DK

UK

FR

DE

ADVARSELWARNINGAVERTISSEMENTWARNUNGFor at undgå faren for elektriske stød og brand skal
sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerneskal følges. Specifikationerne må ikke overskrides,
GENERELT og modulet må kun benyttes som beskrevet i det
følgende. Installa­
tionsvejledningen skal stu­deresomhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret perso­nale(teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes
som beskrevet i denne installationsvejled­ning, så forringes
modulets beskyttelsesforanstaltninger. Der må ikke tilsluttes
farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret.

To avoid the risk of electric shock and fire, thesafety instructions of this guide must be observed
and the guidelines followed. The specifications
GENERAL must not be exceeded, and the device must only
be applied as described in the following. Prior tothe commissioning of the device, this installation guide must
be examined carefully. Only qualified personnel (technicians)
should install this device. If the equipment is used in a manner
not specified by the manufacturer, the protection provided by
the equipment may be impaired. Until the device is fixed, do notconnect hazardous voltages to the device.

Pour éviter les risques d’électrocution etd’incendie, conformez-vous aux consignes desécurité et suivez les instructions mentionnées
dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
INFORMAspécifications indiquées et respecter les
TIONS
instructions d’utilisation de ce module, telles
GENERALES qu’elles sont décrites dans ce guide. Il est
nécessaire de lire ce guide attentivement avant de mettre ce
module en marche. L’installation de ce module est réservée à
un personnel qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation
de l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, laprotection assurée par l’équipement risque d’être altérée. Tant
que le module n’est pas fixé, ne le mettez par sous tensions
dangereuses.

Um eine Gefährdung durch Stromstöße oder Brandzu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln derInstallationsanleitung eingehalten, und die Anweis­
ungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte
ALLGEdürfen nicht überschritten werden, und das
MEINES Gerät darf nur gemäß folgender Beschreibung
benutzt werden. Diese In­
stallationsanleitung
ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch
genommen wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen
dieses Gerät installieren. Wenn das Gerät nicht wie in dieser
Installationsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die
Schutzeinrichtungen des Gerätes beeinträchtigt. Vor dem
abgeschlossenen festen Einbau des Gerätes darf daran keine
gefährliche Spannung angeschlossen werden.
Zur Vermeidung von Explosionen und schweren Verletz­ungen:
Geräte mit mechanischen Fehlern müssen zur Reparatur oderzum Austausch an PR electronics zurückgegeben werden.
Reparaturen des Gerätes dürfen nur von PR electronics A/Svorgenommen werden.

For at undgå eksplosion og alvorlig tilskadekomst: Moduler med
mekaniske fejl skal returneres til PR electronics til reparationeller udskiftning. Reparation af modulet må kun foretages af PR
electronics A/S.

FARLIGSPÆNDINGADVARSEL

I applikationer hvor farlig spænding er tilsluttet
modulets ind-/udgange, skal det sikres, at derer tilstrækkelig afstand eller isolation mellem
ledninger, klemmer og hus til omgivelserne (inkl.
nabomoduler) til at opretholde beskyttelsen modelektriske stød.

To avoid explosion and serious injury: Modules having mechanicalfailures must be returned to PR electronics for repair or
replacement. Repair of the device must be done by PR electronics
A/S only.

HAZARDOUS
VOLTAGE

Risiko for elektrostatisk ladning. For at forhindrerisikoen for eksplosion pga. elektrostatisk
opladning af kabinettet må modulerne kunhåndteres, når området er sikkert, eller når der ertaget passende forholdsregler mod elektrostatiske
udladninger.

WARNING

SIKKERHEDSREGLER
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Ind­pakningen
bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske
rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig
fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivnegrænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation. Alle moduler kan anvendes i Overspændingskategori
II og Forureningsgrad 2 som defineret i EN/IEC 60664-1. Modulet
er designet til at være sikkert mindst op til en højde af 2000 m.
Enheden er konstrueret til indendørs brug.
Installation
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende
regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til
lednings­tværsnit, for-sikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes
i installationsvejledningen og på sideskiltet.
Modulet er forsynet med skrueterminaler og skal forsynes fra
en dobbeltisoleret / forstærket isoleret spændingsforsyning.
En afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet.
Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den
afbryder spændingen til modulet.
SYSTEM 3000 skal installeres på DIN-skinne iht. EN 60715.
UL-installation
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Ledningskvadrat . . . . . . . . . . . . . . AWG 26-12
UL fil-nummer . . . . . . . . . . . . . . . . E314307
Modulet er af typen Open Type Listed Process Control Equipment.
For at undgå at personer kommer til skade ved berøring af
strømførende dele, skal modulet monteres i et kabinet.
Spændingsforsyningen skal være i overensstemmelse med NEC
Class 2, som beskrevet i ”National Electrical Code® (ANSI / NFPA
70)”.
cFMus installation i Division 2 eller Zone 2
FM17CA0003X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 el.
Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
FM17US0004X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 el.
Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
I class I, Division 2 eller Zone 2 installationer skal modulet
installeres i et kabinet, der kun kan åbnes ved brug af værktøj, og
som passer til en eller flere af de fortrådningsmetoder for ClassI, Division 2, der er specificeret i National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) eller for Canada i Canadian Electrical Code (C22.1).
System 3000 moduler må kun tilsluttes til kredsløb medbegrænset udgangseffekt iht. NEC Class 2, som beskrevet i”National Electrical Code® (ANSI / NFPA 70)”. Hvis modulerne
tilkobles redundant forsyningsspænding (to separate spændings­
forsyninger), skal begge forsyninger opfylde dette krav. Når
modulet installeres udendørs eller i områder med vand eller fugt,skal kabinettet som minimum overholde kravene for IP54.
Advarsel: Udskiftning af komponenter kan forringe modulets
egnethed til installation i zone 2 / division 2.
Advarsel: For at forhindre antændelse af eksplosive atmosfærer
skal forsyningen afbrydes, før vedligeholdelse/reparationpåbegyndes. Monter/demonter ikke stik, når forsyning er
tilsluttet, og der forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding.
Advarsel: Monter/demonter ikke modulet på power rail, når der
forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding.
IECEx, ATEX og UKCA installation i Zone 2
IECEx KEM 10.0068 X . . . . . . . . . Ex ec IIC T4 Gc
KEMA 10ATEX0147 X /DEKRA 21UKEX0055X . . . . . . . . II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
For sikker installation skal følgende overholdes: Modulet må
kun installeres af kvalificerede personer, som er bekendt med
national og international lovgivning, direktiver og standarder idet land, hvor modulet skal installeres.
Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Modulet skal installeres i et dertil egnet kabinet, som yder en IPbeskyttelse på mindst IP54 iht. EN/IEC 60079-0, og som tager
hensyn til de omgivelsesforhold, hvorunder modulet anvendes.
Hvis temperaturen under nominelle forhold overstiger 70°C ved
kablets eller rørføringens indgang, eller 80°C ved ledningernes
forgreningspunkt, skal temperaturspecifikationerne for det
valgte kabel overholde den faktisk målte temperatur.
For at forhindre antændelse af eksplosive atmosfærer skal
forsyningen afbrydes, før vedligeholdelse/reparation påbe­gyndes. Monter/demonter ikke stik, når forsyning er tilsluttet og
der forefindes en eksplosionsfarlig gasblanding.
Monter/demonter ikke modulet på power rail, når der forefindes
en eksplosionsfarlig gasblanding.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let
fugtet med destilleret vand.
Elektriske specifikationer
Drifttemperatur . . . . . . . . . . . . . . . -25°C til +70°C
Lagringstemperatur . . . . . . . . . . . -40°C til +85°C
Forsyningsspænding, DC . . . . . . 16,8...31,2 VDC
Forsyningsspænding, 3333 . . . 2-trådsforsynet / 3,3...35 VDC
Forsyningsspænding, 3331 . . . 2-trådsforsynet / 5,5...35 VDC
Forsyningsspænding, 3337 . . . 2-trådsforsynet / 6,2...35 VDCMax. forbrug:
3101, 3102 . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 W
3111, 3112, 3113 . . . . . . . . . 0,7 W
3331, 3333, 3337 . . . . . . . . . 0,8 W
1Isolationsspænding, test . . . . . .  2,5 kVAC
1
Isolationsspænding, arbejds. . . . 300 VAC (forstærket) /250 VAC ((Zone 2, Div. 2)
Dobbelt isolation  . . . . . . . . . . . . . Indg. / udg. 1 / udg. 2 / forsyning
Relativ luftfugtighed . . . . . . . . . . < 95% RH (ikke kond.)Mål (HxBxD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 x 6,1 x 115 mm
Kapslingsklasse  . . . . . . . . . . . . . . IP20Vægt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 g
Overholdte myndighedskrav
EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/35/EU & UK SI 2016/1101
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 020/2011
EAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 012/2011
Godkendelser
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEMA 10ATEX0147 X
IECEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEM 10.0068 X
UKCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEK21UKEX0055X
c FM us  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM17CA0003X / FM17US0004X
c UL us, UL 61010-1 . . . . . . . . . . E314307
DNV-GL, Ships & Offshore  . . . . . TAA00001RWEAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU C-DK.HA65.B.00355/19
1Gælder ikke 3101, 3102 og 3333.

In applications where hazardous voltage isconnected to in-/outputs of the device, sufficientspacing or isolation from wires, terminals andenclosure - to surroundings (incl. neighbouring
devices), must be ensured to maintain protection
against electric shock.

Pour éviter des explosions et des blessures graves : Les modules
ayant des défaillances mécaniques doivent être renvoyés àPR electronics pour réparation ou remplacement. Seule PR
electronics SARL est autorisée à réparer le module.

Potential
electrostatic
charging
hazard.
To avoid the risk of explosion due to electrostatic
charging of the enclosure, do not handle the units
unless the area is known to be safe, or appropriate
safety measures are taken to avoid electrostatic
discharge.

TENSIONDANGEREUSE

Danger potentiel de charge électrostatique. Pours’affranchir du risque d’explosion lié à la chargeélectrostatique du boîtier, ne pas manipulerl’appareil sauf si la zone est réputée être sûre,AVERTISSEou si des mesures de sécurité appropriées sont
MENT
prises pour éviter les décharges électrostatiques.

SAFETY INSTRUCTIONS
Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing should
always follow the device until this has been permanently
mounted. Check at the receipt of the device whether the typecorresponds to the one ordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanicalvibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If
necessary, heating in excess of the stated limits for ambient
temperatures should be avoided by way of ventilation. All
devices can be used for Measurement / Overvoltage Category
II and Pollution Degree 2 as defined in EN/IEC 60664-1. The
module is designed to be safe at least under an altitude up to
2 000 m. The device is designed for indoor use.
Mounting
Mounting and connection of the device should comply withnational legislation for mounting of electric materials, i.e.
wire cross section, protective fuse, and location. Descriptionsof input / output and supply connections are shown in thisinstallation guide and on the side label.
The device is provided with field wiring terminals andshall be supplied from a Power Supply having double /reinforced insulation. A power switch should be easily accessible
and close to the device. The power switch shall be marked as thedisconnecting unit for the device.
SYSTEM 3000 must be mounted on a DIN rail according to EN
60715.
UL installation
Use 60/75°C copper conducters only.
Wire size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AWG 26-12
UL file number . . . . . . . . . . . . . . . . E314307
The device is an Open Type Listed Process Control Equipment.
To prevent injury resulting from accessability to live parts theequipment must be installed in an enclosure.
The power Supply unit must comply with NEC Class 2, as
described by the National Electrical Code® (ANSI / NFPA 70).
cFMus installation in Division 2 or Zone 2
FM17CA0003X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 or
Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
FM17US0004X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 or
Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
In class I, Division 2 or Zone 2 installations, the subject
equipment shall be mounted within a tool-secured enclosure
which is capable of accepting one or more of Class I, Division 2
wiring methods specified in the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) or in Canada in the Canadian Electrical Code (C22.1).
The 3000 System Isolators and Converters must be connected
to limited output NEC Class 2 circuits, as outlined in the National
Electrical Code® (ANSI / NFPA 70), only. If the devices areconnected to a redundant power supply (two separate power
supplies), both must meet this requirement.
Where installed in outdoor or potentially wet locations theenclosure shall at a minimum meet the requirements of IP54.
Warning: Substitution of components may impair suitability forzone 2 / division 2.
Warning: To prevent ignition of the explosive atmospheres,disconnect power before servicing and do not separate
connectors when energised and an explosive gas mixture ispresent.
Warning: Do not mount or remove devices from the power railwhen an explosive gas mixture is present.
IECEx, ATEX and UKCA installation in Zone 2
IECEx KEM 10.0068 X...................... Ex ec IIC T4 Gc
KEMA 10ATEX0147 X /DEKRA 21UKEX0055X . . . . . . . . II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
For safe installation the following must be observed. The
device shall only be installed by qualified personnel who arefamiliar with the national and international laws, directives andstandards that apply to this area.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in theserial number.
The devices shall be installed in a suitable enclosure providing a
degree of protection of at least IP54 according to EN/IEC 60079-0,
taking into account the environmental conditions under which
the equipment will be used.
When the temperature under rated conditions exceeds 70°C
at the cable or conduit entry point, or 80°C at the branching
point of the conductors, the temperature specification of theselected cable shall be in compliance with the actual measured
temperature.
To prevent ignition of the explosive atmospheres, disconnect
power before servicing and do not separate connectors whenenergised and an explosive gas mixture is present.
Do not mount or remove devices from the power rail when an
explosive gas mixture is present.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with a clothmoistened with distilled water.
Electrical specifications
Operating temperature . . . . . . . .
Storage temperature . . . . . . . . . .
Supply voltage, DC . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, 3333 . . . . . . . . .
Supply voltage, 3331 . . . . . . . . .
Supply voltage, 3337 . . . . . . . . .
Max. required power:
3101, 3102 . . . . . . . . . . . . . . .
3111, 3112, 3113 . . . . . . . . .
3331, 3333, 3337 . . . . . . . . .
1
Isolation voltage, test . . . . . . . .
1
Isolation voltage, working  . . . .

-25°C to +70°C-40°C to +85°C
16.8...31.2 VDC
Loop-powered / 3.3...35 VDC
Loop-powered / 5.5...35 VDC
Loop-powered / 6.2...35 VDC

0.52 W
0,7 W
0.8 W
2.5 kVAC
300 VAC (reinforced) /250 VAC (Zone 2, Div. 2)
Double isolation  . . . . . . . . . . . . . . Input/output 1/output 2/supply
Relative humidity . . . . . . . . . . . . . < 95% RH (non-cond.)
Dimensions (HxWxD) . . . . . . . . . . 113 x 6.1 x 115 mm
Protection degree . . . . . . . . . . . . IP20
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 g
Observed authority requirements
EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/35/EU & UK SI 2016/1101
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 020/2011
EAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 012/2011
Approvals
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEMA 10ATEX0147 X
IECEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEM 10.0068 X
UKCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEK21UKEX0055X
c FM us  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM17CA0003X / FM17US0004X
c UL us, UL 61010-1 . . . . . . . . . . E314307
DNV-GL, Ships & Offshore  . . . . . TAA00001RWEAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU C-DK.HA65.B.00355/19

1

	Does not apply to 3101, 3102 and 3333.

En cas d’utilisation ou une tension dangereuse
est connectée aux entrée/sorties du module,veillez à avoir une distance ou une isolation
suffisante entre les fils, les borniers et le boîtier
par rapport aux environs (y inclus les appareils
voisins) pour maintenir la protection contre leschocs électriques.

Bei Anwendungen, wo Gefährliche Spannung an
Ein-/Ausgänge des Gerätes angeschlossen ist, ist
auf genügend Abstand bzw. Isolation von Leitungen, Klemmen und Gehäuse zu den UmgebungGEFÄHR- (inkl. Nebengeräten) zu achten, um den Schutz geLICHE
gen elektrischen Schlag aufrechter zuhalten.
SPANNUNG .
Potentielle Gefahr elektrostatischer Auflad­ung. Um
das Risiko einer Explosion durch elektrostatische
Aufladung des Gehäuses zu vermeiden, sollte nicht
an den Geräten gearbeitet werden ohne geeignete
WARNUNG Schutzmaßnahmen getroffen zu haben, welche dieelektrostatische Entladung verhindern und/odersicherstellen, dass keine explosionsgefährdeten
Umgebungsbedingungen herrschen.

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé deconserver l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas
définitivement monté. A la réception du module, vérifiez que letype de module reçu correspond à celui que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil etchoisissez un endroit à humidité modérée et à l’abri de lapoussière, des températures élevées, des chocs et des vibrations
mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes deventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée audelà des limites prescrites pour les températures ambiantes. Tous
les modules peuvent être installés dans catégorie de mesure /surtension Il et degré de pollution 2 comme défini dans EN/IEC
60664-1.
Ce module est conçu pour fonctionner en toute sécurité sousune altitude inférieure à 2000 m. L’appareil est conçu pour une
utilisation à l’intérieur.
Montage
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes
à la législation nationale en vigueur pour le montage de matéri­aux électriques, par ex­
emple, diamètres des fils, fusibles deprotection et implantation des modules. Les connexions desalimentations et des entrées / sorties sont décrites dans ce guideet sur l’étiquette de la face latérale du module. Les appareilssont équipés de borniers à vis et doivent être raccordés à unealimentation qui a une double isolation renforcée. L’interrupteur
doit être à proximité du module et facile d’accès. Ce bouton doitêtre étiqueté avec la mention : peut couper la tension du module.
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 3000 sur un rail DIN en
se conformant à la norme EN 60715.
Installation UL
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Taille des fils . . . . . . . . . . . . . . . . . AWG 26-12
No du fichier UL  . . . . . . . . . . . . . . E314307
L’appareil est considéré comme équipement avec des parties
sous tension accessibles. Pour prévenir les blessures résultantes
d’un accès aux parties sous tension, l’équipement doit êtreinstallé dans une enceinte. L’alimentation doit conformer aux
exigences de NEC Class 2, comme spécifié dans le « National
Electrical Code® (ANSI / NFPA 70) ».
Installation cFMus en Division 2 ou Zone 2
FM17CA0003X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 ou
Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
FM17US0004X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 ou
Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
Dans les installations de Class I, Division 2 ou Zone 2, le module
doit être installé dans une enceinte nécessitant un outil pourl’ouverture et capable d’accepter une ou plusiers de methodesde câblage de Class I, Division 2 spécifiées dans le « National
Electrical Code (ANSI/NFPA 70) » ou au Canda dans le « CanadianElectrical Code (C22.1) ».
Les isolateurs et convertisseurs de la Série 3000 doivent êtreuniquement connectés à des alimentations à sortie limitée
NEC Classe 2, comme mentionné dans le National Electric
Code® (ANSI/NFPA 70). Si les appareils sont raccordés à desalimentations redondantes (2 alimentations séparées), toutes lesdeux doivent satisfaire à cette exigence.
Pour les installations dans des endroits extérieurs ou poten­
tiellement humides, l’enceinte doit conformer aux exigences d’aumoins IP54.
Avertissement : La substitution de composants peut détériorer
la validité pour la zone 2 / division 2.
Avertissement : Pour éviter l’inflammation d’atmosphères ex­plo­
sibles, déconnecter l’alimentation avant les opérations d’entre­
tien. Ne montez pas ou n’enlevez pas les connecteurs quand lemodule est sous tension et un mélange de gaz est présent.
Avertissement : Ne montez pas ou n’enlevez pas les modules durail d’alimentation en présence d’un mélange de gaz.
Installation IECEx, ATEX et UKCA en Zone 2
IECEx KEM 10.0068 X . . . . . . . . . Ex ec IIC T4 Gc
KEMA 10ATEX0147 X /DEKRA 21UKEX0055X . . . . . . . . II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Pour une installation sûre vous devez observer ce qui suit. Le
module sera seulement installé par un personnel qualifié qui
est informé des lois, des directives et des normes nationales etinternationales qui s’appliquent à ce secteur.
L’année de la fabrication est indiquée dans les deux premiers
chiffres dans le numéro de série.
Les dispositifs devront être installés dans une enveloppe
appropriée offrant un degré de protection d’au moins IP54
selon EN/IEC 60079-0, prenant en compte les conditions
environnementales dans lesquelles l’équipement sera utilisé.
Quand la température dans les conditions nominales excède 70°C
au niveau du câble ou du presse-étoupe, ou 80°C au point deraccordement des conducteurs, la spécification de températuredu câble choisi sera en conformité avec la température réelle
mesurée.
Pour éviter l’inflammation d’atmosphères explosibles,
déconnecter l’alimentation avant les opérations d’entretien. Ne
montez pas ou n’enlevez pas les connecteurs quand le module
est sous tension et un mélange de gaz est présent. Ne montez
pas ou n’enlevez pas les modules du rail d’alimentation en
présence d’un mélange de gaz.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau
distillée pour le nettoyer.
Spécifications
Temp. de fonctionnement  . . . . . -25°C à +70°C
Température de stockage . . . . . . -40°C à +85°C
Tension d’alimentation, cc . . . . . 16,8...31,2 Vcc
Tension d’alimentation, 3333 . . Auto-alimenté / 3,3...35 Vcc
Tension d’alimentation, 3331 . . Auto-alimenté / 5,5...35 Vcc
Tension d’alimentation, 3337 . . Auto-alimenté / 6,2...35 Vcc
Puissance maximale requise :3101, 3102 . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 W
3111, 3112, 3113 . . . . . . . . . 0,7 W
3331, 3333, 3337 . . . . . . . . . 0,8 W
1Tension d’isolation, test  . . . . . . 2,5 kVca
1
Tension d’isolation, service  . . . 300 Vca (renforcée) /250 Vca (Zone 2, Div. 2)
Isolation double  . . . . . . . . . . . . . . Entrée/sortie 1/sortie 2/aliment.
Humidité relative . . . . . . . . . . . . . < 95% HR (sans cond.)
Dimensions, (HxLxP) . . . . . . . . . . 113 x 6,1 x 115 mm
Degré de protection . . . . . . . . . . . IP20
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 g
Compatibilité avec les normes
CEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/30/UE & UK SI 2016/1091
DBT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/35/UE & UK SI 2016/1101
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011/65/UE & UK SI 2012/3032
EAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 020/2011
EAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 012/2011
Approbations
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEMA 10ATEX0147 X
IECEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEM 10.0068 X
UKCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEK21UKEX0055X
c FM us  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM17CA0003X / FM17US0004X
c UL us, UL 61010-1 . . . . . . . . . . E314307
DNV-GL, Ships & Offshore  . . . . . TAA00001RWEAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU C-DK.HA65.B.00355/19
1

Pas applicable pour 3101, 3102 et 3333.

SN3000_2_117 (2216)

3000系列隔离器佩勒电子（上海）有限公司
云岭东路 651 号 305 室普陀区, 上海 200062 中国
DK

Installationsvejledningen for teknikere omfatter følgende produkter:

UK

This installation guide for technical personnel covers the following
products:

FR

Ce guide d’installation pour le personnel qualifié couvre les produits
suivants :DE

Diese Installationsanleitung für Techniker umfasst die folgenden
Produkte:

3101

3111

3331

3102

3112

3333

3113

3337

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, undkontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung
entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät bleiben, bis dieses
am endgültigen Platz montiert ist.
UmgebungsbedingungenDirekte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder
Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu
vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit
ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche
die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperaturüberschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Geräte können für Mess- / Überspannungskategorie II und
Verschmutzungsgrad 2, wie in EN / IEC 60664-1 definiert, benutz
werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass es auch in einer Einsatz­
höhe von bis zu 2000 m noch sicher funktioniert. Das Gerät ist
auf den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt.
Installation
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben inÜber­
einstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen
Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu
erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elek­
trischer)
Vor-Absicherung und Positionierung. Eine Beschreibung von
Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet
sich in dieser Installations­anleitung und auf dem Typenschild.
Das Gerät ist mit Feldverdrahtungsklemmen ausgestattet undwird von einem Netzteil mit doppelter / verstärkter Isolierung
versorgt. Der Netzschalter sollte leicht zugänglich und in derNähe des Gerätes sein. Der Netzschalter sollte mit einem Schildgekennzeichnet sein, auf dem steht, dass durch Betätigung dieses
Schalters das Gerät vom Netz genommen wird. Das System 3000
muss auf eine DIN-Schiene nach EN 60715 montiert werden.
UL-Einbau
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden.
Leitungsquerschnitt  . . . . . . . . . . AWG 26-12
UL Dateinummer . . . . . . . . . . . . . . E314307
Das Gerät gehört zur Gruppe der “Open Type Listed Process
Control Equipment”. Um Verletzungen durch Zugänglichkeit zu
unter Spannung stehenden Teilen zu vermeiden, müssen die
Geräte in einem Gehäuse installiert werden. Der Netzschaltermuss die Anforderungen von NEC Class 2 einhalten, wie im
National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70) beschrieben.
cFMus Installation in Div. 2 oder Zone 2
FM17CA0003X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 oder
Cl. I, Zone 2, Ex nA IIC T4
FM17US0004X . . . . . . . . . . . . . . . 	Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4 oder
Cl. I, Zone 2, AEx nA IIC T4
Bei Class I, Division 2 oder Zone 2 Installationen muss das
Gerät in einem Gehäuse montiert werden, welches mit einem
Werkzeug geöffnet werden muss und für Installationen und
Verdrahtungen der Class I, Devision 2 gemäß National Electrical
Code (ANSI/NFPA 70) oder für Kanada gemäß Canadian Electrical
Code (C22.I) zugelassen ist. Die Trenner und Umsetzer der Serie
3000 dürfen nur an begrenzten Ausgangskreisen gemäß NEC
Class 2 angeschlossen werden wie in dem National Electrical
Code® (ANSI/NFPA 70) beschrieben. Wenn die Geräte an einer
redundanten Spannungsversorgung angeschlossen sind (zweigetrennte Stromversorgungen) müssen beide diese Anforderung
erfüllen.Wenn das Gerät im Freien oder potenziell nassen
Umgebungen installiert wird, muss das Gehäuse mindestens die
Anforderungen von IP54 einhalten.
Warnung: Das Ersetzen von Komponenten kann die Eignung fürZone 2 / Division 2 beeinträchtigen.
Warnung: Um Zündung in einer potenziell explosionsgefährdeten
Atmosphäre zu vermeiden, darf das Gerät nur in spannungslosen
Zustand gewartet werden.
Die Anschlüsse dürfen nicht getrennt werden, solange ein
Energie-geladenes explosives Gasgemisch vorhanden ist.
Warnung: Montieren oder entfernen Sie nicht Geräte oder
Baugruppen auf bzw. von der Power Rail, wenn ein explosives
Gasgemisch vorhanden ist.
IECEx-, ATEX- und UKCA-Installation in Zone 2
IECEx KEM 10.0068 X . . . . . . . . . Ex ec IIC T4 Gc
KEMA 10ATEX0147 X /DEKRA 21UKEX0055X . . . . . . . . II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Für die sichere Installation ist Folgendes zu beachten: Das Gerät
darf nur von qualifiziertem Personal eingebaut werden, das mit
den nationalen und internationalen Gesetzen, Richtlinien undStandards auf diesem Gebiet vertraut ist.
Das Produktionsjahr kann den ersten zwei Zahlen derSeriennummer entnommen werden.
Die Geräte müssen in einem geeigneten Gehäuse, mit einer
Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN/IEC 60079-0 – unter
Berücksichtigung der Umweltbedingungen, unter denen das
Gerät eingesetzt werden soll - installiert werden.
Wenn die Temperatur unter Nennbedingungen 70°C am Kabeloder an der Kabeleinführung überschreitet, oder 80°C an der
Verzweigung der Leiter überschreitet, müssen die Temperaturspezifikation des gewählten Kabel in Übereinstimmung mit den
tatsächlich gemessenen Temperatur sein.
Um Zündung in einer potenziell explosionsgefährdeten Atmosphäre zu vermeiden, darf das Gerät nur in spannungslosen Zustand gewartet werden. Die Anschlüsse dürfen nicht getrennt
werden, solange ein energiegeladenes explosives Gasgemischvorhanden ist. Montieren oder entfernen Sie nicht Geräte oder
Baugruppen auf bzw. von der Power Rail, wenn ein explosives
Gasgemisch vorhanden ist.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht angefeuchtet ist.
Elektrische Daten
Betriebstemperatur . . . . . . . . . . . -25°C bis +70°C
Lagertemperatur . . . . . . . . . . . . . -40°C bis +85°C
Versorgungsspannung, DC . . . . . 16,8...31,2 VDC
Versorgungsspannung, 3333 . . 2-Draht-Versorg. / 3,3...35 VDC
Versorgungsspannung, 3331 . . 2-Draht-Versorg. / 5,5...35 VDC
Versorgungsspannung, 3337 . . 2-Draht-Versorg. / 6,2...35 VDC
Leistungsbedarf, max.:
3101, 3102 . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 W
3111, 3112, 3113 . . . . . . . . . 0,7 W
3331, 3333, 3337 . . . . . . . . . 0,8 W
1Isolationsspannung, Test-  . . . . 2,5 kVAC
1
Isolationsspannung, Arbeits- . . 300 VAC (verstärkt) /250 VAC (Zone 2, Div. 2)
Doppelte Isolierung . . . . . . . . . . . Eing. / Ausg.1 / Ausg. 2 / Versorg.
Relative Luftfeuchtigkeit . . . . . . < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen (HxBxT) . . . . . . . . 113 x 6,1 x 115 mm
Schutzart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP20
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 g
Eingehaltene Behördenvorschriften
EMV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/35/EU & UK SI 2016/1101
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 020/2011
EAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR-CU 012/2011
Zulassungen
ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEMA 10ATEX0147 X
IECEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEM 10.0068 X
UKCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEK21UKEX0055X
c FM us  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FM17CA0003X / FM17US0004X
c UL us, UL 61010-1 . . . . . . . . . . E314307
DNV-GL, Ships & Offshore  . . . . . TAA00001RWEAC Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RU C-DK.HA65.B.00355/19
1

Nicht gültig für 3101, 3102 und 3333.

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • www.prelectronics.com
UK importer: PR electronics (UK) Ltd • Middle Barn, Oak Lane • Apuldram, Chichester • West Sussex, PO20 7FD • Tel. +44 (0) 1243 776 450

35 mm> 24 mm< 3.5 mm

DK

Montering på DIN-skinne
For at forhindre kortslutning mellem power rail klemmerne på system
3000 modulet og skruerne til fastgørelse af 7,5 mm DIN-skinnen, må
skruehovederne højst være 3,5 mm høje.
!! I marine-applikationer skal 3000-enheder fast­holdes på skinnen med
modulstop (PR 9404).

UK

Installation on DIN rail
To avoid short circuit between the power rail connectors on the 3000
devices and the screws holding the 7.5 mm DIN rail, the head of the screws
shall be no more than 3.5 mm high.
!! 3000 units must be supported by module stops (PR 9404) for marine
applications.

FR

Montage sur rail DIN
Pour éviter le court-circuit entre les connecteurs du rail d’alimentation
et les vis fixant le rail DIN 7,5 mm, l’hauteur des têtes des vis ne doit
dépasser 3,5 mm.
Dans les applications marines, les modules de la série 3000 doivent êtresupportés sur le rail par des butées (référence PR 9404).

DE

Montage auf DIN-Schiene
Um Kurzschluss zwischen den Power Rail-Klemmen auf den System
3000-Geräten und den Schrauben zur Festhaltung der 7,5 mm DIN-Schiene
zu vermeiden, muss die Köpfe der Schrauben höchst 3,5 mm Hoch sein.
Für Marineanwendungen müssen die Geräte der Serie 3000 auf derStromschiene mit Endhaltern (PR-Artikelnrummer 9404) fixiert werden.

DK

Frigørelse fra DIN-skinne
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte i den nederste lås.
Ledningskvadrat 0,13...2,5 mm2 / AWG 26...12 flerkoret ledning.

UK

FR

Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.

Demounting from DIN railFirst, remember to demount the connectors with hazardous voltages.
Detach the device from the DIN rail by lifting the bottom lock.
Wire size 0.13...2,5 mm2 / AWG 26...12 stranded wire.

Screw terminal torque 0.5 Nm.
DE

Démontage du rail DIN
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent destensions dangereuses. Débloquez le verrou inférieur pour dégager lemodule du rail DIN.
Taille des fils 0,13...2,5 mm2 / AWG 26...12 fils multibrins.

Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.

Lösen von DIN-Schiene
Zunächst ist die gefährliche Spannung von den Anschluss-­
klemmenzu trennen. Das Gerät wird von der DIN-Schiene gelöst, indem man den
unteren Verschluss löst. Leitungsquerschnitt 0,13...2,5 mm2 / AWG
26...12 Litzendraht. Klemmschraubenanzugsmoment 0,5 Nm.

EU DECLARATION OF CONFORMITY(3xxxDoC_104)
As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:31xx, 32xx, 33xx and 34xx
Name:
6 mm temperature transmitters and signal devices
From serial no. 211449001
are in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.
The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010 + A1 : 2019
*The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-7 : 2015 + A1 : 2018 and EN 60079-15 : 2019
ATEX certificate: KEMA 10ATEX0147 X
The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN IEC 63000 : 2018

Rønde, 18 January 2022

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature*Does not apply to 3105.

F20.1/2020-08-13/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information findes påinternettet på www.prelectronics.dk

UKDocumentation, permits and other information can be found on theinternet at www.prelectronics.com

FR

La documentation et toute autre information peuvent êtretrouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können
auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

DK

Indgangssignaler

Input signals

UK

FR

Signaux d’entrée

Eingangssignale

DE

DK

Udgangssignaler

Output signals

UK

RTD

TC, J & K

StrømSpænding

Loop

RTD

TC, J & K

Current

Voltage

Loop

RTD

TC, J & K

Courant

TensionBoucleWTHTE, J & K

Strom

Spannung

Schleife

4

5

4

5

3

6

3

6

+

-

2

7

2

7

1

8

1

8

+

+

mA

V

-

-

FR

Signaux de sortie

DE

Ausgangssignale+ Vsupply+

DK

Forsyning af 9400 Power rail
Power railen kan forsynes via 3405 eller 9410 Power Connector enhederne eller alternativt via forsyningsklemmerne på 3000-serien.
Følgende max. strømme er gældende ved forsyning af power railen:
3100 og 3200 modul . . . . . . . . . 0,4 A (For-sikring 0,4 A)
3405 modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 A (For-sikring 2,5 A)
9410 modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 A

UK

Supply of the 9400 Power rail
The power rail can be powered via the 3405 or 9410 Power Connector
units or alternatively via the power terminals on the series 3000 devices.
Max. current values are to be observed:
3100 and 3200 unit . . . . . . . . . . 0.4 A (protective fuse 0.4 A)
3405 unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 A (protective fuse 2.5 A)
9410 unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 A

FR

Alimentation du Rail 9400
Le rail d’alimentation peut être alimenté par les contrôleurs type 3405
ou 9410. Pour la série 3000 il est possible en alimentant seulement un
module sur sa borne d’alimentation.
Valeurs maxi de courant observées :Module 3100 et 3200 . . . . . . . . . 0,4 A (fusible 0,4 A)
Module 3405 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 A (fusible 2,5 A)
Module 9410 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 A

DE

Versorgung der Power Rail 9400
Die Power Rail kann mit den Einspeisebausteinen 3405 oder 9410
versorgt werden oder alternativ über die Versorgungsklemmen (7 und 8)
der 3000-Geräte.
Zu beachten sind die folgenden maximalen Stromwerte:
3100 und 3200 Geräte . . . . . . . . 0,4 A (Schutzsicherung 0,4 A)
Einspeisebaustein 3405  . . . . . . 2,5 A (Schutzsicherung 2,5 A)
Einspeisebaustein 9410  . . . . . . 4,0 A

DKPåkrævetekstern sikring

Forsyning direkte på modulet

UK

Requiredexternal fuse

Alimentation directement sur le module

FR

Fusiblexternerequise4...20 mA-

External CJC(Pt100)

-

-

-

+

-

CJC

Type

3

2

Y*

3101

-

-

N

3102

1,2 & 3,4 1,2 & 3 2 & 3

3

2

Y

3111

1,2 & 3,4 1,2 & 3 2 & 3

-

-

-

-

-

N

3112

1,2 & 3,4 1,2 & 3 2 & 3

3

2

Y

3113

1,2 & 3,4 1,2 & 3 2 & 3

3

2

Y

3331

1,2 & 3,4 1,2 & 3 2 & 3

-

-

N

3333

1,2 & 3,4 1,2 & 3 2 & 3

3

2

Y

HART

3337

-

+

+

-

-

N

5

6

5

6

-

-

3102

N

5

6

5

6

-

-

3111

N

5

6

5

6

-

-

3112

N

5

6

5

6

-

-

Y

5

6

3113

112 mm*3101 only internal CJC

+

3101

-

-

-

-

3331

N

-

-

-

-

5

6

3333

N

-

-

-

-

5

6

3337

Y

-

-

-

-

5

6

Supply directly on device

SupplyUK

FR

106.5 mm

115 mm3xxx Housing

Forsyning

DK

Alimentation

DE

6

2

7

+

Power
rail

24 VDC8-

107 mm1

Power rail

+

-

3101

7

8

÷

3102

7

8

÷

5

3

Versorgung direkt am Gerät

Versorgung
Terminal

4

3111

7

8



3111-N

78

÷

6.1 mm

3112

7

8



3112-N

7

8

÷

3113

7

8



3113-N

7

8

÷

DE

112 mmProgrammering

DK

UK

Forsyning til enheden skal afbrydes, før ændringer i DIP-switch-indstillinger træder i kraft.
Programmation

FR

Il faut mettre l’appareil sous tension pour valider la position des commutateurs.

Programmierung
Wenn die DIP-Schalter verändert werden, muss das Gerät neu gestartet werden – Versorgung abklemmen und wieder anschließen.

3111

3337

3112

3331

3113

3333

3102

DK

Sideskilt

Side label

UK
DK

UK
DE

DE

Typenschild

FR

DE

DIP-switchindstillinger
DIP-switch settings
Positions descommutateurs
DIP-Schaltereinstellungen}

Kina RoHS

UK

China RoHS

FR

RoHS chinois

DE

China-RoHS

Hazardous Substances

}
DK
UK

DK

Terminal numbers
Klemmennummer}

FR

Etiquette

FR

Klemmenumre
Numéros des borniers

}

}

DK

Typenr.

UK

Type no.

FR

No. de typeDE

Typennr.

DK

BenforbindelserUK

Pin connections

FR

Raccordement desbornesDE

Klemmenanschluss

DK

Godkendelser

UK

Approvals

FR

Homologations

DE

ZulassungenPart Name

Printedcircuit board

Lead
(Pb)

Mercury(Hg)

Cadmium(Cd)

Hexavalent
Chromium(Cr (VI))

Polybrominatedbiphenyls(PBB)

Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)

X

O

O

O

O

O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below thelimit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part
is above the limit requirement of GB/T 26572.
The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

50

Erforderliche
externeSicherungForsyning af power rail via standardmodul
Supply of power rail using a standard device
Alimentation du rail d’alimentation
avec module standard

0,4 A

Versorgung von Power Rail mit Standardgerät
3405 Power connect unit

2,5 A

9410 Power Control unit

4,0 A

DK

Sikringsegenskaber:
2,5 A sikringen skal afbryde efter højst 120 sekunder ved 6,4 A.

UK

Fuse characteristics:
The 2.5 A fuse must break after not more than 120 seconds at 6.4 A.

FR

Spécifications du fusible :Le fusible de 2,5 A doit fondre après pas plus de 120 secondes
à 6,4 A.

DE

Sicherungseigenschaften:
Die 2,5 A Sicherung muss nach nicht mehr als 120 Sekunden bei
6,4 A abbrechen.

Programming
Power must be cycled after DIP-switch positions are changed.

DE

3101

2,5 A