Ausschreibungstext
EC-Radialventilatoren – RadiPac für hohen statischen Druck
Baugrößen 355 bis 630
Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten HochleistungsRadiallaufrädern mit Umlaufdiffusor, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit
integrierter Steuerungselektronik.
Laufrad aus Aluminium gefertigt, mit rückwärts gekrümmten, durchgehend geschweißten Schaufeln;strömungsoptimierte Einströmdüse aus verzinktem Stahlblech mit Druckmessstutzen.
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 gewuchtet(Motorbaugröße 200 auf Wuchtgüte G 4.0).
GreenTech EC-Außenläufermotoren erreichen bzw. übertreffen die Wirkungsgradvorgaben gemäß derEffizienzklasse IE5 (IEC TS 60034-30-2:2016), Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie
Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden.
Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung, 3~380-480 V, 50/60 Hz. Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit
unveränderter Luftleistung einsetzbar. Integrierte Elektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100 %drehzahlsteuerbar; Alle Ventilatoren verfügen über eine RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine Installation mit
geschirmten Leitungen notwendig.
Klemmkasten aus Aluminium mit einfach zugänglichem Anschlussbereich, umweltbeständigenKabelverschraubungen.
Version zur Wandmontage:
Tragspinnenkonstruktion, Baugrößen 355 und 400 mit 150er Motor als einbaufertige, zur Wandmontage
bestimmte Tragspinnenkonstruktion. Tragspinnenkonstruktion aus gebogenem Rundstahl bzw. Rundrohr
geschweißt und schwarz beschichtet. Montageplatte und Einströmdüse aus sendzimir verzinktem Stahlblech
hergestellt.
Version zur Bodenmontage:
Würfelkonstruktion, Baugrößen 560 und 630 mit Motor Baugröße 200 als einbaufertige, ausschließlich zur
Bodenaufstellung konzipierten Würfelkonstruktion. Streben aus extrudierten Aluminiumprofilen verbunden mit
Druckguß-Verbindungsecken, Düsenplatte und Einströmdüse aus sendzimir verzinktem Stahlblech,
Motormontageplatte aus beschichtetem Stahlblech. Diese Ausführung ist nicht für die Wandmontage geeignet.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen. Ventilator erfüllt die
erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen (spezifische Angaben siehejeweiliges Datenblatt). Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend
ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen auf reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechendDIN EN ISO 3745.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)
Blockierschutz
Phasenausfallerkennung
Sanftanlauf der Motoren
NetzunterspannungserkennungÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
KurzschlußschutzÄnderungen vorbehalten / Stand 2023-09-08
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext
EC-Radialventilatoren – RadiPac für hohen statischen DruckBaugrößen 355 bis 630

Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage
Vorleitgitter FlowGrid:
Auf Ventilator zugeschnittenes Vorleitgitter FlowGrid, zur Reduzierung montage- und anlagenbedingter
Geräuschentwicklung. Gitter aus hochwertigem Verbundwerkstoff in einem Teil, montagefertig und auchnachträglich zu montieren. Als offenes FlowGrid mit zusätzlichem Schutzgitter aus Stahl, schwarz
kunststoffbeschichtet, für RadiPac C Baugröße 355 bis 630 geeignet für Berührungsschutz gemäß
EN ISO 13857.

Technische Daten:Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhung
stat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannung
Netzfrequenz
Nennstrom
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse Ventilator

qV
pfs
ηesn

PedSFP
UNfIN
LW A(A, in)
LpA(A, in)Tm__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __= ___________________________
m3/h= ___________________________
Pa= ___________________________%= ___________________________
min-1= EC-Motor= Drehzahlregelbar, 0-100%= IE4= ___________________________
kW= ___________________________
kW/(m³/s)= ___________________________
V= 50 / 60
Hz= ___________________________A= IP55= _______ / LWA(A, out) = _______dB(A)= _______ / LpA(A, out) = _______dB(A)= ____________ bis ____________°C= ___________________________
kg

Produktfoto:

EC Radialventilatoren – RadiPac
Tragspinnenkonstruktion
Baugrößen 355 - 400

EC Radialventilatoren – RadiPac
Würfelkonstruktion
Baugrößen 560 - 630

Vorleitgitter – FlowGrid
Optional

Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2023-09-08
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com