N14003-2

納 入 仕 様 書

高圧絶縁監視装置（ＤＡＳ－８２０Ｍ）

２０１５年１月８日

ミドリ安全株式会社

目

項目

次ページ

１．適用範囲 ........................................................... 1２．概要 ............................................................... 1３．品名・型式 ......................................................... 1４．仕様 ............................................................... 14-14-24-34-4

入力部、検出部仕様 ............................................ 14-1-1

検出部仕様 .............................................. 14-1-2

地絡抵抗 Rg 出力仕様 ..................................... 1

警報仕様 ...................................................... 24-2-1

警報種類 ................................................ 24-2-2

警報設定範囲と標準設定値 ................................ 24-2-3警報時波形記憶 .......................................... 34-2-4

警報接点出力 ............................................ 3表示部仕様 .................................................... 34-3-1

LED 表示の仕様 ........................................... 34-3-2

LCD 表示の仕様 ........................................... 3スイッチ仕様 .................................................. 44-4-1

機器番号設定スイッチ .................................... 44-4-2動作設定スイッチ ........................................ 44-4-3

拡張 Io コネクタ設定スイッチ ............................ 44-5ショートピン仕様 .............................................. 54-6

自動試験 ...................................................... 54-7通信ポート .................................................... 64-7-1

COM-0 ................................................... 64-7-2

COM-1 ................................................... 64-8

停電保証時間 .................................................. 64-9一般仕様.................................................... 6５．パソコンでの操作方法 ............................................... 7６．構成品 ............................................................. 8７．オプション品 ....................................................... 97-1

オプション品一覧 .............................................. 97-2

オプション品仕様 ............................................. 107-2-1ZPD-2 概略仕様 ......................................... 107-2-2分割型 ZCT 仕様 ......................................... 10

7-2-3

貫通型 ZCT 仕様 ......................................... 11

添付資料
・DAS-820M 外観図..................................... (図面番号 M306167N0)
・ZPD-2 外観図........................................ (図面番号 M404829N0)
・電源コード ......................................... (図面番号 E401418N2)・Vo 検出用コード..................................... (図面番号 E401415N1)
・Io 検出用コード 1 ................................... (図面番号 E401416N1)
・Io 検出用コード 2(拡張用) ........................... (図面番号 E401417N1)
・RS-232C コード...................................... (図面番号 E402484N0)・分割型検出用 ZCT 外観図 ............................ (図面番号 A4-02186N0)・貫通型 ZCT(NZT-40)外観図............................ (図面番号 M306405N0)・貫通型 ZCT(NZT-68)外観図............................ (図面番号 M306406N0)・貫通型 ZCT(NZT-104)外観図........................... (図面番号 M306407N0)
・ZT-40 用 Io コード 1 外観図........................... (図面番号 E401675N1)
・ZT-40 用 Io コード 2(拡張用) ......................... (図面番号 E401677N1)
・ZT-68、104 用 Io コード 1 ............................ (図面番号 E401676N1)
・ZT-68、104 用 Io コード 2(拡張用) .................... (図面番号 E401678N1)

1．適用範囲
本仕様書は高圧絶縁監視装置「DAS-820M」に適用します。

2．概要本装置は高圧電路の零相電圧及び電流を測定し、独自の方法により構内地絡による絶縁抵抗を推定、算出します。これらは常に監視され、予め設定された管理値を超えると外部に警報を出力すると共にこの時の異常電圧・電流波形を本体内メモリに記録します。又、本装置では零相変流器を増設することにより電流波形は監視対象となっているチャンネルの他に最大 8 チャンネルまで同時記録することが出来ますので異常原因を特定する際には非常に威力を発揮します。監視設定を行う場合及び記録された波形データを表示する場合にはパソコンが必要となります。更に RS-485 通信によりセンターに情報を通知出来ます。

3．品名・型式
3-1 品名3-2 型式：高圧絶縁監視装置：DAS-820M

4．仕様
4-1 入力部、検出部仕様
4-1-1 検出部仕様
項目
零相電圧(Vo)
零相電流(Io)(Io1～Io8)

電圧・電流位相差(θ)

詳細
範囲
精度
範囲
精度
範囲
精度

4-1-2 地絡抵抗 Rg 出力仕様
項目概要

0～2890Vrms±10% (50、100、500、1000Vにて)
0～720mArms±10% (50、100、500mAにて)0～359°±12°以内(Vo500V、Io100mAかつ0、90、180、270°のポイントにて)
但し、本体のみの精度

詳細
Vo、Io を測定しこれらの時間的な変化より構内特性を割り出し、地絡抵抗 Rg を計算により求め結果を本体の表示器や外部に接続したパソコンや記録計に出力します。
0～10V

出力電圧範囲Rg出力
10V／1MΩ ※レベル感度※計算可能な条件が整うまでは結果が出ないことや、誤差が大きくなることがあります。

地絡抵抗Rg出力- 1 -

4-2 警報仕様
4-2-1 警報種類
警報種類

詳細

GRトリップ信号入力による警報
停電検出による警報

※1、※2
説明

※3

Ioパルスによる警報
零相電流
パルスレベル

地絡継電装置(GR、DGR)のトリップ信号を接点で入力して警報を出力します。
電源(又はVT入力端子)の電圧を監視し80V以下に低下すると警報を出力します。
零相電流のパルスによる警報で、大電流のパルスが商用周波1サイクルの間に設定された値を超えた時かつ、正負(+、-)両極性のパルスが確認された時に警報を出力します。
6.6Arms±20%

Rgによる警報測定算出されたRgが警報設定された値を下回った時警報を出力します。 又、警報条件の状態から復帰する際にも警報を出力します。

Vo、Io、θによる警報

零相電圧、零相電流が位相θで設定される構内方向において監視レベルを上回った時、警報を出力します。 又、警報条件の状態から復帰する時にも警報を出力します。

※1:警報が発生するとメモリに波形データが記録され、警報接点出力がONになります。
※2:拡張部Io入力(Io1～Io8)は波形記録のみで警報設定による電流監視は行いません。
※3:パルスが連続して入力している間、警報も連続して発生します。
4-2-2 警報設定範囲と標準設定値
項 目
詳 細・パソコンを使用して設定出来る警報設定範囲についての説明です。
概要・警報設定値の標準設定値も記載します。
監視設定項目
説 明
設定範囲
標準設定
＊地絡抵抗監視値(Rg)
地絡抵抗値の設定
0～1000kΩ200＊零相電圧監視値(Vo)
零相電圧値の設定
0～700V190＊零相電流監視値(Io)
零相電流値の設定
0～181mA
160＊Ioパルスカウント(Pulse)
Ioのパルスカウントの設定
0～255カウント3＊進み方向位相差(+θ)
Io、Voの位相差の設定
0～180°
120＊遅れ方向位相差(-θ)
Io、Voの位相差の設定
0、181～360°
330 (-30)
警報継続サイクル数
監視レベルを上回る継続サイクルの設定 1～16波形分
3
警報発生以前の記録サイクル数(プリト
警報プリサイクル数
8～17波形分
8リガサイクル)の設定
接点動作継続時間
警報接点出力の継続時間設定
1～255秒30※:Vo、Io、位相差の設定は全ての条件が満足した時に警報となります。
※:＊印の付いている設定を無効にする場合には設定値を 0 とします。
※:進み方向位相差(+θ)、遅れ方向位相差(-θ)の設定は＋θ＜－θの条件で設定します。
※:位相差設定は 0 から進み方向に＋θまでの範囲又は 0 から遅れ方向に－θまでの範囲であれば構内方向の地絡として Vo，Io による警報発生条件が有効になります。
※:Rg 測定結果が設定値以下になった時に警報を出力し、その他は測定結果が設定値以上になると警報を出力します。Rg は警報の発生と復帰にヒステリシスを設けてあり、復帰は検出レベルの 125％の値となります。

- 2 -4-2-3 警報時波形記憶項 目

概要

記憶波形項目
記憶波形データ数
1データ当たりの記憶波形数

詳 細・警報発生時に記憶する波形データ数についての説明です。
・出荷設定において1データ当たりの構成はプリサンプル（警報以前）8波形ポストサンプル（警報発生以降）24波形分になっています。
・拡張部のIo入力波形(Io1～Io8)は標準のIo入力波形(Io)に比べ分解能が低くなります。
波 形
記 憶 数
電圧
5データ電流
5データ電圧32電流
324-2-4 警報接点出力項目
詳細概要
警報が発生すると接点出力がON になります。
この時警報状態が継続している場合は、警報接点の ON 状態が保持されます。警報状態から復帰する際に接点出力が OFF 状態となります。
接点容量AC250V、1.5A DC30V、1.5A（抵抗負荷及び誘導負荷 cosφ=0.4 以上、L/R=7ms 以下時）

4-3 表示部仕様
4-3-1 LED 表示の仕様
LED
概略内容
点灯：電源ON電源
消灯：電源OFF
点灯：センターとの通信中
通信中
消灯：通常時
点滅：通常時SAMPLE
点灯：異常
消灯：異常(電源が投入されている時)、電源OFF
点灯：本器と接続したパソコンと通信中
HOST
消灯：パソコン未接続
点灯：同期入力あり
SYNC
消灯：同期入力なし
点灯：通常時SURGE PROTECT
消灯：ヒューズ溶断色
緑緑緑
黄緑
緑

4-3-2 LCD 表示の仕様＃○○
Ｄ：５
ＲＧ：○○○○
Ｖ○○○○
Ｉ○○○
Ｐ○○○
LCD 表示画面
表示
＃DRG
VIP

概略内容
装置番号を表示します。
警報波形データの記憶数を表示します。
Rgの測定値を表示します。
Voの測定値を表示します。
Ioの測定値を表示します。
Vo・Ioの位相差を表示します。

- 3 -単位‐個kΩVmA°

4-4 スイッチ仕様
4-4-1 機器番号設定スイッチ (CPU基板：SW2)
センターとのRS-485通信で割り当てる本器番号の初期値を1～4の4ビットで設定します。

ON↑

１２３４５６７８

組合せ

SW2機 能ONOFF

初期値

1

設定101OFF

2

設定202

OFF3

設定404OFF

4

設定808OFF5未定義(ON禁止)

－

固定

OFF

6未定義(ON禁止)－

固定

OFF7未定義(ON禁止)

－

固定

OFF

8未定義(ON禁止)

－

固定

OFF

4-4-2 動作設定スイッチ (CPU基板：SW1)
アナログ回路のゲイン変更とプログラムの書込み用です。ZCTの巻き数やZPDに合わせて設定します。

ON↑

１２３４５

固定

６７８利得

SW1機 能ON

OFF

初期値

1MD2禁止○OFF

2

MD1○禁止ON3MD0○禁止

ON4FWE○禁止ON

5

未定義(ON禁止)

－

固定

OFF

6

未定義(ON禁止)

－

固定

OFF

7Ioゲイン

Ｘ2

Ｘ1

OFF

8Voゲイン

Ｘ2Ｘ1OFF※7番は2000ターンのZCTを使用する時にONにします。
※8番はVoゲインを2倍にする時ONにします。
※1～4番は操作禁止です。動作不能になります。
4-4-3 拡張Ioコネクタ設定スイッチ (アナログ基板：SW1～SW4)
Ioを拡張する時のCTの接続を設定します。
スイッチON
１ 2
1：OFF＝接続
2：ON＝未使用SW1

SW2

SW3

SW4

機 能ONOFF

初期値

1

Io拡張CH101の設定

CT未接続

CT接続

ON

2

Io拡張CH201の設定

CT未接続

CT接続

ON

1

Io拡張CH301の設定

CT未接続

CT接続

ON

2

Io拡張CH401の設定

CT未接続

CT接続

ON

1

Io拡張CH501の設定

CT未接続

CT接続

ON

2

Io拡張CH601の設定

CT未接続

CT接続

ON

1

Io拡張CH701の設定

CT未接続

CT接続

ON

2

Io拡張CH801の設定

CT未接続

CT接続

ON- 4 -

4-5 ショートピン仕様
ショートピン番号機能
ライン終端抵抗の ON／OFF 用

JP101 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN101)のゲインを設定

JP201 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN201)のゲインを設定

JP301 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN301)のゲインを設定

JP401 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN401)のゲインを設定

JP501 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN501)のゲインを設定

JP601 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN601)のゲインを設定

JP701 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN701)のゲインを設定

JP801 (アナログ基板)

拡張 Io 入力(CN801)のゲインを設定

初期値
ショート
上側
上側
上側
上側
上側
上側
上側
上側

JP101

JP101

JP3 (CPU 基板)

詳細
オープン：終端抵抗 OFF
ショート：終端抵抗 ON
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続
上側：1000 ターンの CT を接続
下側：2000 ターンの CT を接続

標準(ｘ1)(ｘ2)

4-6 自動試験
項目

電流通電 (Io電流試験)

詳 細・パソコンからの試験命令で試験を行います。
・装置内部で発生させた疑似電圧・電流を内部的に接続することにより、動作確認を行う為、装置へ試験電圧・電流を印加する必要はありません。
模擬的に零相変圧器に約500V印加します。
(トランスBOXをご使用の場合、模擬信号は900V相当になります)
模擬的に零相変流器に約100mA流します。

電圧印加＆電流通電

Vo，Io試験、位相差試験（Vo，Io位相差試験）を行います。

警報接点出力実行

警報接点を強制的に設定時間の間、ONします。

概要
電圧印加 (Vo電圧試験)

零相電圧(Vo)：1.0V（Vo電圧 500V相当）
自動試
験詳細ZPD (ZPD-2)使用時

模擬試験信号

零相電流(Io)：100mA
位相(θ)：30°±12°零相電圧(Vo)：1.8V（Vo電圧 900V相当）
模擬試験信号
トランスBOX使用時

その他

零相電流(Io)：100mA

位相(θ)：0°±12°
トランスBOXを使用する場合は、BOXのスライドスイッチを備考”T”側に切り換える必要があります。
・試験を行う際、零相変圧器又は零相変流器に元々Vo 電圧や Io 電流がある場合には誤差が生じます。
・Vo と Io のテストを同時に行うと Vo 値が大きく低下しますが異常ではありません。
・電源電圧又は VT 入力が AC100V 時の値で最大±20％の誤差が生じる可能性があります。又、残留電圧(Vo)や電流(Io)が試験時にあると更に大きな誤差となる事があります。
・拡張Io入力部にZCTを増設する場合は本体内にあるアナログ基板のスライドスイッチ(SW1～4)を設定する必要があります。
・試験終了後は必ずテストの解除を行って下さい。（監視動作に入らない為）- 5 -4-7 通信ポート
4-7-1 COM-0 (RS-232C)
監視条件の設定や測定結果及び記憶波形データを取り出す為のコネクタで RS-232C ケーブルでパソコンと接続します。(D-sub9pin)
項目

通信ポート設定条件

初期値

ボーレート

19200

データビット8

ストップビット1

パリティなしフロー制御

ハードウェア(CTS／RTS)※接続には RS-232C ストレートケーブルを使用します。
※RS232C－USB変換器は機種により使用できない場合があります。
バッファロー製 BSUSRC06 については動作確認を行っております。
4-7-2 COM-1 (RS-485)
監視条件の設定や測定結果及び記憶波形データを取り出す為のコネクタでセンターと接続します。
（センター側の機能に関してはセンター側の取扱説明書を参照下さい。）
4-8 停電保証時間
項

目

停電補償時間動作

4-9 一般仕様
項目
電源電圧
消費電力

絶縁抵抗

絶縁耐圧

使用温湿度範囲
外形寸法
本体質量

詳

細30 分（満充電時）停電が発生した場合、停電後 30 分間は内部データの保護が可能。
(但し、電池を接続し 48 時間以上通電時）停電時は監視動作を行いません。
注）電池電圧が終止電圧以下まで放電した場合は、30 分以内でも電源が OFF することがあります。

仕様
AC110V (+10、-20V) 50/60Hz(共用)
35VA以下
電源入力一括 - 接地端子間※但し、電源入力と接地端子間のバリスタは回路から外して測定。
Vo入力一括 - 接地間
10MΩ以上
Io入力一括 - 接地間(DC500Vメガー)
警報出力 接点出力一括 - 接地間
警報出力 開極接点間
TRIG IN入力一括 - 接地間
VT入力一括 - 接地間
電源入力一括 - 接地端子間※但し、電源入力と接地端子間のバリスタは回路から外してAC2000V測定。
(1分間)
警報出力 接点出力一括 - 接地間
VT入力一括 - 接地間
Vo入力一括 - 接地間
AC500V
Io入力一括 - 接地間(1分間)
TRIG IN入力一括 - 接地間-10℃～+60℃ 85%RH以下(無結露)LCD表示器は0～40℃の範囲外では見え難くなることがありますが監視動作は正常に行います。
W305mm × H210mm × D75mm(但し突起物は除く)
4.5kg以下- 6 -5．パソコンでの操作方法
項 目

詳

細

本装置では本体の動作に関わる各種設定及び測定結果の確認は、全てパソコンを使用して行います。この為、必要な機能を備えたパソコン

概要

及びソフトとして機器間の通信を行うための通信プログラムや、波形

監
視設
定
項目

自動試
験

地絡抵抗監視値(Rg)

データの表示には専用の波形表示プログラムが必要になります。
地絡抵抗値設定（kΩ）

零相電圧監視値(Vo)

零相電圧値設定

零相電流監視値(Io)

零相電流値設定

パルスカウント設定値

パルスカウント設定

位相差設定値(＋)
Io、Vo の位相差設定
位相差設定値(－)
警報継続サイクル設定

監視レベルを上回る継続サイクル設定

警報プリサイクル設定

警報発生以前の記録サイクル数（プリトリガサイクル）設定

接点動作継続時間

警報接点出力の継続時間設定

概要

パソコンからの試験命令で試験を行います。

電圧印加

Vo 電圧試験（模擬的に零相変圧器に約 500V 印加した状態になります）

電流通電

Io 電流試験（模擬的に零相変流器に約 100mA 流した状態になります）

電圧印加＆電流通電

Vo，Io 試験、位相差試験（Vo，Io 位相差試験）

接点出力実行

警報接点を強制的に設定時間の間 ON します。

注意事項

初期化
方法

構内・構外定数の初期化

記憶されている波形デー
タの削除

・試験を行う際、零相変圧器又は零相変流器に元々Vo 電圧や Io 電流がある場合には誤差が生じます。
・トランス BOX を使用する場合、Vo 試験の模擬信号は 900V 相当になります。又、試験の際にはトランス BOX のスライドスイッチを T 側 に切り換える必要があります。
・Vo と Io のテストを同時に行うと Vo 値が大きく低下しますが異常ではありません。
・試験終了後は必ずテストの解除を行って下さい。
(監視動作に入らない為)
・パソコンから構内定数リセットにより構内定数がリセットされます。
※構内・構外定数の初期化を設置した時に必ず行って下さい。初期化を行わないと正常な測定が出来ない場合があります。
・パソコンから波形データリセットにより記憶された波形を全て消去出来ます。
※一度削除したデータは復元出来ませんので、削除する際は確認をしてから削除して下さい。

- 7 -6．構成品
名称型

本 体

DAS-820M

本体用電源コード

3Pアース端子付式

・仕様

数量
1

ケーブル長：2.4m フェライトコア付き

16P コネクタ付き 4 芯シールドコード
Vo検出用コード

ケーブル長：10m フェライトコア付き
片側 M5 被覆付丸形圧着端子

RS-232Cコード

D-sub9pin コネクタ

14 個付きストレートケーブル

ケーブル長：2m フェライトコア付き

1

PCソフト

CD-ROM(波形表示プログラム他)

1

PCソフト取扱説明書

T05024

1

取扱説明書

T14004

1

工事要領書

T140071125V 0.5A

φ6×302250V 0.5A

φ5×202

予備ヒューズZPD、ZCT 及び Io 検出用コード（ZCT 接続用）は本体に付属されていませんので、別途ご用意願います。

- 8 -7．オプション品
7-1 オプション品一覧
名称

型式・仕様

メーカー

ZPD

ZPD-2

富士電機製

GPT用Vo変換トランス

DAS用トランスBOX

ミドリ安全製

Rgコード

ダブルバナナプラグ付き1芯シールドコード
ケーブル長：1.5m
片側M4被膜付丸型圧着端子 2個付き

ミドリ安全製

分割型ZCT

NZT-52D、NZT-77D、NZT-112D

ミドリ安全製

6Pコネクタ付き4芯シールドコード
分割型ZCT用Io検出用コード1

ケーブル長：10m フェライトコア付き
片側処理：M4被覆付丸形圧着端子

2個付き

ミドリ安全製

ギボシ端子(オス、メス) 各1個付き
4Pコネクタ付き4芯シールドコード
分割型ZCT用Io検出用コード2(拡張用)

ケーブル長：10m フェライトコア付き
片側処理：M4被覆付丸形圧着端子

2個付き

ミドリ安全製

ギボシ端子(オス、メス) 各1個付き
貫通型ZCT

NZT-40、NZT-68、NZT-104

ミドリ安全製

6Pコネクタ付き4芯シールドコード
NZT-40用Io検出用コード1

ケーブル長：10m フェライトコア付き
片側M4被覆付丸形圧着端子

NZT-40用Io検出用コード2(拡張用)

貫通型ZCT用Io検出用コード1

貫通型ZCT用Io検出用コード2(拡張用)

ミドリ安全製

4個付き

4Pコネクタ付き4芯シールドコード
ケーブル長：10m フェライトコア付き

ミドリ安全製

片側M4被覆付丸形圧着端子 4個付き
6Pコネクタ付き4芯シールドコード
ケーブル長：10m フェライトコア付き

ミドリ安全製

片側M5被覆付丸形圧着端子 4個付き
4Pコネクタ付き4芯シールドコード
ケーブル長：10m フェライトコア付き

ミドリ安全製

片側M5被覆付丸形圧着端子 4個付き
※DAS-810M のオプション品 ZPD:VOC-3S(オムロン製)は本装置では使用出来ませんのでご注意下さい。
※ZPD として VOC-3S をご使用される場合は、別途販売担当者までご相談下さい。

- 9 -7-2 オプション品仕様
7-2-1 ZPD-2 概略仕様
(詳細については「零相基準入力装置
項 目

型式:ZPD-2 取扱説明書」をご参照下さい)
詳 細型式

ZPD-2 (碍子 ZPD-2C:3個、変換器BOX ZPD-2T:1個)

定格電圧

6.6kV

定格周波数

50 ／ 60Hz 共用

静電容量250pF ／ 1 相

耐AC22kV ／ 1 分間

高圧端子一括と低圧側接地端子・大地間電圧

雷インパルス

低圧側端子(Y1、Y2)と低圧側接地端子・大地間60kV

AC2kV ／ 1 分間

質量2.4kg (碍子 3 個、変換器 1 個)

準拠規格

JIS C 4609

7-2-2分割型 ZCT 仕様
項 目型式
窓径

質量

定格 1 次電流

詳

NZT-□□D (□□にはZCTの窓径が入ります)
NZT-52D

φ52mm

NZT-77D

φ77mm

NZT-112Dφ112mm

NZT-52D

1.25kg

NZT-77D

2.5kg

NZT-112D

3.5kg

NZT-52D300A

NZT-77D

600A

NZT-112D

1000A

公称変流比

1000 : 1

対地絡電流

5000A ／0.3秒

定格周波数50 ／ 60Hz

絶縁耐圧極性細AC2200V ／ 1 分間
(外装 － 2 次巻線間)
減極性- 10 -

7-2-3貫通型 ZCT 仕様
項 目型式
窓径質量

定格 1 次電流

詳
NZT-□□

NZT-40φ40mm

NZT-68

φ68mm

NZT-104

φ104mmNZT-400.5kg

NZT-680.95kg

NZT-1042.3kg

NZT-40200A

NZT-68400A

NZT-104800A

細(□□にはZCTの窓径が入ります)

公称変流比1000 : 1

対地絡電流

5000A ／0.3秒

定格周波数50 ／ 60Hz
AC2200V ／ 1 分間

絶縁耐圧

(外装 － 2 次側端子一括間)(テスト端子 － 出力端子間)

極性

減極性

- 11 -