優良住宅部品性能試験方法書
Methods of Testing Performance of Quality Housing Components

暖・冷房システム(ガス熱源機)
Heating and cooling systems(Gas Combination Water Heating and Hydronic Heating Appliance)

BLT HS/B-a-1:2021

２０２１年１２月１日公表・施行

一般財団法人Ⅰ

性能試験項目優良住宅部品認定基準において、試験により性能等を確認する項目、試験方法等は下表によるものとする。
性能試験項目名Ⅱ

性能試験方法備考頁

ガス消費量

JIS S 2093

暖房の熱出力及び熱効率

JIA C 005

暖房実働効率BLT HS/B-a-102

騒音試験

JIS S 2093

器体の耐圧

BLT HS B-a-103

1

ボールタップの耐圧

BLT HS B-a-104

1減圧弁の耐圧BLT HS B-a-105

1

逆支弁の耐圧BLT HS B-a-106

1

逃がし弁の耐圧

BLT HS B-a-107

1低騒音型連続騒音試験

BLT GH-21

3

試験体

試験体の種別、形状、個数については性能試験方法で示すとおりとする。ただし、個数の下限は当財団の判断によるものとする。
また、試験体は認定申請時に提出された設計図書の図面、仕様書の内容と同一のものであるとし、差異のある場合は、追加試験の要請もあり得る。

Ⅲ

試験結果の提示

定量的に表示しうるものは図表化を図ること。また、外観観察については具体的に、何が、いつ、どのような状態になったかを試験目的にそって簡潔に記述すること。なお、試験体、試験装置は詳細図を添付し、また、試験結果を示すのに有効な場合は写真を添付すること。

BLT HS/B-a-1:2021＜参考＞

判定基準一覧

暖・冷房システム(ガス熱源機)性能試験方法

この試験方法は、ガス熱源機について適用する。

１．性能試験
ガス熱源機の性能試験等は表１及び表２の通りとする。また、暖房給湯兼用タイプについては、ＢＬガス給湯機に定める性能試験を実施すること。暖房専用タイプについては、ガス給湯機の試験のうち、次の試験項目を実施すること。
ガス通路の気密、燃焼性能、温度上昇、気密構成部の気密性、電気点火性能、安全装置、電気部、水滴落下、耐久性(ただし、塩水噴霧試験は屋外用のみとし、定量(定水位)止水感知機構部耐久試験は除く)
表１ ガス熱源機の性能試験方法

試験番号番号
123
BLT HS/B-a-102 4
5
BLT HS/B-a-103

BLT HS/B-a-104

BLT HS/B-a-105

6

BLT HS/B-a-106

BLT HS/B-a-107

7(1)一般用

試験項目

試験方法

全ガス消費量(表示ガス ・JIS S 2093:2019 による。
消費量に対する精度)
暖房部ガス消費量
・JIS S 2109:2019 による。ただし雰囲気電気点火 低温状態
温度は－10℃とする。
・JIA C 005 による。
熱効率
暖房
・BLT HS/B-a-102 による。
暖房実働効率・JIA C 005 による。
暖房出力
・給湯機部分については､給湯機ユニットの試験方法・水通路の耐圧試験による。暖房回路については､暖房往管・帰り管を短絡器体して水を満水にし､そのまま 2 分間保持し､循環ポンプを運転させ各接続部からの水漏れの有無を調べる。
・ボールタップを閉止して流入側から 1.72
ＭPa の水圧を加え、そのまま 1 分間保持ボールタップして水漏れその他の欠点の有無を調べる。
耐圧・減圧弁の出口側をふさいだのち、入口側にゲ減圧弁
ージ圧 1.72ＭPa の水圧を 1 分間加え本体の変形、破損、水漏れの有無を調べる。
・逆止弁の出口側をふさいだのち、入口側にゲ逆止弁
ージ圧 1.72ＭＰa の水圧を 2 分間加え本体の変形、破損、水漏れの有無を調べる。
・逃がし弁の逃がし口をふさいだのち、最高使用圧力の2 倍の水圧を5 分間加え、本体の変形、破損、逃がし弁水漏れの有無を調べる。(ただし、瞬間湯沸器を除く)
・BL ガス給湯機の性能試験方法「凍結防止
凍結防止対策装置」に準ずる。
ガス消費量2

備考

BLT HS/B-a-1:2021
表２ ガス熱源機の性能試験方法（寒冷地用）

試験番号番号
8試験項目
給暖熱効率試験方法

備考・JIA C 005 による。

湯房

暖房出力
・上水と直結する器具は(社)日本水道協会の寒冷地仕様試験方法による。(給湯部)
暖房部は、ＢＬガス給湯機の性能試験方法「凍結防止対策」に準ずる。

9 凍結防止対策

加熱方式による分類

過熱方式

構造

１回路式

１缶１水路

２回路式

１缶２水路

用途

内容
分類番号
・暖房出力の貯湯量に対する比が、貯湯量１ﾘｯﾄﾙⅠ-１当り 1.16kW 以上のもの。
暖房用・同上の比が貯湯量１ﾘｯﾄﾙ当り 1.16kW 未満のもの。Ⅰ-２
・給湯回路の水通路に水が流れるのを感知して、自Ⅱ-１
動的に燃焼を開始し、水を過熱するもの。
暖房・給湯用・給湯回路の水に圧力が加わった状態で湯温に関連
Ⅱ-２して自動的に燃焼を開始し、水を過熱するもの。

3

BLT HS/B-a-1:2021

暖・冷房システム(ガス熱源機)性能試験方法
試験番号
番号2.1

試験項目

試験方法

BLT HS/B-a-102

暖房の実働効率・試験番号 1「暖房の熱出力および熱効率」の試験条件および試験方法等により、定格出力、1/2 部分出力、1/4 部分出力、1/8 部分出力時の熱効率を求める。
・なお、部分出力を求める場合、各々の部分出力近傍の熱効率を実験で求め、部分出力熱効率特性曲線を引いて、グラフ上で各値を求めることも可とする。

ηＭ={8t1+4t1/2+2t1/4+t1/8}／{(1/η1)・8t1+(1/η1/2)・4t2+(1/η1/4)
・2t1/4+(1/η1/8)・t1/8}(1)
ηＭ：実働効率
η1：定格出力時の熱効率
η1/2：1/2 部分出力時の熱効率
η1/4：1/4 部分出力時の熱効率
η1/8：1/8 部分出力時の熱効率
2.2

計算方法

t1 ：定格出力の出現時間
t1/2 ：1/2 部分出力の出現時間
t1/4 ：1/4 部分出力の出現時間
t1/8 ：1/8 部分出力の出現時間

10 分
220 分
560 分
110 分

式(1)に各出現時間を代入すると、
ηＭ=219／{8(1/η1)+88(1/η1/2)+112(1/η1/4)+11(1/η1/8)}

・上記の計算による。
2.3

判定方法

(2)

BLT HS/B-a-1:2021＜参考＞判定基準一覧
暖・冷房システム(ガス熱源機)判定基準
ガス熱源機の判定基準は表１及び表２の通りとする。
表１ ガス熱源機の判定基準（一般用）

項目
番号

試験項目

1

ガ ス
消費量

2

電気点火

3

暖房熱効率

判定基準

備 考

全ガス消費量(表示ガス消費量に対す ・表示ガス消費量±10％る精度)
暖房部ガス消費量・データを提出すること。
・10 回中８回点火し、連続して不点火がな低温状態(－10℃)
いこと。なお、点火動作が自動のものは爆発的でなく点火すること。
過熱方式による分類
定格出力時1／4 部分出力時
・全て総発熱量にてⅠ-１・80％以上・70％以上算出する。

4Ⅰ-２
Ⅱ-１
Ⅱ-２
暖房実働効率

5

暖房出力
器体の漏れ
ボールタップの水圧減圧弁の漏れ逆止弁の漏れ

6

耐圧

7

逃がし弁の漏れ凍結防止対策・75％以上・65％以上
・1/4 部分出力時の最低は2.32kW・80％以上・70％以上とする。
・75％以上・65％以上・データを提出すること。
・定格出力表示の 95％以上不凍液使用の場
合はデータを提示のこと。

・漏れのないこと。

・機器の再使用が可能なこと。

表２ ガス熱源機の判定基準（寒冷地用）

項目
番号
89

試験項目

判定基準

暖房効率(定格時および部分出力時)
熱効率
・表示熱効率に対し±10％以内。
給湯効率
暖房出力
・表示暖房出力に対し±10％以内。
・機器の再使用が可能なこと。上水道と直結する機器は(社)日本水道協会の寒冷地仕様検査に適合すること。(給湯部は容易凍結防止対策に水抜きができること。)暖房部は－10℃において凍結防止運転が適切に作動し、凍結しないこと。

5

備 考