2021

EG Group
株式会社エネルギーギャップ

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

ハイブリッド蓄電池システム
産業向けシステム

株式会社エネルギーギャップ
2021年

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

産業用蓄電池とは？導入に当たってのメリット•

産業用蓄電池とは一般住宅以外の建物の工場や公共施設、オフィスビルや事務所、コンビニ単体から大きなものではショッピングモールなどの商業施設などに設置する蓄電システムのことをいいます。

•

家庭用蓄電池がそうであったように、産業用蓄電池も東日本大震災をきっかけにその必要性が叫ばれるようになりました。

•

従って蓄電池の主な用途は、自然災害等による広域停電の際に必要なバックアップ電源ですが、蓄電池はそれだけに留まらず平常時には電気料金を削減し、一時エネルギー消費量もコントロール(つまり”省エネ”)します。

•

更に太陽光発電などの再エネ機器との連携で、省エネ効果は飛躍的に高まるため、システムを導入できるところは他に先んじてこれを進めている状況です。

•機能・メリット•電力ピーク抑制•

ピークカット/シフト運転により電力需要の平準化を図ることができます。

•夜間電力の利用及び契約電力超過を抑制することによる電気料金削減が期待できます。

•停電時の電力供給•

停電時自立運転に切り替えることで特定の負荷機器に電力を供給できます。

•太陽光発電との連携•

平常時は発電電力の余剰分を充電することで電力の有効利用ができます。

•

停電時にも発電電力で充電が可能です。

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

EG産業向け_ハイブリッド蓄電池システム

産業向けハイブリッド蓄電池システム
商業施設、工場施設、小中学校、福祉施設など中規模向け
定格容量：26KWh/52KWh/78KWh（+＠増設可能）
2Way入力：PV入力/AC入力
連係時出力：単相20kVA/三相50kVA
自立時出力：単相10kVA/三相20kVA
使用目的：自家消費/ピークカット/ピークシフト/BCP対策など
政策対応：自家消費/BCP対策など補助金制度対応 / 消防法例関係対応
特徴：ハイブリッド系蓄電池システム（屋外仕様）
蓄電池＋BCU＋DC/DC＋DC/AC＋Tr＋通信ユニットすべて内蔵しております。
PV直接入力、商用電力との併用、災害時の自動切替、外部連携制御対応など

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

システムの基本構築

システムの拡張性
増やせる蓄 電 池 容 量+Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

EG蓄電池システムの取付設置について 各入力概要

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

EG蓄電池システムの取付設置について DC入力/AC出力概要

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

EG蓄電池システムの取付設置について CT/通信端子概要

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

豊富な標準ラインナップ構成

EGS xxxx J-TS aaK Dbxxxx=蓄電池容量(2600：26.1kWh、5200：52.2kWh、7800：78.3kWh)
T=内蔵トランス（三相）
S=内蔵トランス（単相）
TS=内蔵トランス（三相/単相）
aaK=AC定格出力：（20K：20kVA、10K：10kVA）
Db= PV定格入力：D1：20kW、D2：40kW
使用負荷/目的により、必要なユニットを選択し、システムの構築を行います。

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

豊富な標準ラインナップ構成（中小規模施設向け）
入力

出力

蓄電池容量kWh

製品型番

26.1

EGS2600J-T20kD1

52.2

EGS5200J-T20kD1

78.3

EGS7800J-T20kD1

26.1

EGS2600J-T20kD2

52.2

EGS5200J-T20kD2

78.3

EGS7800J-T20kD2

26.1

EGS2600J-TS20kD1

52.2

EGS5200J-TS20kD1

78.3

EGS7800J-TS20kD1

26.1

EGS2600J-TS20kD252.2

EGS5200J-TS20kD21278.3

EGS7800J-TS20kD21326.1

EGS2600J-S10kD152.2

EGS5200J-S10kD178.3

EGS7800J-S10kD126.1

EGS2600J-S10kD252.2

EGS5200J-S10kD278.3

EGS7800J-S10kD2SN

出力タイプ

AC出力電力PV入力電力最大入力電流MPPT

連係時最大入力電圧範囲力電力

出 自立運転時
格電圧

定1220kW

35720kW280A

1三相20kW（単相10kW含み）

1011

DC180～450V
40kW

141780Ax2

三相三線
最大20KVA

三相タイプ

916三相三線
最大50KVA40kW

815

1三相20kW

4680A

20kW
单相タイプ

80Ax280A

2三相三線
最大50KVA単相三線
最大10KVA
合計＜50KVA

1
単相三線最大20KVA

单相10kW
40kW

80Ax2

18Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

三相三線最大20KVA
単相三線
最大10KVA
合計＜20KVA2

単相三線最大10KVA

製品外寸

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

基本使用例 系統連系時（蓄電池システム内部）

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

基本使用例 自立運転時（蓄電池システム内部）

DC/DC①
PV入力
20KW

DC/AC

双方向
in/out

DC/DC②
PV入力
20KW

商用電力

X

∆

YX
深夜電力

モニター
監視

蓄電池ユニット
26.1KWh

太陽光発電電力
蓄電池電力
商用電力
深夜電力

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

自立時
最大出力20kVA

蓄電池側から20KVA

三相Tr
20kVA

単相Tr
10kVA

蓄電池側から10KVA

自立時
最大出力10kVA

遠隔監視機能充実

EG社自社開発された蓄電池監視システム
リアルタイムで監視
リモート操作可能
利用データ記録

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

各種施設の応用実績例■自治体役場（北海道枝幸郡中）78KWhシステム
BCP対策■医療機関（宮城県気仙沼市）
26KWhシステム
自家消費/BCP対策■食料倉庫（千葉県市原市）
52KWhシステム
自家消費/BCP対策■老人ホーム（兵庫県尼崎市）
78KWhシステム
自家消費/BCP対策■植物工場（三重県伊勢市）
130KWhシステム
自家消費/BCP対策■福祉施設（東京都府中市）
130KWhシステム
自家消費/BCP対策■小学校（福岡県亀岡市）
78KWhシステム
自家消費/BCP対策■集合住宅（大阪府寝屋川市）
78KWhシステム
自家消費/BCP対策■中学校（福岡県亀岡市）
78KWhシステム
自家消費/BCP対策■寿司店（宮崎県宮崎市）
52KWhシステム
自家消費/BCP対策

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

■食品工場（東京都調布市）
52KWhシステム
自家消費■運送会社（大阪府寝屋川市）
156KWhシステム
自家消費/BCP対策

典型的な応用例-①連系時、PV出力＞負荷消費（一般負荷＋特定負荷）PV発電（停電時）
PV発電（連係時）
商用電力
蓄電池（充電）

Y△

PV出力＞負荷消費の場合：
システムの常時運行は太陽光発電した電力は優先的に負荷へ供給する。
余った発電電力は蓄電池に貯める。
停電時にも同じです。※特定負荷のみへ供給の指定可能です。
負荷＞20KWの場合は足りない電力は商用電力から補充する。

CT：逆潮流制御

OUT※特定負荷はない場合、特定負荷盤は必要ございません。
※特定負荷盤のELBは負荷容量によって選択してください。
※停電時最大供給能力は三相20KVA/単相10KVA（合計20KVA）
特定負荷盤はない場合、停電時一般負荷への供給能力は同じです。

IN

既存動力盤

OUT

※1~11番は一般負荷用MCCB。
※12番は逆接続可能型MCCBを選択してください。
深夜電力を利用する際に深夜から蓄電池へ充電するため。

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

特定負荷盤典型的な応用例-①連系時、PV出力＞負荷消費（一般負荷＋特定負荷）PV発電（停電時）
PV発電（連係時）
商用電力
蓄電池（放電）

Y△

PV出力＜負荷消費の場合：
システムの常時運行は太陽光発電した電力は優先的に負荷へ供給する。
足りない電力部分は蓄電池から太陽光と合わせて負荷へ供給する。
蓄電池のSOC残量は10％になった時点放電停止する。
その時足りない電力部分は商用電力から補充する。
停電時にも同じです。※特定負荷のみへ供給の指定可能です。
負荷＞20KWの場合は足りない電力は商用電力から補充する。

CT：逆潮流制御

OUT※特定負荷はない場合、特定負荷盤は必要ございません。
※特定負荷盤のELBは負荷容量によって選択してください。
※停電時最大供給能力は三相20KVA/単相10KVA（合計）
特定負荷盤はない場合、停電時一般負荷への供給能力は同じです。

IN

既存動力盤

OUT

※1~11番は一般負荷用MCCB。
※12番は逆接続可能型MCCBを選択してください。
深夜電力を利用する際に深夜から蓄電池へ充電するため。

特定負荷盤
Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

典型的な応用例-③連系時、夜間電力利用の場合
PV発電（停電時）
PV発電（連係時）
商用電力

Y
△

CT：逆潮流制御

OUT

X X X

PV出力＜負荷消費の場合：
システムの常時運行は太陽光発電した電力は優先的に負荷へ供給する。
足りない電力部分は蓄電池から太陽光と合わせて負荷へ供給する。
蓄電池のSOC残量は10％になった時点放電停止する。
その時足りない電力部分は商用電力から補充する。
停電時にも同じです。※特定負荷のみへ供給の指定可能です。
負荷＞20KWの場合は足りない電力は商用電力から補充する。

※特定負荷はない場合、特定負荷盤は必要ございません。
※特定負荷盤のELBは負荷容量によって選択してください。
※停電時最大供給能力は三相20KVA/単相10KVA（合計）
特定負荷盤はない場合、停電時一般負荷への供給能力は同じです。

IN

既存動力盤

OUT

※1~11番は一般負荷用MCCB。
※12番は逆接続可能型MCCBを選択してください。
深夜電力を利用する際に深夜から蓄電池へ充電するため。

特定負荷盤
Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

典型的な応用例-④非常時（停電）、PV出力＞負荷消費（特定負荷）PV発電（停電時）
商用電力
蓄電池（充電）

Y△

PV出力＞負荷消費の場合：
システムの非常時運行は太陽光発電した電力は特定負荷へ供給する。
太陽光発電した余った電力は蓄電池に貯める。

CT：逆潮流制御

X
OUT※特定負荷はない場合、特定負荷盤は必要ございません。
※特定負荷盤のELBは負荷容量によって選択してください。
※停電時最大供給能力は三相20KVA/単相10KVA（合計）特定負荷盤はない場合、停電時一般負荷への供給能力は同じです。

XIN

既存動力盤

OUT

特定負荷盤
Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

典型的な応用例-④非常時（停電）、PV出力＜負荷消費（特定負荷）PV発電（停電時）
商用電力
蓄電池（放電）

Y△

PV出力＞負荷消費の場合：
システムの非常時運行は太陽光発電した電力は特定負荷へ供給する。
足りない電力部分は蓄電池から太陽光と合わせて特定負荷へ供給する。
蓄電池のSOC残量は10％になった時点放電停止する。

CT：逆潮流制御

X
OUT※特定負荷はない場合、特定負荷盤は必要ございません。
※特定負荷盤のELBは負荷容量によって選択してください。
※停電時最大供給能力は三相20KVA/単相10KVA（合計）
特定負荷盤はない場合、停電時一般負荷への供給能力は同じです。

XIN

既存動力盤

OUT

特定負荷盤
Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

実際案件の使用例 福祉施設案件

案件概要：
XXX福祉施設案件
導入機器：■太陽電池モジュール
EG6-120MA-360 175枚
■蓄電池システム
EGS5200J-S10kD1 1台
EGS5200J-T20kD1 1台
EGS2600J-T20kD1 1台
合計容量：■太陽電池モジュール 63KW
■蓄電池システム 130KWh
使用目的：
平時は自家消費
災害時はBCP対策
補助金制度利用あり

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

実際案件の使用例 福祉施設案件（系統連係）平時に使用できる機器

単相

三相QB回線分電盤

最大電力KW

1日電力
KWh

夜間電力
KWh

L-2

1LP-1

11.8

117

L-1

B1L-1

1.9

厨房

最大定格機器
名称KW

31

照明

3.1

93

オゾン脱臭装置

1.0

2.0

26

9

照明

2.1

1LP-1

0.1

21

空冷ヒートポンプ

2.1

1P-15.2125

生ごみ処理機

3.5

4LP-1

0.1

10.2

ダムウェーダー

2.2

P-3

厨房

39.2

176

35

オーブン

18P-1

B1P-1

0.2

1

1

中央集塵機

7.5

その他

ELV1--

13754

エレベーター--P-2（自立運転）停電時に使用できる機器

単相

三相QB回線分電盤

最大電力KW

1日電力
KWh

夜間電力
KWh

L-1

B1L-1

1.9

93

オゾン脱臭装置

1.0

厨房

2.0

26

9

照明

2.1

1LP-1

0.1

2

1

空冷ヒートポンプ

2.1

1P-1

5.2

125

生ごみ処理機

3.5

4LP-1

0.1

1

0.2

ダムウェーダー

2.2

B1P-1

0.2

1

1

中央集塵機

7.5

P-2

P-1
Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

最大定格機器名称KW

さらに豊富なラインナップ構成（大規模施設向け）■メイン動力ユニット
構成：DC/ACユニット、BAMSユニット、DC/DCユニット、変圧器
性能：三相三線入力、最大30KVA出力、内蔵変圧器（三相三線210Vac出力、単相単線100Vac出力）、PV入力可能（120KW/6回路）
搭載可能蓄電池ユニット：104KWh（1ユニット）~1,976KWh（19ユニット）
外寸： 2000（H）*800（W）*1036（D）

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

さらに豊富なラインナップ構成（大規模施設向け）■搭載蓄電池ユニット
構成： 採用セル JH4/ LG chem（14セット/ユニット）、BCUユニット
性能：104.27KWh（1ユニット）、定額電圧719Vdc、電圧範囲588~823Vdc。
外寸： 2000（H）*700（W）*1036（D）

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

さらに豊富なラインナップ構成（大規模施設向け）

蓄電池
RACK②

蓄電池
RAC
K⑤

PCS
RAC
K

蓄電池
RAC
K⑥

W：5000、D：1100

2MWhイメージ図

蓄電池
蓄電池
RACK①
RACK①

蓄電池
RAC
K④

蓄電池
RAC
K③

蓄電池
RAC
K②

蓄電池
RACK③蓄電池
RACK④蓄電池
RACK⑤蓄電池
RACK⑥蓄電池
RACK⑦

蓄電池
RACK⑧

W：10000、D1100

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

蓄電池
RACK⑨蓄電池
RACK⑩

蓄電池
RACK⑪

蓄電池
RACK⑫

蓄電池
RACK⑬

PCS
RACK

H：2000蓄電池
RAC
K①

H：20001MWhイメージ図

実際案件の取付イメージ

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

実際案件の取付イメージ

Copyright© since 2014 Energy Gap Corporation ALL Rights Reserved.

ありがとうございました。
株式会社エネルギーギャップ〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町13-10
日本橋吉橋ビル2階
http://www.energy-gap.com/
問い合わせ：info@energy-gap.com