接点信号変換器
HR-C8-IN

取扱説明書

ご注意
◇本取扱説明書を十分にお読み頂き、ご使用ください。
◇本体は精密機器ですので、落とさないようにしてください。
◇本体を分解・改造はしないでください。
◇本体に雨水等が直接かからないようにしてください。
本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとってください。
汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとってください。
ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないでください。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにしてください。
◇本体を直射日光が当たる場所・温度の異常に高い場所・異常に低い場所・湿気や塵挨の多い場所へ設置しないでください。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めてください。
◇補助電源が停電時、表示は消え、通信できません。
◇通信線は動力ケーブル・高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置してください。
◇製品及び取扱説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

1目次【 1 】概要 ......................................................................... 4【 2 】品名 ......................................................................... 4【 3 】形名 ......................................................................... 4【 4 】装置外観 ..................................................................... 5【 5 】操作パネル ................................................................... 6【 6 】使用準備 ..................................................................... 7（１） はじめに ................................................................... 7（２） 電源を配線する ............................................................. 7（３） 接点入力用配線をする ....................................................... 7（４） RS-485 通信用配線をする ..................................................... 8（４）-１.屋内配線で接続する場合 .................................................. 8（４）-２.屋外を経由して接続する場合 .............................................. 8（４）-３.注意事項 ................................................................ 9【 7 】取り付け方法 ................................................................ 10（１）DIN レールによる取り付け .................................................... 10（２）ねじ止めによる取り付け ..................................................... 10【 8 】補助電源 ON 時の動作 ......................................................... 11【 9 】キー操作 .................................................................... 11【 10 】通常モードの表示 ........................................................... 12（１）ユニットタイプ表示 ......................................................... 12（２）接点入力データ表示 ......................................................... 12（３）システム状態表示 ........................................................... 12【 11 】設定モードの表示 ........................................................... 13（１）表示 ON 時間設定 ............................................................ 14（２）通信局番設定 ............................................................... 14（３）Modbus 通信速度設定 ......................................................... 14（４）Modbus 通信パリティビット設定 ............................................... 15（５）Modbus 通信ストップビット設定 ............................................... 15（６）チャタリング除去タイマ設定 ................................................. 16（７）設定初期化 ................................................................. 17（８）ON 回数プリセット ........................................................... 17（９）ON 時間プリセット ........................................................... 17（１０）初期値について ........................................................... 18【 12 】計測と通信を開始する。 ..................................................... 18（１）Modbus スレーブ機器との通信の設定をする ..................................... 18（２）接点入力の設定をする ....................................................... 182

【 13 】外形・取り付け寸法 ......................................................... 19（１）外形図：本体 ............................................................... 19（２）取り付け寸法 ............................................................... 19【 14 】保証期間と保証範囲 ......................................................... 20【 15 】注意事項 ................................................................... 20【 16 】特記事項 ................................................................... 203

【 1 】概要
本装置は、8 点の無電圧接点入力状態を監視し、入力回数のカウントや入力 ON 時間の計測を行うことができます。また、有線通信にて上位システムにデータ伝送を行います。
＜使用イメージ＞
パルス出力機器
上位システムRS-485/LAN
変換器など

本装置(HR-C8-IN)

RS-485 通信

本装置(HR-C8-IN)

本装置(HR-C8-IN)は、計測したデータを上位システムの要求に応じて送ります。

【 2 】品名
接点信号変換器【 3 】形名ＨＲ－Ｃ８－ＩＮ－Ａ

4

【 4 】装置外観
RS-485 通信端子

接点入力端子

補助電源端子 E 端子
・補助電源端子と E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・接点入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。

5

【 5 】操作パネル
液晶ディスプレイ
電源ランプ

受信ランプ

エラーランプ

送信ランプ

CH ランプCH ランプDISP.キー

MODE キー∧(上)キー∨(下）キー

電源ランプ

補助電源 ON 中、常時点灯します。

エラーランプ

本装置に異常がある場合、点滅します。

CH ランプSET キー

接点入力の状態ランプです。
入力 ON 時に点灯、OFF 時に消灯します。

液晶ディスプレイ

計測値や設定値等を表示します。

受信ランプ

RS-485 通信の受信データ検出時に点灯します。

送信ランプ

RS-485 通信のデータ送信時に点灯します。

DISP.キー

液晶ディスプレイの表示と、ランプ（電源ランプとエラーランプは除く）の、ON/OFF 切替に使用します。

MODE キー∧（上）キー
表示切替や設定変更時に使用します。
∨（下）キー
SET キー6

【 6 】使用準備（１）はじめに① 接点入力端子、RS－485 通信端子について・ これらの端子台は M2.5 ネジです。
・ AWG22～18(0.32 ㎟～0.82 ㎟)の電線を使用し、むき線長さは 5～6mm としてください。
・ 圧着端子を使用する場合、下記形式の物もしくは同等の物をご使用ください。
(1)1.25-AF2.3B（メーカ：日本圧着端子）(2)BT1.25-10-1（メーカ：ニチフ）② 補助電源端子、E 端子について・ これらの端子台は M3.5 ネジです。
端子台内のり寸法は 6.5±0.5mm ですので、これにあった端子をご使用ください。
・ 締め付けトルクは 0.9～1.1N･m です。

（２）電源を配線する
補助電源は、装置下部の端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。

補助電源① 補助電源端子に AC100V 又は 200V を接続してください。
② アース端子は接地（D 種）してください。

（３）接点入力用配線をする
接点信号は、以下に示す端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。
接点入力端子7アース

（４）RS-485 通信用配線をする
RS-485 通信の配線は、装置上部の端子に接続します。
※ 接続が完了するまで、補助電源は ON にしないでください。
RS-485 通信端子

① 通信線には、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
② 通信ケーブルのシールド線（SL）は、１点を接地（D 種）してください。
③ 本装置が通信ケーブルの末端になる場合は、Ter 端子と RS+端子をショート（上図参照） してください。内部でターミネータ（100Ω）接続をします。

（４）-１.屋内配線で接続する場合
ターミネータ接続

ターミネータ接続

SL を１点接地（４）-２.屋外を経由して接続する場合
注：RS-485 信号線には通信用 SPD（サージ防護デバイス）を接続してください。

ターミネータ接続

SL を１点接地

SPD

8

ターミネータ接続

SPD（４）-３.注意事項
・通信ケーブルには、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
・通信線の両端には、ターミネータ（終端抵抗）を接続してください。
・通信ケーブルのシールド線（SL）は、１点を接地（D 種）してください。
禁止事項（次の様な接続はしないでください）

ループ配線をしないでください。

分岐配線しないでください。

SPD 接続例
本装置がボックスに１台の場合本装置がボックスに複数台の場合

SPD

SPD50cm 以内

注意事項：SPD と本装置間は 50cm 以内で配線してください。

9SPD

【 7 】取り付け方法（１）DIN レールによる取り付け①スライドフックを出す。

②上部をレールに引っ掛けて取り付ける。

③スライドフックをもとに戻す。

（２）ねじ止めによる取り付け①上下のスライドフックを出す。

②上下 3 箇所をねじ止めする。

※ スライドフックが固い場合は、下図のようにして出してください。

１．マイナスドライバなどでスライドフックの爪を浮かす。
２．爪が浮いたら、矢印の方向に押し出す。

10

【 8 】補助電源 ON 時の動作
補助電源を ON にすると、約１秒間全てのランプを点灯するとともに、液晶ディスプレイにテストパターンを表示します。その後約１秒間バージョン表示した後、ユニットタイプの表示画面になります。
全てのランプを点灯
液晶ディスプレイに▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

補助電源 ON

テストパターンを表示

約1秒
電源ランプのみ点灯
液晶ディスプレイに

HAKARU PLUS Corp.
HR-C8-IN
Ver. X.XX

バージョンを表示

約１秒

ユニットタイプ表示へ遷移【 9 】キー操作
・DISP.キーを押すと、電源ランプとエラーランプ以外は消灯します。

（エラーランプが消灯していた場合は、消灯したままです。）
消灯中、もう一度 DISP.キーを押すと、直前の表示に戻ります。
・通常モード時、∧キーと∨キーを同時押ししている間は、バージョン表示をします。
・通常モード時、MODE キーと SET キーを長押し(2 秒程度)すると、設定モードになります。
・本取扱説明書に記載している以外のキー操作は行わないでください。
通常モード
HR-C8-IN-A
ｾﾂｿﾞｸ:Modbus ﾏｽﾀ∧キー∧と∨ユニットタイプ表示 同時押し中

HAKARU PLUS Corp.
HR-C8-IN Ver. X.XXバージョン表示∨キー

CH1 On ｶｲｽｳ ： ｼﾞｮｳﾀｲ
00000000： On∧キー

バージョン表示

設定モード
接点入力
データ表示

MODE と SET
長押しMODE キー

ｼｽﾃﾑ▯ｾｯﾃｲ▯∧キー

ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
▯

∨キー

∧キー

11->
▯
∨キー->
▯
∨キー

【 10 】通常モードの表示・∧キーまたは∨キーにて、表示を切り替えることができます。
HR-C8-IN-A
ｾﾂｿﾞｸ: Modbus ﾏｽﾀ∧キー

ユニットタイプ表示

（１）

∨キー

CH1 On ｶｲｽｳ ： ｼﾞｮｳﾀｲ
00000000： On∧キー

接点入力データ表示

（２）

∨キー

ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ

▯ｾｲｼﾞｮｳ

∧キー

システム状態表示（３）∨キー

ユニットタイプ表示へ（１）ユニットタイプ表示
本装置と通信相手の形式を表示します。
HR-C8-IN-A
ｾﾂｿﾞｸ:Modbus ﾏｽﾀ

本装置の形式通信相手の形式(「Modbus マスタ」固定表示になります。)（２）接点入力データ表示
画面左に接点入力の ON 回数を表示します。
画面右に接点入力状態を表示します。
信号が ON の時に表示が On になるとともに、該当の CH ランプが点灯します。
SET キーを押すと「On 回数」と「On 時間」で表示が切り替わります
CH1 On ｶｲｽｳ ： ｼﾞｮｳﾀｲ
00000000： On

CH1 On ｼﾞｶﾝ ： ｼﾞｮｳﾀｲ
00000000： On（３）システム状態表示
装置の動作状態を表示します。
正常でないとき、エラーコードがアルファベット表示されます。
「Mem」や「Sys」が表示されているときは、故障の可能性があります。
弊社営業窓口までご連絡ください。
表示内

意味
正常動作中

ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
ｾｲｼﾞｮｳ

メモリ異常発生中ｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ
Memｼｽﾃﾑ ｼﾞｮｳﾀｲ

重大なエラー発生中Sys12

【 11 】設定モードの表示
・通常モード時、MODE キーと SET キーを長押しすると、設定モードになります。
通常モード
MODE＋SET
長押しMODE キー

ｼｽﾃﾑ ｾｯﾃｲ▯∧キー->▯SET キーﾋｮｳｼﾞ On ｼﾞｶﾝMODE キー▯
0000sec∨キー

ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ▯->▯SET キーﾂｳｼﾝ ｷｮｸﾊﾞﾝ ｾｯﾃｲ▯
01MODE キー
∧キー

∧キー
∧キー

∧キー

∧キー->
▯SET キー（４）∨キー

Modbus ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾃｲ
1bit

ｾｯﾃﾝ ｾｯﾃｲ
▯

（３）

∨キー

Modbus ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ ▯None

∨キー

（２）

∨キー

Modbus BPS ｾｯﾃｲ
▯9600bps

CH1 ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞｼﾞｮｷｮﾀｲﾏ
00010ms（５）（６）

MODE キー∨キー

ｾｯﾃｲ/ｶｳﾝﾀ ｼｮｷｶ▯∧キー->▯SET キー

ﾅﾆ ｦ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?

MODE キー（７）∨キー

ｶｳﾝﾀ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
▯->▯SET キー

CH1 On ｶｲｽｳ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
00000000

MODE キー
∧キー

∧キー

（１）

∨キー

（８）

∨キー

CH1 On ｼﾞｶﾝ ﾌﾟﾘｾｯﾄ00000000

システム設定13（９）（１）表示 ON 時間設定
液晶ディスプレイの表示を自動的に OFF するまでの時間を設定します。
30 秒～3600 秒で設定が可能です。
0000 に設定すると、液晶ディスプレイは自動消灯しません。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
ﾋｮｳｼﾞ On ｼﾞｶﾝ
0000sec（２）通信局番設定
RS-485 通信の局番を設定します。
16 進数の 01h～F7h で設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
ﾂｳｼﾝ ｷｮｸﾊﾞﾝ ｾｯﾃｲ
01（３）Modbus 通信速度設定
RS-485 通信端子の通信速度を設定します。
9600bps または 19200bps で設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
Modbus BPS ｾｯﾃｲ
9600bps14

（４）Modbus 通信パリティビット設定
RS-485 通信端子のパリティビットを設定します。
None(なし)、Odd(奇数)、Even(偶数)で設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
Modbus ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ
None（５）Modbus 通信ストップビット設定
RS-485 通信端子のストップビットを設定します。
1bit または 2bit で設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
Modbus ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾃｲ
1bit

15

（６）チャタリング除去タイマ設定
接点入力のチャタリング除去に使用する時間を設定します。
10～99990ms の範囲で設定が可能です。
SET キーを押すと、現在の設定値が点滅します。このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
CH1 ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞｼﾞｮｷｮﾀｲﾏ
00010ms

端子状態

ショートオープンOn

認識Off

①

②

③チャタリング

チャタリング

除去時間

除去時間① 端子状態がオープンからショートに変化後、チャタリング除去時間の間ショート状態を保持し続けた場合、認識を Off から On に変化させます。
② チャタリング除去時間の間に、端子状態が元に戻った場合、認識は変化しません。
③ 端子状態がショートからオープンに変化後、チャタリング除去時間の間オープン状態を保持し続けた場合、認識を On から Off に変化させます。

16

（７）設定初期化
装置の設定値(設定モードで設定した設定値)またはカウンタ値を初期化します。
SET キーを押すと、「ｾｯﾃｲﾁ ﾄ ｶｳﾝﾀﾁ」表示が点滅します。
「設定値とカウンタ値の初期化」、「設定値の初期化」、「カウンタ値の初期化」で選択が可能です。
SET キーを押すと、「ｲｲｴ」表示が点滅しますので、∧・∨キーで表示を「ﾊｲ」に変更
し、SET キーを押すと初期化が完了します。
MODE キーを押すと、キャンセルします。
※ ネットワークキーはリセットしません。
ﾅﾆ ｦ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?

ﾅﾆ ｦ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?
ｾｯﾃｲﾁ ﾄ ｶｳﾝﾀﾁ

ｼｮｷｶ ｶﾝﾘｮｳ ｼﾏｼﾀ

ﾎﾝﾄｳﾆ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?
ｾｯﾃｲﾁ ﾄ ｶｳﾝﾀﾁ ｲｲｴ

ﾎﾝﾄｳﾆ ｼｮｷｶ ｼﾏｽｶ ?
ｾｯﾃｲﾁ ﾄ ｶｳﾝﾀﾁ
ﾊｲ「ｼｮｷｶ ｶﾝﾘｮｳ ｼﾏｼﾀ」を表示したら、MODE キーを押して、戻ってください。

（８）ON 回数プリセット
接点入力の ON 回数値を設定します。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。
このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
CH1 On ｶｲｽｳ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
00000000（９）ON 時間プリセット
接点入力の On 時間値を設定します。
SET キーを押すと、設定値の一つ目の桁が点滅します。
このとき、∧・∨キーで値の変更が可能です。
値変更後、SET キーを押すと次の桁が点滅し、最後の桁が点滅時に SET キーを押すと、値が確定します。
MODE キーを押すと、設定をキャンセルします。
CH1 On ｼﾞｶﾝ ﾌﾟﾘｾｯﾄ
0000000017

（１０）初期値について各設定値と初期値は下記の通りです。
設定グループ
システム設定接点入力設定通信設定

設定項目
表示 ON 時間チャタリング除去

設定範囲
0000s(常時表示)、0030s～3600s

初期値
0000s

10ms～99990ms

10ms

通信局番

01h～F7h01hModbus BPS(通信速度)

9600bps、19200bps

9600bps

Modbus パリティビット

なし、奇数、偶数なし

Modbus ストップビット

1bit、2bit1bit

タイマ【 12 】計測と通信を開始する。
（１）Modbus スレーブ機器との通信の設定をする
P.13 の「設定モードの表示」に示す画面遷移を参考に下記の項目を設定してください。
① 「ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ」内の「ﾂｳｼﾝ ｷｮｸﾊﾞﾝ ｾｯﾃｲ」を行う。
② 「Modbus BPS ｾｯﾃｲ」を行う。
Modbus マスタ機器と同一の設定にします。
③ 「Modbus ﾊﾟﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ」を行う。
Modbus マスタ機器と同一の設定にします。
④ 「Modbus ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄｾｯﾃｲ」を行う。
Modbus マスタ機器と同一の設定にします。
以上の設定を行い、通常モードに戻すと、通信を開始します。

（２）接点入力の設定をする
P.13 の「設定モードの表示」に示す画面遷移を参考に下記の項目を設定してください。
① 「ｾｯﾃﾝ ｾｯﾃｲ」内の「CHn ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞ ｼﾞｮｷｮﾀｲﾏ」を行う。
入力チャンネル毎に選択を行ってください。
以上の設定を行い、通常モードに戻すと、接点入力の計測を開始します。

18

【 13 】外形・取り付け寸法（１）外形図：本体（２）取り付け寸法
スライドフックを引き出してネジ止めする場合は、下記の位置にネジ穴を設けてください。

10 0

３－Ｍ４7219

【 14 】保証期間と保証範囲
本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社にお申し付けください。
（１）保証期間
ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。
（２）保証範囲
保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理または交換を行います。
本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）②弊社以外の改造または修理による場合③運搬、落下などによる場合④天災、災害などによる場合
尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【 15 】注意事項
本製品に特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【 16 】特記事項
本製品は有線による通信機能を具備した計測機器としてデータ収集・モニタリング・お知らせ機能に特化した製品です。機器制御・動力制御・起動制御等には絶対に使用しないでください。
また、本製品について、機器の故障や通信の不到達に起因して起こった付帯機器の破損・火災・事故等に関して、弊社は一切責任を負いません。

20

＜ M E M O ＞

記載内容は改善・改良のために予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

本社・工場

URL

https://hakaru.jp

E-Maileigyo11@hakaru.jp〒５３２－００２７ 大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１４８
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６

Ｔ－５５１０６

改訂３ 2024.03.01
初版
2021.12.24