福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 24 年 12 月）
平 成 25 年 １ 月 ９ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂１、10 月 16 日改訂２、11 月 21 日改訂
３）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 24 年 12 月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。

１．復旧計画の進捗状況
３，４号機については、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧が完了しました。
１，２号機における復旧作業は順調に進んでいます。
平成23年度

平成24年度
上期

下期
12月末▼1/31 復旧計画書を提出

１号機

68％（58％）

２号機

82％（80％）３号機

100％（10/11復旧完了）

復旧完了（予定）▽

復旧完了（予定）▽

100％（5/17復旧完了）

４号機●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 24 年 12 月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年 12 月）○１号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 1D-2）の本設化完了
津波の影響を受けた１号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 1D-2）については、新たに製作し、12 月 27 日に機能確認を終え、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ系）補助設備の搬入・据付完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機（Ａ）
1

については、新規製作等を行っていた補助設備の搬入・据付が 12 月 12 日までに完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 直流電源（Ｈ系）充電器および蓄電池の搬入・据付完了
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の直流電源（Ｈ系）充電器および蓄電池については、新たに製作し、12 月 18 日までに搬入・据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機の搬入・据付完了
津波の影響を受けた１号機海水熱交換器建屋内の高圧炉心スプレイ系補機冷却系の電動機については、12 月 13 日までに電動機の搬入・据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機の据付完了
津波の影響を受けた１号機海水熱交換器建屋内の高圧炉心スプレイ系補機冷却
海水系の電動機については、12 月 26 日までに据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ガス処理系（Ａ系）の本設化完了
１号機電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了に伴い、12 月 14 日までに、１号機非常用ガス処理系（Ａ系）電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認しました。これにより、１号機非常用ガス処理系（Ａ系）の本設化ならびに社
内自主検査が完了しました。
【資料１・資料２参照】○２号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 2D-2）の本設化完了
津波の影響を受けた２号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 2D-2）については、新たに製作し、12 月 25 日に機能確認を終え、本設化が完了しました。
今後、社内自主検査を行います。
【資料１・資料２参照】○共通設備 １・２号放水口モニタの搬入・据付完了
津波の影響を受けた１・２号放水口モニタについては、新たに製作し、12 月 10 日までに搬入・据付が完了しました。
今後、機能確認を行います。
【資料１・資料２参照】
３．４号機 原子炉内構造物等の点検完了について
１～４号機の原子炉圧力容器内の構造物等については、平成 23 年東北地方太平洋沖地震の観測記録に基づく地震応答解析結果から、安全機能を保持していると評価しています。
（平成 23 年８月 18 日お知らせ済み）
地震による影響に関し、知見の拡充を目的に、原子炉開放および燃料移動が完了した４号機を代表号機として、平成 24 年 11 月 27 日より炉内構造物等の目視点検作業を実施しています。
(平成 24 年 11 月 26 日、12 月５日知らせ済み)
平成 24 年 11 月 27 日から 12 月 12 日にかけて、炉内の各構造物・機器等を対象
2

に水中カメラによる目視点検を行いました。
点検の結果、機能に影響を与えるような異常はありませんでした。
(平成 24 年 12 月 13 日お知らせ済み)【資料３参照】

当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊を踏まえ、引き続き復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響について評価を実施中です。
以＊上原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年
１月 11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

3

【添付資料】
・資料１ 福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 24 年 12 月末現在）
・資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年 12 月）
・１号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 1D-2）の本設化完了・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ系）補助設
備の搬入・据付完了
・１号機 原子炉建屋付属棟内 直流電源（Ｈ系）充電器および蓄電池の搬入・据付完了
・１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機の搬入・据付完了
・１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機の据付完了・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ガス処理系（Ａ系）の本設化完了・２号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 2D-2）の本設化完了・共通設備 １・２号放水口モニタの搬入・据付完了

・資料３４号機 原子炉内構造物等の点検完了

4

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認

→
→
→
→

○
○

本設切替
→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年12月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （1/2）
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィー

ゼ
ル
発
電
設
備

発電機
ディーゼル機関

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認
H24.9.27

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H23.10.31

H24.3.15

H24.3.28

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

H24.8.29

H24.10.24

H24.11.1

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作
制御盤関係
非
常
用
デ

A系

本設切替

本設化
完了予定

H24．下期
H24.10.29

H24.10.29
H24．下期

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H24.8.2

H24.9.21

H24.10.1

H24.12.27

H24．下期

新規製作及び修理

H23.8.29

H24.8.20

H24.8.31

H24．下期

H24.12.11

H24.12.12

H24．下期

修理

H24.12.27

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24.11.5

H24.11.9

H24．下期

発電機

新規製作及び修理

H23.10.19

H24.10.18

H24.11.1

H24．下期ディーゼル機関

H系

修理

H24．下期

新規製作及び修理

H24.1.23

充電器

新規製作

H23.9.16

H24.12.3

H24.12.3

新規製作

H23.6.3

H24.12.3

H24.12.18

地震計

新規製作・取替

H24.8.3

H24.6.1

H24.6.13

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

蓄電池

H系

社内自主検査H24.9.27

新規製作

補助設備

直流電源

等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

H24．下期
H24．下期
H24．下期
H24.8.6

H24.8.6
H2４．下期

5

H24.11.27

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年12月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （2/2）
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

作業内容
A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設化
完了予定

本設切替

H23.11.17

H24．下期C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H24．下期

H24.10.22

H24.10.22

H24.10.22

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

H24．下期D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H24．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24．下期

H24.4.5

H24.4.12

H24．下期

H23.8.5

H24.5.15

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.1.6

H24.1.12

H24．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H24．下期

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライ
ン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．下期

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

H24．下期
H24.12.13

H24.12.13

H24．下期

H24.12.26

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.2

H23.7.4

H23.7.14

H24．下期

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

社内自主検査H24．下期
H24.12.14

現在の進捗状況の割合はH24.12.14

6８% です。

H24.12.14（前月5８％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

6

H24.12.14

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年12月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備
４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設化
完了予定

本設切替

C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.9.3

H24.9.11

H24.11.12

H24.11.12

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.10.15

H24.10.29

H24.12.25

H24.12.25

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.11.28

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.24

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

H23.7.28

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.9.11

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H24.9.13

H24.11.29

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

A系

パージライン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H24．下期

電源系

H24.11.28

H24.11.28
H24．下期

残留熱除去機器冷却系

H23.8.6

H24.11.28

H24.11.28
H24．下期

H24.11.26

H24.11.26
H24．下期

残留熱除去機器冷却海水系
H24.11.29

H24.11.29
H24．下期

H24.11.26

H24.11.26

非常用ディーゼル発電設備冷却系
H23.3.14

H24．下期
H24.11.29

H24.11.29

原子炉補機冷却系
H24．下期

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

H23.9.2

H24.10.3

現在の進捗状況の割合はH24.10.3

H24.10.11

８２% です。

H24.10.11（前月８０％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

7

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年12月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

H24.8.27

本設切替

本設化完了

社内自主検査H24.8.27

H24.9.28

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.9.12

H24.9.12

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.9.13

H24.9.13

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.9.11

H24.9.11

H24.9.28

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.9.6

H24.9.6

H24.9.28

A系

パージライン本設化

H24.10.4

H24.10.4

H24.10.11

B系

パージライン本設化

H24.10.11

H24.10.11

H24.10.11

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年10月11日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年12月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

平成24年５月17日、復旧が完了（100％ ）しました。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

9

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年12月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

１・２号

新規製作・取替

H24.12.7

H24.12.10

３・４号

新規製作・取替

H24.9.4

H24.9.11

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

社内自主検査H24.下期

放水口モニタ

現在の進捗状況の割合はH24.9.21

83% です。

H24.9.21（前月50％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

10

H24.9.21

資料２＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成24年12月）●１号機 海水熱交換器建屋内 電源盤(P/C 1D-2)の本設化完了（12月27日）
津波の影響を受けた１号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 1D-2）については、新たに製作し、12月27日に機能確認を終え、本設化が完了しました。
電源盤（P/C 1D-2）
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

機能確認の様子【平成24年12月27日本設化完了】（平成24年12月27日撮影）●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機(Ａ系)補助設備の搬入・据付完了（12月12日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機(Ａ系)補助設備（各電動機）については、12月12日までに搬入・据付が完了しました。
電動機（清水加熱器ポンプ）
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

電動機（清水加熱器ポンプ※１）据付完了の様子（平成24年12月11日撮影）
電動機（潤滑油プライミングポンプ）

電動機（機関付動弁注油ポンプ）

電動機（機関付動弁注油ポンプ※２）
据付完了の様子

電動機（潤滑油プライミングポンプ※３）据付完了の様子【平成24年12月12日据付完了】（平成24年12月14日撮影）（平成24年12月14日撮影）※１清水加熱器ポンプ；ディーゼル機関のシリンダ等高温部の冷却に使用する。

※２機関付動弁注油ポンプ；ディーゼル機関の動弁装置（吸・排気弁とこれらの開閉動作を行うためのリンク機構）の摺動部に潤滑油を給油するために使用する。

※３潤滑油プライミングポンプ；ディーゼル機関の停止中（待機時）において、ピストン、主軸受、発電機
軸受等に潤滑油を給油するために使用する。

11

●１号機 原子炉建屋付属棟内 直流電源(Ｈ系)充電器および蓄電池の搬入・据付完了（12月18日）
津波の影響を受けた１号機原子炉建屋付属棟内の直流電源（Ｈ系）充電器および蓄電池については、新たに製作し、12月18日までに搬入・据付が完了しました。

海

充電器設備
（主母線盤）

N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

充電器設備（主母線盤）搬入の様子

充電器盤（平成24年11月21日撮影）

蓄電池

蓄電池据付完了の様子

充電器盤据付完了の様子【平成24年12月３日据付完了】【平成24年12月18日据付完了】（平成24年12月25日撮影）（平成24年12月25日撮影）●１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機の搬入・据付完了（12月13日）
津波の影響を受けた１号機海水熱交換器建屋内の高圧炉心スプレイ系補機冷却系電動機については、12月13日までに搬入・据付が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

高圧炉心スプレイ系
補機冷却系電動機

電動機据付作業の様子【平成24年12月13日据付完了】（平成24年12月13日撮影）

11
12

●１号機 海水熱交換器建屋内 高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機の据付完了（12月26日）
津波の影響を受けた１号機海水熱交換器建屋内の高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系電動機については、12月26日までに据付が完了しました。
高圧炉心スプレイ系
補機冷却海水系電動機

海N
海水熱交換器建屋

ポンプ

タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

電動機据付作業の様子【平成24年12月26日据付完了】（平成24年12月26日撮影）●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ガス処理系(Ａ系）の本設化完了（12月14日）
１号機電源盤（P/C 1C-1）の本設化完了に伴い、12月14日までに、１号機非常用ガス処理
系（Ａ系）電動機へ電源供給後確認運転を行い、正常に機能することを確認しました。これにより、１号機非常用ガス処理系（Ａ系）の本設化が完了しました。

海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

非常用ガス処理系（Ａ）電動機 振動測定の様子【平成24年12月14日本設化完了】（平成24年12月14日撮影）●２号機 海水熱交換器建屋内 電源盤(P/C 2D-2)の本設化完了（12月25日）
津波の影響を受けた２号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 2D-2）については、新たに製作し、12月25日に機能確認を終え、本設化が完了しました。
電源盤（P/C 2D-2）
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

12
：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

機能確認の様子【平成24年12月25日本設化完了】（平成24年12月25日撮影）

13●共通設備 １・２号放水口モニタの搬入・据付完了（12月10日）
津波の影響を受けた１・２号放水口モニタについては、新たに製作し、12月10日までに搬入・据付が完了しました。
今後、機能確認に向け準備を進めてまいります。
放水口モニタの概要● 役割・機能

3.4号放水口モニタ（平成24年９月21日復旧完了）

放水口は、原子炉で発生する蒸気を冷やして水に戻すための冷却水（海水）や、洗濯廃液、シャワー廃液、プラント余剰水といった液体廃棄物の他、発電所構内の雨水などが放出される場所です。
放水口モニタは、発電所の各放水口にそれぞれ設置
して、放水口から放出される液体の放射線を測定する装置です。
● 測定のしくみ
放水口からポンプで海水を連続的に汲み上げ、放水口モニタ建屋内にある検出器で海水中の放射線を測定。測定値はモニタ監視盤を通して記録されます。
測定を終えた海水は、取水口に戻されます。

1.2号放水口モニタ

放水口モニタ（測定のしくみ）
検出器

海水を連続的
に汲み上げ

ポンプ

検出器

モニタ監視盤等

測定容器

取水口
放水口モニタ建屋
放水口

１・２号放水口モニタ（検出器）取付作業の様子（平成24年12月18日撮影）
モニタ監視盤

電源盤

蓄電池設備

１・２号放水口モニタ監視盤等据付完了の様子【平成24年12月10日据付完了】

１・２号放水口電源盤据付完了の様子（平成24年12月18日撮影）（平成24年12月18日撮影）

14

資料３

４号機 原子炉内構造物等の点検完了●４号機 原子炉内構造物等の点検完了（12月12日）●当所１～４号機の原子炉圧力容器内の構造物等については、平成23年東北地方太平洋沖地震の観測記録に基づく地震応答解析結果から、安全機能を保持していると評価しています。（平成23年８月18日お知らせ済み）●平成24年11月27日から12月12日にかけて、知見の拡充を目的に、原子炉開放および燃料移動が完了した４号
機を代表号機として、原子炉内の各構造物・機器等を対象に水中カメラによる目視点検を行いました。
●点検の結果、機能に影響を与えるような異常はありませんでした。（平成24年12月13日お知らせ済み）○点検方法
燃料取替機又は作業用台車から水中カメラを炉内および使用済燃料プール内等に挿入し目視点検を実施しました。
蒸気乾燥器および
気水分離器仮置
ピット

作業用台車＜シュラウドサポートの点検＞＜燃料集合体の点検＞

モニター

作業用台車

燃料取替機

原子炉

フロア

燃料取替機
使用済燃料
プール

モニター

燃料集合体
シュラウド
サポート

水中カメラ

水中カメラ

作業用台車での点検の様子（平成24年11月30日撮影）■主な点検対象機器と点検結果（写真）①燃料集合体（８体を点検）

原子炉圧力容器②制御棒（４本を点検）

燃料集合体[撮影場所：原子炉内]（平成24年12月11日撮影）[撮影場所：使用済燃料プール内]（平成24年11月30日撮影）③炉心シュラウド
ステンレス鋼の円筒の機器で原子炉内の冷却水の流れを分離する仕切板の役割をもつもの。
炉心シュラウド（下部／外面）①

制御棒

ステンレス鋼の機器で，炉心支持板に設置
され燃料を支持するもの。
燃料支持金具

点検架台[撮影場所：使用済燃料プール内]（平成24年11月29撮影）②③④燃料支持金具[撮影場所：使用済燃料プール内]（平成24年11月27日撮影）

15

使用済燃料
プール

④

⑥制御棒案内管⑤シュラウドサポート
高ニッケル合金の円筒及び円板等で構成されている機器で炉心シュラウド・燃料等を支持するもの。

ステンレス鋼の円筒の機器で制御棒駆動
機構ハウジング上に設置され、制御棒を収納し案内の役割をもつもの。

制御棒案内管

シュラウド
サポート

点検架台
制御棒案内管

原子炉圧力容器

点検架台[撮影場所：原子炉内]（平成24年11月30日撮影）⑦制御棒駆動機構ハウジング[撮影場所：使用済燃料プール内]（平成24年11月27日撮影）⑧⑧蒸気乾燥器ステンレス鋼の円筒の機器で原子炉圧力容器下部に溶接され制御棒駆動機構を収納するとともに燃料・制御棒等の支持をするもの。

ステンレス鋼の機器で気水分離器で分離された蒸気を更に乾燥させタービンに送
るもの。

⑨

蒸気乾燥器
蒸気乾燥器（耐震用ブロック）（耐震用ブロック）

制御棒駆動機構ハウジング⑩⑤[撮影場所：原子炉内]（平成24年12月３日撮影）⑨気水分離器⑥[撮影場所：仮置ピット内]（平成24年12月７日撮影）⑩上部格子板ステンレス鋼の機器で、沸騰した蒸気と水の混合物から湿分を分離するもの。

ステンレス鋼の板状のはりを格子状に組み合わせた機器で、燃料・制御棒等の横方向の支持と案内の役割をもつもの。
上部格子板
上部格子板

気水分離器

⑦

[撮影場所：原子炉内]（平成24年12月３日撮影）[撮影場所：仮置ピット内]（平成24年12月７日撮影）■確認された不具合箇所○原子炉内点検において、蒸気乾燥器支持ブラケット（184°設置）上部に微小な損傷（割れ）が確認されました。
（平成24年12月５日ホームページ掲載［12月４日不適合管理委員会審議分］）○確認された損傷（割れ）は、機器の健全性に影響を与えるものではありません。
○地震の影響によるものではなく、第16回定期検査（平成21年６月～10月）以降の蒸気乾燥器取付け作業（耐震用ブロックとの接触）によるものと推定しています。
拡大

蒸気乾燥器
支持ブラケット※本事象への対応として当該箇所以外の蒸気乾燥器支持
ブラケット（３ヶ所；４°,94°,274°設置）および耐震用ブロック（４ヶ所）についても点検を実施し、異常がないことを確認しています。

約４cm
約12cm
原子炉圧力容器
概念図

16

約７cm

蒸気乾燥器支持ブラケット[撮影場所：原子炉内]（平成24年12月３日撮影）

蒸気乾燥器支持ブラケット［拡大］[撮影場所：原子炉内]（平成24年12月３日撮影）