平成２３年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

温室内の環境情報を活用した高糖度トマト栽培に関する研究
竹中智哉 * ・後藤和弘 * ・松岡伸一郎 ***電子・情報担当・ ** 株式会社サニープレイスファーム

Research on the high sugar content tomato cultivation which utilized theenvironment information in a greenhouse
Tomoya TAKENAKA * ・Kazuhiro GOTO* ・Shinichiro MATSUOKA ***要Electronic Information Group・ ** Sunny Place Farm Co., Ltd.

旨
平成２３年度企業ニーズ対応型研究事業において，産業科学技術センターと(株)サニープレイスファームは，温室内の環境情報を活用した高糖度トマト栽培法の共同研究を実施した．各種センサで定期記録をする環境情報を活用する上で，環境情報と同じ時間分解能をもつ温室内出力機器の動作推移を取得できないことが，相関分析を困難にし，品質研究の障害となっていた．この課題を解決するために，出力機器の動作情報を自動かつ定期的に収集し，事務所や自宅などの遠隔地からでもネットワーク経由で状況を確認できるシステムを開発し，効率よく，高品質な高糖度トマトを栽培できる環境を構築した．

1.

はじめに

品質記録はセンサや計測装置により自動化されているも株式会社サニープレイスファーム（佐伯市）は，1.8haのの，出力機器の動作情報は定期巡回で収集しており，の温室（ビニールハウス）で，高糖度トマト（糖度 8〜作業者の負担が大きかった．また，定期巡回では分単位10）を栽培している．設備としては，温室内環境（室温，といった細かい周期での定期収集が難しく，②において，湿度，日射量など）を自動で管理するために，環境情報自動で収集された情報と同じ時間分解能をもつ出力機器をもとに出力機器（窓やカーテン，冷暖房機，循環扇なの動作推移を作成できないため，③での相関分析が困難ど）の動作を制御する複合制御盤を導入している．従業で，品質研究の障害となっていた．

員数は 16 名と栽培規模に対して少人数で，生産計画通りこの課題を解決するために，出力機器の動作情報を自の安定した品質（糖度，大きさ，質量）をもつトマトを動かつ定期的に収集し，事務所や自宅などの遠隔地から効率的に栽培する方法を研究している．本研究は，下記でもネットワーク経由で状況を確認できるシステム（出のプロセスを繰り返し，取り組まれている．

力機器の稼働記録・監視システム）を開発した．

2.

①情報収集：温室内の環境情報（室温，湿度，日射量データなど）や出力機器の動作情報（窓，カーテン，冷暖出力機器の稼働記録・監視システム概要

開発したシステムを Fig.1 に示す．具体的に下記のハ房機，循環扇など），作業記録，収量・品質記録などのードウェアとソフトウェアを開発した．

様々な情報を収集する．
②表示（見える化）：収集した情報を整理し，温室環境推移や生育推移，出力機器の動作推移，作業履歴，収量・品質推移といった統計データをグラフや表，図で表現する．
③分析・指示：見える化したデータを分析し，出荷予測や品質管理（予兆監視，異常検知）を行う．これらの分
析結果をもとに，生産計画の修正や作業のマニュアル化，新たな作業，温室環境の調整を行う．
しかし，①において，温室内の環境情報収集と収量・

Fig.1 出力機器の稼働記録・監視システム
17平成２３年度 研究報告 大分県産業科学技術センター①インターフェイス装置（以後，I/F 装置）：複合制御盤（コントローラ）から出力される出力機器の動作を制御する信号（以後，主信号）に影響を与えることなく，その制御信号を分岐し，稼働計測装置へ入力する装置．
②稼働計測装置：I/F 装置から出力される信号から出力機器の動作情報を算出し，保存やネットワーク通信を行う稼働計測装置．
③遠隔監視・データ保存用ソフトウェア：稼働計測装置
へ保存された出力機器の動作情報をネットワーク経由で受信し，表示や保存を行う遠隔監視・データ保存用のソフトウェア．

3.

I/F 装置の開発

I/F 装置の構成と外観を，Fig.2，Fig.3 に示す．
信号分岐部では，汎用の多極リレーを用いて，主信号から分岐信号を生成する．主信号は出力形式によって有電圧信号と無電圧信号，接点信号に分類される．出力形式に適した分岐回路を構成し，インターロック回路を使

Fig.3 I/F 装置の外観用して安全設計を行っている．

4.

レベルシフト部では，分岐信号のレベル(AC 200V)をマ稼働計測装置の開発イコンで取り扱えるレベル(DC 3.3V)に変換する．変換に稼働計測装置の仕様を Table 1 に示す．出力機器の動は，AC 対応のフォトカプラを利用し，AC200V 信号を光信

作状況は，15 秒周期で監視を行い，10 分周期で CSV ファ号に変換して，後段の 3.3V 回路に信号情報のみを伝達す

イルに記録し，日単位で管理する．ファイルのヘッダ情る．これにより，稼働計測装置を AC200V から絶縁保護で報として，デバイス No を記録する．記録媒体は microSD

きる．フォトカプラ入力部には RC 直列回路を構成し，電で，10 日分のデータを保存し，日付の古いファイルから流と電圧の位相をずらし，電力消費による発熱を抑制し自動更新する．記録データは，専用アプリ(データ自動保ている．

存用アプリ)を使用してホスト PC から自動抽出ができ電源部には，雷や他の機器が発するサージから回路をる．データを記録した CSV ファイルの表示例を Fig.4 に保護するために，バリスタを用いて保護回路を構成して示す．また，バッテリ動作を可能とし，AC 入力電源の停いる．

電を監視・記録する．
Table 1 稼働計測装置の仕様

I/F装置盤内

サージ保護部

漏電
ブレーカー

AC 200V

項目

仕様

備考
・書式：1〜99
・装置の識別ID。
・本装置を複数台設置した際に利用。
日時・書式： YYYY/MM/DD hh:mm
記録情報・書式：％ or ON/OFF
出力機器の動作状況
・窓、カーテンは開度率 [％]、その他はON/OFFで記録。
・書式：正常/停電
電源状況
・本装置の電源供給状況を記録。
・AC100V動作時に正常。バッテリ動作時に停電と表示。
・有電圧機器（窓）：４・有電圧機器…有電圧信号で制御される機器
出力機器
・無電圧機器（カーテン）：２ ・無電圧機器…無電圧信号で制御される機器
対応数
・接点機器：８・接点機器…接点信号で制御される機器
監視/記録周期 15秒/10分
・.csvファイル
記録フォーマット
・日単位でファイルを作成
記録媒体
microSD
・10日分のデータを保存。日付の古いファイルから更新。
・専用のアプリを使用して記録を抽出。
記録抽出方法 LAN通信
・ネットワーク通信遮断時は microSDから記録抽出可能。
監視方法
webブラウザ/LCD
デバイスNo.

信号分岐部
主信号
入力部

リレー
配線
ブレーカー
主信号
出力部

分岐信号
出力部
レベル
シフト部

稼動計測装置盤内

ヒューズ
絶縁部
主信号
入力

分岐
信号出力

複合制御盤

稼動計測装置

絶縁部
電源
DC
3.3V

主信号
出力

稼働計測装置の構成を Fig.5 に示す．Table 1 の仕様を実出力機器現するために，ラピッドプロトタイピングツールとして ARM 社

200V線
3.3V線

が開発したマイコンボード「mbed」を採用した．mbed にはFig.2 I/F 装置の構成（ブロック図）

Cortex-M3 をベースとした 32bit CPU コアを内蔵した ARM
18平成２３年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

機器の積算動作時間を示す．開動作が起きれば開動作時間を積算動作時間に加算し，閉動作が起きれば閉動作時間を積算動作時間から減算する．天窓のように窓重量による減速機の惰性が発生する出力機器では，閉動作時間に惰性分を考慮した補正値を含める．全開動作時間は出力機器が動作し，全閉状態から全開状態に達するまでの動作時間を示す．

5.

遠隔監視・データ保存用ソフトウェアの開発

5.1

遠隔監視用アプリ

ホスト PC 以外の PC や携帯でもリアルタイム監視を行Fig.4 出力機器の動作状況記録ファイルの表示例

えると便利であることから，WEB ブラウザに出力機器の動作状況を表示できる仕様とした．ブラウザでの表示例

AC100Vを Fig.6 に示す．ブラウザにて更新ボタンを押すごとに漏電ブレーカー最新の状態が表示される．
プログラムは JavaScript 言語

サージ保護
リセットSW
ノイズフィルタ

DC 5V

AC/DC変換回路(スイッチング電源)
バッテリー
単3電池×3直DC 4.5V

電源
監視切替部

DC 3V割り込み信号（有電圧、無電圧機器 分岐信号）
分岐信号

信号
検出部

装置内に組み込んでいる．
ブラウザでホスト PC からアクDC 5V

電源SW
バッテリー
ボタン電池
(RTCバックアップ用)

I/F装置

で記述しており，HTTP サーバーとして動作する稼働計測

リセット信号

電源判別信号

mbedLAN(Ethernet)

マイコン(LPC1768、ARM
CORTEX)

LCD表示器セスした際に，表示用のホームページを作成する．また
本アプリは，ホスト PC からのアクセスごとに稼働計測装置の時刻をホスト PC の時刻に更新する．

DC 3.3V
計測記録部(microSD)

動作信号(接点機器 分岐信号)

タクトSW

LCD表示切替信号

入力ポート
拡張部

Fig.5 稼働計測装置の構成 (ブロック図)
マイコン(LPC1768 NXP Semiconductors 社製)が搭載されている．AC 100V からスイッチング電源を介して供給される DC5.0V 電圧が停電等の理由により，バッテリ電圧よりも低下すると稼働計測装置の電源をスイッチング電源からバッテリに切り替える．スイッチング電源とバッテリの両電源の電圧が低下した際にも mbed に内蔵された
リアルタイムクロック IC の停止を避けるため，RTC 用バックアップ電源として，ボタン電池 CR2032 を使用している．
接点機器の動作状況は，15 秒周期でマイコンが入力ポート拡張部にアクセスし，動作信号の状態を確認することで判断する．有電圧機器と無電圧機器の動作状況は，

Fig.6

WEB ブラウザでの表示例

信号検出部から送信される割り込み信号から算出する．
割り込み信号は，機器の動作開始時に立ち上がり，機器5.2の動作終了時に立ち下がる．マイコンに内蔵されたタイデータ自動保存用アプリを Fig.7 に示す．日単位の出マーで割り込み信号の立ち上がりから立ち上がりまでの力機器の稼働記録ファイルを，設定した周期で，稼働計時間を計測することで現在の開度率[%]を算出する．
開度測装置から設定したフォルダに自動でダウンロードする．

率と機器の動作時間は比例関係にあるため，開度率は式

本アプリは Visual Basic 言語で記述している．データを(1)にて求められる．

保存するフォルダと稼働計測装置の IP アドレス，自動保開度率[%] =データ自動保存用アプリ

積算動作時間ൣ秒൧

存する周期を設定し，保存開始/停止ボタンを押すと自動全開動作時間ൣ秒൧

保存を開始する．
保存開始/停止ボタンはトグル動作をす× 100 … (1)

積算動作時間は，計測を開始してから現在までの出力るため，再度ボタンを押すと自動保存を停止する．
19

平成２３年度 研究報告 大分県産業科学技術センター

Fig.7 データ自動保存用アプリ

6.

現地試験

※ON：1 OFF：0

サニープレイスファーム社温室に，開発した出力機器

Fig.9 出力機器の動作推移記録例（１日）の稼働記録・監視システムを設置し動作試験を行った．
設置風景を Fig.8 に示す．稼働計測を行った出力機器をステムにより効率よく，高品質な高糖度トマトを栽培でTable 2 に示す．

きる環境を構築できた．具体的には，温室内出力機器の動作情報を自動で定期収集できるようになり，他の情報（温度，湿度，日射量などの環境情報や作業記録，収量・品質記録）との相関分析が容易になった．今後は，必要な期間分のデータを収集後，相関分析を行い作業の改善に繋げる．また，遠隔地（事務所や自宅）にて，温室内出力機器の誤作動やヒューマンエラーによる誤動作を予兆できるようになったことで定期巡回の回数を軽減でき，作業者の負担が軽減された．
Fig.8 設置風景

Table 2 出力機器の一覧
制御信号

出力機器名

有電圧信号

天窓（北），天窓（南），側窓（西）無電圧信号

保温カーテン，遮光カーテン

接点信号

ヒートポンプ，温風機，循環扇

出力機器の稼働記録・監視システムを構築したことで，出力機器の動作情報を自動で定期収集できるようになり，他の情報（温度，湿度，日射量などの環境情報や作業記録，収量・品質記録）との相関分析が容易になった．
参考資料として，ある日の出力機器の動作推移を Fig.9に示す．また，遠隔地（事務所や自宅）にて温室内出力機器の誤作動やヒューマンエラーによる誤動作を予兆できるようになった．これにより，定期巡回の回数を軽減でき，作業者の負担が軽減された．

7.

まとめ

出力機器の稼働記録・監視システムを開発した．本シ20