IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

SELSENS Box Type-C（WLAN 版）
形式 IE-SSB8431C-001

取 扱 説 明 書
本製品をご使用になる前に、必ず本書をよく読み、内容を十分理解した上でお使いください。

株式会社 日立アイイーシステム
Copyright © 2024 Hitachi IE Systems Co.,Ltd. All Rights Reserved.

1

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

はじめに本製品をご使用いただく前に、本取扱説明書を必ず、ご確認ください。

注意事項について

本書の内容の全部または一部を、無断で転載あるいは引用、複写することは禁止されています。
本書の内容に関しては、予告無しに変更することがあります。
本書の内容について、万が一不備な点や誤りなどお気づきの点がありましたら、お問い合わせ窓口へ
ご連絡頂きますようお願いいたします。

免責事項について







地震、火災、水害、落雷およびその他天災地変などの不可抗力的事故による、故障、損傷、第三者による行為、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記憶内容の変化、消失、事業の中断など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
本書に記載されている内容を守らなかったことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
本書に記載されている内容は、弊社製品を使用した場合の代表的な例示を説明するものであり、本書によって工業所有権、その他権利の実現に対する保証または実施権の許諾を行うものでありません。本製品を使用した
ことにより、第三者と工業所有権等に関する問題が発生した場合、弊社は一切その責任を負いません。

輸出規制について

本製品は、日本国内専用です。

登録商標ついて

本書中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

2

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

安全にお使いいただくために必ずお守りください＜シンボル表記＞
安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。
これは、安全注意シンボルと「危険」、「警告」、「注意」という見出し語を組み合わせたものです。

これは安全注意シンボルです。
人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用いられます。
起こりうる障害を回避するために、このシンボルの後に続く安全に関するメッセージに従ってください。

死亡または重大な傷害を引き起こす可能性が高い、さし迫った危険の存在を示すのに用いられます。
死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない、
潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。
比較的軽度の傷害を引き起こすおそれのある、
潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。

重要 装置の重大な損傷、または周囲の財物やデータの損害を引き起こすおそれのある、
潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。
安全に関する共通的な注意事項
以下に記載されている箇条や注意事項をよく読み、十分理解してからご使用ください。








本製品の据付および操作は、本書に記載されている指示、手順にて行ってください。
本製品や本書に表示されている注意事項は、特に注意を払い、必ず守ってください。
これを怠ると人身上の危害を引き起こすおそれがあります。
本書に記載されていない操作、作業は行わないでください。
本製品を使用しないときは、電源ケーブルを抜くなどして電源供給を停止してください。
本製品や本書に記載されている注意事項は、十分に検討されたものですが、それでも予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作や作業にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。
取扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には、含まれません。

3

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

安全にお使いいただくために必ずお守りください
本製品に関する注意事項を示します。

■ 分解・改造・修理は絶対に行わないでください。
本製品は絶対に分解・改造・修理しないでください。
キャパシタによる充電部があり、感電や火災の原因となります。
■ 異常な発熱、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止してください。
使用中に万が一異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源 OFF してください。
そのまま使用すると、感電や火災の原因となります。
■ 本書に指定されている電源以外は使用しないでください。
本書に指定されている以下の電源以外は使用しないでください。
SELSENS Box・・・DC5V（USB-miniB コネクタから供給）指定以外の電源を使用すると、感電や火災の原因となります。
■ 電源ケーブル、通信ケーブルを傷つけないでください。
電源ケーブル、通信ケーブルを傷つけないでください。また、ケーブルに傷、破損がある場合は、運転を行わないでください。感電や火災の原因となります。
■ 濡れた手で取り扱わないでください。
本製品を濡れた手で取り扱わないでください。感電の原因となります。
■ 本製品に異物を置かないでください。
本製品に、金属片、水、液体、燃えやすいものなどを置かないでください。
感電や火災の原因となります。
■ 衝撃を与えないでください。
本製品を倒したり、物をぶつけたりするなどの衝撃を与えないでください。
製品が故障、破損して、感電や火災の原因となるおそれがあります。
■ 本装置の動作中に、活線挿抜（ホットスワップ）等の配線作業は行わないでください。
製品が通信不可となったり、故障、破損して、感電や火災の原因となります。
■ 温度・湿度など使用環境を確認してから、ご使用ください。
使用温度・湿度の範囲をはずれた場所や低温から高温など急激な温度変化のある場所などで結露や氷結した状態での使用はやめてください。
このような状態で使用すると、感電や火災、故障の原因となることがあります。
常温にて数時間そのまま放置してから結露や氷結がないことを確認してご使用ください。

4

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

目次
ご使用の前に .......................................................................................................................................................................... 6
概要............................................................................................................................................................................................................. 7
各部の名称 および 機能、仕様 ...................................................................................................................................................... 8
操作部 および 表示部 ..................................................................................................................................................................... 10

据付・起動・停止 ................................................................................................................................................................ 11
据付方法 ................................................................................................................................................................................................. 12電源投入方法 ....................................................................................................................................................................................... 13
電波強度の確認 ................................................................................................................................................................................... 13
電源切断方法 ....................................................................................................................................................................................... 13セットアップ .............................................................................................................................................................................. 14
セットアップに使用するツール ............................................................................................................................................................... 15
無線 LAN 通信に必要な設定項目................................................................................................................................................. 19
セットアップ手順 ...................................................................................................................................................................................... 20
無線 LAN 通信モジュール設定手順 ............................................................................................................................................... 23
CA 証明書書き込み手順 ................................................................................................................................................................... 26
クライアント証明書書き込み手順 ..................................................................................................................................................... 27
MQTT 通信設定 ................................................................................................................................................................................... 28
ファームウェア更新手順......................................................................................................................................................................... 29

装置設定詳細 ..................................................................................................................................................................... 31
送信メッセージ設定 ............................................................................................................................................................................... 32
入力電圧・キャパシタ電圧設定......................................................................................................................................................... 34
内部温度設定 ....................................................................................................................................................................................... 36
傾斜・衝撃設定 ..................................................................................................................................................................................... 38
GNSS・位置・速度設定（非対応）................................................................................................................................................... 40
接点入力設定 ....................................................................................................................................................................................... 41
アナログ入力設定 .................................................................................................................................................................................. 43
接点出力設定 ....................................................................................................................................................................................... 45
簡易気象センサ SenSu-1510/1520 設定 .................................................................................................................................... 47
MODBUS 通信設定 ............................................................................................................................................................................ 48
UNISONet 設定 .................................................................................................................................................................................... 50
電源死活監視機能設定(オプション) ............................................................................................................................................... 51

保守手順 ............................................................................................................................................................................... 52
トラブルシューティング ............................................................................................................................................................................. 53

付録 ......................................................................................................................................................................................... 54
機能・接続仕様 ..................................................................................................................................................................................... 55
送信データ詳細...................................................................................................................................................................................... 59
保障の範囲 ............................................................................................................................................................................................. 61
お問い合わせ窓口 ................................................................................................................................................................................. 62

5

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

ご使用の前に概要 ............................................................................................................ 7
各部の名称 および 機能、仕様 ...................................................... 8
操作部 および 表示部 .....................................................................106

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

概要
本書は、「SELSENS Box (※1) Type-C WLAN(※2)版」（以下、本装置）の取扱説明（起動・停止、表示内容、トラブルシュート）について記載しています。
(※1)SELSENS Box：Selectable Sensing System Box(※2)WLAN：WirelessLAN、無線 LAN

7

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

各部の名称 および 機能、仕様
1

10

11

9

2

3

4

5

7

6

正面

8

背面

12

アンテナ
記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

名称
製番銘板
ディップスイッチ(4bit)
シリアル通信ポート（RS485）
アナログ入力ポート
ST/SW ポート
DC 入力（USB）ポート
デジタル出力ポート
デジタル入力ポート
取付用金具
外部アンテナ接続端子
リセットスイッチアンテナ

内容
製造番号を記載した銘板です。
本体のモードを切り替えるためのスイッチです。
各種計測器からのデータを取り込みます。
各種計測情報を取り込みます。
ステータス LED・押しボタンスイッチを接続します。
電源を供給します。
各種制御・表示を出力します。
各種接点情報を取り込みます。
固定ネジ（M3）で固定します。
無線 LAN のアンテナを接続します。(※1)
装置を再起動させるスイッチです。
無線 LAN アンテナです。

(※1)無線 LAN：Wireless Local Area Network●

リセットスイッチの操作時、金属製の物や折れやすい物は使用しないでください。
製品が通信不可となったり、故障、破損して、感電や火災の原因となります。

8

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

仕様一覧
項目
デジタル入力デジタル出力アナログ入力シリアル通信外部電源入力
外形寸法
質量
使用環境

内容
フォトカプラ絶縁入力×8 点(無電圧接点入力)
無電圧フォト MOS リレー出力×4 点(AC24V/DC48V 0.2A)
14bit A/D 変換×3ch(DC 0～5V)
RS485×1ch(9600bps～19200bps, 4 線式(全二重)/2 線式(半二重))
定格：DC5V±10％
W110×D91×H35mm(アンテナ、取付金具、突起部除く)
約 400g
温度：-20℃～60℃、湿度：20％～90％（但し、結露なきこと。）

オプション一覧
名称
アンテナ
USB MiniB ケーブル
Di 用ケーブル
Ai 用ケーブル
Do 用ケーブル
RS485 用ケーブル
SW・LED ケーブル仕様
λ/2 ダイポールアンテナ, SMA コネクタ, ケーブル長 2500mm
USB A - USB MiniB
0.3sq(22AWG 相当), 線色 黄/黒, 片バラ 300mm
0.3sq(22AWG 相当), 線色 黄/黒, 片バラ 300mm
0.3sq(22AWG 相当), 線色 黄/黒, 片バラ 300mm
0.3sq(22AWG 相当), 線色 白/黒, 片バラ 300mm
0.3sq(22AWG 相当), 線色 白/黒, 150mm

9

添付
有
無
無
無
無
無
無

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

操作部 および 表示部■ ディップスイッチ（4bit）
Bit
1
2
3
4

機能名
装置設定モード
無線 LAN 設定モード
UNISONet 設定モード
予備内容
本装置のメッセージ設定を行います。
無線 LAN 通信モジュールの設定を行います。
UNISONet 通信モジュールの設定を行います。
-■ 押しボタンスイッチ
 付属の押しボタンスイッチをステータス LED/押しボタンスイッチ接続コネクタ（ST/SW）に接続してください。
 押しボタンスイッチ押下時に、以下を実行します。
(a)押しボタンスイッチ押下毎に、ステータス LED を点灯します。
1 回押下・・・・・状態表示（データ送信、未接続、装置異常等）
2 回押下・・・・・電波強度表示
3 回押下・・・・・消灯（ｂ）上位に現在のセンサ入出力状態を伝送します。（状態表示時）■ ステータス LED
 付属のステータス LED をステータス LED/押しボタンスイッチ接続コネクタ（ST/SW）に接続してください。
 起動時（電源 ON 時）にステータス LED を点灯し、その後、消灯します。
 押しボタンスイッチ押下毎に、ステータス LED を点灯します。
1回押下・・・・・状態表示（データ送信、未接続、装置異常等）
2回押下・・・・・電波強度表示
3回押下・・・・・消灯
 点灯したステータス LED は一定時間（5 分）後に、自動的に消灯します。
LED 点灯表示内容
表示色
緑
橙
赤

表示状態
上位との接続が確立しており、かつ、メッセージの送信要求が出ていない場合に点灯します。
起動時またはデータ送信時に点灯します。
未接続時または装置異常時に点灯します。

LED 点滅表示内容
表示色
緑

表示状態
電波強度により点滅します。
No.

電波強度の状態

電波状況

LED 点滅回数

1
2
3
4
5

電波強度 4
電波強度 3
電波強度 2
電波強度 1
電波強度 0Great (素晴らしい)
Good (良い)Moderate (中程度)
Poor (弱い)None or Unknown (無し、または不明)

4回
3回
2回
1回
0回

10

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

据付・起動・停止据付方法 ................................................................................................12
電源投入方法 .......................................................................................13
電波強度の確認 ...................................................................................13
電源切断方法 .......................................................................................13●

本装置の動作中に、活線挿抜（ホットスワップ）等の配線作業は行わないでください。
製品が通信不可となったり、故障、破損して、感電や火災の原因となります。

11

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

据付方法（1） アンテナ端子にアンテナを接続してください。

アンテナ（2） ST/SW ポートに SW・LED ケーブル（オプション）を接続してください。
（3） 使用する機能（デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、シリアル通信）に応じたケーブル（オプション）を、対応するポートに接続してください。各機能・接続仕様は P.55～「機能・接続仕様」を参照してください。
（4） DC 入力ポートに電源ケーブル（オプション）を接続してください。

RS485 用
ケーブル

電源
ケーブル

Ai 用
ケーブル

SW・LED
ケーブル

Do 用
ケーブル
Di 用
ケーブル

12

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

電源投入方法（1） USBタイプのACアダプタまたはPCのUSB端子から本装置「DCIN」へ接続し、USBから給電してください。
給電後、ステータス LED が約 10 秒間橙に点灯し、本装置の起動が完了します。

電波強度の確認（1） 据付けおよび、電源投入作業完了後、電波強度を確認してください。
確認方法はP.10 「操作部 および 表示部」を参照してください。

電源切断方法（1） USBタイプのACアダプタまたはPCのUSB端子からの給電を停止してください。
① キャパシタからのバックアップ動作を開始します。
② キャパシタのバックアップ限界になると、本装置が停止します。
LED 表示内容は、P.10 「操作部 および 表示部」を参照してください。
上記で停止完了となります。

13

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

セットアップセットアップに使用するツール ...............................................................15
無線 LAN 通信に必要な設定項目 .................................................19セットアップ手順 ......................................................................................20
無線 LAN 通信モジュール設定手順................................................23
CA 証明書書き込み手順 ...................................................................26
クライアント証明書書き込み手順......................................................27
MQTT 通信設定...................................................................................28
ファームウェア更新手順.........................................................................29

14

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

セットアップに使用するツール
本装置のセットアップは、PC 上で動作する設定ツール「SSB Configuration Tool」を使用します。
設定対象外の項目は、「SSB Configuration Tool」上の表示がグレーアウトします。
■ 前提条件
項目
OS
実行環境

内容
Windows 10
Microsoft .NET Framework 4.8■ メイン画面

1

2

記号
①
②

名称
共通部
設定入力部

説明
共通の表示・操作を行います。
各種設定値を表示・入力します。

15

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003■ メイン画面 共通部
8

2

3

9

4

5

6

1

7

10

11

記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

名称
メニューバー
ポート選択プルダウンリスト
ポート情報更新ボタン
設定取得ボタン
メッセージサイズ確認ボタン
設定書込ボタン
製造番号
装置種別
カスタマイズ種別
ファームウェアバージョン
タブ

説明
ファイルメニュー、ヘルプメニューを表示します。
ポート情報一覧を表示・選択します。
ポート選択プルダウンリストを更新します。
現在のメッセージ設定を取得し表示します。
メッセージサイズを確認し設定可否を表示します。
メッセージ設定を書き込みます。
基板製造番号を表示します。
ユニット種別を表示します。
カスタマイズ種別を表示します。
ファームウェアバージョンを表示します。
設定値入力部に表示するタブを選択します。

■ メイン画面 ファイルメニュー

1
2
3
4
5
6
7

記号
①
②
③

名称
LTE-M 通信モジュール設定
無線 LAN 通信モジュール設定
UNISONet 通信モジュール設定

④
⑤
⑥
⑦

ファームウェア更新
インポート
エクスポート終了

説明
本装置の設定対象外です。
無線 LAN 通信モジュールの設定を行います。
UNISONet 通信モジュールの設定を行います。
SELSENS Box Type-D 接続時のみ設定してください。
ファームウェアの更新を行います。
JSON ファイルからメッセージ設定をインポートします。
JSON ファイルへメッセージ設定をエクスポートします。
設定ツールを終了します。

16

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003■ 無線 LAN 通信モジュール設定画面
2

3

4

5

1

6

7

8

9

記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

10

名称
メニューバー
ポート選択プルダウンリスト
ポート情報更新ボタン
設定取得ボタン
設定書込ボタン
アクセスポイント設定部
時刻同期設定部
MQTT 設定部
CA 証明書書込ボタン
クライアント証明書書込ボタン
証明書状態確認
証明書削除

11

12

説明
ファイルメニューを表示します。
ポート情報一覧を表示・選択します。
ポート選択プルダウンリストを更新します。
現在の無線 LAN 通信モジュール設定値を取得し表示します。
無線 LAN 通信モジュール設定値を書き込みます。
接続先アクセスポイントを設定します。
SNTP による時刻同期を設定します。
MQTT 通信を設定します。
CA 証明書のアップロード処理を実行します。
クライアント証明書のアップロード処理を実行します。
証明書の状態確認処理を実行します。
証明書の削除処理を実行します。

17

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003■ 無線 LAN 通信モジュール設定画面 ファイルメニュー

1
2

記号
①
②

名称
インポート
エクスポート説明
JSON ファイルから無線 LAN 通信モジュール設定をインポートします。
JSON ファイルへ無線 LAN 通信モジュール設定をエクスポートします。

■ メイン画面 ヘルプメニュー

1

記号
①

名称
バージョン情報説明
バージョン情報画面を表示します。

■ バージョン情報確認画面

1
2
3

4

記号
①
②
③
④

名称
ソフト名称
バージョン情報
著作権情報
モジュール情報説明
設定ツールの名称を表示します。
設定ツールのバージョン情報を表示します。
設定ツールの著作権情報を表示します。
設定ツール内モジュールのバージョン情報を表示します。

18

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

無線 LAN 通信に必要な設定項目
本装置で無線 LAN 通信を行うには、以下の項目について設定が必要になります。
設定画面

アクセスポイント設定

時刻同期設定MQTT 設定

無線 LAN
モジュール設定

設定項目
SSID
セキュリティ
WEP キーインデックス
暗号化方式
パスワード
SNTP
SNTP サーバ 1
SNTP サーバ 2
SNTP サーバ 3
SNTP 同期間隔
クライアント ID
Topic
接続先アドレス
接続先ポートSSL/TLS
QoS レベル
送信間隔
送信時刻決定基準
CA 証明書クライアント証明書

条件
必須

参照先
P.23～

必須

P.23～

必須

P.23～

P.28～
SSL/TLS が「有効」の場合必須
SSL/TLS のクライアント認証を使用する
場合必須

19

P.26～
P.27～

備考
無線 LAN 接続先に合わせて設定MQTT 接続先に合わせて設定IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

セットアップ手順（1） PC の USB 端子と本装置の「DCIN」を接続してください。
USB ケーブル（2） PC で「SSB Configuration Tool」を立ち上げてください。

SSB Configuration Tool メイン画面（3） 本装置のディップスイッチ 2 のみ ON にし、無線 LAN 設定モードにしてください。

No.2 のみ ON（4） ①「ファイル(F)」メニューから②「無線 LAN 通信モジュール設定」を選択してください。

1
2

20

PC

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003（5） 無線 LAN 通信モジュール設定画面が表示されます。
P.23～「無線 LAN 通信モジュール設定手順」を参照し、無線 LAN 通信の設定をしてください。

無線 LAN 通信モジュール設定画面（6） 本装置のディップスイッチ 1 のみ ON にし、装置設定モードにしてください。

No.1 のみ ON（7） ①「ポート情報更新」ボタンを押下してポート一覧を更新し、②「USB シリアルデバイス（＝本装置接続ポート）」を選択してください。
（8） ③「設定取得」ボタンを押下して現在のメッセージ設定の取得を開始します。
取得後に装置設定取得完了画面が表示されるので、④「OK」ボタンを押下してください。
2

1

21

3

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

4装置設定取得完了画面（9） 「MQTT」タブを選択し MQTT 通信設定をしてください。
設定内容は P.28～「MQTT 通信設定」を参照してください。
（10） 各種タブを選択しメッセージ内容を設定できます。
タブ毎の設定詳細は P.31～「装置設定詳細」を参照してください。
（11） ①「メッセージサイズ確認」ボタンを押下するとメッセージサイズ確認画面が表示され、送信するメッセージのサイズを確認できます。確認後は②「OK」ボタンを押下して画面を閉じてください。
（12） ③「設定書込」ボタンを押下するとメッセージ設定の書き込みを開始します。
書き込み後に設定値書込完了画面が表示されるので、④「OK」ボタンを押下してください。
1

3

4

2

メッセージサイズ確認画面

設定値書込完了画面（13） 本装置の設定完了後は「SSB Configuration Tool」を閉じ、ディップスイッチをすべて OFF にしてください。

すべて OFF

22

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

無線 LAN 通信モジュール設定手順（1） ①「ポート情報更新」ボタンを押下してポート一覧を更新し、②「USB シリアルデバイス（＝本装置接続ポート）」を選択してください。
（2） ③「設定取得」ボタンを押下して現在の無線 LAN 通信モジュール設定の取得を開始します。
取得後に通信モジュール設定取得完了画面が表示されるので、④「OK」ボタンを押下してください。
2

1

3

4

通信モジュール設定取得完了画面（3） アクセスポイント設定、時刻同期設定、MQTT 設定を入力してください。
無線 LAN 通信モジュール設定項目一覧（1）
アクセス
ポイント
設定

項目
SSID
セキュリティ

説明
SSID を入力してください。
セキュリティ方式を選択してください。

WEP キー
インデックス
暗号化方式

セキュリティを「WEP」に設定した場合のキーインデックスを指定してください。
セキュリティを「WPA」/「WPA2」/「WPA+WPA2」に設定した場合の暗号化方式を選択してください。
セキュリティを「WEP」/「WPA」/「WPA2」/「WPA+WPA2」を選択した場合のパスワードを設定してください。

パスワード

時刻同期
設定

SNTP
SNTP サーバ
1～3
SNTP 同期間隔

時刻同期の有効設定してください。
時刻同期先サーバのアドレスを設定してください。
時刻同期の間隔を設定してください。

23

設定範囲
1～32 文字「OPEN」/「WEP」/「WPA」/「WPA2」/「WPA+WPA2」
0～3「TKIP」/「AES」/「TKIP+AES」【WEP の場合】
・5 文字または 13 文字の英数および「_」(ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ)のみで構成される文字列
・10 桁または 26 桁の 16 進数【WPA/WPA2/WPA+WPA2 の場合】
・8～63 文字の文字列
・64 桁の 16 進数
無効/有効
1～64 文字60～129600 秒

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

無線 LAN 通信モジュール設定項目一覧（2）
MQTT
設定

項目
クライアント ID
Topic
接続先アドレス
接続先ポートSSL/TLS
QoS レベル説明
クライアント ID を設定してください。
Publish 先の Topic を設定してください。
接続先ブローカのアドレスを設定してください。
接続先ブローカのポート番号を設定してください。
SSL/TLS の有効設定をしてください。
QoS レベルを設定してください。

設定範囲
1～40 文字1～64 文字1～64 文字0～65535
無効/有効
0～2（4） ①「設定書込」ボタンを押下して通信モジュール設定の書き込みを開始します。
書き込み後に通信モジュール設定書込完了画面が表示されるので、②「OK」ボタンを押下してください。
1

2

通信モジュール設定書込完了画面（5） SSL/TLS が「有効」の場合、P.26～「CA 証明書書き込み手順」を参照し CA 証明書を書き込んでください。
（6） SSL/TLS のクライアント認証を使用する場合、P.27～「クライアント証明書書き込み手順」を参照しクライアント
証明書を書き込んでください。

24

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003（7） ①「証明書状態確認」を押下すると証明書状態確認画面が表示され、CA 証明書・クライアント証明書の書き込み状態を確認できます。確認後は②「OK」ボタンを押下して画面を閉じてください。
（8） ③「証明書削除」を押下すると証明書削除確認画面が表示されるので、証明書をすべて削除する場合は④「はい」を選択してください。削除後は証明書削除完了画面が表示されるので、⑤「OK」ボタンを押下してください。
1

3

2

証明書状態確認画面

5

4

証明書削除確認画面

証明書削除完了画面（9） 通信モジュール設定完了後は無線 LAN 通信モジュール設定画面を閉じてください。

25

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

CA 証明書書き込み手順（1） ①「CA 証明書書込」を押下してください。
1（2） CA 証明書指定ダイアログが表示されるので、①CA 証明書を選択し、②「開く」ボタンを押下してください。
（3） 書き込み後に CA 証明書書込完了画面が表示されるので、③「OK」ボタンを押下してください。

1

2

3

CA 証明書書込完了画面

26

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

クライアント証明書書き込み手順（1） ①「クライアント証明書書込」を押下してください。
1（2） クライアント証明書指定ダイアログが表示されるので、①クライアント証明書を選択後②「開く」ボタンを押下してく
ださい。

1

2

（3） 秘密鍵指定ダイアログが表示されるので、①秘密鍵を選択後②「開く」ボタンを押下してください。
書き込み後にクライアント証明書書込完了画面が表示されるので、③「OK」ボタンを押下してください。

1

2

3

クライアント証明書書込完了画面

27

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

MQTT 通信設定「MQTT」タブを選択し、本装置の MQTT 通信設定を行います。

1
2
3
4
5
6
7

MQTT 通信設定入力画面
記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

項目
クライアント ID
Topic
接続先アドレス
接続先ポート番号
SSL/TLS
送信間隔
送信時刻決定基準

説明
P.23～「無線 LAN 通信モジュール設定手順」にて設定のためグレーアウトします。

メッセージの送信間隔を設定します。
メッセージの送信時刻の基準を設定します。

設定範囲-

10～86400 秒
相対時刻（※1）
絶対時刻（※2）（※1）前回の定期メッセージ送信から送信間隔が経過した時刻（※2）協定世界時（UTC）が送信間隔で割り切れる時刻

28

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

ファームウェア更新手順（1） PC の USB 端子と本装置の「DCIN」を接続して「SSB Configuration Tool」を立ち上げ、本装置のディップスイッチ 1 のみ ON にし、装置設定モードにしてください。
USB ケーブル

PC

No.1 のみ ON（2） ①「ファイル(F)」メニューから②「ファームウェア更新(F)」を選択してください。

12（3） ファイル選択ダイアログが表示されるので、①適用するファームウェアのファイルを選択後②「開く」ボタンを押下してください。

12（4） ファームウェアの送信を開始します。送信中にエラーが発生した場合は、（2）からやり直してください。

29

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003（5） 送信後にファームウェア更新内容確認画面が表示されるので、更新前後のファームウェアバージョンを確認し①「OK」ボタンを押下してください。
更新処理実行後にファームウェア更新完了画面が表示されるので、②「OK」ボタンを押下してください。

2

1

ファームウェア更新内容確認画面

ファームウェア更新完了画面（6） 本装置のファームウェア更新完了後は「SSB Configuration Tool」を閉じ、ディップスイッチをすべて OFF にしてくだ
さい。

すべて OFF30

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

装置設定詳細送信メッセージ設定...............................................................................32
入力電圧・キャパシタ電圧設定.........................................................34
内部温度設定 .......................................................................................36
傾斜・衝撃設定 ....................................................................................38
GNSS・位置・速度設定（非対応） ...................................................40
接点入力設定 .......................................................................................41
アナログ入力設定 ..................................................................................43接点出力設定 .......................................................................................45
簡易気象センサ SenSu-1510/1520 設定 ....................................47
MODBUS 通信設定 ............................................................................48
UNISONet 設定 ....................................................................................50
電源死活監視機能設定(オプション)................................................51

31

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

送信メッセージ設定「送信メッセージ」タブを選択し、本装置から上位システム（クラウドサーバ等）へ送信するメッセージ項目を選択します。
データは JSON 形式で送信されます。各データの詳細は P.59～「送信データ詳細」を参照してください。

送信メッセージ設定入力画面

32

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

送信メッセージ項目一覧(共通)項目
時刻
入力電圧（サンプル値）
入力電圧(電圧値)
キャパシタ電圧(サンプル値)
キャパシタ電圧(電圧値)
内部温度（サンプル値）
内部温度
加速度（サンプル値）
傾斜角度
衝撃
緯度・経度
速度
進行方向
デジタル入力デジタル入力
DI1～DI8
パルスカウント
デジタル出力アナログ入力(サンプル値) AI1～AI3
アナログ入力(電圧値)
AI1～AI3
シリアル通信なし
SenSu-1510/1520
MODBUSUNISONet
SenSu-1510/1520
電池電圧低下
風向
温度
湿度
風速
瞬間風速
雨量
紫外線量
照度
気圧
機種判別情報
送信データ形式情報
MODBUS
取得ステータス
取得データ
UNISONet
取得データ

内容
固定の形式で送信するため変更不可
入力電圧(＝電源電圧)のサンプル値
入力電圧(＝電源電圧)の電圧値
装置内蔵キャパシタ電圧のサンプル値
装置内蔵キャパシタ電圧の電圧値
非対応
装置内蔵温度センサの測定温度(摂氏)非対応
本装置の傾き
本装置に加わった衝撃
非対応

接点入力状態
各接点入力のパルスカウント値
接点出力の ON/OFF
アナログ入力のサンプル値
アナログ入力の電圧値
シリアル通信方式の選択

簡易気象観測センサ(SenSu-1510/1520)から取得した気象データ

気象センサの判別情報
気象センサからの送信データ形式
MODBUS 通信時の取得状態(32 項目まで)
MODBUS 通信時の取得データ
UNISONet 通信時の取得データ

送信メッセージ項目一覧（カスタマイズ種別：電源死活監視）
電源死活監視

項目
ステータス

内容
本装置の電源状態

33

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

入力電圧・キャパシタ電圧設定「電圧」タブを選択し、本装置の内部電圧センサ取得データによる送信条件を設定します。

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

電圧設定入力画面

34

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

記号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

入力電圧

キャパシタ
電圧

項目
検出送信 上方閾値上方向跨ぎ条件
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ上方閾値
下方閾値
検出送信 上方閾値上方向跨ぎ条件
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ
上方閾値
下方閾値

上方閾値
上方向跨ぎ

説明
入力電圧(＝電源電圧)の変化による送信条件を設定
します。

設定範囲
ON/OFF

3.00～5.52
キャパシタ電圧の変化による送信条件を設定します。

ON/OFF

0.00～3.45

上方閾値
下方向跨ぎ

電圧

上方閾値

下方閾値
上方向跨ぎ

下方閾値
下方向跨ぎ
下方閾値

0

時間
…送信タイミング

電圧の変化による送信タイミング

35

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

内部温度設定「内部温度」タブを選択し、本装置の内部温度センサ取得データによる送信条件を設定します。

1
2
3
4
5
6

内部温度設定入力画面

36

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

記号
①
②
③
④
⑤
⑥

検出送信
条件

項目
上方閾値上方向跨ぎ
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ

説明
内部温度の変化による送信条件を設定します。

上方閾値
下方閾値

設定範囲
ON/OFF-40.00～85.00

上方閾値
上方向跨ぎ

上方閾値
下方向跨ぎ

内部温度

上方閾値

下方閾値
上方向跨ぎ

下方閾値
下方向跨ぎ
下方閾値

0

時間
…送信タイミング

内部温度の変化による送信タイミング

37

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

傾斜・衝撃設定「加速度」タブを選択し、本装置の内部加速度センサ取得データによる送信条件を設定します。

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

加速度設定入力画面

38

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

記号
①
傾斜
②
③
④

項目
初期姿勢 XYZ
現在姿勢取得

⑤
⑥
⑦
⑧

検出送信
条件
衝撃

閾値上方向跨ぎ
閾値下方向跨ぎ
傾斜角度閾値
検出送信条件

説明
傾斜角度算出算出のための基準値を設定します。

設定範囲-2.000～2.000

押下すると①～③の現在値を取得できます。
本装置の傾きによる送信条件を設定します。

-

本装置に加わった衝撃による送信条件を設定します。

⑨⑩⑪

衝撃加速度閾値
閾値超過回数上限
閾値超過回数上限時動作

閾値超過回数のカウント方法を設定します。

⑫⑬

閾値超過回数リセット時間
閾値超過回数リセット時間
計測基準⑪を「リセットあり」に設定した場合の
閾値超過回数のリセット条件を設定
します。

閾値
上方向跨ぎ

1～180
なし
閾値超過
閾値超過回数
1.000～8.000
1～99
リセットなしリセットあり1～3600閾値超過回数リセット発生時
閾値最終超過時

閾値
下方向跨ぎ
閾値

傾斜角度
0

ON/OFF時間…送信タイミング

傾斜角度の変化による送信タイミング

39

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

GNSS・位置・速度設定（非対応）
本装置の設定対象外です。

位置情報設定入力画面

40

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

接点入力設定「DI1」～「DI8」タブを選択し、本装置の接点入力に関する送信条件を設定します。

1
2
3
4
5
6
7
8

接点入力設定入力画面（例：DI1）

41

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

記号項目①
検出送信条件②③④

パルスカウント閾値
パルスカウント上限
パルスカウント
上限時動作⑤

パルスカウント
リセット時間（秒）パルスカウント
リセット時間計測基準⑥⑦

立ち上がり検出遅延時間(秒)
立ち下がり検出遅延時間(秒)

⑧

パルス入力

説明
接点入力の変化による送信条件を設定します。

設定範囲なし
立ち上がりエッジ
立ち下りエッジ
両エッジ
パルスカウント
パルスカウントのカウント方法を設定します。 1～65535
1～65535
リセットなしリセットあり④を「リセットあり」に設定した場合の1～65535
パルスカウントのリセット条件を設定します。
リセット発生時
パルス最終入力時リセットなし接点入力信号検出の遅延時間を0.0～10.0 秒
設定します。
0.0～10.0 秒

H
L

3

3

3

3

2

パルスカウント(リセットなし)

1
0

0
3

3

2

パルスカウント(リセットあり)

1
0

1

0

0
パルスカウント増減例（②閾値＝2、③上限＝3 設定時）

42

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

アナログ入力設定「AI」タブを選択し、本装置のアナログ入力に関する送信条件を設定します。

1
2
3
4
5
6

アナログ入力設定入力画面

43

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

記号
①
②
③
④
⑤
⑥

検出送信
条件

項目
上方閾値上方向跨ぎ
上方閾値下方向跨ぎ下方閾値上方向跨ぎ下方閾値下方向跨ぎ説明
アナログ入力の変化による送信条件を設定します。

上方閾値
下方閾値

設定範囲
ON/OFF

0.00～5.75

上方閾値
上方向跨ぎ

上方閾値
下方向跨ぎ

アナログ入力

上方閾値

下方閾値
上方向跨ぎ

下方閾値
下方向跨ぎ
下方閾値

0

時間
…送信タイミング

アナログ入力の変化による送信タイミング

44

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

接点出力設定「DO」タブを選択し、本装置の接点出力に関する送信条件を設定します。

1
2
3
4

接点出力設定入力画面（Ver.01.06.00 以降）

45

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

記号
項目
①
出力方法

説明
接点出力の出力方法（連動先）を設定します。

②③④

DO に連動させる DI 番号を設定します。
OR 制御時に連携する DI 番号(複数)を設定します。
連携する AI 番号を設定します。

連携先 DI 番号
連携先 DI（複数）連携先 AI 番号

設定範囲なし
DI 状態に連動
AI に連動加速度センサ（傾斜）に連動
内部温度に連動
入力電圧に連動
キャパシタ電圧に連動
位置情報（位置）に連動
SenSu-1510/1520 電源制御
DI 状態の OR に連動
1～8
DI1～DI8（複数選択可）
1～3

出力条件
出力方法
なし
DI 状態に連動
DI 状態の OR に連動

接点出力 ON 条件
出力しない
DI 出力に対応
連携先 DI のいずれかが ON

AI に連動

斜線部にて出力

備考②で DI 番号を指定のこと。
③で DI 番号（複数）を指定のこと。
※Ver.01.06.00 以降に対応「AI」タブにて閾値設定のこと。
④で AI 番号を指定のこと。

内部温度に連動上方閾値
下方閾値

入力電圧に連動
キャパシタ電圧に連動
加速度センサ（傾斜）に連動「内部温度」タブにて閾値設定のこと。
「電圧」タブ（入力電圧）にて
閾値設定のこと。
「電圧」タブ（キャパシタ電圧）にて
閾値設定のこと。

斜線部にて出力「加速度」タブ（傾斜）にて
閾値設定のこと。
閾値

位置情報（位置）に連動

斜線部にて出力

本装置の設定対象外です。

基準点

SenSu-1510/1520
電源制御

範囲半径

-

本装置を簡易気象観測装置に組み込む際に選択のこと。

46

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

簡易気象センサ SenSu-1510/1520 設定「SenSu-1510/1520」タブを選択し、接続した簡易気象センサのデータ送信条件を設定します。
データ取得可能なセンサの型式は「SenSu-1510」または「SenSu-1520」です。

1
2

簡易気象センサ設定入力画面
記号
項目
①
リセット時
電源オフ時間②
送信データ形式説明
簡易気象センサのリセット動作から電源オフまでにかかる時間を設定します。
送信データのデータ形式を選択します。

47

設定範囲
10～300 秒
生値（整数）
係数乗算後（小数）IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

MODBUS 通信設定
「MODBUS」タブを選択し、本装置の MODBUS 通信設定を行います。

1
2
3
4
5
6
7

8

MODBUS 通信設定入力画面
記号
項目
①
ボーレート

②

パリティ

③
④

データビット長ストップビット長

⑤
⑥
⑦

取得間隔
初回待機時間
受信-送信間待機時間
取得項目設定部⑧

説明RS485 通信設定を行います。

データの取得間隔を設定します。
初回のデータ取得までの時間を設定します。
応答受信から次回コマンド送信までの最短待機時間を設定します。
詳細は次ページに記載

48

設定範囲
2400bps
4800bps
9600bps
19200bps
なし
奇数
偶数
8bit
1bit
2bit
0～3600 秒
0.00～1.00 秒-

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003
1

2

3

4

5

6

7

8

9

MODBUS 通信取得項目設定部記号
項目①
JSON キー説明
データの JSON キーを設定します。
0 に設定した場合、出力が無効となります。
データ取得元の装置アドレスを設定します。
0 に設定した場合、取得が無効となります。
読み出し元のデータ形式を設定します。
「なし」に設定した場合、取得が無効となります。

設定範囲
0～15 文字②

装置アドレス③

読み出し元種別④

データアドレス

⑤

データ型

⑥

ワードオーダー

複数ワードからなるデータを出力する際の順序を設定します。

⑦

ワード数

⑧

未受信時の値⑨

タイムアウト時間④で指定したデータを起点とした取得データ数を設定します。
0 に設定した場合、取得が無効となります。
メッセージ送信時に取得できなかったデータの出力方法を設定します。 項目を出力しない
前値保持
0000 で埋める
FFFF で埋める
コマンド応答が受信できない場合のタイムアウト時間を設定します。
0.00～10.00 秒「0.00」を初期値の 1.00 秒として扱います。

データアドレスを設定します。
0 に設定した場合、取得が無効となります。
JSON メッセージ出力時のデータ形式を設定します。
「なし」に設定した場合、取得が無効となります。

49

0～FF
（16 進数）
なし
コイル状態
入力状態
保持レジスタ
入力レジスタ0～10000（16 進数）なし
16 進数
符号無し 10 進数
符号つき 10 進数
ビッグエンディアン
リトルエンディアン
0～4

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

UNISONet 設定「UNISONet」タブを選択し、本装置に接続した SELSENS Box Type-D（UNISONet 版）から取得したデータの送信条件を設定します。

1
2

UNISONet 設定入力画面
記号
項目
①
出力項目

説明
メッセージに含める出力項目の種類を設定します。

②

メッセージに含める出力項目の数を設定します。

最大項目数

50

設定範囲
受信したすべての項目
新たに受信した項目のみ
1～128

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

電源死活監視機能設定(オプション)「電源死活監視」タブを選択し、本装置のステータスに関する送信条件を設定します。
カスタマイズ種別：電源死活監視にて設定可能です。

1
2

電源死活監視機能設定入力画面
記号
①
②

項目
復電ステータス
送信回数
停電・復電ステータス
送信間隔

説明
本装置の復電後に復電ステータスを送信する回数を設定します。
停電または復電ステータスの状態でメッセージを送信する
間隔を設定します。

51

設定範囲
1～20
10～3600 秒

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

保守手順
トラブルシューティング .............................................................................5352

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

トラブルシューティング【お問い合せ窓口】に連絡する前に、下記の項目をチェックしてください。
また、電源の OFF/ON で再起動してください。
それでもトラブル内容が解消されない場合や、現象が頻繁に発生する場合は、本書の巻末に記載の弊社【お問い合せ窓口】に連絡してください。
症状
メッセージが送信されない

原因 ⇒ 対策
メッセージ送信モードになっていない⇒ディップスイッチがすべて OFF になっていることを確認してください。

停電しているのに停電情報が送信されない

キャパシタの充電時間が不足している。
⇒バックアップ動作は、10 分以上 電源供給し充電を実施してください。

接点入力が検知できない

キャパシタによるバックアップ動作となっている。
⇒本装置へ電源を供給してください。

SenSu-1510/1520 から電文が受 SenSu-1510/1520 が接続されていない。
信できない⇒本装置へ正しく接続してください。

無線 LAN 通信モジュールの設定ができない

通信モジュール設定モードになっていない⇒ディップスイッチ 2 のみが ON になっていることを確認してください。

53

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

付録
機能・接続仕様 ....................................................................................55
送信データ詳細 .....................................................................................59
保障の範囲 ............................................................................................61
お問い合わせ窓口 ................................................................................6254

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

機能・接続仕様■ デジタル入力（Di1、Di2）
 接点出力（警報、スイッチ状態等）の変化を検出します。
 最大 8 点の無電圧接点出力に対応します。
 バックアップコンデンサによる動作時は、設定入力検出は無効となります。
 信号電圧は DC5V、電流は 10mA です。
本装置
DI

DC5V

フォトカプラ絶縁入力
DC5V、10mA

無電圧接点
スイッチ等

デジタル入力 接続例

ハウジング型式 XAP-08V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

1 2 3 4 5 6 7 8Di1

1 2 3 4 5 6 7 8Di2

デジタル入力（Di1、Di2）ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8

内容

備考

Di1
接点入力 1（ｃｈ1）Di2接点入力 5（ｃｈ5）接点入力 2（ch2）接点入力 6（ch6）ペア

接点入力 3（ｃｈ3）

接点入力 7（ｃｈ7）

ペア

接点入力 4（ch4）接点入力 8
（ch8）

ペア

55

ペア

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003■ デジタル出力（Do）
 取得情報の判定結果により、状態表示用リレー出力します。
 最大 4 点の無電圧フォト MOS リレー出力に対応します。
 最大信号電圧は AC24V/DC48V、最大電流は 0.2A です。

AC24V/DC48V

Load
0.2A

デジタル出力 接続例

ハウジング型式 XAP-08V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

1 2 3 4 5 6 7 8Do

デジタル出力（Do）ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8

内容
接点出力 1
（ｃｈ1）

備考
ペア

接点出力 2（ch2）

ペア

接点出力 3（ｃｈ3）

ペア

接点出力 4
（ch4）

ペア

56

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003■ アナログ入力（Ai）
 アナログ出力の値を取得し、A/D 変換します。
 最大 3 点の電圧入力（DC0～5V）に対応します。（入力インピーダンス 48kΩ（Typ））

ch1

ch2

ch3

アナログ入力 接続例

ハウジング型式 XAP-06V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

1 2 3 4 5 6
Ai

アナログ入力（Ai）ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5
6

内容
アナログ入力 1
GND
アナログ入力 1
GND
アナログ入力 1
GND

57

備考
ｃh1

ペア

ｃh2

ペア

ｃh3

ペア

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003■ シリアル通信（RS485）
 シリアル通信インターフェース（RS485）のセンサ機器から情報を取得します。
 RS485 2 線式（半二重）または 4 線式（全二重）で接続してください。
センサ機器

センサ機器

本装置

＋

＋
TD

－

＋

＋

RD

＋

＋

－

－

D

RD
－

本装置

RD

＋
TD

TD
－

－

－

4 線式 全二重2 線式 半二重
シリアル通信 接続例

ハウジング型式 XAP-05V-1（日本圧着端子製造）
コンタクト型式 SXA-001GW-P0.6（日本圧着端子製造）
適用線材 28～22AWG

1 2 3 4 5
RS485

シリアル通信（RS485）ピン仕様
ピン No.
1
2
3
4
5

内容
RD+
RDTD+
TDGND

備考
受信ペア
送信ペア

58

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

送信データ詳細
格納データ一覧（共通）
端末情報

項目
MAC アドレス

-

単位

時刻情報

年・月・日・時・分・秒

秒

範囲
16 進数 12 桁、区切り文字なしで合計 12 文字の文字列
ISO 8601 拡張形式
例：2020-09-22T14:04:23+09:00

JSON キーmacaddrtime※取得した現在時刻が2000 年未満の場合は出力しない

入力電圧
キャパシタ電圧
内部温度
加速度
デジタル入力デジタル入力パルスカウント
デジタル出力アナログ入力ch1
アナログ入力ch2
アナログ入力ch3
SenSu1510/1520

MODBUS

サンプル値
電圧値
サンプル値
電圧値
摂氏
傾斜角度値
衝撃値
ch1（0x01）
ch2（0x02）
ch3（0x04）
ch4（0x08）
ch5（0x10)
ch6（0ｘ20）
ｃｈ7（0ｘ40）ｃｈ8（0ｘ80）
ch1～ch80.0001V
0.0001V
0.01℃
1度
4mg
-

0～163830.0000～5.5200
0～163830.0000～3.4500-22.75～243.430～180-8000～8000
ON: 1、OFF: 0

input_volt_raw
input_volt
cap_volt_raw
cap_volt
temp
angle
shock
di

-

0～65535

di_pulse_1～di_pulse_8

ch1（0x01）
ch2（0x02）
ch3（0x04）
ch4（0x08）
サンプル値
電圧値
サンプル値
電圧値
サンプル値
電圧値
電池電圧低下
風向
温度
湿度
風速
瞬間風速
雨量
紫外線量
照度
気圧
機種判別情報
送信データ形式情報
取得ステータス(32 項目、32bit 表示)
取得データ

-

ON: 1、OFF: 0do

0.0001V
0.0001V
0.0001V
SenSu1510/1520
受信情報を
参照

0～163830.0000～5.7500
0～163830.0000～5.7500
0～163830.0000～5.7500
SenSu-1510/1520
受信情報を参照

ai_raw_1
ai_1
ai_raw_2
ai_2
ai_raw_3
ai_3
weather-

起動またはデータ生成完了：0
データ取得成功：1
設定したワード数で表現可能な範囲-

59

low_batt
wind_direction
temperaturehumidity
wind_speed
gust_speed
rain
uv
light
pressure
type_flagvalue_type
modbus_recvstatus
JSON キー設定値

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

格納データ一覧（カスタマイズ種別：電源死活監視）項目
電源死活監視
ステータス

単位
-

範囲
停電：0、平常：1、復電：2

JSON キーps_status

SenSu-1510-/1520 受信情報
項目
単位
電池電圧低下
風向
温度
湿度
風速
瞬間風速
雨量
紫外線量
照度
気圧
機種判別情報
送信データ
形式情報

1度
0.1℃
1%
0.137m/s
1.114m/s
0.3mm
1μw/cm2
0.1lx
0.01hPa-

SenSu-1510
範囲
正常：0、低下：10～359 度、無効
-40.0～164.7℃
1～99%、無効
0～70.007m/s
0～284.07m/s
0～19660.5mm
0～20000μw/cm2
0.0～300000.0lx
700.00～1100.00hPa
1
生値（整数）：0
係数乗算後（小数）：1

60

SenSu-1520
単位
正常：0、低下：1
1度
0～359 度、無効
0.1℃
-40.0～164.7℃
1%
1～99%、無効
0.06375m/s
0～65.21625m/s
0.51m/s
0～130.05m/s
0.254mm0～16646.144mm
1μw/cm2
0～20000μw/cm2
0.1lx
0.0～300000.0lx
0.01hPa
700.00～1100.00hPa0
生値（整数）：0
係数乗算後（小数）：1
単位

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

保障の範囲
お買い上げ日から１年以内に、弊社の設計・製造上の原因で本装置に故障が生じた場合には、無償修理致します。
＜免責事項＞
この無償修理が保証責任のすべてであり、本装置の故障によって生じるお客様の損害に対し、この無償修理以外の責任を負いません。
なお、修理の対応方法はセンドバックとなります。
保守期間は、本製品の生産打ち切り後２年となります。

61

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

お問い合わせ窓口■ 本製品に関するお問い合せは、下記、窓口までお問い合せください。

【お問い合せ窓口】
株式会社 日立アイイーシステム 品質保証部〒492－8622 愛知県稲沢市幸町１２０番地の１
TEL 080-5102-0942
E ﾒｰﾙ toiawase@ml.hitachi-ie.jp
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日・弊社規定による休日を除く)
製品案内ホームページ URL
http://www.hitachi-ie.jp/products/

62

IE-SSB8431C-001-0-7Y00233-003

REV.
0.0

内容
初版作成

訂正日
24.06.05

63