Ausschreibungstext fürEC-Axialventilatoren - HyBlade®
EC-Axialventilatoren - HyBlade®
Baugrößen 500 bis 1250
Direkt getriebene EC-Axialventilatoren - HyBlade® mit Hochleistungs-Axiallaufrad, aufgebaut auf einen
GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.
Volldüse quadratisch, vorverzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005, saugseitig angeformteströmungsoptimierte Düsenkontur, Schutzgitter aus phosphatiertem Stahl und schwarz kunststoffbeschichtet.
Gesichelte Flügel; hochfeste Aluminiumlegierung oder Stahlronde; umspritzt mit glasfaserverstärktem Kunststoff PP;
Winglets an den Flügelspitzen. Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf
Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet.
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden,
wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, Theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000
Betriebsstunden, Einbau mit horizontaler und vertikaler Motorwelle; Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung,
Breitspannungseingang 1~200-277 V / 3~380-480 V, 50/60 Hz, Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit
unveränderter Luftleistung einsetzbar. Für Betriebsart S1 Dauerbetrieb ausgelegt. Einbaulage und Temperaturbereich
siehe Datenblatt.
Kompakt aufgebaute Elektronik; keine aufwändige Installation mit geschirmter Leitung notwendig; sehr geräuscharme
Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar, RS485/MODBUS RTU Schnittstelle; Voreingestellte
Betriebsparameter, keine aufwändige Parametrisierung.
Aufgesetzter Klemmkasten aus Kunststoff mit einfach zugänglichem Anschlussbereich mit Klemmleiste oderintegrierter Klemmkasten in der Motorelektronik mit einfach zugänglichem Anschlussbereich mit Federzugklemmen,
umweltbeständigen Kabelverschraubungen.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen; Dokumentation
und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801
und DIN 24163, Geräuschmessungen im reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)
Blockierschutz
Phasenausfallerkennung
Sanftanlauf der Motoren
NetzunterspannungserkennungÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
Kurzschlußschutz
Motorstrombegrenzung
Schutzart: IP 55 (gemäß EN 60529)

Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage

Technische Daten:Änderungen vorbehalten / Stand 2015/08/17

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext fürEC-Axialventilatoren - HyBlade®
Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhung
stat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannungsbereich
Netzfrequenz
Nennstrom
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse VentilatorqVp fsη esn

P edSFPUNfIN
L W A(A, in)
L p A(A, in)Tm___- ________ - ________ - ____
= ___________________________= ___________________________= ___________________________= ___________________________= EC-Motor= Drehzahlregelbar, 0-100%= IE4= ___________________________= ___________________________= ___________________________= 50 / 60= ___________________________= IP55= _______ / L W A(A, out) = _______= _______ / L p A(A, out) = _______= ____________ bis ____________= ___________________________

m3/h
Pa%
min-1

kW
kW/(m³/s)
VHz
A
dB(A)
dB(A)
°C
kg

Produktfoto
EC-Axialventilatoren - HyBlade®

Förderrichtung „V“A (ohne Anbauten); S (mit Schutzgitter für Volldüse); W (mit quadratischer Volldüse);Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2015/08/17

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com