公 認 プール施設要領
2024（2024. ４. １施行）

公益財団法人 日本水泳連盟

公認プール施設要領
第１章

総則

日本水泳連盟が公式競技会または公認競技会に使用する競技場として本連盟が適格と認めるプールの基準と手続きを定める規定として『プール公認規則』がある。
この『公認プール施設要領』は『プール公認規則』を補完するもので、世界水泳連盟（AQUA）および本連盟の主要大会または本連盟が主催する大会に使用するプールとして必要となる施設、付帯設備の詳細を示すものである。
当該プールの新設ならびに改造・修理の際は、以下の各競技会用プール施設要領に準ずるものとする。

第２章
１

競泳競技会用プール施設要領

施設の種別（１）国際プール AA·

世界水泳連盟（AQUA）主催の国際大会に使用される競技場。

·

大会：オリンピック・世界選手権・アジア大会を開催するプール施設。

·

施設：プール公認規則の国際基準プールに適合し、10 レーン、レーン幅 2 . 50 m、水深 3 . 0 m を有するプール施設。

·

施設の詳細については本連盟との事前協議を必要とする。

（２）国際プールＡ·

世界水泳連盟（AQUA）主催の国際プール AA に記載以外の国際大会、本連盟主催の国内大会に使用される競技場。
−1−2024

·大会：ユニバーシアード・パンパシフィック・東アジア大会・アジア選手権・日本選手権 50 m・日本選手権 25 m・ジャパンオープン 50 m 等の大会を開催するプール施設。

·

施設：プール公認規則の国際基準プールに適合し、10 レーン、レーン幅 2 . 50 m、水深 2 . 00 m 以上。
ただし、アーティスティックスイミング競技を実施するプールは、そのうち 12 . 00 m × 12 . 00 m 部分は 3 . 00 m 以上、残りの水域は 2 . 50 m 以上とする。
また、水球競技を実施するプールは 3 . 0 0 m とすることが望ましい。

·

施設の詳細については本連盟との事前協議を必要とする。

（３）国際プール·

主用途としては選手強化のために設置されたプール施設
で、小規模な競技会に使用される施設。

·

大会：大学対抗・団体・クラブなどの大会、記録会等を開催するプール施設。

·施設：プール公認規則の国際基準プールに適合し、1 0 レーン、レーン幅 2 . 50 m、水深 2 . 0 m 以上。

（４）国内プール AA·本連盟主催の主要大会に使用される競技場。

·大会：国体・日本社会人・日本学生・全国国公立・日本高等学校・全国中学校・ジュニアオリンピック等を開催するプール施設。

·

施設：プール公認規則の国際基準プールに適合（プール槽 は 国際基準プールとする）し、1 0 レーン、レーン幅2 . 50 m、水深 2 . 00 m 以上。
ただし、アーティスティックスイミング競技を実施するプールは、そのうち 12 . 00 m × 12 . 00 m 部分は 3 . 00 m 以−2−2024上、残りの水域は 2 . 50 m 以上とする。
また、水球競技を実施するプールは 3 . 0 0 m とすることが望ましい。
·

施設の詳細については本連盟との事前協議を必要とする。

（５）国内プールＡ·

本連盟の公認大会、県レベルの大会、予選会等に使用される競技場。

·

大会：全国大会県予選・県大会・全国大会ブロック大会・全国マスターズ・本連盟公認競技会などを開催するプール施設。

·

施設：プール公認規則の国内基準プールに適合し、８レーン以上、レーン幅 2 . 00 m ～ 2 . 50 m、水深 1 . 35 m 以上。

（６）国内プール·市水連主催の大会、記録会等に使用される競技場。

·

大会：市民大会・記録会・地域予選などを開催するプール施設。

·

施設：プール公認規則の国内基準プールに適合し、６レーン以上、水深 1 . 00 m 以上。
（スタート台使用の場合：端壁前方 6 . 00 m までの水深は 1 . 35 m 以上とする）

２

練習施設
5 0 m 国際プール AA については、5 0 m プールを１か所以上併設、また 5 0 m 国際プールＡについては、5 0 m または 2 5 mプールを１か所併設する。5 0 m 国内プール AA、Ａについて
は 5 0 m プールまたは 2 5 m プールを併設する。ただし、競技者が容易に使用できる練習施設が近隣にある場合は、これに変えることができる。

３

プールの屋内外種別
屋内外の種別については、国際プール AA、Ａは屋内とする必−3−2024要があり、国際プール、国内プール AA は原則として屋内とする。（ただし仮設プールは除く）
国内プールＡ、国内プールは屋内または屋外とする。
４

屋内プールの場合（１）プールの天井
屋内プールの天井は、設置することが望ましい。天井を設置しない場合、梁の架け渡す方向を、原則としてレーンラインの方向と平行または直角とする。
（２）室温調節室温は、泳者および観客が常に快適な温度に保たれるような空調設備を設置する。国際プール AA、Ａ、国内プール AA
は室温を調整できる空調設備、その他の施設は冷暖房設備を設置する。
（３）プール水の昇温、冷却設備
昇温、冷却設備は、国際プール AA、Ａはメインプール、サブプールともに必要とし、国内プール AA、Ａについてはメインプールに必要とする。
（４）残響時間
残響時間は次の数値以内とする。
国際プール AA、Ａは３秒以内。
（空席時）
国内プール AA、Ａは４秒以内。
（空席時）
国際プール、国内プールは５秒以内。
（空席時）（５）採光・照明設備
直射光・水面反射光による選手、審判、役員、観客への有害な反射・眩輝等の視覚障害が起こらないよう十分留意しなければならない。このため、原則として自然採光によらず、人工照明とする。（窓やトップライトには遮光装置が必要）
照明器具の取り付け高さは、間接照明の場合、人が容易に触れ
−4−
2024

る恐れのないよう床面から 2 . 3 m 以上とする。
（６）照度
プール施設の照度は水面上１m において 600 ルクス以上とする。
また、国際プール AA、Ａおよび、国内プール AA にあっては、テレビなど映像撮影に必要となる照度を確保するため、将来の照度の低下を考慮し、プール水面上１m の照度を、仮設照明設備を含め、2500 ルクス以上とすることが望ましい。
５

屋外プールの場合のプール配置
プールの配置はレーン方向を、原則として南北軸で配置することが望ましい。また、片面に観客席を有する場合には、反射光の視覚障害に留意し、西側客席の配置であることが望ましい。

６

プールサイドの床適切な水勾配を確保し、耐水性のある滑り転倒事故に留意した防滑性を有する材料を使用すること。

７

循環ろ過装置・滅菌装置
快適で衛生的なプール水を確保するため、循環ろ過装置および滅菌装置を設置する。

８

オーバーフロー形式
競技会を行うプールでは消波のため、原則としてなぎさ方式（フィンランドオーバーフロー形式）とすることが望ましい。

９

計時機器（自動審判計時装置）
国際 プ ー ル AA、 Ａ、 国内 プ ー ル AA、 Ａ の 施設 の 常設機器
は、プール種別（大会開催予定）に対して、別表（１）「プールの種別と大会時における計時機器一覧」を参考に整備することが望ましい。

10

表示装置
表示盤は、国際プール AA、Ａ、国内プール AA は大型 LED映像装置を設置する。
−5−2024

国内プールＡは大型 LED 表示装置または移動型表示盤、国内プールは移動型表示装置を設置する。
大型 LED 表示装置の表示素子は LED または同等品とし、最低横 32 文字、縦 12 行を表示するものとし文字高は最低 360 mm以上が望ましい。
11

機器操作室
計時機器操作室は空調設備が整っており、少なくとも 6 . 0 m ×3 . 0 m 四方で、フィニッシュ端壁からターン側へ 3 . 0 m から5 . 0 m の間の延長線上で、選手のタッチがよく見える位置に配置されるのが望ましい。
また、審判は競技中容易に出入りできるようにしなければならない。

12

大会必要諸室競技場には、大会に応じて・役員控室およびロッカー・会議室（ 1 0 0 人程度収容可能）
・機器操作室・審判室・選手控室およびロッカー・報道関係者席・選手用シャワー・トレーニング室（マッサージ台）・救護室および仮設を含めドーピング検査室等を配置よく設置することが望ましい。

13

観客席仮設席を含めて、国際プール AA は 1 5 , 0 0 0 席以上、国際プールＡ、国内プール AA は 2 , 500 席以上とする。国内プールＡは800 席以上、国際プール、国内プールは 300 席以上とすることが望ましい。
国際プール AA、Ａの観客席数については、AQUA および本連盟との協議を必要とする。

14

大会関係者駐車場
駐車場の台数は、国際プール AA、Ａは周辺駐車場を含め 2 0 0台以上 を 確保 す る こ と が 望 ま し い。（ 国際 プ ー ル AA、 Ａ は
−6−

2024

AQUA および本連盟との協議を必要とする）
国内プール AA では周辺駐車場を含め 200 台以上を確保し、国内プールＡでは 100 台以上確保することが望ましい。
なお、周辺に有料駐車場等がある場合はこの限りでない。
※この要領は、本連盟の判断で緩和することができる。

−7−2024

2024

−8−

◎アジア大会◎

ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ ５０ｍ

記録会等

◎◎

◎◎◎

◎

◎

全国国公立大学選手権

全国中学校

日本高等学校選手権

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ（夏季）JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ（春季）

日本学生選手権国民体育大会◎◎◎◎

全国大会県予選

県大会

全国大会ﾌﾞﾛｯｸ大会

日本マスターズ

市民大会･記録会◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

レーン
ボックス△△△△△◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎──────────△──────

その他

タッチプレート上部
感動型◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

スタート
装置

△

△

△△△

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎△◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎──────────◎──────

バックプレート
無△△△△△◎◎◎◎◎◎◎◎◎

◎

△

◎◎

◎

◎◎

◎

バックストローク
レッジ

スターティングブロック(リレー引継センサー含む)
バックプレート
有ー△△△△△△ー

◎

◎◎◎

◎

ー

◎

ー◎◎

◎

◎◎

◎

水中周回計ー

─

─

─

──

─

△△△△△△△△ー

◎

◎◎

◎◎

◎

水中ビデオ
カメラ

△

◎

◎

◎◎

◎◎

◎◎

◎

◎

◎◎◎

◎

△

◎◎

◎

◎

◎

◎

リザルトシステム

スコアボードﾞ（競技表示機能含む）ー──────◎◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

ー◎

◎

◎◎

◎

◎

ー△△△△△△△△△△△△△△ー△△△◎◎◎

大型ＬＥＤ 大型LED表映像装置示盤＊本表は、大会を実施する場合必要と見込まれる機材や機器であり、プールの公認申請する場合必ずしも必要ではなく、あくまでも大会を運営、実施する場合に必要となるものを一覧表として取りまとめたものである。
（ただし、スタート台を除く）◎◎

日水連公認競技大会（とびうお杯、ｺﾅﾐｵｰﾌﾟﾝ他）

・国内プール◎

日水連主要大会（日中戦、早慶戦他）

・国内プールＡ◎

日本社会人選手権

・国内プールＡA◎◎

日本選手権 ２５ｍ

・国際プール◎

日本選手権 ５０ｍ

・国際プールA

◎

計時装置

◎

名世界選手権会

オリンピック・国際プールAA

大計時機器(自動審判計時装置）
別表（１）プールの種別と大会時における計時機器一覧

◎◎
◎
◎
◎
◎
◎

─
───
─────◎◎◎ー─◎◎─◎─◎─◎◎─ー◎─◎◎◎─◎──◎─

Ｗｅｂ UP（LAN等）

─

移動型表示盤20221107、更新1114

第３章
１

飛込競技会用プール施設要領（国内・国際共通）

プールサイド① 競泳プール側との間隔はプール公認規則第 3 2 条に従うこと。選手紹介、表彰式等の使用に適する様、十分に余裕を持った間隔とすること。
② プールサイドの奥行きは５m 以上とすること。ジャッジ台、競技役員席等の配置のため十分に余裕を持った奧行きとすること。

２プール① プール側壁面（１面以上）には水面下 0 . 6 m ～ 0 . 7 m（オーバーフロータイプでは 0 . 7 m ～ 0 . 8 m）に掘込式の足場を設けること。
（図１）
ただし、高さ 1 . 0 m 以下の練習用固定台直下には設けないこと。

図－１② 退水用のはしごは側壁面に掘込式とすること。階段を設ける場合にも掘込式とし、プール内部には突出しないこと③ 施設の保守管理用はしごを設ける場合、固定台側壁面では固定台（飛板）の軸間に配置すること。
④ 波立て装置が発泡装置の場合、噴出部は 1 0 m 固定台の約−9−2024

２m 前方で、固定台（飛板）の軸間に配置すること。また噴出量は調整可能であること。
④ 散水装置や発泡装置を稼働する前の水面から固定台や静止した飛板までの高さは AQUA Competition Regulations 記
載内容と同じでなければならない。これらの測定は、本連盟公認測量者による。
３固定台① 練習用として固定台と異なる側に助走および踏切の水面から 高 さ 0 . 2 m ～ 0 . 3 m、 長 さ 5 . 0 m 以上、 幅 1 . 0 m 以上 の固定台（最低１基、着脱式でも可）を設けること。この他にも固定台と同じ側に、高さ１m・３m の練習台を、または１m・３m 両方の練習台を設けることが望ましい。
② 昇降用の階段には滑り止めを施すこと。階段の天井は頭部が接触しない高さにすること。高さ 1 . 0 m 以下を除き、階段の代わりにはしごを設置することは認めない。
③ 旧規則で公認を受けた施設がシンクロナイズド競技に対応するため固定台を拡幅改修する場合に限り、以下の条件を満たせばプール公認規則第 59 条３項の適用を除外する。
· 拡幅した左右端の鉛直線上に隣接台が掛からないこと。
· 固定台の先端が隣接台より 0 . 75 m 以上前方にあること。

４

飛板
世界水泳連盟（AQUA）の認定を受けたものでなければならない。
また、飛板および飛板スタンドを新規、改修、更新で設置する
際は、事前に本連盟飛込委員会および施設用具委員会宛てに承認願（納入設置場所、品名、製品番号、製品ロット番号、製品規格、製造年月日を明記した書面および製造メーカーの出荷証明書を添付）を提出し、両委員会の承認を得ること。
（承認願様式例参照）
−10−

2024

① 飛板は本連盟の推奨品でなければならない。
② 可動式支点は飛板と同一メーカーの製品を設置すること。
③ 練習用として、飛板１m を別に２基設置すること。
④ 本連盟が主催する競技会（公式競技会）と本連盟により公認された競技会（公認競技会）で使用する飛板については製造後５年以内のものとする。
５

照明および採光① 照明および採光は、競技者ならびジャッジの目に直接入らないようにすること。
② 10 m 固定台真上の照明は、輝度もしくは光量が調節可能であること。
③ 採光窓は、カーテン等により光量が調整可能であること。

６

音響設備① 音響設備は競泳プール側と飛込プール側とに分離が可能であること。
② 他の競技と併行して飛込競技が実施される場合、補助用として移動型音響装置を使用する。そのケーブル保護資材を配慮すること。

７

自動記録・表示装置① 本連盟公認のリザルトシステム・表示装置を使用する。
② 他の競技と併行して飛込競技が実施される場合、競技の得点、氏名、所属を表示でき、観客席から視認できる移動型表示装置を使用する。
③ ジャッジ入力端末は 11 台を使用する。レフリーと通告用として、リザルトシステム主 PC と同一画面を表示するモニター２台を使用する。
④ 速報用に「PDF」作成ソフトを使用する。
⑤ 各装置のケーブル保護資材を配備すること。
−11−2024

⑥ リザルトシステムは各競技者に対する評点を記録し、最終得点を確定する。
⑦ システムは、下記の事項が必須である。
· ジャッジの評点を 0 . 5 点刻みでの記録。
· 演技前と演技後に各選手の記録がされ計算された情報の表示。
· ジャッジ入力装置は、各ジャッジが評点を入力し、それの確認。
· 競技終了後、ジャッジ考課表の提供。
· スコアボードに評点を表示する前に、レフリー用モニターへの全ジャッジの評点表示。
· 以下の情報が印刷できる

８ア

飛順

イ

スタートリストウ

各ラウンド毎のランキングエ

競技終了後のランキングオ

競技終了時の、各選手の評点と得点備品① ジャッジ台 11 台、座面高は水面より 2 . 0 m 以上とする。
· ジャッジ台はレフリーによって両サイドに一列に並べられる。
· ジャッジが片側に配置される場合は後方を高くする。その場合は前の椅子より 0 . 5 m ずつ高くすること。シンク
ロナイズドダイビング競技の場合も同様とする。
· １m 飛板飛込ではプールサイドでの使用に適した椅子を使用する。
② リザルト PC の故障に備えて次を配備すること。
· 採点用フラッシュカード 11 組＋１組（レフリー用）−12−2024

· 演技種目表示板１台③ 各帳票印刷用のコピー機１台。
④ 競技役員連絡用無線機４台以上。
⑤ リザルトシステム主 PC とは別にパソコン１台。
９諸室① 記録室はプールサイドに面し、空調を完備することが望ましい。室内部においてリザルト PC との接続（LAN）ができること。
② 選手控室はストレッチマット等を配備することが望ましい。屋内プールの場合には部屋を設けず、プールサイドに選手控えコーナーを設置してもよい。
③ 役員控室は小会議の開催ができるように、机・椅子・ホワイトボードを配備すること。

10

施設の種別
国際基準飛込プール・国内基準飛込プールの飛込競技施設
最低基準は次の通りとする。
① 飛板

１m および３m② 固定台

５m、7 . 5 m、10 m、各１基③ 電光表示装置
11

各２～３基

各ジャッジの採点を即時に表示できるもの

ドライランドドライランドについては、競技中の選手の安全および、新種目や高等種目を練習する選手の安全と技術力向上のため、競技エ
リ ア 付近 に 設置 さ れ る こ と が 望 ま れ る。
（AQUA Competition
Regulations Ⅳ Diving Rules 13. 4に規定されたドライランド施設）

12

飛込競技会用プールの設計
飛込プールおよびドライランドの設計にあたっては、事前に本連盟飛込委員会および施設用具委員会と協議を行う。

−13−
2024

2024

−14−

◎◎

◎

日本高等学校選手権

日本学生選手権

JOCジュニアオリンピックカップ（夏季）

◎

◎

◎

◎

◎

ブロック・県大会等（ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ有り）

◎◎
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

レフリー

1

1

1

1

1

レフリーアシスタントモニター

11111111111

記録

◎

◎

◎

◎

◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

印刷装置

△９△７77779711111088888108121212

カード

入力装置
11フラッシュジャッジ◎

大型LED

◎◎

◎

◎◎◎◎◎◎

移動型※フラッシュカードはレフリーに1セット、あとはジャッジ数用意する。

※アシスタントレフリーのモニターは、プラットフォーム・スプリングボードを挟んで、レフリーの対岸に設置する。

※種目表示は電光を使うとしても、手動は用意すること。（停電等があった場合のため）※全国大会では、選手名が表示できる表示板を使用すること。

※SEIKO リザルトサービスにPDFを上げるため並びに、LiveRusaltを活用する場合には、Web UPは必須。（Ver.5からは、SEIKOのライブリザルトが使用可能）※Ver.5からは、主操作PCと副操作PCをつなぐLanが必須。

◎◎

国民体育大会

ブロック・県大会等（ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ無し）◎◎

全国中学校◎◎◎

国際大会派遣選手選考会

◎◎

副操作PC

◎◎

JOCジュニアオリンピックカップ（春季）◎

日本室内選手権（翼ジャパンカップ）

主操作PC

日本選手権

大会名

飛込競技 リザルトシステム使用大会における、使用備品一覧

◎◎

◎

◎

◎◎◎

◎

◎◎

◎

電光◎

◎◎

◎

◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

手動

演技種目表示板

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

電光◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

手動得点

77

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2m

2

2

4

4

4

2.5m

審判台

1

1

1

1

13m

◎◎

◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

LAN△△◎

◎

◎

◎

◎

◎◎

◎

◎

Web UP承認願様式例
公益財団法人 日本水泳連盟
飛込委員会 委員長施設用具委員会 委員長

殿
殿

申請日
年月

（）

年月日

飛板設置承認願( 新規 ・ 更新 ）
申請者
住所
会社名
TEL

下記の通り、標記の製品について納入するにあたり、承認をお願いします。
納入先
1.. プールの名称
2.. プールの所在地〒ー（）

3 所有者名4 プールの材質
5 プール公認番号

住所
TEL

品名

製造年月日

製品番号（品番）
品 番

納入枚数

日
枚

ボード納品ロット番号① Lot No.
② Lot No.
③ Lot No.

ボード納品ロット番号④ Lot No.
⑤ Lot No.
⑥ Lot No.

ボード納品ロット番号⑦ Lot No.
⑧ Lot No.
⑨ Lot No.

製品規格

● 飛板の設置概要（作業責任者名）

設置予定者（会社名）
設置予定日

年

月

スタンドのメンテナンス（更新の場合のみ）

日
消耗品交換（１セットあたり）

交換数量個個個個個＜ローラー部＞
台（セット）＜ヒンジ部＞※ボードの更新時にはスタンドの消耗品交換を必ず行います。（上記品目は全て）
飛板設置後は高さ測量表（添付）にデータ記載し、作業写真・報告書と共に提出します。
● 納入後の不具合、維持管理などの対応方針※設置完了後の不具合やメンテナンスには速やかに対応します。
日付
設置予定者（会社名、代表者名）

代表者印

／

飛板設置承認書( 新規 ・ 更新 ）上記の製品を公認飛込プールの飛板として承認します。
公益財団法人 日本水泳連盟
飛込委員会 委員長

日付

承認印

／
日付

公益財団法人 日本水泳連盟
施設用具委員会 委員長

承認印／−15−2024

第４章
１

水球競技会用プール施設要領（国内・国際共通）

レフリー用プラットフォーム① レフリー用としてプールの両サイドに、ゴールラインから反対サイドのゴールラインまで自由に歩け、かつ、フィールド全体を充分見渡せる通路を設けなければならない。幅は１m、水面からは約 7 0 cm 高くする。プラットフォーム
はフィールド図（『プール公認規則』第４章「フィールド図」参照）に示すように色分けする。
② ゴールジャッジのために各ゴールラインを見通せる位置にスペースを設けなければならない。

２

競技役員のテーブル競技役員のテーブルは、レフリーの後ろに同じ高さに配置されなければならない。

３

カメラ
VAR 設備については以下の仕様を満たすことを前提に設備配置を変更してもよい。VAR 用に７台のカメラを使用する。
（カメラ配置図参照）① それぞれのゴールに２台、合計４台のゴールラインカメラ。
カメラはプール端またはレフリーのプラットフォームに、水面上約１m の高さに設置する。
② 競技役員テーブルの反対側に２台のカメラを設置する。各カメラはそれぞれ競技エリアの半分を撮影する。カメラの位置は、可能な限り最適な録画ができる位置とする。
③ 競技役員テーブルと同じ側に１台のカメラを設置する。このカメラは、両方のベンチを含む競技エリア全体を撮影するものとする。このカメラは、可能な限り最大の画角（現在 160°が最大）で、解像度 2 , 000 ピクセル以上で撮影でき−16−2024

るものでなければならない。
４

サーバーとモニターすべてのカメラをサーバーに接続する。サーバーの容量は、過去
2 4 時間のすべてのゲームを HD 画質で記録できる記憶容量であり、できれば４テラバイト以上が望ましい。２台の高解像度モニターをサーバーに接続する。１台は技術者のサポート用に、もう１台は VAR 担当者用に使用する。ジョイスティックまたはマウスにより、VAR 担当者が使用できるようにしなければならない。

５

VAR の配置
VAR レビュー用に、レフリー用プラットフォームの近くに隔離されたスペース（他の人の視界を遮断できる部屋または仮設ブース）を用意する。これが不可能な場合は、デレゲートのテーブルまたはその近くに、一般の人々や競技役員の視界を遮断できるブースを配置する。
②②

①

①

①

①

③

カメラ配置図−17−2024

第５章

１

アーティスティックスイミング競技会用プール
施設要領（国内・国際共通）

自動記録機器
最低限、以下の装置を準備する。
① 採点記録装置：ジャッジ数と同数（フィギュア６～ 28 , ルー
ティン 10 ）② テクニカルコントローラー用記録装置：コーチカード実施
確認３、シンクロエラー３。
③ ジャッジの採点は、レフリーまたは任命された競技役員の承認後にスコアボードへ表示、またはコンピュータに送信される。
④ 競技結果記録およびバックアップシステムを有する競技記録装置（コンピュータ）。AQUA 承認のプログラムおよびシステムのみが使用できる。
⑤ すべての記録情報、スタートリストおよび結果リストを印刷する印刷機器。
⑥ 競技結果（AQUA Competition Regulations Ⅶ Artistic
Swimming Rules 27 . 3 . 3 ）に基づくジャッジ査定システム。
AQUA TSSC 承認のプログラムおよびシステムのみが使用できる。
⑦ 32 桁×10 行以上のスコアボード（または AQUA CompetitionRegulations Ⅶ Artistic Swimming Rules 2 7 . 3 . 6 に規定されたスコアボード）が付いたスコアボード制御機器。スコアボードはすべての記録情報と経過時間が表示できなければならない。
⑧ フィギュアセッションのジャッジに採点を表示する手段を提供し、自動表示装置を使用するときは、装置の故障に備−18−2024えて、各ジャッジにフラッシュ板を準備する。
２タイミングシステム
ウォークオンと陸上動作の全体時間を計時する２つの独立したタイマーを備えた自動タイミングシステム。タイマー（計時員）
はレフリーまたは指名された競技役員の近くでウォークオンと陸上動作を目視できる位置に配置する。

３カメラ監視システム① 全てのセッションのビデオ記録② テクニカルコントローラー用 AQUA 公認ビデオリプレイシ
ステムカメラ２～４台を規定された位置に設置し、スローモーション再生がすぐ行えるシステム。リアルタイムおよび再生映像を確認できるモニターを３～４台、テクニカルコントローラー席に設置する。
③ 水中監視システム
水中動作（底を含む）を監視する水中カメラが必要。スローモーション再生がすぐ行え、モニターで確認できるものとする。
④ フィギュア監視システム
カメラを各パネルに設置し、スローモーション再生がすぐ行え、モニターで確認できるものとする。

４

音響装置と音の基準最低限、以下のとおり適切な装置を用意する。
① 音楽再生装置② 場内放送および式典用の高品質マイクとマイクスタンド③ プールの競技エリアおよびスタートステージにハッキリと均一に聞こえる大きさ、数量および適切に配置される高品質スピーカー（サウンドレベルメータをサウンドレベルのモニターとし、平均 90 デシベル、または瞬間最高 100 デシ−19−2024

ベルを超えないものとする）④ 水中スピーカー
競技用プールに４台、練習用プールに４台用意する。
⑤ 場内放送システム
観客席をカバーでき、反響および競技エリアに音のヅレを最小限に抑えるシステムとする。
⑥ 音楽の正確な演奏時間を計測できる電子ランニングタイマー⑦ 競技役員と音響デスク間の連絡システム⑧ 水上と水中の両方で音楽と音量を監視するための連続モニター装置
５

電源と安全備品① １～４を安全に稼働させるための電源、配線、機器を保護するヒューズシステム② 電気コードやスピーカーのコードを踏んだり、つまずいたりすることによって起こりうる怪我や機器の損傷を最小限に抑えるために必要な安全素材

６

ジャッジ台
ジャッジ台はプール両側に配置し、机と椅子を備え、高さは最低 0 . 6 m とすること。ジャッジ台は、プールの端から２m 以内とする。

７

練習用ウォームアッププール
練習用ウォームアッププールは、最低限 2 5 m × 2 5 m、または3 0 m × 2 0 m とし、水深は３m でなければならない。４で規定された要件を満たす音響再生システムを利用できなければならない。

８

ドライランドマットを備えたドライランドトレーニングストレッチエリアを選手のために用意しなければならない。
−20−

2024

アーティスティックスイミング図−21−2024