仕 様 表
HWH-B465HAN,B465HAN-Z,B465HAN-GZ
システム形名季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
適用電力制度
単相200V（50Hz/60Hz共用）
電源定格
最大電流
18A
約65℃～約90℃（水温・外気温により可変）
沸き上げ温度範囲
年間給湯保温効率(JIS)※1※3
3.3
寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※2※3 2.8
区分名
21
H25年次世代省エネ基準 1・2・3 地域
仕向地
用途

別売部品

貯湯ユニット形名
タンク容量
設置条件
設置可能最低外気温度
外形寸法
質量(満水時)
貯風呂用ポンプ
湯 消
追いだき用ポンプ
ユ 費
沸き上げ用ポンプニ 電
凍結防止ヒーター
ッ 力
制御用消費電力ト
水側最高使用圧力配管口径

排水口
給湯温度設定
浴槽の目安
ふろ給湯機能･最低外気温がマイナス25℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けないでください。
･最低外気温がマイナス15℃を下回る地域では貯湯ユニットは屋内に設置してください。
･お湯の使用状態や外気温、自動保温運転などによって沸き上げ温度は変化します。

セントラル給湯・ふろ全自動
4～7人家族用･台所ﾘﾓｺﾝ(光ﾀｯﾁﾘﾓｺﾝ):HWH-RM95F(B),HWH-RM95F(W) ･台所ﾘﾓｺﾝ(ﾎﾞﾀﾝﾘﾓｺﾝ):HWH-RM84F･浴室ﾘﾓｺﾝ(光ﾀｯﾁﾘﾓｺﾝ):HWH-RB95F(B),HWH-RB95F(W) ･浴室ﾘﾓｺﾝ(ﾎﾞﾀﾝﾘﾓｺﾝ):HWH-RB84F･ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ:HWH-205C(20m),505C(50m) ･浴槽循環金具:HWH-AH23LP,AH23SP ･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ:HWH-AKB1･ｱｰｽ棒:HWH-E901 ･浴室ﾘﾓｺﾝ用ｽﾃｰﾊﾟｲﾌﾟｷｯﾄ:HWH-STP1 ･階下湯はりｷｯﾄ:HWH-UD1F ･脚部ｶﾊﾞｰ:HWH-LC610･耐震強化金具:HWH-SK1 ･脚部固定用ｽﾍﾟｰｻｰ:HWH-S16-10 ･3階湯はりｷｯﾄ:HWH-UP3F･ｴｺﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ:HWH-EP1022-2(片道2m),EP1022-3(片道3m),EP1022-5(片道5m)･銀ｲｵﾝ発生ﾕﾆｯﾄ:HWH-AG3
HWH-B465HATN,B465HATN-Z,B465HATN-GZ
460L
屋外設置
-15℃
幅630mm×奥行730mm×高さ2094mm
約63kg（523kg）
65W
40W
40W
60W
15W（待機時:5W ※11)340kPa（減圧弁設定圧力:300kPa）
給水・給湯:R3/4、浴槽・ヒートポンプ接続:R1/2
排水:R1/2
27℃～48℃（1℃刻み）、50℃、55℃、60℃
120L～450L
自動湯はり・自動保温・自動たし湯・追いだき・高温たし湯・たし湯・差し水・洗浄

HWH-605UN,605UN-Z,605UN-GZ
ヒートポンプユニット形名
外形寸法
幅820mm×奥行320mm×高さ712mm
ヒ約58kg質量
中間期標準加熱能力※5※66.0kW
ト中間期標準消費電力※61.32kW
ポ中間期標準運転電流※68.5A
ン
夏期加熱能力/消費電力※5※7 4.5kW/0.88kW
プ 冬期高温加熱能力※4※5※86.0kW
ユ 冬期高温消費電力※82.00kW
ニ 寒冷地冬期高温加熱能力※4※5※9 6.0kW
ッ 運転音(中間期※6/冬期※8)※10 42/46dB
ト 冷媒名/封入量
CO2 (R744)/1.21kg
設計圧力
高圧:14.5MPa/低圧:8.5MPa
設置可能最低外気温度※12-25℃
凍結防止ヒーター消費電力
55W※1 年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格｢JIS C9220:2011｣に基づき､消費者の使用実態を考慮に入れた給湯保温効率を示すために､一年を通してある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量と風呂保温熱量を表したものです。実際には地域条件･運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは､東京･大阪を平均した気象条件･給水温度で40℃のお湯を456L使用し､風呂の保温時間を3時間(保温熱量4.12MJ)行う条件等を想定したものです※年間給湯保温効率算出時の条件
着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃､水温5℃､沸き上げ温度90℃
給湯保温モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃､水温9℃､沸き上げ温度65℃
給湯保温モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃､水温5℃､沸き上げ温度65℃ 夜間消費電力量比率:80％※2 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格｢JIS C9220:2011｣に基づき､消費者の使用実態を考慮に入れた給湯保温効率を示すために､一年を通してある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量と風呂保温熱量を表したものです。実際には地域条件･運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは､盛岡を平均した気象条件･給水温度で40℃のお湯を456L使用し､風呂の保温時間を3時間(保温熱量4.12MJ)行う条件等を想定したものです。
※寒冷地年間給湯保温効率算出時の条件
着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度) 2℃/ 1℃､水温5℃､沸き上げ温度90℃
寒冷地冬期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃､水温5℃､沸き上げ温度90℃
給湯保温モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度) 7℃/ 6℃､水温9℃､沸き上げ温度65℃
給湯保温モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度) 2℃/ 1℃､水温5℃､沸き上げ温度65℃ 夜間消費電力量比率:80％※3 沸き上げモード:「おまかせ」設定(光タッチリモコン接続時)､「おすすめ」設定(ボタンリモコン接続時)※4 低外気温時は除霜の為､加熱能力が低下することがあります。 ※5 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
※6 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃､水温17℃､沸き上げ温度65℃ ※7 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃､水温24℃､沸き上げ温度65℃※8 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度) 7℃/ 6℃､水温 9℃､沸き上げ温度90℃ ※9 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)-7℃/-8℃､水温 5℃､沸き上げ温度90℃※10 運転音は､JIS C9220:2011に準拠し､反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると､周囲の騒音や反響を受け､表示数値より大きくなるのが普通です。
※11 中間期条件で､沸き上げ､給湯などの動作がなく､リモコンは消灯(待機)した状態の時に測定した数値です。台所リモコンと浴室リモコンを2個接続した状態で測定しています。
※12 運転使用範囲は-25℃～43℃です。外気温度が-5℃以下の場合の最高沸き上げ温度は約80℃～85℃となります。外気温度が-20℃～-25℃の場合の最高沸き上げ温度は約80℃となりますが､タンク全量を沸き上げできない場合があり､昼間の沸き増しの割合が増えます。※仕様は改善のため変更することがあります。

T84I16050
HWH-B465HAN
HWH-B465HAN-Z
HWH-B465HAN-GZ

東芝自然冷媒(CO 2 )給湯機
システム仕様書

φ25ﾄﾞﾚﾝ穴〈アンカーボルト取付寸法〉
41.2

2-φ11-14U字穴 A脚部(M8ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)

29.5

600

320

365

2-φ11×14U字穴(M8ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)

D

吸込口

100以上

A
300以上

365

吸込口
100以上
製品外形線

C
600

108.5300以上

40B

2-φ11-14長穴 B脚部(M8ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)

ヒートポンプユニットの据え付けは、 A B C D
方向のうち少なくとも2方向は開放にしてください。

吹出口

壁面までの最小距離
2-φ11×14長穴(M8ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)

480
35.5
28177.8

520
177.8

69.5

18019177.8

320
1637919187526419820

365

1125400

外装色（マンセル記号）

製品外形線

R15R155411

製品外形線.5R554365

吹き出しガード

176.8

シルキーシェード
(1Y 8.5/0.5)

B 脚部詳細600.5R5533.4

340

貯湯ユニットからの戻り[水側]R1/2
アース端子113.5 60300
45.512893.7340
28

A 脚部詳細バルブカバー
貯湯ユニットへの往き[湯側]R1/2

712

647.5

532
580.8

重心

600

(単位:mm)T84C16030
HWH-455U(-Z,-GZ) HWH-455UX
HWH-605U(-Z,-GZ) HWH-605UX
HWH-735U(-Z,-GZ)
HWH-455UN(-Z,-GZ)
HWH-605UN(-Z,-GZ)

東芝自然冷媒(CO 2 )給湯機
ヒートポンプユニット
外 形 図

951°
60316.5 419 1118

9560°

G153 108
G:308

H
I J A
B C
I,J:50
A:48
B:43
C:40

耐震金具

M2(寒冷地向け機種のみ)

E K F

80 58

51

15212

84 100 76

4020

M1

D

F:38
D,E:45
K:73
H:1402)31(φｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定位置(3ヵ所)(M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用)

71730
493
54

取付脚(3ヵ所)

200

電源扉
L2204

(漏電しゃ断器用)

逃し弁扉(逃し弁用)

重心

L1

重心

接続口名称記号
給水用穴
A
給湯用穴
B
ヒートポンプユニット戻り(湯側)C
ヒートポンプユニット往き(水側)
D
浴槽戻り
E
浴槽往き
F
排水用穴(集中排水用)
G
排水用穴
H
電源用穴
I
リモコンケーブル用穴J
風呂ポンプ排水用穴K
シルキーシェード
(1Y 8.5/0.5)

845

M3

外装色
（ﾏﾝｾﾙ記号）

1027

523

316.5 419

配管接続口寸法81

HWH-B465* 2094 1588

424

326

HWH-B375* 1760 1254

160

機種名

630
500

寸法(mm) 満水時 満水時重心位置(mm)M2
M3
L1 L2 重量(kg) M1

給水口(R3/4)
給湯口(R3/4)
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ戻り[湯側]R1/2
点検扉

浴槽往き(R1/2)
浴槽戻り(R1/2)
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ往き[水側]R1/2(水抜き用)(排水栓用)

排水栓扉
非常用取水栓(単位:mm)

排水口(R1/2)

T84C16010
HWH-B375HAT(-Z,-GZ) HWH-B465HAT(-Z,-GZ)
HWH-B375HATN(-Z,-GZ) HWH-B465HATN(-Z,-GZ)
HWH-B375HT(-Z,-GZ) HWH-B465HT(-Z,-GZ)
HWH-B375AT(-Z,-GZ) HWH-B465AT(-Z,-GZ)
HWH-B375T(-Z,-GZ)
HWH-B465T(-Z,-GZ)
HWH-B375TN(-Z,-GZ) HWH-B465TN(-Z,-GZ)
HWH-B375MT(-Z,-GZ) HWH-B375JT(-Z,-GZ)

東芝自然冷媒(CO 2 )給湯機
貯湯ユニット
外 形 図

水位センサ

給湯
ミキシング
バルブ

ふろ
ミキシングバルブ

沸き上げ水路
三方弁

給水電磁弁

Ｍ

Ｍ

8287654321
CN2121CN5

ふろ流量給湯 フロー
流量SW338サーミスタ

22221 2019 1817 16 15 1413 12 11 10 9 8 7 6 5CN9※2凍結防止ヒーター
凍結防止ヒーター

CN1112SW3※1CN12タンク制御基板
MD-037

SW2ワイヤードリモコン

1.二点鎖線は現地配線を示します。
2.
は端子台、は接続端子、はプリント基板上のコネクタを示します。
3. は保護アースを示します。
4.
はプリント基板を示します。

上部 1/5 2/5 3/5 4/5 下部 給湯 戻り 往きt° t° t° t° t° t° t° t° t°

121110 9 8 7 5 4 3 2 1CN712
345
678
9101112 CN8131415168F01T1A
250V～1ONOFFSW11 2345678

ONOFFCN14

1*トランスへ212

1 2345678

1 CN32RY1CN104
3 1CN101
21CN187654

1CN177654

CN167654

11P2

黒 白 赤

P12*トランス※1

漏電しゃ断器銀イオン

CN12へ※1555沸き上げ
ポンプ

ふろポンプ

追いだきポンプ

123貯湯ユニット
SLコネクタ123ヒートポンプユニット
SLコネクタ電源
1～ 50/60Hz 200V
空気
熱交
温 TE度
セ t°
ン
サ12CN600

吐出
温度
TDセン
サ t°
1

1 3CN601

外気
温度
セ TO
ン
サ t°

吸込
温度
TSセン
サ t°

12CN602

1 3CN603

水熱交
出TWO
口
温度 t°
セン
サ水
熱交
入TWI
口
温度 t°セン
サ吐出温度TCSセン
サ t°
2

1 3CN604

1 3CN605

1 3CN606

黒 白 橙P07※1 銀イオン発生機能付き機種のみ
HWH-B375HA(-Z,-GZ)
HWH-B375A(-Z,-GZ)
HWH-B465HA(-Z,-GZ)
HWH-B465A(-Z,-GZ)

ヒートポンプ制御基板
MCC-5082
ＭＳ
3～
コンプレッサ

333Pコネクタ

P06
P05
P04

CN703
1 3CN300
123

P01 P02 P03

CN7001234 6※2 寒冷地機種のみ
HWH-B375HAN(-Z,-GZ)
HWH-B375N(-Z,-GZ)
HWH-B465HAN(-Z,-GZ)
HWH-B465N(-Z,-GZ)

P16 P17T84G16010
5※2コードヒータ

ＭＳ
3～Ｍ

ファンモータ膨張弁リアクタ

HWH-B375HA(-Z,-GZ) HWH-B465HA(-Z,-GZ)
HWH-B375HAN(-Z,-GZ) HWH-B465HAN(-Z,-GZ)
HWH-B375H(-Z,-GZ) HWH-B465H(-Z,-GZ)
HWH-B375A(-Z,-GZ) HWH-B465A(-Z,-GZ)
HWH-B375(-Z,-GZ)
HWH-B465(-Z,-GZ)
HWH-B375N(-Z,-GZ) HWH-B465N(-Z,-GZ)

東芝自然冷媒(CO 2 )給湯機
結 線 図

浴室リモコン:HWH-RB95F(B),RB95F(W)

仕様表
品名色
機種名

浴室リモコン（別売品）
ホワイト
ブラック
HWH-RB95F(W)
HWH-RB95F(B)

表示方式

LED方式

製品寸法

幅220×高さ94×奥行22.5(mm)制御電源

DC12V(本体PC板より供給)

接続端子
設置場所
付属品

圧着端子
浴室用
リモコン取付板
オールプラグ:2本
木ネジ:2本ｹｰﾌﾞﾙ押え5N(ｹｰﾌﾞﾙ2本止め用):1個
ｹｰﾌﾞﾙ押え3N(ｹｰﾌﾞﾙ1本止め用):1個
取付説明書

専用ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ HWH-205C(20m),HWH-505C(50m)
ｽﾃｰﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ

HWH-STP1

リモコン取付板

T84H16020(単位:mm)HWH-RB95F(B)
HWH-RB95F(W)東芝自然冷媒(CO 2 )給湯機
浴室リモコン
外 形 図

仕様表

台所リモコン:HWH-RM95F(B),RM95F(W)

品名
色
機種名
リモコン取付板

台所リモコン（別売品）
ホワイト
ブラック
HWH-RM95F(W)
HWH-RM95F(B)

表示方式

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付高輝度白色液晶表示方式

製品寸法

幅146×高さ120×奥行21.5(mm)制御電源

DC12V(本体PC板より供給)

接続端子
設置場所
付属品

2本ネジ止め(Y端子付属)屋内(浴室等の湿気のある場所は不可)

リモコン取付板
Y形圧着端子:2個
オールプラグ:2本
皿小ネジ:2本
木ネジ:2本ｹｰﾌﾞﾙ押え5N(ｹｰﾌﾞﾙ2本止め用):1個
ｹｰﾌﾞﾙ押え3N(ｹｰﾌﾞﾙ1本止め用):1個
取付説明書
専用ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ HWH-205C(20m),HWH-505C(50m)

T84H16010(単位:mm)HWH-RM95F(B)
HWH-RM95F(W)東芝自然冷媒(CO 2 )給湯機
台所リモコン
外 形 図