2018 年１月１日以降の実績

１号機
・1 号機 SFP については、2 月 1 日午後 3 時 10 分に SFP 循環冷却の一次系の冷却を停止。冷却停止時の SFP 水温度は 25.4℃。3 月 12 日午後 5 時まで冷却を停止予定。SFP 循環冷却一次系のポンプは２台（Ａ，Ｂ）あり、ポンプＡは点検を行い、ポンプＢについてはポンプＡの点検を行う
際の作業安全確保の観点から停止状態とした。1 月 31 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、26.3℃であり、放熱を考慮した停止期間終了時点で約 23.5℃と評価。その後、予定作業が終了したことから 3 月 12 日午後 3 時 31 分に SFP 循環冷却系の一次系を起動。運転状態について
は、異常のないことを確認。起動後の SFP 水温度は、26.8℃。
・1〜3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1〜3 号機の SFP 循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。
5 月 24 日午前 6 時 43 分から 5 月 31 日午後 1 時 34 分まで（約 180 時間停止）
1 号機については一次系も以下の期間停止。
5 月 24 日午前 6 時 28 分から 5 月 31 日午後 2 時 9 分まで（約 180 時間停止）
また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。
1 号機：5 月 23 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、25.5℃であることから、運転停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し約 27.9℃になる見込み。
また、各号機の停止時における SFP 水温度は以下のとおり。
1 号機：25.8℃
また、各号機の冷却開始後における SFP 水温度は以下のとおり。
1 号機：29.5℃（停止時 25.8℃）
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、計装品点検、制御盤点検、および配管の肉厚測定の実施に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。
11 月 12 日午前 6 時 3 分から 11 月 29 日午後 5 時 3 分
停止時の SFP 水温度は 24.7℃。起動後の SFP 水温度は 27.9℃。
11 月 9 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、24.7℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点
で約 26.5℃と評価。
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、電源設備（所内共通メ
タクラ１Ｂ・２Ｂ）改造工事の停止準備および復旧作業に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。
・12 月 15 日午前 10 時から午後 9 時
・12 月 22 日午前 10 時から午後 9 時
12 月 14 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、24.9℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で
約 24.8℃と評価。
・12 月 15 日午後 4 時 31 分に当該設備の運転を停止。その後、復旧する際に、1 号機 SFP 一次系ポンプ（Ｂ）の監視装置に異常を確認。停止時の SFP 水温度は 26.1℃であり、放熱を考慮
して も運転上の制限（60℃）に達しないと評価。12 月 16 日午前 11 時 6 分に 1 号機 SFP 一次系ポンプ（Ｂ）の監視装置復旧。1 号機 SFP 循環冷却系の準備が整ったので、12 月 16 日午後
4 時 44 分に運転を開始。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の SFP 水温度

は、26.1℃。
・1 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、電源設備（所内共通
メタクラ１Ｂ・２Ｂ）改造工事の停止準備および復旧作業に伴い、12 月 22 日午後 3 時 49 分に運転を停止し、その後予定作業が終了したことから午後 5 時 39 分に運転を再開。停止時の SFP
水温度は 29.4℃、起動後の SFP 水温度は 29.2℃、運転状態について異常のないことを確認。

２号機
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、2 号機 SFP 循環冷却設備の信頼度向上対策工事において、同設備の二次系に近接する作業があるため、安全確保の観点から、1 月 16 日午前 6 時
33 分に一次系の運転を継続した状態で、二次系を停止（1 月 22 日まで停止予定）。停止時のSFP 水温度は 29.2℃。
・作業実績(1 月16 日午前6 時33 分〜1 月20 日午後0 時19 分)。起動後の SFP 水温度は 31.9℃。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、2 号機 SFP 循環冷却設備信頼度向上対策工事において、SFP 循環冷却設備一次系に近接する作業を実施することから、安全確保のため 1 月 29 日午前 6 時 12 分 SFP 循環冷却系一次系、午前 6 時 32 分 SFP
循環冷却系二次系を停止し、冷却を停止。冷却停止時の SFP 水温度は 28.3℃。
その後、予定作業が終了したことから、2 月 2 日午後 3 時 25 分に SFP 循環冷却系の二次系を起動し、2 月 3 日午後 2 時 15 分に SFP 循環冷却系の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の SFP 水温度は、31.5℃（停止時 28.3℃）。
・2 号機 SFP 循環冷却系については、2 号機 SFP 循環冷却設備信頼度向上対策工事において、SFP 循環冷却設備一次系に近接する作業を実施することから、2 月 12 日午前 5 時〜2 月 21 日
午後 5 時まで安全確保のため当該設備を全停予定。2 月 9 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、29.4℃であり、放熱を考慮した停止期間終了時点で約 38.7℃と評価。予定通り作業実施し、2 月
12 日午前 6 時 38 分に SFP 循環冷却系の一次系の冷却を停止。冷却停止時の SFP 水温度は、29.3℃。2 月 21 日午後 3 時 46 分に予定作業が終了したことから SFP 循環冷却系の一次系を起動。起動後の SFP 水温度は、33.0℃。運転状態に異常のないことを確認。
・2 号機 SFP 循環冷却系については、今回、２号機 SFP 循環冷却設備信頼度向上対策工事を実施することから、3 月 1 日午前 5 時 57 分当該設備の一次系を停止。3 月 12 日午後 5 時まで停止予定。冷却停止時の SFP 水温度は 28.5℃。2 月 28 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、28.4℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約 40.4℃と評価。その後、3 月 12 日午前 10 時 29 分予定作業が終了したことから当該設備の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の SFP 水温度は、37.8℃。
・2 号機原子炉注水設備の給水系配管については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、給水系ラインの改造工事を行う。
このため、3 月 22 日午前 10 時 31 分〜4 月 19 日午前 10 時 30 分まで、原子炉注水を炉心スプ
レイ系（以下、「CS系」という）による単独注水に変更していたが、改造工事の終了に伴い、給水系
および CS 系による注水に変更（戻し）。
給水系原子炉注水量： 0m3/h→1.5m3/h

CS 系原子炉注水量 ：3.0m3/h→1.5m3/h
なお、CS 系による単独注水の期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
なお、CS 系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。
・2 号機 SFP 循環冷却系については、SFP 循環冷却設備信頼度向上対策工事に伴い、当該設備の二次系の通水を以下の期間停止。
3 月 22 日午前 5 時現在の SFP 水温度は約 31.7℃。放熱を考慮し、停止期間終了時点の SFP
水温度は約 31.9℃と評価。
3 月 23 日午前 6 時 34 分〜午後 4 時 56 分。通水停止時の SFP 水温度は 30.8℃。
冷却開始時後の SFP 水温度は 29.3℃
・1〜3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1〜3 号機の SFP 循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。
5 月 24 日午前 6 時 43 分から 5 月 31 日午後 1 時 34 分まで（約 180 時間停止）
また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。
2 号機：5 月 23 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、25.9℃であることから、運転停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し約 35.0℃になる見込み。
また、各号機の停止時における SFP 水温度は以下のとおり。
2 号機：26.2℃
また、各号機の冷却開始後における SFP 水温度は以下のとおり。
2 号機：35.7℃（停止時 26.2℃）
・7 月 9 日午前 5 時 56 分、2 号機原子炉格納容器ガス管理設備（以下「ＰＣＶガス管理設備」という。）において「電源喪失」警報が発生し、Ａ系の電源が喪失したことにより、Ｂ系機器が自動起動。ＰＣＶガス管理設備Ｂ系については、正常に動作しており、ＰＣＶガス管理設備の機能に支障はなし。警報が発生した原因等について調査中。なお、プラントデータ（原子炉圧力容器底部温度、格納容器内温度等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動はなし。電源喪失の原因について現場調査を行ったところ、ＰＣＶガス管理システムの放熱器ファン回路の絶縁抵抗低下による、当該系統分電盤の漏電遮断器の動作であることを確認。今後、当該原因について調査し、是正措置を実施する。
・原子炉格納容器（以下、ＰＣＶ）からのアウトリーク量低減のため、これまでも段階的に、排気流量の増加または窒素封入量の減少等、運用を見直してきたが、現状では水素濃度上昇のリスクは低くなっていることから、7 月 24 日午前 10 時から、2 号機のＰＣＶ圧力について、大気圧力＋
3.0kPa〜5.5kPa の範囲での運用から 1.0kPa 程度減圧した運用を開始し、傾向を監視。減圧後の傾向監視結果を踏まえ、引き続き、さらなる減圧を検討。なお、減圧作業にあたっては、大気
圧変動、水素濃度等の減圧による影響を確認しながら、慎重に行う。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、弁の動作点検、および配管の肉厚測定の実施に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。
11 月 19 日午前 6 時 16 分から 11 月 19 日午後 3 時 3 分
停止時の SFP 水温度は 21.5℃。起動後の SFP 水温度は 21.7℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
11 月 16 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、22.7℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時
点で約 23.8℃と評価。

・2 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（以下、「CS 系」という）配管については、信頼性向上対策のためポリエチレン管への取替工事に伴い、11 月 27 日午前 10 時 40 分から 11 月 29 日午
後 3 時 34 分まで原子炉注水を給水系による単独注水に変更。
＜2 号機原子炉注水量変更＞
給水系原子炉注水量 ：1.5m3/h→3.0m3/h
CS 系原子炉注水量 ：1.5m3/h→ 0m3/h
なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。
＜2 号機原子炉注水量変更（戻し）＞給水系原子炉注水量 ： 3.0m3/h→1.5m3/h
CS 系原子炉注水量 ： 0m3/h→1.5m3/h
なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、2 号機原子炉建屋滞留
水移送配管敷設作業と近接になることに伴い、12 月 7 日午前 6 時 15 分から 12 月 21 日午後 6 時の期間、当該設備の運転を停止。
12 月 6 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、31.3℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点で約41.7℃と評価。
冷却停止時の SFP 水温度は 31.3℃。
・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、12 月
13 日午前 9 時 35 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。午後
1 時に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 2 時に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パラメー
タについては、異常なし。
・2 号機原子炉建屋滞留水移送装置設置工事において滞留水移送配管を施設する。
当該配管の施設時に、2 号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系配管と干渉するため、以下の期間については、原子炉注水を給水系による単独注水に変更。
給水系による単独注水期間：12 月 20 日 午前 11 時 3 分から午後 0 時 45 分
＜２号機原子炉注水量変更＞
給水系原子炉注水量：
1.5ｍ３／ｈ→3.0ｍ３／ｈ
炉心スプレイ系原子炉注水量：1.5ｍ３／ｈ→ 0ｍ３／ｈ＜２号機原子炉注水量変更（戻し）＞給水系原子炉注水量：
3.0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
炉心スプレイ系原子炉注水量： 0ｍ３／ｈ→1.5ｍ３／ｈ
なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。
・2 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、2 号機原子炉建屋滞留
水移送配管敷設作業と近接になることに伴い、12 月 7 日午前 6 時 15 分から 12 月 21 日午後 1 時
33 分の期間、当該設備の運転を停止。

冷却停止時の SFP 水温度は 31.3℃。起動後の SFP 水温度は 39.6℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、12 月
25 日午前 9 時 23 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。午前
11 時 54 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、午後 2 時 15 分に実施計画第１編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連監視パ
ラメータについては、異常なし。
・2 号機原子炉格納容器ガス管理設備については、当該設備の制御盤二重化工事に伴い、12 月
26 日午前 9 時 45 分から特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第１編第32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し作業を開始。同日午
後 2 時 13 分に作業が終了。その後、当該設備の動作確認において異常がないこと、および短半減期核種モニタの指示値に有意な変動がないことから、同日午後 4 時 22 分に実施計画第１編第32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。なお、当該設備の停止期間における関連
監視パラメータについては、異常なし。

３号機
・3 号機 SFP 循環冷却系については、長期点検計画に基づき、SFP 循環冷却設備の弁点検および配管の塗装を行うため、1 月 31 日午前 5 時 36 分から SFP 循環冷却系一次系を停止。
冷却停止時の SFP 水温度は 27.1℃。2 月8 日午後4 時（約203 時間）まで当該設備を停止予定。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 17.7℃と評価（温度上昇率：約 0.087℃/h）。
１月 30 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、27.4℃。
その後、予定作業が終了したことから 2 月 8 日午後 4 時 6 分に SFP 循環冷却系の一次系を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の SFP 水温度は、30.5℃。
・1〜3 号機 SFP 循環冷却二次系共用設備を耐雷対策工事に伴い、3 月 8 日午前 6 時 19 分、運転を停止し、3 号機 SFP の冷却を停止。冷却停止時の SFP 水温度は 25.6℃。同日午後 5 時（予定）までの停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し、約 26.4℃と評価。また、3 月 9 日午前 5 時〜午後 5 時（約 12 時間）の停止期間における温度評価については、3 月
8 日午前 5 時現在の 3 号機 SFP 水温度が 25.7℃であることから、運転停止期間終了時点でのSFP 水温度については、放熱を考慮し、約 26.1℃と評価。
3 月 8 日の予定作業が終了しなかったことから、3 月 8 日午後 5 時までの当初停止期間を 3 月
9 日午後 7 時まで延長する。停止期間（約 37 時間）における温度評価については、3 月 8 日午
前 5 時現在の 3 号機 SFP 水温度が 25.7℃であることから、停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し、約 26.7℃と評価。
その後、予定作業が終了したことから 3 月 9 日午後 19 時 8 分に 1〜3 号機 SFP 循環冷却二次系共用設備を起動。運転状態については、異常のないことを確認。起動後の 3 号機SFP 水温度
は、26.8℃。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、燃料取り出し監視用Ｗ

ｅｂカメラ設置に伴い、SFP 循環冷却設備近傍での作業を行うことから、以下の期間、当該設備の一次系を停止。
4 月 10 日午前 5 時 42 分〜4 月 11 日午後 2 時 38 分。
冷却停止時の SFP 水温度は 19.4℃。起動後の SFP 水温度は 21.2℃。
4 月 9 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、19.4℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点
で約 22.3℃と評価。
・3 号機原子炉注水設備の給水系配管については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、
給水系ラインの改造工事を行う。
このため、5 月 10 日午前 10 時 40 分から 6 月 6 日午後 3 時 45 分まで、原子炉注水を炉心スプ
レイ系（以下、「CS 系」という）による単独注水に変更していたが、改造工事の終了に伴い、給水系および CS 系による注水に変更（戻し）。
給水系原子炉注水量： 0m3/h→1.5m3/h
CS 系原子炉注水量 ：3.0m3/h→1.5m3/h
なお、CS 系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
なお、CS 系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。
・1〜3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1〜3 号機の SFP 循環冷却二次系の冷却を以下の期間停止。
5 月 24 日午前 6 時 43 分から 5 月 31 日午後 1 時 34 分まで（約 180 時間停止）
また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価。
3 号機：5 月 23 日午前 5 時現在の SFP 水温度が、25.1℃であることから、運転停止期間終了時点での SFP 水温度については、放熱を考慮し約 32.9℃になる見込み。
また、各号機の停止時における SFP 水温度は以下のとおり。
3 号機：25.4℃
また、各号機の冷却開始後における SFP 水温度は以下のとおり。
3 号機：33.7℃（停止時 25.4℃）
・3 号機原子炉注水設備については、原子炉注水設備の信頼性向上対策として、炉心スプレイ系（以下、「CS 系」という）ラインの取替工事を実施。このため、6 月 27 日午前 10 時 48 分から 7
月 4 日まで原子炉注水を給水系による単独注水に変更。
給水系原子炉注水量 ：1.5m3/h→3.0m3/h
CS 系原子炉注水量 ：1.5m3/h→ 0m3/h
なお、給水系による単独注水については、事前に実施した単独注水試験の結果、原子炉の冷却状態に異常がないことを確認。
7 月 4 日午前 10 時 44 分まで原子炉注水を給水系による単独注水に変更していたが、工事終了に伴い原子炉注水を給水系および CS 系による注水に変更（戻し）。
給水系原子炉注水量 ：3.0m3/h→1.5m3/h
CS 系原子炉注水量 ： 0m3/h→1.5m3/h
なお、給水系による単独注水期間中、原子炉の冷却状態に異常はなし。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、一次系の電動弁・空気作動弁の作動確認、および配管肉厚測定のため、以下の期間、当該設備の一次系を停止。

9 月 11 日午前 10 時 27 分〜9 月 12 日午後 2 時 9 分
冷却停止時の SFP 水温度は 30.3℃。冷却起動時の SFP 水温度は 31.0℃。
9 月 10 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、31.2℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点
で約 33.8℃と評価。
・10 月１日午前 6 時 9 分、3 号機タービン建屋北西エリアにおいて、周辺の地下水位との水位差が小さくなっていることを示す「建屋水位差小」警報が発生。また、当該水位計においては、計器故障の確認中ではあるが、指示値が周辺地下水位に近づいた値を示したことから、午前 6 時 10分、1〜4 号機建屋周辺のサブドレンポンプを全台停止した。現場確認の結果、午前 10 時 20 分、当該エリアには水がなかったことから建屋滞留水水位がサブドレン水位を超えていないことを確認できた。くみ上げを停止していたサブドレンについては順次、汲み上げを再開していく。なお、
プラントパラメータ、モニタリングポストについて有意な変動はなし。
・3 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）循環冷却系については、電動弁点検の実施に伴い、以下の期間、当該設備の運転を停止。
12 月 3 日午前 7 時 9 分から 12 月 14 日午後 1 時 42 分
停止時の SFP 水温度は 28.9℃。起動後の SFP 水温度は 34.1℃。
11 月 30 日午前 5 時現在の SFP 水温度は、26.8℃であり、放熱を考慮し、停止期間終了時点
で約 36.2℃と評価。

４号機
・8 月7 日午後4 時55 分、4 号機原子炉建屋から高温焼却炉建屋へ滞留水を移送するポンプ（Ａ）
がトリップ。午後 6 時 43 分、同ポンプ（Ｂ）を起動し滞留水の移送を再開。移送状況に異常ないことを確認。同ポンプ（Ａ）がトリップした原因について調査中。現場調査の結果、同ポンプ（Ａ）の故障により地絡が発生しトリップしたことが判明。今後、同ポンプ（Ａ）を予備品に交換する。
・10 月 25 日午後 9 時、サプレッションプール水サージタンク設備建屋から４号機タービン建屋につながる配管トラフ内において、漏えい検知器が作動したことを示す警報が発生。
現場を確認したところ、配管トラフに水を確認。配管トラフ内の線量率および水の放射能を測定した結果、配管トラフ内の水の放射能は、バックグラウンドと同等であるため、結露水と判断。配管ト
ラフ内はさらに金属トラフで覆われており、漏えい検知器やＲＯ循環設備用配管が金属トラフ内に設置されている。金属トラフ内の状況は今後確認していく。
10 月 26 日、金属トラフを取り外し確認した結果、配管からの漏えいが確認されなかったこと、および当該箇所に結露水が確認されたことから、午後 5 時 30 分、結露水による漏えい検知器の作動と判断した。
・11 月 29 日午後 8 時 20 分、4 号機タービン建屋２階にある建屋内ＲＯ装置（Ｂ）において、漏えい検知器が作動したことを示す警報「ＲＯユニット（Ｂ）漏えい検知」が発生。運転していた建屋内Ｒ
Ｏ装置（Ｂ）を同日午後 8 時 22 分に停止。現場を確認したところ、漏えい箇所は建屋内ＲＯ装置（Ｂ）の処理水出口側の配管接続部であることを特定。漏えいは停止しており、水は堰内に留まっている。漏えい範囲は約 13m×4m×深さ 3cm。建屋内ＲＯ装置で処理した水であったことから回収した。
なお、水の放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム-134 ： 検出限界値未満（検出限界値 7.3 Bq/L）・セシウム-137 ： 4.7×101 Bq/L
・全ベータ
： 5.6×101 Bq/L

５号機
・5 号機 SFP については、RHR 系非常時熱負荷モードにて冷却しているが、RHR A 系の計装品
点検後の確認運転のため、SFP 冷却停止を伴う作業を行う。
スケジュールおよび実績は以下の通り。
1 月 19 日午前 9 時 58 分〜午後 1 時 50 分
・RHR 系非常時熱負荷モードによる SFP 冷却停止
・起動後の SFP 水温度 17.4℃（停止時 17.0℃）
・5 号機 SFP については、残留熱除去系非常時熱負荷モードにて冷却しているが、使用済燃料
プール冷却浄化系および原子炉建屋冷却系の作業終了に伴い使用済燃料プール冷却浄化
系の使用が可能となるため、SFP の冷却を使用済燃料プール冷却浄化系に切り替える。
・冷却停止中の使用済燃料プール水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.199℃/h）
2 月 27 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、18.6℃。
残留熱除去系非常時熱負荷モードを 2 月 28 日午前 9 時 53 分に停止し、使用済燃料プール冷却浄化系を午前 11 時 19 分に起動。
起動後の SFP 水温度は、18.4℃（午後 0 時時点）（停止時 18.7℃）。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、スキマーサージタンク点検および FPC 系弁点検に伴い、SFP の冷却を以下の期間停止。
3 月 22 日午前 10 時 19 分〜3 月 23 日午前 11 時 7 分。（約 36 時間停止）
冷却停止時の SFP 水温度は 15.5℃。冷却開始後の SFP 水温度は 18.8℃。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 7.2℃と評価（温度上昇率:約 0.199℃/h）
3 月 27 日午前 9 時 57 分〜3 月 28 日午前 10 時 31 分（約 36 時間停止）
冷却停止時の SFP 水温度は 16.4℃。冷却開始後の SFP 水温度は 20.3℃。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 7.2℃と評価（温度上昇率：約 0.198℃/h）
3 月 20 日午前 9 時現在の SFP 水温度は、15.9℃。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC 系」という。）にて冷却しているが、FPC 系を冷却している補助海水系の機器点検を行うため、SFP 冷却を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却へ切り替えを行い、補助海水系の機器点検後は、SFP 冷却を RHR 系より FPC 系による冷却に戻す。
スケジュールは以下の通り。

6 月 8 日午前 9 時から午後 4 時まで（約７時間停止）
・FPC 系から RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.197℃/h）
6 月 22 日午前 9 時から午後 4 時まで（約７時間停止）
・RHR 系非常時熱負荷モードから FPC 系に切り替え
・冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.4℃と評価（温度上昇率：約 0.196℃/h）
6 月 7 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、22.6℃。
<実績>
FPC 系から RHR 系による冷却への切り替え
・6 月 8 日午前 9 時 50 分 FPC 系停止(停止時 23.1℃)。6 月 8 日午前 10 時 26 分 RHR
系起動。
・RHR 系起動後の SFP 水温度は、23.3℃
運転状態については、異常のないことを確認。
RHR 系から FPC 系による冷却への切り替え
・6 月 22 日午前 11 時 44 分 RHR 系停止(停止時 21.7℃）。6 月 22 日午後 0 時 8 分 FPC
系起動。
・FPC 系起動後の SFP 水温度は、21.5℃
運転状態については、異常のないことを確認。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC」という。）にて冷却しているが、FPC の弁の肉厚測定のため、以下の期間、FPC の運転を停止し、SFP の冷却を停止した。
9 月 26 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 59 分（8 時間停止予定）
冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 1.6℃と評価（温度上昇率：約 0.194℃/h）。
9 月 25 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、27.6℃。
起動後の SFP 水温度は、27.1℃（停止時 27.3℃）。
運転状態については、異常がないことを確認。
・12 月 25 日午前 11 時 57 分、5 号機において「放射性液体漏洩」の一括警報が発生。詳細漏えい箇所を示す個々の漏えい警報は発生なし。その後、漏えい検出器が設置されている（40 箇所）現場を目視にて確認した結果、滞留水の貯留のために実動作中で対象外である 9 箇所を除き、全
31 箇所で漏えいは確認なし。
・5 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却浄化系については、5 号機残留熱除去系とSFP 冷却浄化系の共通ラインの弁点検に伴い、12 月 27 日午後 2 時 2 分から午後 3 時 23 分の間、当該設備の運転を停止。
起動後の SFP 水温度は、17.8℃（停止時 17.8℃/h）。
運転状態については、異常のないことを確認。
冷却停止中の SFP 水温度上昇は、約 0.8℃と評価（温度上昇率：約 0.192℃/h）。
12 月 26 日午後 1 時現在の SFP 水温度は、17.7℃。

６号機

・6 号機 SFP については、FPC 系にて冷却しているが、以下の通り、SFP 冷却停止を伴う作業を行う。
① FPC 系を冷却している補助海水系の機器点検を行う（1 月 17 日〜2 月 2 日）ため、SFP 冷却
を FPC 系から残留熱除去系（以下「RHR 系」という。）による冷却へ切り替えを行い、補助海水系の機器点検後は、SFP 冷却を RHR 系より FPC 系による冷却に戻す。
② SFP 冷却中の RHR 系の機器点検を行う（1 月 22 日）ため、RHR を停止する。（RHR 系の機器点検後は、RHR 系を再起動する。）
実績は以下の通り。
① 1 月 17 日午前 9 時 41 分〜午前 10 時 37 分
・FPC 系から RHR 系非常時熱負荷モードに切り替え
・SFP 水温度 15.8℃（停止時 15.1℃）
2 月 2 日午後 3 時 6 分〜午後 3 時 32 分
・RHR 系非常時熱負荷モードから FPC 系に切り替え
・SFP 水温度 17.3℃（停止時 17.3℃）② 1 月 22 日午前 9 時 44 分〜午前 11 時 36 分
・RHR 系非常時熱負荷モード関連機器点検による冷却停止
・SFP 水温度 19.4℃（停止時 19.2℃）
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）については、使用済燃料プール冷却浄化系（以下、「FPC」という。）にて冷却しているが、スキマーサージタンク点検及び FPC 系弁点検に伴い、SFP の冷却を以下の期間停止。
7 月 18 日午前 10 時 11 分から 7 月 19 日午後 1 時 49 分まで（約 31 時間停止）
冷却停止中の SFP 水温度上昇は約 6.2℃と評価（温度上昇率：約 0.200℃/h）
7 月 17 日午前 10 時現在の SFP 水温度は、25.2℃。
冷却停止時の SFP 水温度は、25.7℃。冷却開始後の SFP 水温度は、29.0℃。
運転状態については、異常のないことを確認。
・6 号機使用済燃料プール（以下、「SFP」という。）冷却材浄化系については、エリア・プロセス放射線モニタ取替工事による、当該設備の冷却に使用している補助海水系の運転停止に伴い、11 月 22
日午前 9 時 19 分から当該設備の運転を停止し、SFP の冷却が停止。その後、予定作業が終了したことから、11 月 22 日午後 5 時 11 分から当該設備の運転を開始し、SFP の冷却を再開。運転状
況について、異常のないことを確認。当該設備起動後の使用済燃料プール水温度は、20.2℃（停止時 19.3℃）。

水処理装置および貯蔵設備の状況【タンクパトロール結果】
現時点での特記事項なし【Ｈ４，Ｈ６エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果】
・9 月 12 日午前 10 時 28 分から、タンク堰内に溜まった雨水の移送を開始したところ、午前 10 時 38分頃、移送ホースから水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、1m×2m×1cm。拡大防止処置として雨水回収装置による移送を停止。移送は耐圧ホースで実施しており、5〜6cm 程度の割れを確認。割れ箇所についてはテープによる養生を実施し、午前 11 時 18 分に漏えいの停止を確認。漏えいした水は、Ｃ西タンクエリア堰内の雨水で、分析結果は以下のとおり。
・セシウム-134 ：検出限界値未満（検出限界値：2.7Bq/L）・セシウム-137 ：24Bq/L
・全ベータ：44Bq/L・トリチウム：検出限界値未満（検出限界値：86Bq/L）
漏えいした水の量は、最大 500L と推定、側溝等への流れ込みはなく、排水路側溝放射線モニタにも変動はなし。
【地下貯水槽に関する水のサンプリング結果】
・11 月 22 日午前 8 時 25 分頃、地下貯水槽 No.1 上部の移送ポンプ付近から、水が漏えいしているのを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、5ｍ×4ｍの範囲の地面に浸み込んでいる。（漏えい
量は約 230 L）当該ポンプを停止し漏えい継続はなし。念のため当該ポンプ周辺に養生を実施。外部への影響はなし。今回の漏えいは、当該ポンプのドレン孔ふたが外れていたことが原因と推定。
漏えいした水の放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム-134 ： 検出限界値未満（検出限界値 5.1 Bq/L）・セシウム-137 ： 検出限界値未満（検出限界値 4.1 Bq/L）
・全ベータ： 7.3×104 Bq/L
【セシウム除去設備】
現時点での特記事項なし【多核種除去設備（ＡＬＰＳ）】
・2 月 20 日午後 0 時 20 分頃、多核種除去設備（C）のスラリー移送ポンプドレン弁近傍に水がにじんでいることを協力企業作業員が発見。ポンプ床面への漏えい範囲は、堰内で約5cm×5cm×深
さ 1mm。当社社員が現場確認を行った結果、スラリー移送ポンプドレン弁と配管の接続部から多核種除去設備の系統水（処理前）がにじんだものと判断。その後、スラリー移送ポンプの出入口弁の「閉」操作および当該ドレン弁と配管の接続部の増し締めを行い、午後 1 時 44 分ににじみが停止したことを確認。また、念のため当該箇所にビニールによる養生を実施。なお、漏えいした水については午後 2 時 16 分に拭き取りを完了。
・5 月 16 日午後 0 時 19 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）共沈タンクｐＨ計から水が漏えいしていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約 1cm×2cm×深さ 1mm、30 秒に１滴程度で滴下、漏えいした水は堰内に留まっている。その後、当該ｐＨ計の前後弁の「閉」操作を行い、午後 0 時
52 分に漏えいが停止したことを確認。なお、漏えいした水については拭き取りを実施し、念のため当該箇所にビニール養生を午後 2 時 50 分に完了。
・5 月 25 日午前 11 時 31 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）クロスフローフィルター下部床面に水が溜まっていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約1ｍ×0.3ｍ×深さ 1ｍｍ、漏えいは止まっており、漏えいした水は堰内に留まっている。当該設備は循環待機中であったが、午前 11時 41 分に停止。漏えいした水は、表面線量測定の結果バックグラウンド同等（1μSv/h）であり、午後 3 時 15 分に拭き取りを完了。
・6 月 9 日午後 7 時 25 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）クロスフローフィルター下部床面に水が溜まっていた件について、予め受皿を設置して継続監視を実施していたところ、前回 5 月 25 日に漏えいが確認された箇所と同じ既設多核種除去設備（Ｃ）クロスフローフィルターの下部の受皿に、水溜りがあることを協力企業作業員が発見。漏えい箇所はクロスフローフィルターのドレン弁フランジ、漏えい水はバックグラウンドと同等（2μSv/h）であることを確認し、午後 7 時 50 分に既設多核種除去設備（Ｃ）の運転を停止。漏えいした水は午後 8 時 17 分に拭き取りを完了
・7 月 10 日午前 11 時 14 分頃、既設多核種除去設備（Ｃ）供給用ポンプ下部に水溜まりがあることを当社運転員が発見。漏えい範囲は約 20cm×30cm×深さ 1mm。漏えいした水は堰内に留まっており、漏えい継続はなし。漏えい水のｐＨを測定したところ、ｐＨ値が 11 であったことから、多核種除去設備の処理過程において、薬液を注入したことによりアルカリ性となった系統水と推定。なお、漏えいした水については拭き取りを実施し、ドレン弁下部付近に受けパンを設置。
・8 月 16 日午前 10 時 27 分、既設多核種除去設備（Ｃ）において、「多核種吸着塔（Ｃ）スキッド２漏洩」の警報が発生。現場調査の結果、吸着材交換のため水張りを実施していたところ、吸着塔上部マンホールから水が溢れたことを確認。水張弁を閉めて漏えいは停止。漏えい量は約 12 リット
ル。漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はなし。漏えい水は午後 2 時 20 分までに回収を実施。
なお、同系統水の分析結果は以下のとおり。
＜採取日 8 月 16 日＞
セシウム-134：検出限界値未満（検出限界値 8.4Bq/L）
セシウム-137：26Bq/L
全ベータ ：20,000 Bq/L・9 月 21 日午後 0 時 13 分頃、既設多核種除去設備において、前処理設備の供給ポンプ１Ｂから水が漏えい（滴下）していることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約 25cm×20cm×深さ3mm でドレンパン内に留まっている。漏えいした水は、系統水と判断。午後 0 時 13 分、当該設備
を循環待機とし、午後 0 時 35 分、当社社員により漏えいが停止していることを確認。
・9 月 25 日午後 10 時 6 分、既設多核種除去設備（Ｃ）において、漏えい検知器が動作したことを示す警報（警報名「クロスフローフィルター（Ｃ）スキッド１−２漏えい」）が発生。現場を確認した結果、漏えい検知器周りに水たまり（2.0m×1.0m×1mm であり、堰内に留まっている）があることを確認。同日午後10 時 19 分、当該設備（Ｃ）を停止。水たまりは、当該設備（Ｃ）の前処理設備にあるク
ロスフローフィルター１Ｃのドレンラインに生じたピンホール（微小な穴）から漏えいしたものである
ことを確認。漏えいは停止しているが、念のため漏えい箇所にビニール養生を実施。漏えいした
水は、拭き取り処置を行い、漏えい警報はクリア。漏えいした水は当該設備（Ｃ）における処理過程の系統水で、放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム-134 ： 6.9×101(Bq/L)・セシウム-137 ： 6.7×102(Bq/L)
・全ベータ： 1.3×105(Bq/L)
・2018 年 12 月 2 日午前 10 時 27 分、既設多核種除去設備（Ａ）付近から水が漏えい（滴下）していることを協力企業作業員が発見。漏えい箇所は弁グランド（弁軸封部）であり、漏えい範囲は約 2.5
ｍ×1.0ｍ×深さ１ｍｍ。滴下した水は堰内に留まっており、外部への影響はなし。発見時には、１滴／20 秒程度滴下していたが、弁グランド（弁軸封部）を増締めし、午前 11 時 21 分に漏えいが停止していることを当社社員が確認。漏えい水は、系統水と判断。
・2018 年 12 月 10 日午前 11 時 12 分頃、点検停止中の既設多核種除去設備（Ａ）の弁軸封部から水が漏えい（滴下）していることを協力企業作業員が発見。当該漏えい箇所の状況を確認したところ、当該弁は、設備のつまり等を防止する逆洗時等にろ過水の流量を調整するためのもので、当該弁とつながっている既設多核種除去設備（Ｂ）と（Ｃ）の同様の弁軸封部からも漏えいしていることを確認。
漏えい範囲は以下のとおり。
既設多核種除去設備（Ａ）40cm×40cm×深さ 1mm
既設多核種除去設備（Ｂ）、（Ｃ）50cm×50cm×深さ 1mm（各１箇所）
漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はなし。各弁軸封部を増し締めすることで漏えいは停止。漏えいした水は回収済み。
同日午後 4 時 40 分、漏えい水については、以下のことから既設多核種除去設備の洗浄に用いる「ろ過水」と判断。
・漏えい発生時、既設多核種除去設備（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は全系統とも停止しており、当該漏えい箇所に系統水が流れ込まないよう隔離されていること。
・当該箇所にはろ過水の圧力のみがかかる系統構成であること。
・漏えい水をスミヤ測定したところ、既設多核種除去設備（Ａ）200cpm、既設多核種除去設備（Ｂ）
190cpm、既設多核種除去設備（Ｃ）180cpm であり、バックグラウンド値の 50〜100cpm と比較し、若干高めの数値となっているが、当該弁表面をスミヤ測定したところ、汚染が確認されたことか
ら、漏えい水の測定値には、この当該弁表面の放射性物質を取り込んだと考えられること。
・既設多核種除去設備（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）漏えい水の塩分濃度が 0％、既設多核種除去設備（Ａ）
漏えい水のｐＨが 7.1、既設多核種除去設備（Ｂ）、（Ｃ）漏えい水のｐＨが 7.9 であること。
【増設多核種除去設備】
・5 月 17 日午後 1 時 9 分頃、増設多核種除去設備（Ｂ）共沈タンクｐＨ計につながるサンプルポン
プ付近において保温材に水滴があること、および床面に水が溜まっていることを協力企業作業員が発見。漏えい範囲は、約 50cm×50cm×深さ 1mm、漏えいは止まっており、漏えいした水は堰内に留まっている。その後、漏えいした水は、増設多核種除去設備前処理過程のストロンチウム処
理水であることを確認。増設多核種除去設備（Ｂ）共沈タンクｐＨ計サンプルポンプは、運転停止中だったが前後弁を「閉」操作し、午後 3 時 14 分に拭き取りを完了。
・増設多核種除去設備（Ｂ）においては、前処理段階におけるクロスフローフィルターの目詰まりを取り除くために、空気圧縮機を使用した逆洗を行う装置を備えており、当該装置には、系統水や空気を圧縮した際に発生する凝縮水を受け入れるポリタンク用のドレンラインを備えている。9 月 8 日、
午後 0 時 2 分、漏えい検知器が動作し、当該ポリタンクから凝縮水が溢水（堰内に 2.5m×0.2m×2cm）したと判断した。その後、9 月 9 日に同じポリタンク内に再度、水が溜まっていたことから、水のサンプリングを行ったところ、分析結果は以下のとおり。
・セシウム-134 ： 2.4×103（Bq/L）・セシウム-137 ： 2.7×104（Bq/L）
・全ベータ： 3.7×105（Bq/L）
再度、逆洗を行う装置の詳細構造を踏まえ確認した結果、その装置のパッキンシール部からの凝縮水ではなく系統水（処理中の水）が漏えいし、ポリタンクに流れ込んだものと推定。よって、9 月 8日にポリタンクから漏えいした水も同じ状況であることから、系統水であったと判断。なお、ポリタン
クに溜まっていた水については、系統内に戻して処理する運用としており、増設多核種除去設備
建屋外への流出はなし。今後、漏えいの原因について調査予定。
・12 月 20 日午前 11 時 44 分頃、増設多核種除去設備において、漏えい検知器が動作したことを示す警報「多核種吸着塔（Ａ）スキッド２漏えい」が発生。その後、当社社員が現場を確認したところ、
当該設備（Ａ）の吸着塔３Ａの点検口付近から漏えい（漏えい範囲：約 1.5m×4m×1mm）していた。
点検口のボルトを増し締めしたことにより、午後 0 時 23 分に漏えいは停止。漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響がないことを確認。
漏えいした水は、当該設備の系統水であり、拭き取りを完了。
漏えいした水の分析結果は以下の通り。
セシウム-134： 53 Bq/L
セシウム-137： 460 Bq/L
全ベータ ： 5900 Bq/L
【高性能多核種除去設備】
現時点での特記事項なし【淡水化装置】
・1 月 19 日午前 8 時 28 分に「RO 設備漏えい監視装置異常」警報が発生。
現場を確認したところ淡水化装置建屋内で、淡水化装置の RO 膜洗浄用のタンクの空気抜き配管から漏えいしていることを確認。淡水化装置（RO-3）を同日午前 8 時 50 分に停止。タンクからの漏えいは、タンクにつながっている弁を閉操作し停止していること、ならびに堰内に留まっていることを確認。
漏えい範囲は、10ｍ×15ｍ×1ｍｍであり、漏えいした水の量は、約 150 リットルと推定。
漏えいした水は RO 膜の洗浄水で、漏えいした水の放射能分析結果は以下のとおり。
・セシウム-134：3.2×102Bq/l・セシウム-137：2.7×103Bq/l・全ベータ ：3.1×104Bq/l
漏水した水は、同日午後 1 時 20 分に回収作業を完了。
今回の漏えいについては、当該タンクに接続してある常時閉の弁が開の状態であったため、本来流入しない RO 濃縮水受タンクへ供給される水がタンク内に逆流。これにより、タンクは満水状態となり、空気抜き配管より水が漏えい。
なお、当該弁を本来の閉状態に戻したことにより、設備は通常の系統状態に復帰。
準備が整い次第、淡水化装置を再起動予定。
・1 月 25 日午後 7 時 6 分頃、パトロール中の当社社員が、建屋内ＲＯ循環設備Ｂ系からＲＯ膜などの目詰まりを抑制するために使用する薬剤（次亜塩素酸ソーダ）と思われる液体が漏えいしていることを発見。
・漏えい場所
次亜塩素酸ポンプ（Ｂ）出口配管接続部
・漏えい範囲
約 1.0ｍ×1.1ｍ×深さ 1cm
・漏えいの継続有無 なし（次亜塩素酸ポンプ（Ｂ）出口配管接続部を増し締めしたところ、午後 7 時 50 分に滴下が止まったことを確認）
・外部への影響漏えいした液体は堰内に留まっている
当該液体は本来、強アルカリ性であるものの、その後ｐＨを確認したところ、中性（ｐＨ6〜7）を示したため、漏えいした液体の放射能濃度を分析。分析結果は以下のとおりで、放射能濃度は、過去のＲＯ処理前の水と同等であると確認。
・セシウム 134：4.8×102 Bq/L・セシウム 137：4.2×103 Bq/L

・全ベータ：1.9×104 Bq/L
漏えい水はＲＯ処理前の水が次亜塩素酸注入ラインへ逆流して、次亜塩素酸注入ポンプ（Ｂ）出口配管接続部から漏えいしたものと考えられる。準備が整い次第、漏えいした水の処理を実施。
・4 月 24 日午後 4 時 55 分頃、５・６号機滞留水淡水化装置の逆浸透膜装置の閉止板近傍から水が滴下していることを当社社員が発見。漏えい範囲は約 30cm×30cm×深さ 1mm。漏えいした水は堰内に留まっており、外部への影響はない。滴下部にビニールで養生を実施。同装置を停止した
ことにより滴下が止まっていることを確認し、ふき取りを実施済み。その後、現場漏えい箇所を確認したところ、午後 6 時 35 分に滴下した水は淡水化装置で処理途中の水であると判断。
4 月 26 日調査した結果、同装置の閉止板のＯリングに微小な傷が確認され、当該箇所から漏えいに至ったものと推定。なお、当該箇所については、Ｏリングの取替およびシール面の清掃を行い、復旧している。
・6 月 22 日午前 10 時 15 分頃、５・６号機滞留水淡水化装置、逆浸透モジュール 2B の閉止板近傍からあらかじめ設置していた養生ビニール袋内に水が滴下していることを当社社員が発見。午前10 時 18 分に淡水化装置を停止し、漏えいは停止。漏えい量は約 300mL。漏えいした水は、５・６号機滞留水貯留タンク内の水を淡水化装置で処理途中に漏えいしたものであり、当該タンク内の水の至近の分析結果は以下のとおり。（5 月 24 日採取）・セシウム 134：6.4Bq/L・セシウム 137：66Bq/L
・全ベータ ：4,100Bq/L
漏えいの原因は今後調査していく。
その後、淡水化装置の当該逆浸透モジュールを分解した結果、モジュール 2B 入口の閉止板Ｏリングに線状のへこみ、および、その付近に糸くずを確認。糸くずがＯリングシール面に挟まった状
態で取付けたことから、シール機能が損なわれ漏えいに至ったものと推定。7 月 17 日、当該逆浸透膜とＯリングの交換を行い、漏えいのないことを確認し、運転を再開。
・7 月 18 日午前 9 時 44 分頃、免震重要棟の集中監視室において、「ＲＯ設備漏えい監視装置異常」の警報が発生。その後、協力企業作業員からＲＯ装置３の周囲に水たまりがあるとの連絡が入る。漏
えい範囲は約 10m×5m×深さ 1mm、堰内に留まっており漏えい継続はなし。漏えい箇所はＲＯ装置のフィルター空洗用エアホースが破断し、そこから系統水 （ＲＯ装置処理前の水）が漏えいしたことを確認。処置としてフィルターの前後弁を全閉し、漏えいは停止。漏えいした水の量は約 50L であり、今後回収する。
漏えいした水の分析結果は以下のとおり。
セシウム-134 ：1.1×102 Bq/L
セシウム-137 ：1.0×103 Bq/L
全ベータ
：8.5×104 Bq/L
エアホースが破断した原因は、劣化によるものと推定。
・7 月 19 日午後 4 時 50 分、ＲＯ設備 3（ＲＯスキッド 2）の配管ジョイント部において水が漏えいしていることを委託運転員が発見。漏えい範囲は、約 20cm×10cm×深さ 1mm。堰内に留まっており外部への影響はなく、漏えいが停止していることを当直員が確認。漏えいした水は、ＲＯ設備 3（ＲＯス
キッド 2）で処理された系統水と確認、回収を実施した。
なお、同系統水の過去の分析結果は以下のとおり。
＜採取日 7 月 10 日＞

セシウム-134 ：ND（検出限界値 1.2 Bq/L）
セシウム-137 ：4.3 Bq/L
全ベータ
：ND（検出限界値 31 Bq/L）【ＲＯ濃縮水処理設備】
現時点での特記事項なし【ＲＯ濃縮廃液タンク水処理設備】
現時点での特記事項なし【その他】
・2 月 7 日起動予定であった、第二セシウム吸着装置（SARRY）を起動したところ、電源異常が確認されたことから停止。もう一つの水処理装置であるセシウム吸着装置（KURION）について起動可能か調査したが、起動不可能であったことから、同日午前 10 時 50 分に当直長が水処理装置のすべてが運転できないと判断。その後現場を調査したところ、第二セシウム吸着装置の電源盤にある変圧器から火花・異音が確認され、変圧器の端子部に放電痕を確認。現在、電源は停止しており、火花・異音については止まっている。現場の状況について、富岡消防署へ説明を行ったところ、午後 0 時 48 分、「火災ではない」と判断された。第二セシウム吸着装置（SARRY）につ
いては、速やかに復旧する方法を検討中。なお、水処理装置（SARRY･KURION）は運転できな
い状態だが、滞留水の維持・管理にただちに影響をあたえるものではない。
その後、2 月 8 日午後 6 時 58 分に当該変圧器は使用せず別のルートで送電し、第二セシウム吸着装置（SARRY）の運転を再開し、異常のないことを確認。

サブドレン他水処理施設
・地下水位をより安定的に維持して汚染水発生量を抑制出来るように、サブドレン処理系統容量を増加(1 日あたりの処理容量を 900m3 から 1,500m3 に強化)する取組みを行っており、一時貯水タンク４
基（Ｈ､Ｊ､Ｋ､Ｌ）について追加設置が完了。
4 月 13 日から追加設置した一時貯水タンクからの排水を開始予定。
・5 月 18 日午前 11 時 28 分、「免震棟ＰＬＣ間通信異常」の警報が発生し、免震重要棟においてサブドレン水位が監視不能となり、その後、現場に設置してある水位計にてサブドレン水位が監視できていることを午前 11 時 45 分に確認。現在、各建屋の滞留水水位は近傍のサブドレン水位を超えていないことを確認できているものの、今後、サブドレン水位が免震重要棟にて継続的に監視することができない懸念があることから、午後 0 時 15 分、実施計画第１編第２６条（建屋に貯留する滞留水）表２６−２で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できないと判断。建屋内滞留水の水位よりもサブドレン水位を、引き続き高く保つため、午後 0 時 27 分にサブドレンポンプ全台のくみ上げを停止。なお、プラントパラメータ、モニタリ
ングポスト、排水路モニタなどには異常はないことを確認。その後、現場の状況を確認した結果、
通信ケーブルに異常が確認されたことから、通信ケーブルの交換を実施し、サブドレン水位が免震棟にて監視できる状態となったことを午後 4 時 6 分に確認。また、サブドレン水位が確認できな
い期間において、各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えていないことを確認。
このことから、実施計画第１編第２６条（建屋に貯留する滞留水）表２６−２で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足していたと、午後 5 時
55 分に判断。なお、サブドレンポンプは全台起動を完了済み。

・8 月 12 日午前 10 時 8 分、免震重要棟において１号機原子炉建屋周辺に設置しているサブドレン
ピット No.206 において、同サブドレン内に２つ設置している水位計の差が大きくなっていることを示す水位計偏差大の警報が発生。
・警報発生前 水位差 約 150mm
・警報発生後 水位差 水位計偏差警報設定値 200mm を超えた・サブドレン水位は、近傍の 1 号機原子炉建屋内水位と水位差約 3100 ㎜示している水位計の値は、近傍の原子炉建屋の水位よりも高い値であるものの、サブドレン水位の上昇幅等から、水位計が故障している可能性もあると考え、午前11 時15 分、実施計画第1 編第26条（建屋に貯留する滞留水）表 26-2 で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブド
レン水の水位を超えないこと」の監視が出来ない状態であると判断。また念のため、午前 10 時 14分に１号機原子炉建屋周辺の揚水ポンプを停止。プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどについて異常なし。その後現場にて、当該サブドレンピットの水位を実測したところ、各建屋の滞留水水位が該当サブドレン水位を超えていないことを確認。同日午後 0 時 3 分に当該サ
ブドレンのくみ上げは停止。
状況については以下のとおり。
サブドレン水位(午後 3 時 20 分) T.P 5,161mm(実測値)
１号機原子炉建屋(午後 3 時 20 分)
滞留水水位 T.P 156mm(塩分補正後)
水位差5,005mm
１号機廃棄物処理建屋(午後 3 時 20 分)
滞留水水位 T.P 176mm(塩分補正後)
水位差4,985mm
また現場調査の結果、当該サブドレンピット No.206 の水位計の位置が下にずれている状態が確認された。午後 10 時 26 分に当該サブドレンピット No.206 水位計の元の位置への調整が完了。当該
水位計の位置調整が完了した後、当該水位計指示値に問題がないこと及び水位計偏差大警報が発生した 8 月 12 日午前 10 時 08 分から 8 月 13 日午後 1 時 26 分の間、建屋滞留水水位がサブドレン
水位を超えていないことを確認。このため、実施計画第 1 編第 26 条（建屋に貯留する滞留水）26-2
で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」の逸脱について、8 月 13 日午後 2 時 00 分に運転上の制限の逸脱宣言の取り下げを判断した。なお、
No.206 を除くその他のサブドレンピットの水位計についても、念のため水位計の設置状態を含めた点検を実施しており、健全な状態であることを午後 3 時 15 分に確認。準備が整ったことから、午後 4時 1 分サブドレンの汲み上げを順次再開。
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯水タンク G 1 月 2 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 28 分。排水量 500m3
・一時貯水タンク A 1 月 3 日午前 9 時 48 分〜午後 0 時 59 分。排水量 473m3

・一時貯水タンク B 1 月 4 日午前 10 時 38 分〜午後 1 時 50 分。排水量 478m3
・一時貯水タンク C 1 月 5 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 18 分。排水量 462m3
・一時貯水タンク D 1 月 6 日午前 10 時 5 分〜午後 1 時 17 分。排水量 475m3
・一時貯水タンク E 1 月 7 日午前 9 時 29 分〜午後 0 時 32 分。排水量 453m3
・一時貯水タンク F 1 月 8 日午前 10 時〜午後 1 時。排水量 446m3
・一時貯水タンク G 1 月 10 日午前 10 時 5 分〜午後 0 時 53 分。排水量 416m3
・一時貯水タンク A 1 月 12 日午前 11 時 14 分〜午後 4 時 29 分。排水量 782m3
・一時貯水タンク C 1 月 14 日午前 10 時 19 分〜午後 2 時 5 分。排水量 562m3
・一時貯水タンク E 1 月 16 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 6 分。排水量 595 m3
・一時貯水タンク F 1 月 17 日午前 10 時〜午後 0 時 58 分。排水量 440 m3
・一時貯水タンク G 1 月 18 日午前 11 時 4 分〜午後 1 時 42 分。排水量 391m3
・一時貯水タンク A 1 月 19 日午前 10 時 9 分〜午後 0 時 28 分。排水量 342m3
・一時貯水タンク B 1 月 20 日午前 10 時 25 分〜午後 0 時 52 分。排水量 362m3
・一時貯水タンク C 1 月 21 日午前 9 時 49 分〜午前 11 時 56 分。排水量 313m3
・一時貯水タンク D 1 月 22 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 11 分。排水量 316m3
・一時貯水タンク E 1 月 23 日午前 10 時 1 分〜午後 0 時 6 分。排水量 307m3
・一時貯水タンク F 1 月 24 日午前 9 時 56 分〜午前 11 時 50 分。排水量 282m3
・一時貯水タンク G 1 月 25 日午後 0 時 4 分〜午後 2 時 7 分。排水量 303m3
・一時貯水タンク A 1 月 26 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 56 分。排水量 411m3
・一時貯水タンク B 1 月 28 日午前 10 時 16 分〜午後 1 時 46 分。排水量 521m3
・一時貯水タンク C 1 月 29 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 51 分。排水量 525m3
・一時貯水タンク D 1 月 30 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 31 分。排水量 495m3
・一時貯水タンク E 1 月 31 日午前 10 時 2 分〜午後 0 時 59 分。排水量 437m3
・一時貯水タンク F 2 月 1 日午前 11 時 39 分〜午後 2 時 34 分。排水量 434m3
・一時貯水タンク F 2 月 2 日午前 9 時 55 分〜午後 1 時 5 分。排水量 471m3
・一時貯水タンク A 2 月 3 日午前 10 時 17 分〜午後 1 時 47 分。排水量 521 m3
・一時貯水タンク B 2 月 4 日午前 9 時 47 分〜午後 0 時 58 分。排水量 472 m3
・一時貯水タンク C 2 月 6 日午前 10 時 6 分〜午後 1 時 17 分。排水量 474 m3
・一時貯水タンク D 2 月 7 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 43 分。排水量 392 m3
・一時貯水タンク E 2 月 8 日午前 10 時 55 分〜午後 1 時 46 分。排水量 426 m3
・一時貯水タンク F 2 月 9 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 37 分。排水量 376 m3
・一時貯水タンク G 2 月 10 日午前 9 時 52 分〜午後 0 時 31 分。排水量 393 m3
・一時貯水タンク A 2 月 11 日午前 10 時〜午後 0 時 50 分。排水量 420 m3
・一時貯水タンク B 2 月 12 日午前 10 時 41 分〜午後 1 時 22 分。排水量 399m3
・一時貯水タンク C 2 月 13 日午前 10 時 24 分〜午後 1 時 12 分。排水量 388m3
・一時貯水タンク D 2 月 14 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 42 分。排水量 393m3
・一時貯水タンク E 2 月 16 日午前 11 時 9 分〜午後 2 時 53 分。排水量 555m3
・一時貯水タンク G 2 月 19 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 34 分。排水量 683m3
・一時貯水タンク B 2 月 20 日午前 10 時 17 分〜午後 1 時 26 分。排水量 468m3
・一時貯水タンク C 2 月 21 日午前 10 時 32 分〜午後 1 時 30 分。排水量 440m3
・一時貯水タンク D 2 月 22 日午前 11 時 28 分〜午後 3 時 9 分。排水量 549m3

・一時貯水タンク E 2 月 23 日午前 10 時 27 分〜午後 1 時 3 分。排水量 385m3
・一時貯水タンク F 2 月 25 日午前 10 時 45 分〜午後 1 時 25 分。排水量 395m3
・一時貯水タンク G 2 月 26 日午前 10 時 8 分〜午後 0 時 48 分。排水量 396m3
・一時貯水タンク A 2 月 27 日午前 11 時 12 分〜午後 1 時 36 分。排水量 337m3
・一時貯水タンク B 2 月 28 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 21 分。排水量 325m3
・一時貯水タンクＨ 3 月 1 日午前 11 時 14 分〜午後 0 時 32 分。排水量 175m3
・一時貯水タンクＪ 3 月 2 日午前 10 時 12 分〜午前 11 時 41 分。排水量 205m3
・一時貯水タンク K 3 月 3 日午前 10 時 25 分〜午前 11 時 58 分。排水量 200m3
・一時貯水タンクＬ 3 月 4 日午前 10 時 20 分〜午後 0 時 3 分。排水量 236m3
・一時貯水タンク G 3 月 9 日午前 10 時 32 分〜午後 0 時 35 分。排水量 304m3
・一時貯水タンク A 3 月 10 日午前 10 時 12 分〜午後 0 時 50 分。排水量 391 m3
・一時貯水タンク B 3 月 11 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 39 分。排水量 386 m3
・一時貯水タンク C 3 月 12 日午前 9 時 50 分〜午後 0 時 55 分。排水量 458 m3
・一時貯水タンク D 3 月 13 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時 7 分。排水量 457 m3
・一時貯水タンク E 3 月 14 日午前 10 時 51 分〜午後 2 時 45 分。排水量 582 m3
・一時貯水タンク F 3 月 15 日午前 11 時 29 分〜午後 3 時 19 分。排水量 571 m3
・一時貯水タンク G 3 月 16 日午前 10 時〜午後 0 時 31 分。排水量 374 m3
・一時貯水タンクＡ 3 月 17 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 13 分。排水量 457 m3
・一時貯水タンクＢ 3 月 18 日午前 10 時 13 分〜午後 3 時 31 分。排水量 792 m3
・一時貯水タンクＣ 3 月 19 日午前 10 時 14 分〜午後 3 時 36 分。排水量 802 m3
・一時貯水タンクＤ 3 月 21 日午前 10 時 18 分〜午後 3 時 32 分。排水量 781 m3
・一時貯水タンクＥ 3 月 22 日午前 11 時 47 分〜午後 4 時 26 分。排水量 693 m3
・一時貯水タンクＦ 3 月 23 日午前 10 時 34 分〜午後 3 時 18 分。排水量 705 m3
・一時貯水タンクＧ 3 月 24 日午前 10 時 2 分〜午後 2 時 50 分。排水量 715 m3
・一時貯水タンクＡ 3 月 25 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 36 分。排水量 665 m3
・一時貯水タンクＢ 3 月 26 日午前 9 時 56 分〜午後 2 時 2 分。排水量 609 m3
・一時貯水タンクＣ 3 月 27 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時 32 分。排水量 519 m3
・一時貯水タンクＤ 3 月 29 日午前 10 時 34 分〜午後 1 時 45 分。排水量 473 m3
・一時貯水タンク E 3 月 30 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 35 分。排水量 515 m3
・一時貯水タンク F 3 月 31 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 27 分。排水量 667 m3
・一時貯水タンク G 4 月 1 日午前 10 時 8 分〜午後 2 時 48 分。排水量 695 m3
・一時貯水タンク A 4 月 2 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 40 分。排水量 672 m3
・一時貯水タンク B 4 月 3 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 1 分。排水量 600 m3
・一時貯水タンク C 4 月 4 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 1 分。排水量 566 m3
・一時貯水タンク D 4 月 5 日午前 11 時 36 分〜午後 3 時 19 分。排水量 552 m3
・一時貯水タンク E 4 月 7 日午前 9 時 59 分〜午後 1 時 55 分。排水量 588 m3
・一時貯水タンク F 4 月 8 日午前 10 時 30 分〜午後 2 時 26 分。排水量 585 m3
・一時貯水タンク G 4 月 9 日午前 10 時 46 分〜午後 2 時 25 分。排水量 543 m3
・一時貯水タンク A 4 月 10 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 33 分。排水量 500 m3
・一時貯水タンク B 4 月 11 日午前 9 時 59 分〜午後 1 時 29 分。排水量 521 m3
・一時貯水タンク C 4 月 12 日午前 10 時 53 分〜午後 2 時 29 分。排水量 536 m3

・一時貯水タンク H 4 月 13 日午前 10 時 16 分〜午後 3 時 25 分。排水量 768 m3
・一時貯水タンク D 4 月 14 日午前 10 時 38 分〜午後 1 時 36 分。排水量 440 m3
・一時貯水タンクＥ 4 月 15 日午前 10 時 35 分〜午後 1 時 38 分。排水量 453 m3
・一時貯水タンク F 4 月 16 日午前 10 時 4 分〜午後 0 時 56 分。排水量 425 m3
・一時貯水タンク G 4 月 17 日午前 10 時 52 分〜午後 1 時 35 分。排水量 403m3
・一時貯水タンク A 4 月 19 日午前 11 時 9 分〜午後 1 時 46 分。排水量 387m3
・一時貯水タンク B 4 月 20 日午前 10 時 17 分〜午後 1 時 50 分。排水量 529m3
・一時貯水タンク C 4 月 21 日午前 10 時 1 分〜午後 1 時 2 分。排水量 450m3
・一時貯水タンク D 4 月 22 日午前 10 時 13 分〜午後 1 時 4 分。排水量 424m3
・一時貯水タンク E 4 月 24 日午前 10 時〜午後 0 時 51 分。排水量 423m3
・一時貯水タンク F 4 月 25 日午前 10 時 46 分〜午後 1 時 30 分。排水量 406m3
・一時貯水タンク G 4 月 26 日午前 10 時 50 分〜午後 1 時 48 分。排水量 441m3
・一時貯水タンク H 4 月 27 日午前 10 時 8 分〜午後 0 時 46 分。排水量 392m3
・一時貯水タンクＪ 4 月 29 日午前 10 時 18 分〜午後 0 時 4１分。排水量 353m3
・一時貯水タンク K 4 月 30 日午前 9 時 51 分〜午前 11 時 5１分。排水量 297m3
・一時貯水タンク L 5 月 1 日午前 9 時 47 分〜午前 11 時 55 分。排水量 315m3
・一時貯水タンク A 5 月 2 日午前 11 時 30 分〜午後 2 時 40 分。排水量 471m3
・一時貯水タンク B 5 月 4 日午前 11 時 4 分〜午後 3 時 15 分。排水量 625m3
・一時貯水タンク C 5 月 5 日午前 10 時 37 分〜午後 2 時 48 分。排水量 623m3
・一時貯水タンク D 5 月 6 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時 53 分。排水量 571m3
・一時貯水タンク E 5 月 7 日午前 9 時 57 分〜午後 1 時 32 分。排水量 535m3
・一時貯水タンク F 5 月 9 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 33 分。排水量 496m3
・一時貯水タンク G 5 月 10 日午前 10 時 10 分〜午後 1 時 25 分。排水量 485m3
・一時貯水タンク H 5 月 11 日午前 10 時 52 分〜午後 2 時 26 分。排水量 529m3
・一時貯水タンク J 5 月 12 日午前 10 時 6 分〜午後 1 時 48 分。排水量 550m3
・一時貯水タンク K 5 月 14 日午前 10 時〜午後 1 時 38 分。排水量 542m3
・一時貯水タンク L 5 月 15 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 40 分。排水量 536m3
・一時貯水タンク A 5 月 16 日午前 10 時 10 分〜午後 1 時 57 分。排水量 564m3
・一時貯水タンク B 5 月 17 日午前 11 時 7 分〜午後 3 時 38 分。排水量 673m3
・一時貯水タンク C 5 月 19 日午前 9 時 40 分〜午後 2 時 21 分。排水量 698m3
・一時貯水タンク D 5 月 20 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 24 分。排水量 623m3
・一時貯水タンク E 5 月 21 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 16 分。排水量 639m3
・一時貯水タンク F 5 月 22 日午前 9 時 55 分〜午後 2 時 16 分。排水量 649m3
・一時貯水タンク G 5 月 24 日午前 11 時〜午後 3 時 12 分。排水量 626m3
・一時貯水タンク H 5 月 25 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 17 分。排水量 624m3
・一時貯水タンク J 5 月 26 日午前 10 時 34 分〜午後 2 時 12 分。排水量 539m3
・一時貯水タンク K 5 月 27 日午前 9 時 25 分〜午後 1 時 33 分。排水量 613m3
・一時貯水タンク L 5 月 29 日午前 9 時 58 分〜午後 1 時 44 分。排水量 560m3
・一時貯水タンク A 5 月 30 日午前 9 時 53 分〜午後 0 時 56 分。排水量 453m3
・一時貯水タンク B 5 月 31 日午前 10 時 43 分〜午後 1 時 58 分。排水量 483m3
・一時貯水タンク C 6 月 1 日午前 10 時 30 分〜午後 3 時 13 分。排水量 702m3

・一時貯水タンク D 6 月 3 日午前 10 時 2 分〜午後 3 時。排水量 740m3
・一時貯水タンク E 6 月 4 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 46 分。排水量 680m3
・一時貯水タンク F 6 月 5 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 17 分。排水量 626m3
・一時貯水タンク G 6 月 6 日午前 9 時 46 分〜午後 1 時 53 分。排水量 613m3
・一時貯水タンク H 6 月 8 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 13 分。排水量 607m3
・一時貯水タンク J 6 月 9 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 17 分。排水量 629m3
・一時貯水タンク K 6 月 10 日午前 9 時 54 分〜午後 2 時 10 分。排水量 635m3
・一時貯水タンク L 6 月 11 日午前 10 時 6 分〜午後 1 時 59 分。排水量 579m3
・一時貯水タンク A 6 月 12 日午前 9 時 28 分〜午後 1 時 8 分。排水量 548m3
・一時貯水タンク B 6 月 13 日午前 9 時 53 分〜午後 1 時 37 分。排水量 554m3
・一時貯水タンク C 6 月 15 日午前 10 時 10 分〜午後 1 時 40 分。排水量 520m3
・一時貯水タンク D 6 月 16 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 36 分。排水量 527m3
・一時貯水タンク E 6 月 17 日午前 9 時 59 分〜午後 1 時 16 分。排水量 488m3
・一時貯水タンク F 6 月 18 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 21 分。排水量 480m3
・一時貯水タンク G 6 月 19 日午前 9 時 58 分〜午後 1 時 46 分。排水量 565m3
・一時貯水タンク H 6 月 20 日午前 10 時 1 分〜午後 4 時 27 分。排水量 962m3
・一時貯水タンク J 6 月 21 日午前 9 時 56 分〜午後 4 時 17 分。排水量 948m3
・一時貯水タンク K 6 月 24 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 12 分。排水量 628m3
・一時貯水タンク L 6 月 25 日午前 10 時 20 分〜午後 3 時 33 分。排水量 778m3
・一時貯水タンク A 6 月 26 日午前 9 時 54 分〜午後 2 時 32 分。排水量 689m3
・一時貯水タンク B 6 月 27 日午前 9 時 55 分〜午後 2 時 15 分。排水量 646m3
・一時貯水タンク C 6 月 28 日午前 10 時 54 分〜午後 3 時 28 分。排水量 680m3
・一時貯水タンク D 6 月 29 日午前 10 時 17 分〜午後 4 時 37 分。排水量 946m3
・一時貯水タンク E 6 月 30 日午前 9 時 36 分〜午後 4 時 20 分。排水量 1,005m3
・一時貯水タンク H 7 月 1 日午前 10 時 18 分〜午後 5 時 1 分。排水量 1,001m3
・一時貯水タンク J 7 月 3 日午前 10 時 14 分〜午後 4 時 57 分。排水量 1,002m3
・一時貯水タンク K 7 月 4 日午前 9 時 46 分〜午後 2 時 32 分。排水量 709m3
・一時貯水タンク L 7 月 5 日午前 10 時 38 分〜午後 2 時 57 分。排水量 643m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 6 日午前 10 時 13 分〜午後 2 時 6 分。排水量 577m3
・一時貯水タンクＢ 7 月 7 日午前 10 時 28 分〜午後 2 時 26 分。排水量 589m3
・一時貯水タンク C 7 月 8 日午前 9 時 52 分〜午後 1 時 25 分。排水量 529m3
・一時貯水タンク D 7 月 9 日午前 10 時 13 分〜午後 1 時 37 分。排水量 506m3
・一時貯水タンク E 7 月 10 日午前 10 時 33 分〜午後 1 時 48 分。排水量 484m3
・一時貯水タンク F 7 月 12 日午前 11 時 11 分〜午後 3 時 10 分。排水量 592m3
・一時貯水タンク G 7 月 13 日午前 10 時 18 分〜午後 0 時 38 分。排水量 347m3
・一時貯水タンク H 7 月 14 日午前 10 時 14 分〜午後 2 時 17 分。排水量 604m3
・一時貯水タンク J 7 月 15 日午前 10 時 26 分〜午後 4 時。排水量 829m3
・一時貯水タンクＫ 7 月 16 日午前 10 時 6 分〜午後 3 時 27 分。排水量 798m3
・一時貯水タンク L 7 月 17 日午前 10 時 35 分〜午後 3 時 27 分。排水量 724m3
・一時貯水タンク A 7 月 18 日午前 11 時 7 分〜午後 3 時 39 分。排水量 674m3
・一時貯水タンク B 7 月 19 日午前 10 時 17 分〜午後 2 時 28 分。排水量 624m3

・一時貯水タンクＣ 7 月 21 日午前 10 時 10 分〜午後 3 時 4 分。排水量 729m3
・一時貯水タンクＤ 7 月 22 日午前 9 時 58 分〜午後 2 時 37 分。排水量 693m3
・一時貯水タンクＥ 7 月 23 日午前 10 時 11 分〜午後 2 時 47 分。排水量 685m3
・一時貯水タンク F 7 月 24 日午前 11 時 10 分〜午後 3 時 34 分。排水量 655m3
・一時貯水タンク G 7 月 25 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 18 分。排水量 618m3
・一時貯水タンク H 7 月 26 日午前 10 時 3 分〜午後 2 時 15 分。排水量 625m3
・一時貯水タンク J 7 月 27 日午前 10 時 26 分〜午後 2 時 37 分。排水量 623m3
・一時貯水タンクＫ 7 月 28 日午前 10 時 28 分〜午後 2 時 16 分。排水量 566m3
・一時貯水タンク L 7 月 30 日午前 10 時 5 分〜午後 1 時 45 分。排水量 546m3
・一時貯水タンクＡ 7 月 31 日午前 11 時 3 分〜午後 2 時 19 分。排水量 484m3
・一時貯水タンク B 8 月 1 日午前 9 時 55 分〜午前 11 時 55 分。排水量 297m3
・一時貯水タンク C 8 月 2 日午前 11 時 3 分〜午後 1 時 13 分。排水量 321m3
・一時貯水タンク D 8 月 3 日午前 10 時 16 分〜午後 0 時 31 分。排水量 336m3
・一時貯水タンクＥ 8 月 4 日午前 10 時 26 分〜午後 1 時 46 分。排水量 493m3
・一時貯水タンクＦ 8 月 5 日午前 10 時 21 分〜午後 2 時 32 分。排水量 625m3
・一時貯水タンク G 8 月 6 日午前 10 時 15 分〜午後 1 時 57 分。排水量 549m3
・一時貯水タンク H 8 月 8 日午前 10 時 28 分〜午後 2 時 2 分。排水量 530m3
・一時貯水タンクＪ 8 月 9 日午前 11 時 3 分〜午後 2 時 27 分。排水量 506m3
・一時貯水タンク K 8 月 10 日午前 10 時 23 分〜午後 1 時 50 分。排水量 513m3
・一時貯水タンク L 8 月 11 日午前 10 時 34 分〜午後 2 時 3 分。排水量 516m3
・一時貯水タンク A 8 月 12 日午前 10 時 49 分〜午後 2 時 6 分。排水量 488m3
・一時貯水タンク B 8 月 13 日午前 10 時 47 分〜午後 2 時 1 分。排水量 480m3
・一時貯水タンク C 8 月 14 日午前 10 時 9 分〜午後 1 時。排水量 424m3
・一時貯水タンク D 8 月 15 日午前 10 時 14 分〜午後 1 時 59 分。排水量 557m3
・一時貯水タンク E 8 月 16 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 46 分。排水量 671m3
・一時貯水タンク F 8 月 17 日午前 10 時 34 分〜午後 4 時 55 分。排水量 946m3
・一時貯水タンク G 8 月 18 日午前 10 時 19 分〜午後 5 時 5 分。排水量 1,010m3
・一時貯水タンク H 8 月 19 日午前 10 時〜午後 4 時 25 分。排水量 958m3
・一時貯水タンク J 8 月 21 日午前 9 時 51 分〜午後 3 時 38 分。排水量 864m3
・一時貯水タンク K 8 月 22 日午前 10 時 15 分〜午後 4 時 33 分。排水量 941m3
・一時貯水タンク L 8 月 23 日午前 11 時 9 分〜午後 5 時 2 分。排水量 878m3
・一時貯水タンク A 8 月 24 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 28 分。排水量 785m3
・一時貯水タンク B 8 月 25 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 49 分。排水量 704m3
・一時貯水タンク C 8 月 26 日午前 10 時 17 分〜午後 2 時 46 分。排水量 666m3
・一時貯水タンク D 8 月 27 日午前 10 時 4 分〜午後 2 時 19 分。排水量 633m3
・一時貯水タンク E 8 月 28 日午前 10 時〜午後 2 時 5 分。排水量 610m3
・一時貯水タンク F 8 月 29 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 44 分。排水量 526m3
・一時貯水タンク G 8 月 30 日午前 11 時 5 分〜午後 2 時 52 分。排水量 564m3
・一時貯水タンク H 8 月 31 日午前 9 時 57 分〜午後 1 時 56 分。排水量 593m3
・一時貯水タンク J 9 月 1 日午前 10 時 13 分〜午後 1 時 46 分。排水量 528m3
・一時貯水タンク K 9 月 2 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 45 分。排水量 529m3

・一時貯水タンク L 9 月 3 日午前 10 時 9 分〜午後 1 時 36 分。排水量 511m3
・一時貯水タンク A 9 月 4 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 36 分。排水量 515m3
・一時貯水タンク B 9 月 5 日午前 10 時 13 分〜午後 1 時 43 分。排水量 522m3
・一時貯水タンク C 9 月 6 日午前 10 時 56 分〜午後 2 時 53 分。排水量 589m3
・一時貯水タンク D 9 月 7 日午前 10 時 25 分〜午後 2 時 4 分。排水量 543m3
・一時貯水タンク E 9 月 8 日午前 10 時 8 分〜午後 1 時 31 分。排水量 501m3
・一時貯水タンク F 9 月 9 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 27 分。排水量 485m3
・一時貯水タンク G 9 月 10 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 20 分。排水量 487m3
・一時貯水タンク H 9 月 11 日午前 10 時 44 分〜午後 2 時 1 分。排水量 487m3
・一時貯水タンク J 9 月 12 日午前 10 時 15 分〜午後 1 時 29 分。排水量 479m3
・一時貯水タンク K 9 月 13 日午前 10 時 44 分〜午後 2 時 14 分。排水量 519m3
・一時貯水タンク A 9 月 15 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 8 分。排水量 575m3
・一時貯水タンク B 9 月 16 日午前 10 時 21 分〜午後 1 時 53 分。排水量 526m3
・一時貯水タンク C 9 月 17 日午前 9 時 58 分〜午後 1 時 23 分。排水量 508m3
・一時貯水タンク D 9 月 18 日午前 10 時 7 分〜午後 1 時 38 分。排水量 521m3
・一時貯水タンク E 9 月 19 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 3 分。排水量 581m3
・一時貯水タンク F 9 月 20 日午前 10 時 15 分〜午後 2 時 1 分。排水量 561m3
・一時貯水タンク G 9 月 21 日午前 11 時 20 分〜午後 3 時 20 分。排水量 595m3
・一時貯水タンクＨ 9 月 22 日午前 10 時 9 分〜午後 1 時 48 分。排水量 544m3
・一時貯水タンク J 9 月 23 日午前 9 時 57 分〜午後 1 時 45 分。排水量 564m3
・一時貯水タンク K 9 月 24 日午前 10 時 35 分〜午後 2 時 4 分。排水量 520m3
・一時貯水タンク L 9 月 25 日午前 10 時 11 分〜午後 1 時 35 分。排水量 505m3
・一時貯水タンク A 9 月 26 日午前 10 時〜午後 1 時 33 分。排水量 528m3
・一時貯水タンク C 9 月 27 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 24 分。排水量 494m3
・一時貯水タンク D 9 月 28 日午前 11 時 3 分〜午後 2 時 20 分。排水量 487m3
・一時貯水タンク E 9 月 29 日午前 10 時 57 分〜午後 2 時 49 分。排水量 577m3
・一時貯水タンク F 9 月 30 日午前 9 時 54 分〜午後 2 時 55 分。排水量 746m3
・一時貯水タンク G 10 月 1 日午前 10 時 17 分〜午後 2 時 59 分。排水量 701m3
・一時貯水タンク H 10 月 2 日午前 9 時 59 分〜午後 2 時 27 分。排水量 666m3
・一時貯水タンク J 10 月 3 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 27 分。排水量 648m3
・一時貯水タンク K 10 月 4 日午前 10 時 57 分〜午後 3 時 29 分。排水量 677m3
・一時貯水タンク L 10 月 5 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 46 分。排水量 513m3
・一時貯水タンクＡ 10 月 6 日午前 10 時 6 分〜午後 2 時 46 分。排水量 697m3
・一時貯水タンクＢ 10 月 7 日午前 10 時 30 分〜午後 2 時 50 分。排水量 644m3
・一時貯水タンク C 10 月 8 日午前 9 時 50 分〜午後 2 時 31 分。排水量 699m3
・一時貯水タンク D 10 月 9 日午前 10 時 7 分〜午後 3 時 2 分。排水量 734m3
・一時貯水タンク E 10 月 10 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 49 分。排水量 870m3
・一時貯水タンク F 10 月 11 日午前 10 時 30 分〜午後 3 時 13 分。排水量 702m3
・一時貯水タンク G 10 月 11 日午前 10 時 37 分〜午後 3 時 54 分。排水量 788m3
・一時貯水タンク H 10 月 12 日午前 11 時 1 分〜午後 3 時 54 分。排水量 728m3
・一時貯水タンク J 10 月 13 日午前 10 時 13 分〜午後 3 時 4 分。排水量 722m3

・一時貯水タンクＫ 10 月 14 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 38 分。排水量 677m3
・一時貯水タンクＬ 10 月 15 日午前 10 時 5 分〜午後 2 時 18 分。排水量 629m3
・一時貯水タンク A 10 月 16 日午前 10 時 16 分〜午後 2 時 12 分。排水量 584m3
・一時貯水タンク B 10 月 17 日午前 9 時 53 分〜午後 1 時 47 分。排水量 580m3
・一時貯水タンク C 10 月 18 日午前 9 時 48 分〜午後 1 時 34 分。排水量 561m3
・一時貯水タンク D 10 月 19 日午前 10 時 2 分〜午後 1 時 45 分。排水量 555m3
・一時貯水タンク E 10 月 20 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 7 分。排水量 589m3
・一時貯水タンク F 10 月 21 日午前 10 時 11 分〜午後 2 時 4 分。排水量 577m3
・一時貯水タンク G 10 月 22 日午前 10 時 6 分〜午後 1 時 41 分。排水量 536m3
・一時貯水タンク H 10 月 23 日午前 10 時 19 分〜午後 1 時 55 分。排水量 538m3
・一時貯水タンク J 10 月 24 日午前 10 時 17 分〜午後 1 時 43 分。排水量 510m3
・一時貯水タンク K 10 月 25 日午前 11 時 5 分〜午後 2 時 25 分。排水量 495m3
・一時貯水タンク L 10 月 26 日午前 10 時 12 分〜午後 1 時 17 分。排水量 459m3
・一時貯水タンク A 10 月 27 日午前 10 時 51 分〜午後 1 時 50 分。排水量 442m3
・一時貯水タンク B 10 月 28 日午前 10 時 1 分〜午後 0 時 53 分。排水量 426m3
・一時貯水タンク C 10 月 29 日午前 10 時 18 分〜午後 1 時 7 分。排水量 417m3
・一時貯水タンク D 10 月 30 日午前 10 時 19 分〜午後 0 時 58 分。排水量 392m3
・一時貯水タンク E 10 月 31 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時 37 分。排水量 382m3
・一時貯水タンク F 11 月 1 日午前 11 時 18 分〜午後 1 時 51 分。排水量 377m3
・一時貯水タンク G 11 月 2 日午前 9 時 51 分〜午後 0 時 14 分。排水量 353m3
・一時貯水タンク H 11 月 3 日午前 10 時 53 分〜午後 1 時 17 分。排水量 358m3
・一時貯水タンク J 11 月 4 日午前 10 時 1 分〜午後 0 時 33 分。排水量 376m3
・一時貯水タンク K 11 月 5 日午前 9 時 55 分〜午後 0 時 26 分。排水量 373m3
・一時貯水タンク L 11 月 6 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 40 分。排水量 371m3
・一時貯水タンク A 11 月 7 日午前 10 時〜午後 0 時 23 分。排水量 354m3
・一時貯水タンク B 11 月 8 日午前 11 時 10 分〜午後 1 時 31 分。排水量 348m3
・一時貯水タンク D 11 月 10 日午前 10 時 23 分〜午後 0 時 59 分。排水量 386m3
・一時貯水タンク C 11 月 11 日午前 9 時 37 分〜午後 0 時 7 分。排水量 372m3
・一時貯水タンク E 11 月 12 日午前 10 時 5 分〜午後 0 時 21 分。排水量 335m3
・一時貯水タンク F 11 月 13 日午前 9 時 57 分〜午前 11 時 58 分。排水量 299m3
・一時貯水タンク G 11 月 14 日午前 9 時 58 分〜午前 11 時 20 分。排水量 200m3
・一時貯水タンク H 11 月 16 日午前 10 時 27 分〜午後 0 時。排水量 228m3
・一時貯水タンク J 11 月 16 日午前 10 時 41 分〜午後 0 時 14 分。排水量 231m3
・一時貯水タンク K 11 月 17 日午前 10 時 25 分〜午後 1 時 16 分。排水量 424m3
・一時貯水タンク L 11 月 19 日午前 9 時 57 分〜午後 1 時 24 分。排水量 513m3
・一時貯水タンク A 11 月 20 日午前 10 時 15 分〜午後 1 時 21 分。排水量 461m3
・一時貯水タンク B 11 月 21 日午前 10 時 42 分〜午後 1 時 52 分。排水量 471m3
・一時貯水タンク C 11 月 22 日午前 11 時 42 分〜午後 2 時 41 分。排水量 444m3
・一時貯水タンク D 11 月 23 日午前 9 時 34 分〜午後 0 時 41 分。排水量 463m3
・一時貯水タンク E 11 月 24 日午前 10 時 4 分〜午後 1 時 23 分。排水量 494m3
・一時貯水タンク F 11 月 25 日午前 9 時 45 分〜午後 1 時 1 分。排水量 486m3

・一時貯水タンク G 11 月 26 日午前 10 時 14 分〜午後 1 時 17 分。排水量 461m3
・一時貯水タンク H 11 月 28 日午前 10 時 57 分〜午後 1 時 38 分。排水量 400m3
・一時貯水タンク J 11 月 29 日午前 9 時 51 分〜午後 0 時 21 分。排水量 372m3
・一時貯水タンク K 11 月 30 日午前 10 時 47 分〜午後 1 時 18 分。排水量 376m3
・一時貯水タンク L 12 月 1 日午前 9 時 55 分〜午後 0 時 40 分。排水量 408m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 2 日午前 10 時 9 分〜午後 0 時 59 分。排水量 421m3
・一時貯水タンク B 12 月 3 日午前 10 時 13 分〜午後 0 時 56 分。排水量 404m3
・一時貯水タンク C 12 月 4 日午前 10 時 32 分〜午後 0 時 54 分。排水量 352m3
・一時貯水タンク D 12 月 5 日午前 10 時 8 分〜午後 0 時 33 分。排水量 359m3
・一時貯水タンク E 12 月 7 日午前 10 時 8 分〜午後 0 時 34 分。排水量 363m3
・一時貯水タンクＦ 12 月 9 日午前 10 時 6 分〜午後 0 時 51 分。排水量 409m3
・一時貯水タンクＧ 12 月 10 日午前 10 時 10 分〜午後 0 時 45 分。排水量 384m3
・一時貯水タンク H 12 月 11 日午前 9 時 57 分〜午後 0 時 26 分。排水量 368m3
・一時貯水タンク J 12 月 12 日午前 10 時 53 分〜午後 1 時 6 分。排水量 328m3
・一時貯水タンク K 12 月 13 日午前 9 時 43 分〜午後 0 時 10 分。排水量 364m3
・一時貯水タンク L 12 月 14 日午前 10 時 12 分〜午後 3 時 11 分。排水量 745m3
・一時貯水タンクＡ 12 月 16 日午前 10 時 3 分〜午後 1 時 18 分。排水量 485m3
・一時貯水タンク B 12 月 17 日午前 9 時 58 分〜午後 1 時 1 分。排水量 454m3
・一時貯水タンクＣ 12 月 19 日午前 10 時 51 分〜午後１時 45 分。排水量 429m3
・一時貯水タンクＤ 12 月 20 日午前 10 時 23 分〜午後１時 14 分。排水量 424m3
・一時貯水タンクＥ 12 月 22 日午前 10 時 54 分〜午後 1 時 50 分。排水量 436m3
・一時貯水タンクＦ 12 月 23 日午前 10 時 17 分〜午後 1 時 14 分。排水量 439m3
・一時貯水タンクＧ 12 月 25 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時 53 分。排水量 421m3
・一時貯水タンクＨ 12 月 26 日午前 10 時 5 分〜午後 0 時 52 分。排水量 412m3
・一時貯水タンク J 12 月 28 日午前 10 時 39 分〜午後 1 時 21 分。排水量 402m3
・一時貯水タンク K 12 月 29 日午前 10 時 5 分〜午後 0 時 41 分。排水量 387m3
・一時貯水タンク L 12 月 31 日午前 10 時 3 分〜午後 0 時 38 分。排水量 384m3

地下水バイパス
以下、排水実績のみ記載。
＜排水実績＞
・一時貯留タンクグループ 1 1 月 4 日午前 10 時 3 分〜午後 6 時 4 分。排水量 1,999m3
・一時貯留タンクグループ 3 1 月 12 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 59 分。排水量 1,979m3
・一時貯留タンクグループ 2 1 月 18 日午前 10 時 7 分〜午後 5 時 46 分。排水量 1,941m3
・一時貯留タンクグループ 1 1 月 25 日午前 10 時 3 分〜午後 5 時 40 分。排水量 1,868m3
・一時貯留タンクグループ 3 2 月 1 日午前 9 時 50 分〜午後 4 時 55 分。排水量 1,784m3
・一時貯留タンクグループ 2 2 月 8 日午前 10 時 15 分〜午後 5 時 35 分。排水量 1,781m3
・一時貯留タンクグループ 1 2 月 16 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 22 分。排水量 1,797m3
・一時貯留タンクグループ 3 2 月 22 日午前 10 時 16 分〜午後 5 時 49 分。排水量 1,856m3

・一時貯留タンクグループ 2 3 月 1 日午前 10 時 15 分〜午後 6 時 1 分。排水量 1,697 m3
・一時貯留タンクグループ 1 3 月 8 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 54 分。排水量 1,665 m3
・一時貯留タンクグループ 3 3 月 15 日午前 10 時 1 分〜午後 5 時 4 分。排水量 1,775 m3
・一時貯留タンクグループ 2 3 月 22 日午前 10 時 38 分〜午後 4 時 55 分。排水量 1,589 m3
・一時貯留タンクグループ 1 3 月 29 日午前 9 時 58 分〜午後 6 時 16 分。排水量 2,089 m3
・一時貯留タンクグループ 3 4 月 5 日午前 10 時 58 分〜午後 6 時 18 分。排水量 1,856m3
・一時貯留タンクグループ 2 4 月 12 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 17 分。排水量 1,842m3
・一時貯留タンクグループ 1 4 月 19 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 31 分。排水量 1,778m3
・一時貯留タンクグループ 3 4 月 26 日午前 10 時 24 分〜午後 5 時 33 分。排水量 1,806m3
・一時貯留タンクグループ 2 5 月 4 日午前 10 時 7 分〜午後 5 時 4 分。排水量 1,785m3
・一時貯留タンクグループ 1 5 月 11 日午前 10 時 7 分〜午後 5 時 15 分。排水量 1,791m3
・一時貯留タンクグループ 3 5 月 17 日午前 9 時 51 分〜午後 4 時 50 分。排水量 1,778m3
・一時貯留タンクグループ 2 5 月 24 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 10 分。排水量 1,814m3
・一時貯留タンクグループ 1 5 月 31 日午後 2 時 27 分〜午後 9 時 27 分。排水量 1,759m3
・一時貯留タンクグループ 3 6 月 7 日午前 10 時 11 分〜午後 5 時 27 分。排水量 1,739m3
・一時貯留タンクグループ 2 6 月 14 日午前 10 時 3 分〜午後 5 時 4 分。排水量 1,800m3
・一時貯留タンクグループ 1 6 月 21 日午前 9 時 12 分〜午後 3 時 47 分。排水量 1,654m3
・一時貯留タンクグループ 3 6 月 28 日午前 10 時 1 分〜午後 5 時 15 分。排水量 1,821m3
・一時貯留タンクグループ 2 7 月 5 日午前 9 時 59 分〜午後 5 時 13 分。排水量 1,769m3
・一時貯留タンクグループ 1 7 月 12 日午前 9 時 59 分〜午後 5 時 25 分。排水量 1,800m3
・一時貯留タンクグループ 3 7 月 24 日午前 10 時 16 分〜午後 5 時 17 分。排水量 1,731m3
・一時貯留タンクグループ 2 7 月 31 日午前 10 時 12 分〜午後 5 時 30 分。排水量 1,852m3
・一時貯留タンクグループ 1 8 月 2 日午前 10 時 23 分〜午後 5 時 49 分。排水量 1,886m3
・一時貯留タンクグループ 3 8 月 9 日午前 10 時 4 分〜午後 4 時 35 分。排水量 1,657m3
・一時貯留タンクグループ 2 8 月 17 日午前 9 時 45 分〜午後 4 時 44 分。排水量 1,809m3
・一時貯留タンクグループ 1 8 月 23 日午前 10 時 2 分〜午後 5 時 21 分。排水量 1,853m3
・一時貯留タンクグループ 3 8 月 30 日午前 10 時 12 分〜午後 5 時 10 分。排水量 1,778m3
・一時貯留タンクグループ 2 9 月 6 日午前 9 時 59 分〜午後 4 時 51 分。排水量 1,757m3
・一時貯留タンクグループ 1 9 月 13 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 20 分。排水量 1,808m3
・一時貯留タンクグループ 3 9 月 21 日午前 10 時 23 分〜午後 5 時 26 分。排水量 1,809m3
・一時貯留タンクグループ 2 9 月 28 日午前 10 時 6 分〜午後 5 時 33 分。排水量 1,865m3
・一時貯留タンクグループ 1 10 月 4 日午前 10 時 23 分〜午後 5 時 39 分。排水量 1,823m3
・一時貯留タンクグループ 3 10 月 12 日午前 10 時〜午後 5 時 29 分。排水量 1,911m3
・一時貯留タンクグループ 2 10 月 18 日午前 9 時 17 分〜午後 4 時 52 分。排水量 1,919m3
・一時貯留タンクグループ 1 10 月 25 日午前 10 時 7 分〜午後 5 時 35 分。排水量 1,873m3
・一時貯留タンクグループ 3 11 月 1 日午前 10 時 10 分〜午後 5 時 23 分。排水量 1,836m3
・一時貯留タンクグループ 2 11 月 8 日午前 10 時 15 分〜午後 5 時 34 分。排水量 1,882m3
・一時貯留タンクグループ 1 11 月 15 日午前 9 時 59 分〜午後 5 時 7 分。排水量 1,782m3
・一時貯留タンクグループ 3 11 月 22 日午前 11 時 9 分〜午後 6 時 9 分。排水量 1,770m3
・一時貯留タンクグループ 2 11 月 30 日午前 10 時 5 分〜午後 5 時 5 分。排水量 1,780m3
・一時貯留タンクグループ 1 12 月 6 日午前 9 時 59 分〜午後 3 時 55 分。排水量 1,585m3

・一時貯留タンクグループ 3 12 月 12 日午前 10 時 9 分〜午後 2 時 53 分。排水量 1,255m3
・一時貯留タンクグループ 2 12 月 19 日午前 10 時〜午後 4 時 22 分。排水量 1,766m3
・一時貯留タンクグループ 1 12 月 28 日午前 9 時 56 分〜午後 5 時 32 分。排水量 2,064m3。
＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１〜４号機サブドレン観測井のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項なし【１号機放水路のサンプリング結果】＜特記事項＞
現時点での特記事項無し

その他【陸側遮水壁】
現時点での特記事項なし【雑固体廃棄物焼却設備】
現時点での特記事項なし【その他設備の不具合・トラブル】
・１月 8 日午前 11 時 46 分頃、サブドレン前処理フィルタ１Ａより水抜き中に、３Ａドレンヘッダホース
接続部より水が漏れていることを当社社員が発見。状況は以下のとおり。
・発見時刻
午前 11 時 46 分頃
・発生場所（設備名称） サブドレン浄化建屋
・漏えい箇所
サブドレン前処理フィルタ３Ａドレンヘッダホース接続部
・発見者
当社社員
・漏えい範囲
約 0.3m×0.15m×深さ 2mm
・拡大防止処置
水抜きを中止した・漏えい継続の有無
停止中
・外部への影響漏えいした水は堰内に留まっている
漏えいした水のスミヤ測定及び表面線量率測定を行った結果、サブドレン浄化建屋内のバックグ
ランドと同等であることを確認。また、漏えいした水について、拭き取り処理を実施する。
・2 月 8 日午前 11 時 16 分頃、Ｈ１タンクエリアのＲＯ中継タンクから雨水処理設備へ移送中に水が漏えいしていると、緊急時対策本部に連絡が入った。
状況は以下のとおり。
・発見時刻
午前 10 時 42 分
・発生場所
Ｈ１タンクエリア付近
・発見者
協力企業作業員・漏えい継続の有無なし※ポンプを停止したことから、漏えいが止まったことを確認。
・外部への影響
側溝へ流入したが、側溝内に土のうが設置してあり、漏えい水はその土のうで止まっているため、排水路まで流出していないことを確認。
排水路モニターに有意な変動はない。
その後現場を調査した結果、移送用耐圧ホースの連結部が外れたことにより漏えいしたことを確認。漏えいした水はタンクエリアの堰内に溜まった雨水で、漏えい量は 4.8m3 と推定。漏えいした水についてはバキューム車により回収し、Ｅタンクエリアの堰内に移送。漏えいした水の分析結果
は以下のとおり。
・セシウム-134：検出限界値未満（検出限界値 4.4Bq/L）・セシウム-137：検出限界値未満（検出限界値 4.4Bq/L）
・全ベータ：1.1×103Bq/L・トリチウム：検出限界値未満（検出限界値 120Bq/L）・2 月 14 日午前 10 時 36 分、所内共通ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ａ（以下、「共通Ｄ／Ｇ Ａ」という）を定例試験のため起動し出力を上昇していたところ、界磁電流（発電する際に必要となる磁界を発生させるための電流）の値が、前回の値と異なり安定していないことから定例試験を一旦中断し、午前 11 時 40 分に共通Ｄ／Ｇ Ａを待機除外とした。なお、所内共通ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ）Ｂ
は、待機状態にあることを確認。調査の結果、共通Ｄ／Ｇ Ａの界磁電流計の不良と判明。界磁電流計については点検調整を行い、その後、仮設計器を設置し、2 月 15 日午後 3 時 12 分に共通Ｄ／Ｇ Ａの確認運転を行い、界磁電流計が正常に動作することを確認したことから、同日午後 3 時
58 分に待機状態に復帰。
・3 月 2 日、午後 2 時 49 分頃、既設多核種処理設備（Ｃ）クロスフローフィルタードレンラインから水が漏えいしていることを協力企業社員が発見。当該ラインを停止し、午後３時 18 分に漏えいが止まったことを確認。
・漏えい範囲約２cｍ×２cｍ×深さ１ｍｍ
・外部への影響なし
・3 月 15 日午前 11 時 50 分頃、Ｇ3 西タンクエリア堰内雨水が当該エリアの内堰と外堰の間の地面
のき裂から浸透している可能性があることを当社社員が確認。拡大防止処置として浸透箇所に土のうを設置。浸透の継続は無し。現在、現場状況を確認しており、詳細が分かり次第お知らせする。その後、現場を調査した結果、当該タンクエリアの内堰内に溜まっていた雨水を移送していたところ、ホース先端が内堰外に外れたことにより、内堰と外堰の間に漏えいし、その一部が地面へ浸透したものと確認。なお、外堰排水弁は閉止されていることを確認。当該雨水の漏えい量は最大約 6.5m3と推定。
当該雨水の分析の結果は以下のとおり。
・セシウム 134 : 16Bq/L（告示濃度 60Bq/L）・セシウム 137 : 130Bq/L（告示濃度 90Bq/L）
・全ベータ: 420Bq/L（告示濃度 30Bq/L）・トリチウム ：検出限界値未満（検出限界値 120Bq/L）
なお、Ｂ・Ｃ排水路のモニタリング結果に有意な変動はなし。
堰内に留まっている漏えい水を、3 月 15 日午後 3 時 40 分から 3 月 16 日午前 6 時 55 分にかけて、バキューム車等にて回収作業を実施。回収量は約 6.2m3 であり、回収した水はＧ3 タンクエリアの内堰内へ移送を実施。漏えい量のうち、最大で約 300L の水がき裂部（開口部）へ流入したものと推定。
地面の開口部について調査したところ、地面の開口部の下は、タンク水位計用のケーブル（保護管）や配管が敷設されたトラフのような構造であり、Ｈ鋼が敷設され、Ｈ鋼の間にケーブル等を収納している状況。トラフはＧ３西タンクエリアと隣接するＧ３東タンクエリアの間を通るように敷設され、トラフの上には、鉄板 3 枚が被せるように敷かれており、この鉄板 3 枚のうち、真ん中の鉄板を外して、トラフ内を確認したところ、ケーブル（保護管）の表面が乾いていることを確認。外した鉄板については、元に戻し、水が入らないように仮復旧を行うとともに、開口部についても蓋をし、水が入らないように養生を実施。
今後、準備が整い次第、残りの鉄板を取り外し、開口部内の状況をさらに調査予定。
3 月 19 日、再度、開口部直近の鉄板を取り外し、開口部内の状況をさらに調査した結果、以下のことを確認。
・開口部の下は、ケーブル等が敷設されているがその端部は閉止されており、周辺の排水路等へ流出するような経路は確認されなかった。
・開口部近辺の雰囲気線量はバックグラウンド相当。
・開口部直下の土壌は回収可能な範囲について回収を実施。回収した土壌の汚染レベルはバッ
クグラウンド相当。
外した鉄板については、仮復旧を実施。
・3 月 31 日午後 3 時 42 分、1 号機原子炉格納容器ガス管理設備にて「核種分析装置盤（A）機器異常」の警報が発生し、Xe 濃度の A 系指示値が 1.08×10−３B q/cm3 から 2.02×10−４B q/cm3 へ低下した。その後、午後 4 時 50 分に A 系での監視が出来ない状態であると判断。
なお、B 系については正常に動作しており指示値に異常はなく、プラントデータ監視に支障はない。
現場調査の結果、核種分析装置Ａ系の信号ケーブルの固縛が外れ不安定になっていたことから信号が変動し指示値に異常が発生したと推定。
3 月 31 日午後 8 時 20 分頃に信号ケーブルの固縛を行ったところ、キセノン 135 濃度の指示値は正常値に復帰。その後キセノン 135 濃度を監視していたが、指示値が安定しており、現場の状況に異常はないことから、4 月 1 日午前 7 時 50 分に正常に復帰したと判断。
なお、4 月 1 日午前７時 00 分の１号機原子炉格納容器のキセノン 135 濃度については下記のとおり。
・A 系統：1.29×10-３B q/cm3
・B 系統：1.23×10-３B q/cm3
・5 月 21 日午前 11 時 20 分頃、Ｇ3 西タンクエリアのタンクの連結弁から水がにじんでいることを協力企業作業員が発見。連結弁は内堰内に設置されており、外部への影響はないと考えている。その後現場確認した結果、当該弁のグランドからのにじみであり、にじみによる水は、堰内への滴下がないことを確認。また当該弁のグランドについては、増し締めおよび拭き取りを行い、にじみが停止したことを確認。にじんだ水は、連結弁前後のタンクに貯留されているストロンチウム処理水であると判断している。
・6 月 26 日午後 0 時 59 分、乾式キャスク仮保管設備にあるエリア放射線モニタにおいて、放射線線量が上昇したことを示す高警報が発生するとともに、午後 1 時に警報がクリアした。当該エリアモニタ
指示値が 32.21μSv/h(参考 高警報（警報設定値:30μSv/h））。当該モニタ以外については変動なし。その後、指示値については、上昇前の指示値まで復帰（午後 1 時 14 分時点で 0.39μSv/h）。当該エリアにおけるキャスクについては、圧力および温度に異常がないことを確認。なお、モニタリン
グポストの指示値に有意な変動はなし。

現場の線量測定を実施した結果、0.36μSv/h であること、およびエリア放射線モニタの点検を実施した結果、機器故障であることを確認。以上のことから、エリア放射線モニタの高警報は、エリア放射線モニタの機器故障に起因して発生したと推定。今後準備が整い次第、当該エリア放射線モニタの交換を実施する。
・7 月 25 日午前 11 時 8 分、免震重要棟においてプロセス主建屋および雑固体廃棄物減容処理建屋近傍のサブドレン水位の監視が出来なくなった。これにより午前 11 時 19 分、実施計画第 1 編第26 条（建屋に貯留する滞留水）表 26-2 で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」の監視が出来ない状態であると判断した。応急措置として午前 11時 20 分に滞留水移送を停止。プラントパラメータ、モニタリングポスト、排水路モニタなどについて異常なし。
その後、現場記録計にて各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレン水位を超えていないこと、滞留水
水位とサブドレン水位の水位差について、監視不能前とほぼ同等の水位差であることを確認。
各水位については以下のとおり。
【現場記録計指示値】
雑固体廃棄物減容処理建屋〔午後 0 時 47 分〕
・滞留水水位 T.P -119mm
・サブドレン水位 T.P 7,153mm
・水位差 7,272mm
プロセス主建屋〔午後 0 時 59 分〕
・滞留水水位 T.P 2,448mm
・サブドレン水位 T.P 6,873mm
・水位差 4,425mm【監視不能前水位】
雑固体廃棄物減容処理建屋〔午前 10 時 52 分〕
・滞留水水位 T.P -119mm
・サブドレン水位 T.P 7,153mm
・水位差 7,272mm
プロセス主建屋〔午前 10 時 54 分〕
・滞留水水位 T.P 2,449mm
・サブドレン水位 T.P 6,874mm
・水位差 4,425mm
現場記録計を再起動したところ、午後 2 時 23 分、免震重要棟においてサブドレン水位の連続監視が可能となった。また、免震重要棟においてプロセス主建屋および雑固体廃棄物減容処理建屋近傍のサブドレン水位の連続監視が可能になったことから、午後 2 時 48 分、実施計画第 1 編第 26 条
（建屋に貯留する滞留水）表 26-2 で定める運転上の制限「各建屋の滞留水水位が近傍のサブドレ
ン水の水位を超えないこと」の監視が出来る状態であると判断。
【けが人・体調不良者等】
・7 月 2 日午前 8 時 27 分頃、6 号機タービン建屋地下１階ヒータールームにおいて、協力企業作業員が倒れているとの連絡が免震重要棟緊急時対策本部に入った。ただちに、入退域管理棟救急医
療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断されたため、午前 9 時 33 分、救急車を要請。身体への放射性物質の付着はなし。その後、当該作業員は、病院に搬送され、医師により熱中症と診断された。
・9 月 14 日午後 4 時 15 分頃、発電所構外で建設中の増設雑固体廃棄物焼却炉建屋において、協力企業の作業員の方が、型枠解体の作業中、パイプがずれ落ち、荷物との間に挟まれて左手の中指および人差し指を負傷。ただちに、入退域管理棟救急医療室の医師の診断を受け、緊急搬送の必要があると診断されたため、同日午後 4 時 54 分救急車を要請。同日午後 5 時 34 分病院に向け出発。
医師の診察を受けた結果、「左示指末節骨、中指中節骨開放骨折（約 3 ヶ月間の加療を要す見込み）」と診断された。
・10 月 2 日午後 0 時 39 分頃、構内のＨ5 タンクエリアにおいて、タンク溶接検査のために風ぼう付足場（鋼製）を移動中、協力企業作業員の方が、風ぼう付足場とタンクとの間に挟まれて右手の小指を負傷。ただちに入退域管理棟救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午後 1 時 4 分、救急車を要請。
午後１時 53 分、福島第一原子力発電所を出発し、搬送先の病院で医師の診察を受けた結果、「右しせん

小指指尖部欠損（１ヶ月半程度の加療を要す見込み）」と診断された。
・12 月14 日午前7 時38 分頃、発電所構内大芋沢水路復旧工事において、コンクリート型枠が倒れ、協力企業作業員が足を負傷。入退域管理棟前救急医療室の医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、午前 8 時 16 分救急車を要請。病院へ搬送。病院にて、両脛骨骨折のため２〜３週間程度の入院が必要と診断された。

り、継続して湧出していないことから、降雨による雨水が、フォールアウト由来のセシウムを含んで湧出したものと判断。
・6 月 6 日午前中に発電所構内で作業していた協力企業の作業員の方が、作業終了後に大熊町内の事務所へ戻り、その後午後 1 時 45 分頃、同事務所内で倒れ意識不明の状態となりました。ただちに緊急搬送したものの、同日午後 4 時 2 分、お亡くなりになられました。ご冥福をお祈り申し上げ
るとともに、亡くなられた方のご家族へ、お悔やみ申し上げます。
なお、死因については、既往症に起因したものとお聞きしており、作業中の負傷等はないことから、
6 月 6 日午前中の作業との直接の因果関係は無いものと考えています。
・10 月 9 日から 10 月 11 日にかけて、原子炉格納容器内窒素封入設備である非常用窒素ガス分離装置（通常は待機状態）の本格点検を実施する。非常用窒素ガス分離装置の点検期間中は、動作不能となるため、特定原子力施設に係る実施計画「Ⅲ 特定原子炉施設の保安」（以下、「実施計画」という。）第 1 編第 25 条で定めている運転上の制限＊「他の窒素ガス分離装置１台が専用ディーゼ
ル発電機により動作可能であること」が満足出来ない状態となるので、10 月 9 日午前 10 時 5 分から実施計画第 1 編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）を適用し、計画的に運転上の制限外に移行。同日午前 10 時 8 分から点検作業を開始。なお、点検期間中においては、毎日の点検作
業終了時に非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態に復旧する等の安全措置を行い、点検を実施。
10 月 11 日点検作業が終了。その後の動作確認において異常がないことから、非常用窒素ガス分離装置を動作可能な状態とし、午後 2 時 36 分、実施計画第 1 編第 32 条第１項（保全作業を実施する場合）の適用を解除。

【その他】
・2017 年 10 月 12 日および 19 日にキャスク仮保管設備から共用プールへ輸送を行った使用済回収ウラン燃料を収納していたキャスク２基について、通常のウラン燃料（使用済み）に入れ替え、共用
プールからキャスク仮保管設備への輸送が完了。（1 基目：2018 年 1 月 29 日、2 基目：2 月 9 日）
・2018 年 5 月 8 日から、1〜4 号機周辺道路やタービン建屋東側の一部のエリアについて、当該エリアで働く作業員の身体的負荷軽減や作業性の向上を目的に、Yellow zoneからGreen zoneに変更。
（Green zone の割合：約 95％→約 96％［構内道路が全て Green zone］）
・5 月 31 日午後 5 時 50 分頃、物揚場西側擁壁において水が湧出していることを当社社員が発見。
現場確認の結果、湧出した水は、擁壁に沿って地表面を伝わって北側に向かって流れており、海への流れ込みは確認されていない。その後、湧出源となりうる周辺設備としては、サブドレンの中
継タンクから集水タンクへの移送配管が敷設されており、中継タンクからの送出量と集水タンクの受入量に有意な差がないことから、当該配管からの漏えいはないと判断。以上のことから、雨水がフォールアウト由来のセシウムを含んで湧出したものと推定。水の湧出は、継続しているものの弱まってきており、念のため、海への流出防止として土のう約 60 袋を設置済み。引き続き、湧出源を調査する。
湧出した水の分析結果は、以下のとおり。
・セシウム 134：1.7×101Bq/L・セシウム 137：1.7×102Bq/L
・全ベータ ：2.1×102Bq/L
調査の結果、5 月 30 日から 5 月 31 日の降雨後に湧出があったものの 6 月 1 日からは湧出が止ま＊実施計画第 1 編第 25 条 窒素ガス封入設備の運転上の制限「窒素ガス分離装置１台が運転中であることおよび他の窒素ガス分離装置 1 台が専用ディーゼル発電機により動作可能であること」
・11 月 22 日午後 0 時 15 分頃、協力企業作業員 1 名が、作業終了後、免震重要棟に個人線量計を置き忘れ、免震重要棟から入退域管理棟までのバスの移動時に個人線量計を装着していなかったことを確認。今後、個人線量計未装着期間における線量評価を実施する。