Ausschreibungstext fürEC-Axialventilatoren - HyBlade®
EC-Axialventilatoren - HyBlade®
Baugrößen 200 bis 450
Direkt getriebene EC-Axialventilatoren - HyBlade® mit Hochleistungs-Axiallaufrad, aufgebaut auf einen
GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.
Volldüse rund, vorverzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005, saugseitig angeformte strömungsoptimierte
Düsenkontur, Schutzgitter aus phosphatiertem Stahl und schwarz kunststoffbeschichtet.
Gesichelte Flügel; Einteilige Läufräder aus glasfaserverstärktem Kunststoff PP; Winglets an den Flügelspitzen.
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet.
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden,
wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, Theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000
Betriebsstunden, Einbau mit horizontaler und vertikaler Motorwelle; Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung,
Breitspannungseingang 1~200-240 V, 50/60 Hz, Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderterLuftleistung einsetzbar. Für Betriebsart S1 Dauerbetrieb ausgelegt. Einbaulage und Temperaturbereich sieheDatenblatt.
Kompakt aufgebaute Elektronik; keine aufwändige Installation mit geschirmter Leitung notwendig; sehr geräuscharme
Kommutierungslogik; Voreingestellte Betriebsparameter, keine aufwändige Parametrisierung.
Standardmäßig ausgeführtes Kabel.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen; Dokumentation
und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801
und DIN 24163, Geräuschmessungen im reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Blockierschutz
Sanftanlauf der MotorenÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
Kurzschlußschutz
Motorstrombegrenzung
Schutzart M3G 055/074: IP 54 (gemäß EN 60529)
Schutzart M3G 084:IP 55

Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf AnfrageÄnderungen vorbehalten / Stand 2015/08/17

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext für
EC-Axialventilatoren - HyBlade®
Technische Daten:
Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhung
stat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannungsbereich
Netzfrequenz
NennstromSchutzklasse M3G 055/074
Schutzklasse M3G 084
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse Ventilator

qVp fsη esn

P ed
SFPUNfIN
L W A(A, in)
L p A(A, in)Tm___- ________ - ________ - ___= ___________________________= ___________________________= ___________________________= ___________________________= EC-Motor
0-10VDC/PWM
2 Drehzahlstufen= IE4= ___________________________= ___________________________= ___________________________= 50 / 60= ___________________________= IP54= IP55= _______ / L W A(A, out) = _______= _______ / L p A(A, out) = _______= ____________ bis ____________= ___________________________

m3/h
Pa%
min-1

kWkW/(m³/s)
VHzAdB(A)dB(A)°Ckg

Produktfoto
EC-Axialventilatoren - HyBlade®

Förderrichtung „V“A (ohne Anbauten); S (mit Schutzgitter für Kurzdüse); W (mit runder Volldüse)

Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2015/08/17

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com