 分に火元確認のため、当社社員（火元確認者）が現場へ出向するとともに、午後８時 46 分に自衛消防隊に対して現場への出動を要請。現場に到着した当社社員（防護本部員）によって、同日午後８時 57 分頃から消火器を用いた初期消火を開始。午後９時１分に当社社員（火元確認者）が現場へ到着して確認したところ、側溝上に敷いてある鉄板の隙間より発煙があることを確認。午後９時 26 分、発煙は停止し、引き続き現場確認を行っている。また、発煙が発生したこととの因果関係は不明だが、同日午後８時５分頃、５，６号機にある起動用変圧器にて地絡警報が発生。直ちに関連パラメータを確認したところ、電圧に異常がないことを確認。午後８時 41 分に発電所構内の水処理建屋＊へ供給している電源のしゃ断器を開放したところ、地絡警報は解除された。
＊：発電所構内で使用するろ過水を作るための建屋であり、汚染水は扱っていない。
同日午後９時 45 分からの公設消防による現場確認においても発煙がないことを確認。なお、公設消防については、午後 10 時 10 分に発電所構内から退構。その後、当社にて側溝上に敷いてある鉄板を退けた上で側溝内を確認したところ、側溝内を通っている複数のケー
ブル・ホース類が約５ｍの範囲で損傷していることを確認。損傷状況等については、夜明け以降に調査する。また、今後、発煙の状況について公設消防にて判断するとのこと。なお、現時点において、発電所構内ダストモニタおよびモニタリングポストの指示値に有意な変動はない。また、同日午後９時 30 分現在、現場周辺のダスト放射能濃度を測定したところ、検出限界値未満（検出限界値：8.2×10-5Bq/㎝３）でした。（現場周辺の雰囲気線量は５μSｖ/h）
発煙および地絡警報の発生により、現時点で関連パラメータに異常はなく、けが人等は確認されていない。
2015 年３月 30 日、側溝内を通っている複数のケーブル・ホース類について、現場調査の結果、９本のケーブル・ホース類が通っていることを確認。確認したケーブル・ホース類については、以下の通り（残りの３本のケーブル・ホース類については、現在調査中）。
・原子炉注水用ホース（仮設消防車用）１本
・使用済み燃料プール補給用ホース（非常用）２本・Ｎｏ．１，２純水タンク補給水用電動弁ケーブル １本・Ｎｏ．１，２純水タンクレベル計監視用電源ケーブル １本・水処理メタクラ（Ａ系）用電源ケーブル １本・物揚場仮設タンク移送ホース ２本・ろ過水タンク淡水移送ホース １本
また、５，６号機の起動用変圧器５ＳＡ－２において発生した地絡警報は、水処理メタクラ（Ａ系）用電源ケーブルが損傷したことにより発生したものと推定。今後、発煙の原因調査を行うとともに、損傷したケーブル・ホース類の応急措置等の検討を行う。
公設消防による現場確認の結果、３月 30 日午後４時 50 分に火災であると判断された。また、
３月 29 日午後９時 50 分に鎮火していたと確認いただいた。
・4 月 8 日に採取した地下水観測孔 No.3 のトリチウム濃度が 1,900Bq/L と、前回値（4 月 1
日採取分：検出限界値 110 Bq/L 未満）と比較し 10 倍以上の上昇を確認。
また、4 月 8 日にお知らせしたとおり、地下水観測孔 No.3 の全ベータ放射能の値について10 倍を超える変動が見られたため、4 月 9 日に試料を採取し分析した結果、全ベータ放射能の値が 410Bq/L、トリチウム濃度の値が 2,000Bq/L と前回値（4 月 8 日採取分：全ベータ
390Bq/L、トリチウム濃度 1,900Bq/L）と同等であることを確認した。今回の変動要因は、4 月 1
日から３・４号機間ウェルポイントの汲み上げを実施したため、地下水の流動が変わったものと推定。
その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
・福島第一原子力発電所構内で設置している今後使用しないフランジボルト締めタイプのＲ
Ｏ濃縮水貯槽（以下、「フランジ型タンク）という）については、５月 27 日より解体作業を開始。
フランジ型タンクの解体作業にあたっては、ダスト飛散防止対策（仮設天板の設置や局所排風機の運転等）を実施するとともに、タンク内部の残水処理作業時やタンク解体作業時のダスト濃度測定を行いながら、慎重に作業を実施していく。
・№３軽油タンクについては、2014 年 10 月 30 日から 2015 年 3 月の期間で点検を予定。点検に伴い、№３軽油タンク内の軽油を全部抜き取るため、特定原子力施設に係る実施計画（以下、実施計画という。）Ⅲ章第２編第 62 条（非常用ディーゼル発電機燃料油等）の表 62-1
で定める運転上の制限（ディーゼル燃料油№３軽油タンクレベル:2,180mm 以上）を満足できない状態となるが、実施計画Ⅲ章第２編第 74 条（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）を適用し、あらかじめ必要な安全処置を定めた上で計画的に点検作業を実施する。あらかじめ必要な安全処置としては、№３軽油タンクから補給を行っていた５Ａ、５Ｂおよび６Ａの各非常用ディーゼル発電機のデイタンクに、№６軽油タンクから補給を行えるようにするとともに、非常時の必要油量を確保するため、№６軽油タンクレベルの設定値（運転上の制限値）
を 1,291mm 上から 2,346mm 以上に変更。また、設定値（運転上の制限値）を逸脱しないように、№６軽油タンクレベルの管理値を 2,536mm として運用。10 月 30 日午前７時 17 分に当該タンクの点検作業を開始。

その後、2015 年５月 27 日、当該タンクの点検を終了。また、№３軽油タンクの点検に伴い実施していた№６軽油タンクから５Ａ、５Ｂ及び６Ａの各非常用ディーゼル発電機のデイタンクに補給を行うための安全処置については、№３軽油タンクからの補給ラインへ切替えを行うとともに、№６軽油タンクレベルの設定値（運転上の制限値）を 2,346mm 以上から 1,291mm 以上に変更し解除した。
なお、№３軽油タンク及び系統からの漏えい等の異常がないことを確認し、同日午後１時に実施計画Ⅲ章第２編第 74 条（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合）の適用を解除した。
・構内排水路の定例分析について、6 月 16 日、17 日のＣ排水路 35ｍ盤での採取が採水器の不具合により水の採取が出来なかった。6 月 18 日に採水器を補修し、当該排水路の水を採取して分析したところ、トリチウム濃度が、前回値（６月 10 日採取）の検出限界値（9.1Bq/L）
未満に対して、6 月 18 日の分析では 2,500Bq/L と上昇していることを確認した。
なお、Ｃ排水路 35ｍ盤採取箇所の約 5ｍ下流側に設置している構内側溝排水放射線モニ
タ近傍のトリチウム濃度の分析結果については、6 月 18 日採取分で、検出限界値（2.7Bq/L）未満、6 月 19 日採取分で、4.7Bq/L と有意な上昇はないことから、今後、分析の過程における放射性物質の混入の可能性も含めて、トリチウム濃度上昇の原因を調査していく。
今回のトリチウム濃度上昇については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度以下の値であることを確認。
・7 月 20 日午前 9 時 30 分頃、福島第一原子力発電所雑固体廃棄物焼却設備付近において、工事エリア内を移動中のクローラークレーンのラジエター部に火が見えたため、協力企
業作業員が初期消火を行い、午前 9 時 35 分に火が消えたことを確認し、午前 9 時 51 分に 119 番通報を実施。その後、午前 11 時 22 分に浪江消防署により「車両火災」および、
その鎮火が確認された。なお、プラントデータ（炉注水流量、燃料プール水温等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動、けが人の発生および発火箇所周辺に油漏れ・可燃物等はないことを確認。今後、発火の原因等について調査する予定。
・7 月 28 日午前 8 時 25 分頃、6,900Ｖ電源盤（Ｍ／Ｃ２Ｂ）の地絡警報が発生したことを確認。
また、５号機中央制御室において、6,900Ｖ電源盤（Ｍ／Ｃ５Ｆ）の地絡警報が発生したことを確認。状況を確認したところ、運転中であった窒素ガス分離装置（Ｂ）の停止および陸側
遮水壁用のすべての冷凍機の停止を確認。窒素ガス分離装置については、Ａ系が運転しており、窒素供給には問題がない。
現場の状況を確認した結果、以下の設備に異常がないことを確認。
・１～３号機原子炉注水設備
・１～３号機燃料プール冷却設備
・共用プール冷却設備
・モニタリングポスト
・構内ダスト放射線モニタ
また、午前 8 時 34 分頃、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）建屋西側において、電源ケーブルが収納されているフレキシブルチューブより白い煙があがっていることを発見したとの連絡が協力企業作業員よりあったことから、午前 8 時 40 分に双葉消防本部へ連絡。
その後、白煙の発生が止まっていることを、午前 8 時 42 分に確認。
多核種除去設備建屋近傍における白煙の確認については、双葉消防本部による現場確認の結果、フレキシブルチューブの火災であると判断。午前 9 時 30 分、同消防本部により、鎮火を確認。白煙が確認されたフレキシブルチューブには、6,900Ｖ電源盤（Ｍ／Ｃ２Ｂ）の負荷ケーブルが収納されていたことから、当該ケーブルに地絡が発生したことが原因で、ケーブルと接続している電源盤に地絡警報が発生したと判断。
火災発生時刻に、白煙が確認された箇所付近で防草シートの敷設作業を行っていたことから、現在当該作業との関連を調査中。なお、電源盤の地絡警報については、現在すべてクリアしており、本件について、けが人は発生していない。また、停止した窒素ガス分離装置（Ｂ）については、異常がないことを確認したことから、午後 0 時 16 分に起動し、午後 0時 34 分に窒素ガスの供給を開始。陸側遮水壁用の冷凍機については、午後 2 時 5 分にシステムの運転を開始。
原因は、チガヤ対策のために布設した防草シートにピン（長さ約 250mm、幅約 40mm、直径約 4mm のコの字型のピン）を打ち込んで固定する際に、ピンがシートの下のエフレックス管を貫通し、収納されている電源ケーブルを損傷させたことにより地絡が発生し、焼損に至ったものと判断した。
また、当該箇所には当該ケーブルを含め合計５本の電源ケーブル（高圧１本、低圧４本）が布設されており、今回焼損した高圧電源ケーブル以外のエフレックス管にも貫通箇所が数箇所あることを確認した。
貫通箇所が確認されたエフレックス管に収納されている低圧電源ケーブルの使用を停止
し。今後、詳細な調査および復旧を行う。
＊記載内容において、フレキシブルチューブをエフレックス管に訂正。
・現在、滞留水移送装置は運転員が移送ポンプを現場で手動操作して移送しているが、建屋滞留水の水位制御の向上や運転員の被ばく低減等を目的とする自動運転＊1 の滞留水移送装置の１～４号機各建屋（タービン建屋、原子炉建屋、廃棄物処理建屋＊２）への設置が完了したことから、7 月 30 日午前 10 時より 3 週間程度かけて、実際の建屋滞留水を用いた系統性能試験（通水試験）を実施する。試験開始後の移送状況については、屋内および屋外パトロールを実施し、漏えい等の異常がないことを確認。
その後、8 月 20 日午前 10 時 44 分、移送装置が正常に動作することを確認できたことから、系統性能試験（通水試験）を終了。今後、各ポンプの流量調整等を行った後、当該装置の本格運用を開始。
*1 自動運転：各建屋滞留水移送の開始／停止を判断するためのしきい値（水位高／水位低）を設定し、移送ポンプの起動／停止を自動制御させる。
*2 １号機廃棄物処理建屋を除く、２～４号機廃棄物処理建屋
・8 月７日午前 7 時 34 分、敷地境界付近のモニタリングポスト№7 近傍に設置されているダス
ト モ ニ タ に お い て 、 ダ ス ト 放 射 能 濃 度 の 上 昇 を 示 す 「 高 警 報 （ 警 報 設 定 値 ： 1.0 ×
10-5Bq/cm3）」が発生。その後、同日 7 時 42 分、当該モニタの「高警報」が復帰し、警報発生
前の値に戻ったことを確認。当該モニタリングポスト以外の発電所構内ダストモニタおよびモ
ニタリングポスト指示値に有意な変動はない。なお、８月７日は 1 号機原子炉建屋カバー解体およびがれき撤去作業は行っていない。
その後、当該モニタの「高警報」が発生した際に使用していたろ紙を回収して分析した結果、天然核種（鉛 212）が検出されたものの、それ以外の核種は検出限界値未満であった。
このことから、当該モニタの「高警報」が発生した原因は、当該モニタ付近に発生した天然核種の影響によるものであり、作業に起因したものではないと判断。
＜回収したろ紙の分析結果（主な核種）＞

・鉛 212：2.4×10-6Bq/cm3
・セシウム 134:検出限界値未満（検出限界値：1.4×10-6Bq/cm3）
・セシウム 137：検出限界値未満（検出限界値：1.8×10-6Bq/cm3）
・9 月 17 日午前 7 時 54 分頃、チリ中部沖で、マグニチュード 8.3 の地震が発生。その後、9月 18 日午前 3 時、気象庁から福島県沿岸部に「津波注意報」が発令されたことから、午前 3時 5 分、発電所構内で作業している当社社員および協力企業作業員に対し、発電所構内一斉放送にて高台への待避指示を出し、午前 4 時 5 分に避難を完了。なお、発電所港湾内に設置している潮位計の監視において、午前 7 時 30 分から午前 7 時 40 分にかけて、潮位計
約 12cm の変化を確認したが、１～６号機のプラントパラメータおよびモニタリングポスト指示値に有意な変動は確認されていない。
午後 4 時 40 分に『津波注意報』が解除されたことから、午後 4 時 53 分に発電所構内一斉放送にて高台退避指示を解除。
なお、津波注意報発令期間における発電所の潮位計で確認されたデータを評価したところ、津波高さは約 20～30ｃｍと推定。
また、プラントパラメータ及びモニタリングポスト指示値については、有意な変動は確認されなかった。
・２号機および３号機原子炉格納容器ガス管理設備については、信頼性向上を目的に、配管の一部に使用しているフレキシブルチューブおよび樹脂製ホースの鋼管化作業を行う。
当該作業では、必要に応じて設備の停止となるので、設備停止中は特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第 1 編第 24 条の表 24－1 に定める運転上の制限「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が 1 チャンネ
ル動作可能であること」を満足しない状態となることから、実施計画第１編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行して作業を実施する。
２号機原子炉格納容器ガス管理設備については、21015 年 11 月 2 日午前 9 時 12 分から作業を開始。午後 4 時 50 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、午後 5 時 54 分に実施計画第１編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。
なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータに異常はなかった。
・11 月 24 日から 12 月 21 日にかけて、原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置（通常は待機状態）の本格点検（年次点検）を実施する。非常用窒素ガス分離装置の点検中は、待機除外となる。
非常用窒素ガス分離装置は、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第 1 編第 25 条において、運転上の制限※「非常用窒素ガス
分離装置（非常用窒素ガス分離装置用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」が求められており、点検中はその運転上の制限を満足出来ない状態となることから、実施計画
第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行し、点検を実施する。
なお、点検期間中、非常用窒素ガス分離装置の起動が必要となった場合には、速やかに起動可能な状態に復帰する等の安全措置を定めたうえで点検を実施する。

※：実施計画第１編第 25 条において、窒素ガス分離装置は以下の運転上の制限が設けられている。
「窒素ガス分離装置１台が運転中であること及び非常用窒素ガス分離装置（非常用窒素ガス分離装置
用ディーゼル発電機を含む）が動作可能であること」

・各建屋に接続しているトレンチ・ダクト内の滞留水状況調査の一環として、適宜滞留水の放射能濃度の確認を行っているが、12 月 3 日に採取した廃棄物処理建屋間連絡ダクトの滞留水の分析結果が、以下の値であることを確認した。
＜１２月３日採取分＞
・セシウム－134：9.2×104 Bq/L・セシウム－137：3.9×105 Bq/L
・全ベータ
：5.0×105 Bq/L・トリチウム：6.7×103 Bq/L
＜参考（平成２６年１２月１１日採取分）＞
・セシウム－134：2.7×10１ Bq/L・セシウム－137：9.4×10１ Bq/L
・全ベータ
：1.2×10２ Bq/L・トリチウム：3.1×10２ Bq/L
当該ダクトの水位は、当該ダクト周辺のサブドレン水位より低い位置にあること、また、当該ダクト近傍のサブドレン水分析結果に有意な変動がないことから、当該ダクトの滞留水が外部へ流出することはないと考えている。
また、当該ダクトの水位は、プロセス主建屋の水位よりも高い位置にあることから、現時点においては、プロセス主建屋から当該ダクトへの流入はないと考えている。
なお、当該ダクトが接続している補助建屋には、床面に開口部があるため雨水が流入する可能性があるが、地下階がなく連通性はない。
・２号機および３号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の信頼性向上を目的に、配管の一部に使用しているフレキシブルチューブおよび樹脂製ホースの鋼管化作業を行っている。
なお、当該作業においては、必要に応じて設備の停止となるが、設備停止中は特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という）第１編第24 条の表 24-1 に定める運転上の制限「原子炉格納容器ガス管理設備の放射線検出器が1 チャンネル動作可能であること」を満足しない状態となることから、実施計画第１編第 32
条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行して作業を実施。
３号機原子炉格納容器ガス管理設備については、フレキシブルチューブおよび樹脂製ホースの鋼管化作業のため、本日（12 月 21 日）午前 9 時 36 分より実施計画第 1 編第 32 条
第 1 項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。作業が終了したことから同日午後 2 時 54 分に原子炉格納容器ガス管理設備を起動。その後、設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種の指示値に有意な変動がないことから、同日午後 5時 50 分に実施計画第 1 編第 32 条第 1 項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメータについては、異常はない。

以 上