志賀原子力発電所の防潮堤・防潮壁の完成および安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について
平成24年10月1日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所における津波等に対する安全強化策の「更なる対策」の１つである防潮堤・防潮壁が完成しました。また、「更なる対策」の進捗状況を取りまとめましたので、お知らせします。
当社は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急時の｢電源確保｣及び｢除熱機能の確保｣、｢発電所敷地内への浸水防止｣等の観点から安全強化策を取りまとめ、そのうちの「緊急安全対策」を昨年４月までに完了し、現在、一層の信頼性向上を図るための「更なる対策」について、対策内容を検討しながら実施しております。
この度、「更なる対策」の１つである防潮堤・防潮壁が９月末に完成しました。
また、本年３月末の進捗状況の取りまとめから半年が経過したことを踏まえ、「更なる対策」の進捗状況を取りまとめました。
当社としては、引き続き、志賀原子力発電所の安全強化策を確実に実施するとともに、今後も新たな知見が得られた場合は迅速かつ的確に対策を追加し、志賀原子力発電所の安全確保に万全を期してまいります。
以
添付資料１
添付資料２

防潮堤の完成状況
安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について上

添付資料１

防潮堤の完成状況
防潮堤の概要長さ約 700ｍ

高さ4ｍ（標高 15ｍ）

鉄筋コンクリート製
排水ゲート

42 箇所（41 箇所＋大型 1 箇所）▽ EL.+15.04m

排水ゲート▽ EL.+11.0

基礎
幅6ｍ、深さ2ｍ

基礎杭（93 本）
直径3ｍ

長さ4.2ｍ〜13.7ｍ

添付資料２

安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について平 成 24 年 9 月 末 時 点

更 な る 対 策

電源確保

除熱機能確保状 況
平成 24 年度 平成 25 年度① 非常用電源（大容量）の配備
接続方法改善
手配中・大容量電源車（空冷式）の配備△電源車配備予定
・必要資機材（ケーブル等）の配備② 外部電源早期復旧による所内電源の確保完 了 （H23 年６月完了）③ 外部電源の信頼性確保
・すべての送電線の各号機への接続
工事中 （H23 年６月完了）
・免震金具の取り付け
完 了 （H23 年８月完了）④ 浸水した原子炉補機冷却系ポンプの機能回復手段の整備※１
・原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ
完 了 （H24 年３月完了）の予備電動機の配備⑤ 水源の多様化
・大坪川ダム水取水用の水中ポンプ，ホース等の配備等
完 了 （H23 年９月完了）
・復水貯蔵タンク、トレンチの耐震信頼性向上
一部完了（８月完了）
・耐震性貯水槽の追加設置
完 了⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置
完 了 （H24 年３月完了）⑦ 消防車追加配備（計３台）
完 了 （H24 年３月完了）（７月完了）⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化
完 了⑨ 配管等の耐震裕度向上
・消火系配管完 了 （H24 年２月完了）
・原子炉補機冷却系、主蒸気系等
完 了 （H24 年２月完了）（５月完了）
・非常用ガス処理系配管トレンチ
完 了⑩ 格納容器ベント専用電源の設置
完 了 （H24 年３月完了）⑪ 防災施設・資機材等の強化
ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｶｳﾝﾀ移設等

・緊急時対策棟の設置
・防災資機材専用倉庫の設置・モニタリング設備の強化
・個人線量計の追加配備，高線量対応防護服の配備
・構内主要アクセス道路の補強
その他
・復旧作業用クレーン車の常設強化策⑫ がれき撤去用重機の配備・ホイールローダの配備
・ブルドーザの配備⑬ 原子炉建屋水素排出設備の設置※２
・ブローアウトパネル開放機材設置
・水素検知器設置⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置⑮ 防潮堤の構築
敷地内⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置への⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化）
浸水防・海水熱交換器建屋
止策等
・タービン建屋、原子炉建屋等

工事中
工事中
手配中
完 了
工事中
完 了

△運用開始予定（H23 年６月完了）（H23 年６月完了）

完 了
完 了

（H23 年４月完了）

完 了
手配中
準備中
完 了
完 了

（７月完了）（H23 年 12 月完了）△

進入道路整備等

現場復旧工事等△
防潮堤・防潮壁（９月完成）

工事中
完 了

（H24 年３月完了）

注 ） 黒 字 ： 平 成 24年 ３ 月 28日 ま で に 公 表 し た 対 策
赤字：その後新たに追加した対策： 工 事 中 /手 配 中 ，：完了，：付帯工事※ １ ： 予 備 電 動 機 の 配 備 に 伴 い 、浸 水 し た 電 動 機 の 洗 浄 ・ 乾 燥 用 資 機 材（ 平 成 23年 3月 配 備 完了）を対策から削除。
※２：水素排出設備は、天井部排出を止め、水素排出効果が大きいブローアウトパネル開放に よ る 排 出 方 式 の み と し た 。 開 放 機 材 の 設 置 に 伴 い 、 穴 空 け 資 機 材 （ 平 成 23年 ６ 月 設置完了）を対策から削除。
（ 備 考 ） 高 圧 電 源 車 を １ 台 追 加 配 備 （ 計 ６ 台 ）（ ４ 月 ）志賀 原子力発 電所にお ける安全 強化策の 概要（更 なる対策 ）⑬ 水素検知器設置【手配中】⑬ ブローアウトパネル開放機材設置【完了】⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化【完了】原子炉建屋

使用済燃料貯蔵プール
外部電源

非常用電源車ディーゼル駆動消火
ポンプ燃料タンク

電源設備

変圧器
ケーブル

非常用母線（高圧）

非常用母線（低圧）⑨ 主蒸気系等の 配管の耐震裕度向上【完了】

復水移送ポンプ

復水貯蔵タンク

受電設備

原子炉格納容器
主蒸気逃がし安全弁⑨ 消火系配管の耐震裕度向上【完了】原子炉
圧力容器
ろ過水タンク

消火ポンプ（ディーゼル駆動）

非常用炉心冷却系ポンプ

ホース

大坪川ダム

消防車

格納容器
ベント弁

主蒸気配管
給水配管

海水熱交換器建屋

原子炉隔離時
冷却ポンプ（蒸気駆動）

サプレッションプール

貯水槽

残留熱除去ポンプ
水中ポンプ

排気筒

⑤ 耐震貯水槽の追加設置【完了】海水水中ポンプ

炉心

非常用
ディーゼル
発電機

取水槽
放水槽

防火水槽

⑦ 消防車追加配備【完了】

海水

海水放水槽

取水槽

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置【完了】⑨ 非常用ガス処理系配管トレンチの耐震裕度向上【完了】⑨ 原子炉補機冷却系の配管の耐震裕度向上【完了】⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置【完了】志賀 原子力発 電所にお ける安全 強化策の 概要（更 なる対策 ）⑤ 大坪川ダム水取水用の水中ポンプ、ホース等の配備等【完了】③ 全ての送電線の各号機への接続【工事中】大坪川ダム② 外部電源早期復旧による所内電源の確保【完了】① 非常用電源（大容量）の配備【手配中】③ 免震金具の取付け【完了】受電設備⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置【完了】

使用済燃料

原子炉建屋
貯蔵プール
タービン建屋

⑮ 防潮堤の構築【完了】
原子炉補機冷却海水ポンプ（標高15ｍ）
敷地高さ
想定津波最高水位（標高11ｍ）（標高5ｍ）
物揚場

防波堤

標高30ｍ
復水貯蔵タンク

水源タンク

標高21ｍ

海水熱交換器
建屋
原子炉
圧力容器

県道

⑤ 復水貯蔵タンク、トレンチの耐震信頼性向上【一部完了】

取水口
取水路

取水槽

④ 浸水した電動機の洗浄・乾燥用資機材の配備【完了】原子炉補機冷却系ポンプ等の予備電動機の配備【完了】⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化）
海水熱交換器建屋【工事中】
タービン建屋、原子炉建屋等【完了】⑪ 防災施設・資機材等の強化【一部完了】
防災資機材専用倉庫の設置【工事中】
構内主要アクセス道路の補強【工事中】
緊急時対策棟の設置（免震構造，独立電源，除染施設等）【工事中】

モニタリング設備の強化【手配中】

個人線量計の追加配備
（電池式）
【完了】

復旧作業用クレーン車の常設【完了】⑫ がれき撤去用重機の配備【完了】⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置【準備中】