発表日

令和元年１０月１８日

阿 賀 川 河 川 事 務 所
記 者 発 表 資 料

令和元年１０月１２・１３日

台風１９号による出水状況（速報）～大川ダムにより下流の水位低下の効果を発揮～【10月13日1時10分時点】

令和元年１０月１８日
国土交通省北陸地方整備局
阿賀川河川事務所【お問い合わせ先】

国土交通省

北陸地方整備局

阿賀川河川事務所電話副所長
工務課長
管理課長

正樹
博正
信石田
後藤
服部

０２４２－２６－６４４１（内線 204）（内線 311）（内線 331）令和元年10月12日・13日

台風19号による出水状況（阿賀川）※速報

台風19号の影響により、阿賀野川水系阿賀川では、記録的な豪雨となりました（阿賀川の観音山雨量観測所では、１０月１１日３時～１３日２時にかけて累計雨量５２９mm(時間最大５５mm)を観測）。
阿賀川流域平均雨量としては２日雨量で１７７．５mm（観測史上３位）を記録しました。
阿賀川では、山科・宮古・馬越水位観測所で避難判断水位を超過し、宮古水位観測所では観測史上１位となる最高水位4.59mを記録しましたが、上流の大川ダムの洪水調節により、水位上昇を抑え、被害軽減に努めました。
かんのんやま観音山雨量観測所
60

600

50

時間雨量

500

40

累加雨量

400

13 03:00

13 00:00

12 21:00

12 18:00

12 15:00

12 12:00

12 09:00

12 06:00

12 03:00

12 00:00

0

11 21:00

0

11 18:00

100
11 15:00

10
11 12:00

200

11 09:00

20

11 06:00

300

11 03:0030

馬越

観音山（雨量）

累計雨量５２９mm（10/12 3:00～10/13 2:00）

宮古水位観測所 観測水位・流量
流量(m3/S)

水位(m)

4000

6.0
ピーク水位：4.59m

3500

氾濫危険水位：5.19m

5.0

3000
避難判断水位：4.00m

4.0

2500
2000

3.0

ピーク流量：2,497m3/S

1500

氾濫注意水位：2.00m

1000

水防団待機水位：1.50m

2.0
1.0

500
（9/12）（9/13）
14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

00.0

出水状況 宮古観測所付近（13日3:00頃）

出水状況 広瀬排水樋管付近

出水状況 高田橋より下流を望む（13日 6:45頃）

令和元年10月12日・13日

台風19号による出水状況（阿賀川）

被害軽減に向けた取り組み 排水ポンプ車による排水状況

山崎排水樋管（喜多方市）
排水能力 ： 30m3/分
稼働時間 ： 10/1３ 2:30～7:55

排水ポンプ車により、25mプール約100杯分（総量約3.0万m3）の内水を排除⇒5時間25分の稼動により、約9.75千m3の内水排除を実施※25mプール約33杯分

細工名地先（会津坂下町）
広瀬排水樋管（会津坂下町）
排水能力 ： 30m3/分
稼働時間 ： 10/13 8:00～9:00⇒1時間の稼動により、約1.8千m3の内水排除を実施

排水能力 ： 30m3/分
稼働時間 ： 10/13 5:25～6:50

大石排水樋管（会津美里町）⇒1時間25分の稼動により、約2.25千m3の内水排除を実施

排水能力 ： 30m3/分
稼働時間 ： 10/12 21:00～10/13 6:00
⇒8時間50分の稼動により、約1.59万m3の内水排除を実施※25mプール約8.5杯分※25mプール約53杯分※25mプール約6杯分

山崎排水樋管 排水状況

広瀬排水樋管 排水状況

※25mプールは「長：25m、幅：10m、深：1.2m」として換算した数値

お お か わダムにより下流の水位低下効果を発揮 (福島県 大川ダム)（国管理）○大川ダムでは、非洪水期（10/10～6/21）ではありましたが、常時満水位への貯水位の引き上げを延期し低い水位を維持するとともに、大川ダム建設（S62完成）後、初めてとなる 事前放流 を実施しました。今回の事前放流は、阿賀川河川事務所から関係利水者へ協力要請を行い、ご理解ご協力を得て実施したものです。
○その結果、降雨前には貯水位を約6.3m下げ、貯水容量を新たに5,890千m3を確保することにより、常時満水位よりも約21ｍ低い水位にしました。
○大川ダム上流域では記録的な豪雨となり、大川ダムへの流入量（2,531m3/s）がダム完成(S62完成)後最大を記録しました。
○大川ダムの洪水調節により、下流に流す流量を最大約834m3/s低減させました。
また、調節量（2,405万m3）もダム完成後最大を記録しました。
○大川ダムの洪水調節によって下流河川の水位低減を図り、下流の阿賀川３１．４km地点（馬越観測所受持区間）においては、河川水位を約１.６m低減させる効果があったと推測されます。

平常時

馬越水位観測所の出水状況（10月12日23時頃）

常時満水位への引き上げを延期③①②

大川ダム湖（若郷湖）の状況

①洪水前

③洪水中

②事前放流後

常時満水位への引き上げを延期 （常時満水位－約14ｍ）（10月11日10時頃）

貯水位をさらに約6.3m下げる （常時満水位－約21ｍ）（10月12日14時頃）

ダム完成後最大の流入量を調節する （最低水位＋約20ｍ・2,405万m3貯留）（10月13日12時頃）

あががわ

狭窄部の拡幅が水位低下効果を発揮 (福島県 阿賀川)（国管理）○ 福島県の阿賀川上流域では記録的な豪雨となり、阿賀川の山科・宮古・馬越水位観測所では、避難判断水位を超過しました。
○ これまで、阿賀川では、昭和57年、平成14年等の洪水を契機に、下流の狭窄部で断面の拡幅を進めており、泡の巻地区、津尻地区の順に拡幅を完了しました（平成21年度より長井地区で拡幅を実施中）。これにより、喜多方市および会津坂下町の洪水時の水位低減が図られました。
○ 令和元年10月洪水では、山科水位観測所において河道掘削および大川ダムの洪水調節により約2.1mの水位低下効果を発揮しました。
○ 氾濫危険水位の超過が想定された洪水に対して、河川整備が効果を発揮しました。
位置図… 拡幅前の川幅… 現在の川幅

阿賀川下流狭窄部

つ じり

津尻地区（会津坂下町）
H10着手 H20完成
川幅100m→160mに拡幅

泡ノ巻地区（喜多方市）
S58着手 H10完成
川幅100m→180mに拡幅

左岸

長井地区（H21～拡幅中）
泡の巻地区（H10完成）

阿賀川下流
狭窄部

泡ノ巻・津尻改修前＋大川ダムがない場合 9.13m

右岸堤防高T.P.175.2m※ H.W.L. 7.83m

泡ノ巻・津尻改修前 7.78m

氾濫危険水位 7.70m

山科水位観測所

右岸

山科水位観測所 横断図左岸堤防高T.P.175.32m

避難判断水位 6.30m

約2.1m
水位低下

喜多方市

R1.10洪水時の最高水位
7.01m

氾濫注意水位 2.70m
水防団待機水位 1.80m

津尻地区（H20完成）
会津坂下町

会津美里町

湯川村

会津若松市

山科水位観測所の出水状況（10月13日3時頃）※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

大川ダム・狭窄部の拡幅により水位低下効果を発揮○狭窄部の拡幅及び大川ダムの洪水調節に伴う、阿賀川の水位低下効果により、大石地区、山崎地区、広瀬地区では、樋管の閉鎖時間が130分～230分程度短くなりました。
山崎排水樋管位置図

大石排水樋管広瀬排水樋管

広瀬地区湛水状況

山崎地区湛水状況

172.00排水樋管名

位置

山崎排水樋管広瀬排水樋管

実績

ダム無・改修前（推定）

短縮時間

閉鎖時間

開扉時間

閉鎖時間

閉鎖時間

5.0k右岸10/13 0:30

10/13 8:13

約460分

約590分

約130分

7.8k左岸10/13 0:00

10/13 9:20

約560分

約700分

約140分

大石排水樋管 26.6k左岸

10/12 20:38

10/13 6:00

約560分

約790分

約230分

狭窄部の拡幅と大川ダムの洪水調節による排水樋管地点の水位低下効果による樋管閉鎖時間の短縮（イメージ）

170.00水位(狭窄部掘削有,大川ダム調節有)

水位低下効果水位

168.00樋管開扉

樋管閉鎖(閉鎖時間)

水位(狭窄部掘削無,大川ダム調節無)

大川ダムの洪水調節と狭窄部の掘削により樋管閉鎖時間が130分～230分程度短縮

166.00水位低下により樋管の閉鎖時間を短縮
164.00排水樋管地点の河川水位（狭窄部拡幅有+大川ダム調節有）
排水樋管地点の河川水位（狭窄部拡幅無+大川ダム調節無）162.0022 12:00

22 18:00
時刻

23 0:00

23 6:00

23 12:00

23 18:00
24 0:00
24 6:00※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

ゆ が わ

かどうぜき

湯川可動堰の改築による水位低下効果○湯川洗堰の洪水時の水位せき上げの解消、及び湯川の河道断面の確保を目的として、平成23年度から湯川洗堰の改修に着手、平成25年6月より運用を開始しました。
○令和元年10月台風19号による出水により、湯川の新湯川水位観測所（会津若松市御旗町湯川1.8k）では最高水位2.58mを観測しました。
○湯川可動堰の改築および周辺部の河道掘削により、洪水時の水位せき上げが解消され、会津若松市緑町付近で約63cmの水位低下効果がありました。
可動堰（改築後）

洗堰右岸より撮影

洗堰（改築前）洗堰上流側で水位せき上げが発生

水位せき上げが解消

湯川湯川洗堰

湯川洗堰
令和元年10月洪水時の状況（流量151m3/s）

平成14年7月洪水時の状況（流量91m3/s）

湯川洗堰（改築前）

湯川可動堰（改築後）

湯川可動堰(H25完成)

2.0k

約63ｃｍの水位低下

新湯川水位観測所■：H14.10洪水浸水範囲（出典：会津若松市総合治水計画）

左岸

新湯川2.0k 横断図

右岸

H.W.L. T.P.209.61m
約63cm
水位低下

改修前 T.P.209.91m

R1.10洪水時の最高水位 T.P.209.28m