新分離器内蔵・電源用SPD

AFD-Tシリーズ

ELCB 用接地端子付 新登場
AFD-T223EA 新登場
機 能■ 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減■ 分離器内蔵で、AC100V 、200V 、400Vに対応■ ハイエンドモデルとスタンダードモデルをラインナップ■ 安全にSPDプラグの交換が可能なセーフティプラグイン■ ねじアップ式端子台による配線工数の低減■ 故障表示、警報接点出力（有り/ 無しを選択可能）■ 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合■ D種接地とELCB接地がある場合でも1台のSPDで保護可能（ AFD-T223EA ）従来性 能■ 適合規格 JIS C 5381-11（クラスⅡ対応）■ クラスⅠ対応（ AFD-T4シリーズ）■ ITotal の強化により1ランク上の総合性能を実現■ 進化した安全遮断技術SITS ®を採用
■ 日本の TOV（一時的過電圧）を考慮した安全性■仕様
形式AFDシリーズ

セーフティプラグイン

AFD-T4 シリーズ

AFD-T2 シリーズ

警報接点有りAFD-T422SA

AFD-T423SA

AFD-T444SA

AFD-T222SA

AFD-T223SA

AFD-T223EA 新AFD-T244SA

警報接点無しAFD-T422S

AFD-T423S

AFD-T444S

AFD-T222S

AFD-T223S-AFD-T244S

三相3線 400V
三相4線 230/400V

単相2線 100V 200V
単相3線 100/200V※
三相3線 200V※

単相3線 100/200V
三相3線 200V
三相4線 100/173V

単相3線 100/200V
三相3線 200V
三相4線 100/173V

三相3線 400V
三相4線 230/400V

単相2線 100V 200V
単相3線 100/200V※
三相3線 200V※

適用回路

DC110V

単相3線 100/200V
三相3線 200V
三相4線 100/173V

DC110V

試験規格

JIS C 5381-11

防護モード

L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間最大連続使用電圧 Uc

AC280V

クラスⅡ 公称放電電流
最大放電電流全放電電流

電圧防護レベル Up
定格短絡電流I SCCR

AC280V

AC490V

8/20μs 10kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 20kA（G/N-E）

8/20μs 5kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 10kA（G/N-E）

Imax

8/20μs 20kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 40kA（G/N-E）

8/20μs 10kA（L-L 、L-E 、L-G/N） 20kA（G/N-E）

8/20μs 40kA

8/20μs 20kA

10/350μs 2.5kA−ITotalクラスⅠ インパルス放電電流
全放電電流

AC490VIn

ITotalIimp

10/350μs 5kA
1.25kV（L-L 、L-G） 1.4kV（L-E 、G-E）−2kV

1.25kV（L-L 、L-G） 1.4kV（L-E 、G-E）
AC440V 100kA※ N相（接地相）が明確な場合は、使用可能です。但し、電源引込部にクラスⅠSPD（ AFD-Sシリーズ）を設置する場合はAFD-T423S（ A ）またはAFD-T223S（ A ）をご使用ください。

2kV

新分離器内蔵・電源用SPD

AFD-Tシリーズ

幅広いニーズに対応する高機能な分離器内蔵 SPD■ 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減■ 故障表示、警報接点出力（有り/ 無しを選択可能）

遮 断 定 格 の 高 い 電 流ヒュー ズ

故障表示は、視認性、信頼性の高を内蔵しており、外部 SPD 分離

いLED 点灯式です。警報接点は、器は不要です。これにより、省スSPDに内蔵する分離器の動作とペース化、配線工数の低減を実連動する機械式で、停電時の不現します。

要動作はありません。
従来

AFDシリーズ

故障表示

警報接点出力■ I Total の強化により1ランク上の総合性能を実現■ 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン

SPD の基本性能である、公称放プラグ取り外しレバーの採用に電電流In 、最大放電電流Imax は、より、充電部の近傍に手を近づけSPD の1相当たりの 性 能 の ため、SPD の 総 合 性 能（ 接 地に流 すことができる雷電流の合計で JIS C
SPD
SPD
E
E
5381-11では、これを全放電電流
TotalImax,
InI
ITotal と規定）を示していません。
MOV
昭電は SPD の総合性能を重視し、GDTAFD シリー ズ で は ITotal を 従 来 品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ（Imax20kA ）の 総 合 性 能 は 従 来 の Imax40kA と 等しく、AFD-T2シリー ズ（Imax10kA ）の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。

ること無く、安全に SPD プラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。

I Total とは
L1

L2L1L2（バリスタ）■ ELCB 用接地端子付 AFD-T223EA（ガス入り放電管）

新登場

AFD-T223EA は、分電盤内にD 種接地とELCB 接地の2種類の接地端子がある場合でも1台の SPD で保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。

■ 日本の TOV（一時的過電圧）を考慮した安全性
日本の電源系統の事故にJIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、分電盤
MCCB

AFD-T223EA を1台設置より発生するTOV 値（JIS C 5381-12:2021に記載）でも試験をし、（E1及びSPDの接地端子実施しており、日本の電源システムにおいて安全にご使用できます。

E2）を、それぞれ、D種接地端子とELCB接地端子に接続する。

■ 進化した安全遮断技術 SITS ®を採用
従来品より、防護部品（MOV：バリスタ）故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上。内蔵する熱分離器は、JIS C 5381-11に規定する「SPD の故障モードを模擬するための追加試験」にお

AFD-T223EA
E1

いて、MOV が短絡故障する前（劣化状態）の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。また、内蔵するSPD分E2

離器と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短ELCB

ELCB負荷MCCB絡電流まで、SPD 単体で遮断可能です。この機能によりSPD 故障時の発火の危険性を排除しました。

MCCB負荷SITS ®が実現する全領域での短絡電流遮断
SPD（内部の熱分離器）の分電盤筐体アース

ELCB接地SPD（内部の熱分離器）とSPD分離器の遮断電流の規定がない場合、短絡保護が行えない例

本社 〒130-8543 東京都墨田区太平 4 丁目 3 番 8 号

遮断領域

SPD

SPD（内部の熱分離器）の（内部の熱分離器）の遮断領域

遮断領域

TEL ： 03（ 5819 ）8373

全領域OK低コスト・省スペース化

非保護領域

低コスト・省スペース化

SPD（内部の熱分離器）の遮断性能規定なし

SPD分離器の非保護領域

遮断領域

遮断領域

電源用SPD1台 ＋ 接地間用SPD1台▼
AFD-T223EA1台へ短絡
電流SPD分離器のSPD分離器の電源用SPD2台▼
AFD-T223EA1台へ遮断領域の協調がとれている例

短絡電流

短絡電流

D種接地

SPD（内部の熱分離器）とSPD分離器の遮断領域の協調ができていない例

URL ： www.sdn.co.jp

北海道 011（ 271 ）6701 東北 022（ 222 ）1401 名古屋 052（ 936 ）3311 北陸 076（ 431 ）2011 大阪 06（ 6345 ）3221
中国 082（ 246 ）5711 四国 087（ 821 ）9231 九州 092（ 731 ）0373 沖縄 098（ 869 ）0215● このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。
● このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。 ●製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。