東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号TK-1-1485 改 0

提出年月日

平成 30 年 7 月 30 日

東海第二発電所

排気筒補強工事のうち地盤改良工事

施工要領書

平成 30 年 7 月
日本原子力発電株式会社

内容
1.

目的 ......................................................................................................................... 12.

基本方 針 .................................................................................................................. 1

2.1

位置 ..................................................................................................................... 12.2

排気筒 構造概 要 .................................................................................................... 22.3

地盤改 良の概 要 .................................................................................................... 42.4

施工フ ロー ........................................................................................................... 5

2.5

準拠事 項 .............................................................................................................. 63.

地盤改 良工事 ........................................................................................................... 7

3.1

仕様 ..................................................................................................................... 7

3.2

施工手 順 .............................................................................................................. 83.3

平面配 置 .............................................................................................................. 94.
4.1

既設構 築物への 影 響 ............................................................................................... 10
地盤改 良中の 地盤 支持力の低下に伴う既設鉄塔の安全性 .................................... 10

1.

目的本施工 要領書は ，東 海 第二発電所排気筒 補強工事のうち地盤改良工事の実施
補強工事のうち地盤改良工事にあたり ，補強する構 造物が 技 術 基準 等に適 合した材料及び構造を有するように施工管理を行 うた
めに，日本 原子力 発 電 株式 会社が 定めた管理方法，判断基準等の大綱を示したもの である。

2.
2.1

基本方 針位置
東海 第二発電 所 排気筒 について，について 耐震安全性を確保するために耐震補強を 実施する。
排気筒の位 置図 を図 2-1
1 に示す。

排気筒0

図 2-1

排気筒位置 図1100200m

2.2

排気筒構造概要
排気 筒は，中 央 の内径 4.5m，高さ 140m の筒身にかかる水 平力を周囲の根開 き 28m，高さ約 118m の鋼管 ト ラ スの 4 脚支持鉄塔で分担する構造 であり，筒身と鉄塔は ，上から 2 箇所を オイ ルダ ン パで，続いて 3 箇所を弾 塑性ダンパで接合した制振構造で あ る。
上部構造物 の構 造を ， 図 2-2 に示 す。
筒身 及び鉄塔 を 支える基礎は図 2-3 に示すとおり，中央の筒身基礎，周辺 4 ヶ所の鉄塔基礎及 び各 基礎 を 連結 する基 礎梁で構成 され，鋼管杭で支持される。なお ， 脚を増設するこ とか ら， 基 礎梁 も増強 し，鋼管杭 も 8 本増設する。 また，基礎梁外 縁 で囲まれた直下 につ いて は ，久 米層ま で地盤改良 を実施する。

E.L.148000
非常用ガス処理系排気筒
φ428.6（内径）オイルダンパ22457

主排気筒

オイルダンパ２平面鉄塔追加範囲213338

E.L.125543（支持点位置）316773

E.L.112205（支持点位置）弾塑性ダンパ３平面

弾塑性ダンパ

4140000

19988

E.L.95432（支持点位置）弾塑性ダンパ

５平面

5囲
鉄塔補強範

22826

E.L.75444（支持点位置）13618

E.L.52618（支持点位置）

６平面

66-7

6-７平面

12743

E.L.39000

717757

E.L.26257（支持点位置）500

117543４平面

E.L.8500
E.L.8000

７平面
φ4500（内径）28000(E.L.8000)

図 2-25000

5000

E.L.8500

排 気筒概要図（単位：mm）
2：地盤改良範囲
図 2-32

排気筒基礎 概要図（単位：mm）
32.3

地盤 改良の概 要
地盤 改良の目 的 は，①上部構造物の 応答低減，②地盤変形抑制による杭の健全性確保，③表層 地盤 の液 状 化防 止であ る。
地盤 改良の範 囲 は，基礎梁外縁で囲 まれた直下について，久米層までの表層地盤を対象とする 。
地盤 改良は， 高 圧噴射攪拌工とし， 超高圧のセメント系固化材と圧縮空気を地中に噴射しつつ ロッ ドを 回 転さ せ，地 盤を切削・ 撹拌しながら引き上げることによ り 円柱状の改良体 を造 成す る 。施 工法の 概要を，図 2-4 に示す。

図 2-4施工法の概 要4

2.4

施工 フロー
排気 筒補強工 の 施工フローを図 2-5 に示す。地盤改良は，基礎工事のうち支持杭打設や基礎躯 体補 強の 前 に先 行して 実施する。 なお，本資料に示す施工フローは 計 画段階のもので あり ，設 計 進捗 に伴い 変更の可能 性がある。

①支障物撤去工②地盤改良工事

③支持杭工

④掘削工

⑤基礎躯体補強工⑥鉄塔補強工図 2-5施工フロー52.5準拠 事項
地盤 改良の施 工 及び施工管理は，本 要領書によるほか下記の基準等に準じて行う。
(1)

高圧 噴 射撹 拌工法技術 資料(2)

工事 計 画変 更認可申請 書

6

3.
3.1

地盤改 良工事仕様
工法 は高圧噴 射 攪拌工法を採用する こととし，地盤改良の範囲及び改良目標値を図3-1 に示す 。施 工仕 様 につ いては ，地盤改良 の試験施工により品質確認・有効 径 確認を実施し， 有効 改良 径 をφ 4.5m， 施工仕様に ついては表 3-1 に示す仕様とする 。

EL. 8.0m
du 砂（ 考慮 しな い ）EL. 4.5m

改 良地 盤（ du 砂）EL. 2.0m

改良目標値 Vs＝800(m/s)

EL. -4.0m

改 良地 盤（ Ag2 砂 れ き）
改 良地 盤（ D2g-3 砂 れき ）EL. -7.0m
EL. -9.0m

改良 地 盤（ D2c-3 砂 質シ ルト ）改良目標値 Vs＝500(m/s)

改 良地 盤（ D2g-3 砂 れき ）EL. -14.0m
EL. -15.2m
Km 砂質 泥岩EL -270.0m

図 3-1

地盤改良の 範囲及び改良目標値

表 3-1

高圧噴射攪 拌工法の施工 仕様
施工仕様

高さ

土層

引上げ速度

吐出量

固化材圧力分/m

L/分MPa

EL+4.5m〜EL+2.0m

du 砂

13610

29

EL+2.0m〜EL-4.0m

Ag2 砂れき

13610

29

EL-4.0m〜EL-7.0m

D2g-3 砂れき

13610

29

EL-7.0m〜EL-9.0m

D2c-3 砂質シルト

64700

38

EL-9.0m〜EL-14.0m

D2g-3 砂れき

16660347

3.2

施工手 順
高圧 噴射撹拌 工 法の施工手の施工手 順図を図 3-2 に示す。

ロッド

① 削孔

②ロ ッ ド挿 入③ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ引き 抜き

ケーシングパイプで計画
深 度ま で削 孔す る。

ケーシングパイプ内にケーシングパイプを引ロッ ド を挿 入す る。

き抜 く 。

④造 成 準備⑤ 改良 体造 成⑥施 工 完了

引上 げ 速度を 設定 し ，固化材スラリーを噴射所定範囲の造成を完了さ

噴射 テ ストを 行う 。

しながら改良体を造成せた後，ロッドを地上ます る。

で引 上 げる 。

図 3-23

高 圧噴射撹拌工法の施工手順図
8

3.3

平面配 置
地盤 改良工事 で は，基礎外縁直下の表層地盤を全域改良する必 要がある。このため，配置不足や 既設 基礎 杭 の影 により 未改良部が できないように，地盤改良工事の 配 置を決めている 。地盤改 良 工 事の平面配置図を 図 3-3(a)に，既設基礎杭による影を 考 慮した地盤改良 工事 の配 置 箇所 の拡大 図を図 3-3 の(b)及び(c)に示す。なお，本配 置 図は計画段階の もの であ り ，設 計進捗 に伴い変更 の可能性がある。

改良体（有効改良径φ 4.5m ）

図 3-3

地 盤改良工事の平面配置図

9

4.
4.1

既設構 築物への 影 響
地盤 改良中の 地 盤支持力の低下に伴 う既設鉄塔の安全性【懸 案】地盤 改 良を実施すると施工 直後は柱状の固化していないセメント改良体ができあがり ， 隣接する既存杭の支持力が一 時的に低下する。
【対 策】連続 し た配置で地盤改良を 実施しないこととする。なお，改良体は１日経過すると原 地 盤並みの強度が期待できる。 地盤改良の施工順序イメ ージ図を図 4-1 に示 す。なお，本配置図は計画段 階のものであり，設計進 捗に伴い施工の順 番 を変更する可能性がある。

図 4-1

地盤改良工 事の施工順序 イメージ図10