MD-11 Type Primary Pressure Regulating Valve (for Water and Irrigation)

MD-11 型 一次圧力調整弁（水用・畑地かんがい用）

製品記号 MD11-B※□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。

本弁は直動式のポンプ用バイパス弁■仕様

で、負荷変動による圧力変化の増大分をMD11-B

製品記号

排出することによりポンプ吐出圧力を一定に保ちます。また RD-11 型、WVR-02型減圧弁のレリーフ弁としても使用され※内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。

呼び径

20 〜 150

適用流体

農業用水・工業用水

5 〜 60℃

流体温度ます。

呼び径80以下
設定圧力調整範囲

呼び径100以上

L :0.05～0.14、 M :0.14～0.36
H :0.36～0.5MPa 注1．
L :0.05～0.1、 M :0.1～0.25、 H :0.25～0.4
S :0.4～0.45、 V :0.45～0.5MPa

許容漏洩量なし（圧力計目視）

端接続

JIS 10K RF フランジ注 2．

材質

本体（FC）、要部（CAC406）、ダイヤフラム・ディスク（NBR）

本体耐圧性能水圧にて 1.75MPa

取付姿勢

水平配管に正立取付

注 1．高圧用（呼び径 80 以下：0.5 〜 0.8MPa）も製作しています。
注 2．JIS 5K FF･RF、10K FF フランジ、水道用仕切弁フランジ（呼び径 100 〜 150）も製作しています。
注 3．本体側面部に圧力計取付用の接続孔付（呼び径 80 以下：JIS Rc1／4 ねじ、呼び径 100 以上：JIS Rc3／8 ねじ）、又はこれに圧力計を取り付けた圧力計付はお問い合わせください。

■寸法表
呼び径A2025H─

55255（265）3.410.5

─

60270（280）612.5220─

75365（400）

9.425222220─

75365（400）

13.52550222

230

─

80375（410）243065280

260

─

95480（525）37.55380280290

─

105485（530）

5458

100

340

340

342

160

670

72

100

125

400

400

402

170

845

112.5

160

150

400

450

450

185865144183

JIS 10K RF

水道用仕切弁規格

160

160160

180

32222

40

Cv値

質量（kg）

G

注.（

呼び径20〜80（mm）L）内は一次側圧力範囲が 0.5MPa を超える場合の寸法です。

■構造図

呼び径 20 〜 80
呼び径 100 〜 150

呼び径100〜150

注．設定圧力調整範囲により構造が多少異なります。

S240148A 171

一次圧力調整弁

4

設定圧力× 10％以内（最小値 0.02MPa）

吹下り圧力DATA/MD-11 Type Primary Pressure Regulating Valve (for Water and Irrigation)

資料/MD-11 型 一次圧力調整弁（水用・畑地かんがい用）

呼び径選定図表〈液体用〉
差圧（ΔP）
MPa
0.050.10.20.30.40.50.6 0.7 0.8 0.90.60.80.91.01.11.2

比重比重一次圧力調整弁

4C0.7B

30.6

40.85168

呼び径
20102D25
3
4m3/h

83230

64040

流量

流量520A

350 m /h60105080
10065
2080
30100

200

125

300

150

400

40506080
100200300400●図表の使い方
設定圧力 0.4MPa 、背圧 0.1MPa 、比重1（水）、流量 10m3/h の条件における呼び径を求めます。この時差圧（ΔP）は、0.4− 0.1＝ 0.3MPa となります。

A 点は呼び径25と32の間にありますから、より垂直にたどって流量 10m3/h との交大きい方の呼び径 32 を選定します。

点 D を求めます。D 点は呼び径 20 と 25 の同様条件で比重 0.7 の場合は、差圧（ΔP）＝ 0.3MPa を垂直にたどった線と比重差圧（Δ P）＝ 0.3MPa を、垂直にたどっ1.0 との交点 B を求め、B 点より比重 0.7 のて、流量 10m3/h との交点 A を求めます。

線上に平行移動して C 点を求めます。C 点

172 S240148A間にありますから、大きい方の呼び径 25を選定します。

DATA/Circuit Valve

サーキット弁の種類■概要

高層ビルの空調設備、冷暖房設備に使用される冷温水の圧力調整弁として、その用途により、一次圧力調整弁、落水防止弁、差圧調整弁の三種類がありますが、これらをサーキット弁と総称します。

サーキット弁

4一次圧力調整弁（直動式MD-14型）

落水防止弁（直動式MD-20型）

差圧調整弁（直動式FD-2型）

ポンプのバイパス弁（ポンプレリーフ弁）として用いられ、ポンプの負荷変動による圧力の増大分を排出しポンプの吐出圧力を一定に保ちます。
大容量用にパイロット式の WVM-02、高層ビルの空調設備や冷暖房設備の開放回路方式において、ポンプ停止時に返高層ビルの空調設備や冷暖房設備の密閉回路において、ポンプのレリーフ弁とり管の落水を防止します。
落水防止弁を返り管に取り付けることにより、弁はポンプ停止時に速やかに閉して使用します。
開放回路方式の場合、ポンプのレリーWVME-02 型があります。

止して返り管の水位の降下を防ぎ空気溜りを生じさせないため、ポンプ始動時の騒音や振動の発生を防止します。通常運転中は、一次側圧力を一定に保ちますので機器に安定した圧力条件を与えることができます。
大容量用にパイロット式の WVMS-02型があります。

開放回路方式
二方弁

空調機器

空気抜弁
又は
MD-14型
バキュームブレーカ
一次圧力調整弁

空気抜弁
又はバキュームブレーカ

フ弁には、一次圧力調整弁を使用しますが、密閉回路方式の場合は、背圧の如何にかかわらずポンプを常に定流量で運転する必要があるため、差圧調整弁を使用します。
大容量用にパイロット式の WVD-02 型があります。

密閉回路方式

空気抜弁

二方弁

空調機器

MD-20型
落水防止弁

ストレーナ
ストレーナ

往きヘッダ

返りヘッダ

FD-2型
差圧調整弁

冷凍機又はボイラポンプ

ストレーナ

フート弁

蓄熱そうポンプ

166 S240148A

冷凍機又はボイラ

DATA/Circuit Valve

資料/サーキット弁■用語● 設定圧力（設定差圧）：一次圧力調整弁、落水防止弁（差圧調● 容量決定圧力（容量決定差圧）：定格容量を決定する基準の圧整弁）が作動して、流体が流れ始めたときの入口側における力で、設定圧力（設定差圧）以上の規定圧力に達して、流れを圧力（弁前後の圧力差）継続しているときの入口側における圧力（弁前後の圧力差）● 吹止り圧力（吹止り差圧）：一次圧力調整弁、落水防止弁（差● 定格吹出し容量：容量決定圧力（容量決定差圧）において保証圧調整弁）が閉止し、流体の流れが止まったときの入口側における圧力（弁前後の圧力差）

し得る最大流量注. （4）内は、差圧調整弁の場合

サーキット弁● 吹下り圧力：設定圧力（設定差圧）と吹止り圧力（吹止り差圧）の差の圧力● アキュムレーション：所要吹出し量を得るために、設定圧力（設定差圧）を超えての上昇圧力分を％又は単位圧力で表わしたもの

圧力流量特性線図

容量決定圧力（容量決定差圧）

圧力

設定圧力（設定差圧）

アキュムレーション
Pu

吹下り圧力
Pd
吹止り圧力
（吹止り差圧）0定格吹出し容量流 量■特性作動方式

直動式

型式

Pu

吹下り圧力

Pd

設定圧力× 10％以内（最小値 0.02MPa）

MD-35F，37F型

流量特性線図 174 頁参照

MD-20W，20H型

アキュムレーション線図 169 頁参照

0.04MPa 以内

設定圧力× 10％以内（最小値 0.03MPa）

設定圧力（設定差圧）調整範囲
0.05 〜 0.35（0.3）MPa：
設定圧力× 20％以内（最小値 0.03MPa）

0.05MPa 以内

0.3 〜 1.0（0.7）MPa 及び 0.5 〜 1.6MPa：
設定圧力× 15％以内

WVM-02型
パイロット式

アキュムレーション

MD-14W，14H，設定圧力（設定差圧）調整範囲の最大値× 15％以内
14CN型
ただし、呼び径 100 以上の 0.5MPa ばねの時は× 20％以内
FD-2W，2H型

WVMS-02型
WVD-02型

S240148A 167

DATA/Circuit Valve

資料/サーキット弁■一次圧力調整弁呼び径選定

1. 呼び径選定には、呼び径選定図表を使用してください。

ポンプ特性線図

2. 一次側圧力と、背圧が一定ではなくある範囲内にわたって使用される場合、その差が最小となる一次側圧力及び背圧で呼び径を選定してください。

揚 程サーキット弁

43. 油などで粘度を考慮する必要のある場合は、粘度補正をして呼び径選定をしａてください。

4. ポンプレリーフ弁として使用する場合の一次圧力調整弁の逃し量は、次のよ0ｃうにして決定します。

ｂ

ポンプの吐出側で完全締切状態がある

吐出量

場合は、ポンプ特性線図（左図参照）
より、調整圧力に相当する揚程 a の吐出量 b を求めます。b が一次圧力調整弁の逃し量となります。
吐出側で、完全締切状態がない場合は、常時使用している最小流量を c とすると b − c が、一次圧力調整弁の逃し量となります。

■差圧調整弁の選定

1. 呼び径選定は、164頁呼び径選定図表（WV 型シリーズは 165 頁）を使用して図Aください。水温が 60 °C を超えるとき二方弁空調機器

ｂｃ

膨張タンク

は呼び径に 10 〜 20 ％の流量の余裕をもたせてください。

2. 呼び径選定上必要な弁前後の差圧Δ P
は、図 A の場合、abcd 間の全圧力損失となります。

3. 図 A の点線部のように膨張タンクがある場合は、差圧調整弁の代わりに一次圧力調整弁を使用することができます。
（ただし、ばねの設定圧力は異なります。）

往きヘッダ

返りヘッダ

ｄａ
差圧調整弁

ポンプ

168 S240148A

冷凍機又はボイラ

DATA / Primary Pressure Regulating Valve, Pressure Sustaining Valve, Differential Pressure Regulating Valve

資料/一次圧力調整弁・落水防止弁・差圧調整弁設置上のポイント

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

注意■配管例図図1. 一次圧力調整弁・落水防止弁（バイパス配管あり）
空気抜弁
又はバキュームブレーカ

止弁
排出管

取付位置をできるだけ水面に近づけてください。

止弁

止弁
排出管

排出管

取付位置をできるだけ水面に近づけてください。

できるだけ深く

図3. 差圧調整弁（バイパス配管あり）

4
玉形弁絞り

玉形弁絞り

ＫＴ型
ストレーナ

できるだけ深く

図4. 差圧調整弁（バイパス配管なし）
差圧調整弁

外部検出管
（約1m）
（ＦＤ-２型の場合）

ＫＴ型
ストレーナ
止弁

止弁
排出管

排出管

■設置上のポイント
1. 製品の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
※網目：国土交通省仕様は、水用 40 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置などの場合、製品の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1,3 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、製品の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
（図 2,4 参照）

3. 一次圧力調整弁、落水防止弁で、開放タンクに吐出させる場合、弁の出口側配管は、1m 位の立ち上がりを設けた後、立ち下げ、水没させてください。また、立ち上がり配管の頂部には空気抜弁又はバキュームブレーカを取り付けてください。
※弁の出口側に立ち上がり管及び、空気抜弁又はバキュームブレーカを設置することにより、流れが安定し弁の機能維持につながります。
（図 1,2 参照）

4. 止弁、圧力計を取り付けてください。
圧力計の取付位置は、一次圧力調整弁、落水防止弁は製品の一次側に、差圧調整弁は製品の一次側・二次側に取り付けてください。
（図 1 〜 4 参照）

5. 一次圧力調整弁は型式によっては、外部検出形（配管からの図5. 一次圧力調整弁

外部検出形配管例導管で圧力を検出）もあります。外部検出形の場合、圧力検出孔と配管とを導管で接続し、途中にニードル弁を取り付けてください。
（ニードル弁の開度により一次圧力調整弁の動作感度を調整することができます。）外部検出管は特に指定のない場合、約 1m の長さとしてください。
また、バネケース部に漏出液排出孔がある場合は、排液溝まで配管を導いてください。
（図 5 参照）

6. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

7. 製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
8. 凍結の恐れがある場合は、保温や水抜きをしてください。

S240148A 183

一次圧力調整弁

ＫＴ型
ストレーナ止弁

一次圧力調整弁
落水防止弁

約1m

一次圧力調整弁
落水防止弁

空気抜弁
又はバキュームブレーカ

約1m

バイパス止弁図2. 一次圧力調整弁・落水防止弁（バイパス配管なし）