除菌・浄化 水処理装置

R除菌・浄化 水処理装置

特許：4355315

R

促 進 酸 化 処 理 法（ A O P ）を 用 い た 画 期 的 な 水 処 理 装 置 で す。
強 力 除 菌 ＆ 有 機 物 分 解 で 水 質 改 善します！
促進酸化処理法（AOP）の利用による特長

酸化力は塩素の 20 倍以上、オゾン単体の 5 倍以上
効率よく有機物を分解
副生物も生成しにくいので環境にやさしいOHラジカルを発生させ強力に除菌・浄化オゾン
有害な菌・有機物OH
ラジカル

単体でも除菌光触媒

紫外線

ピュアキレイザー Ⓡはオゾン・紫外線・光触媒の３つを一体化させる事で単独作用の数倍の相乗効果で除菌と浄化（有機物分解）を行います。

処理前

細菌

O3

有機物

オゾナイザー用冷却水

有機物

細菌

O3O3O3・OH・OH

ピュアキレイザーⓇは通常循環系統の中でろ過器の２次側（ろ過器を通過した後）にバイパス配管により設置します。ろ過器で処理された水はピュアキレイザーⓇの中をワンパス（一方通行に通過するだけ）によって有機物の分解やレジオネラ属菌などの除菌を行います。

P

オゾン
ガス

O3O3オゾナイザー
乾燥装置

促進酸化反応槽ピュアキレイザーⓇ 三位一体構造

内部
加圧用ポンプ

・OH

分解

オゾン水
生成用高圧水ヒドロキシラジカル・OH

除菌

O3O3・OH・OH

分解

除菌

・OH

O3

光触媒

石英ガラス

加圧
エア
処理後

UVランプ

O3エジェクター

乾燥空気又は乾燥酸素

O3

O3O3

ピュア キレイ ザ ー Ⓡ の 除 菌・浄 化 能 力
OHラジカル・OH・OH

H ・OH

H

H・OH

H ・OH

H

H ・OH

OHラジカルが菌のまわりの水素と結合

オゾン

H2O

H2O

H2O

H2O

水素という外壁を失った菌の中に入り込み菌内部の水素と結合し、H2Oとなって空気中へ

O O

O O O

O O O

O O

O OOOOOO O

長時間その構造を保てないオゾン（O 3）は酸素原子（O）を放出する。放出された酸素原子（O）は細菌等の細胞壁にとりつき不活化（殺菌）させる。

紫外線

UV
UV

UV

紫外線は細菌などのDNA構造を破壊し死滅させる。

光（光量子）

酸化チタン

・OH・OH・OH

・OH

オゾンは空気中では塩素の約1.65倍、水中で約7倍の高い殺菌力を持ちます。ほとんどの微生物やウイルスの他アメーバなどに対しても殺菌作用があります。
また水に溶解する殺菌剤として安定した効果が見られます。

紫外線は380nm以下の波長の光線で、ピュアキレイザーⓇでは強力な殺菌力を持つ254nmの殺菌灯を使用しています。この付近の波長は細菌・糸状菌・ウィルス・藻類に対して高い殺菌力があり、水環境・空気環境を問わず広く用いられています。

UV

紫外線

光触媒ラジカルとは、不対電子を持つ不安定な物質で反応性が非常に高く、その中でも、OHラジカルが最も高い反応性を示します。
その酸化還元電位は2.81Vとフッ素に次ぐ酸化力を持ちます。
また分子としてはOとHのみの構成のため、反応後は水、二酸化炭素等に無害化されます。

光触媒は、光（光量子）
によって荷電分離が発生し酸化や還元反応の触媒作用を示します。
このとき水があるとOHラジカルが発生し、殺菌と有機物の分解ができます。

光（ 光 量 子 ）が 酸 化チタンに当たると空 気 中の酸 素や水 分に作 用し還 元 反 応により触 媒 作 用が起こる。これにより細菌を死滅させる。

処理別TOCの残存率比較（％）

有機物（酢酸ナトリウム）の処理試験

オゾンの特長として特筆すべきは、水の浄化能力（清澄作用）です。水の中に溶け次亜塩素酸（塩素）込んでしまっているような有機物は塩素TOC ※残存率

1009080706050403020100塩素単体では有機物分解はほとんどできない！
！

ピュアキレイザーⓇはオゾン単独の5倍以上の効果を発揮！!

系薬剤や通常のろ過装置では除去することができません。
この有機物が水を濁らせ悪臭の原因となり、ろ過器の機能低下の原因ともなります。
ピュアキレイザーⓇのオゾン

促進酸化処理法（AOP）
は水の中に溶オゾン+UV

0200400

ピュアキレイザーⓇ（254nm）
オゾン+UV600

け込んでいる有機物を低分子化して分
800

1000

1200

処理時間（min）

解するので、常にキレイな水環境をご提供することが可能です。

オゾン
次亜塩素酸
［塩素］
（0.4〜1.2ppm）※TOCとは・・・全有機炭素（Total Organic Carbon）のことです。
水中の酸化されうる有機物の全量を炭素の量で示したものです。

促進酸化処理法（AOP:Advanced Oxidation Processes）とはオゾン、紫外線、触媒などの物理化学的な処理手法を併用することでＯＨラジカル(ヒドロキシラジカル)などの強力な酸化力を持つ活性ラジカル種を発生させ、現在の水処理技術では分解が困難な「難分解性有機物」などを効率よく分解除去する方法です。

プール・温浴R

ピュアキレイザーⓇは、プールや温浴施設にみられる「殺菌」、「塩素臭」、「経費削減」などさまざまな問題を解決します。
ピュアキレイザーⓇは公益社団法人 日本プールアメニティ協会の認定を受けた機器です。

プール・浴槽

ピュアキレイザーⓇ

P
循環ポンプ

ろ過器

導入事例
設置浴槽 男女内風呂
露天風呂

設置浴槽 プール
男女浴槽

泉

泉

質 ナトリウム-塩化物温泉
単純温泉

会員制リゾート業界トップを誇る「エクシブ」でおなじみのリゾートトラスト社様が運営する各ホテルにおいて多数の採用実績があります。

エクシブ箱根離宮様（神奈川県箱根町）

すわっこランド様（長野県諏訪市）

質 単純温泉

諏訪市の健康づくりの拠点である健康増進施設においてプール、浴槽系統に設置。水質の向上や経費削減などを目的に設置していただきました。

ピュアキレイザ ー に できることⓇ

強い殺菌力でレジオネラ属菌や一般細菌から水環境を守ります。

気になる塩素臭や汚れにも効果的！

省エネで経済効果が期待できます。

ピュアキレイザーⓇは強い酸化力を持つオゾンを発生させながら、促進酸化処理法（AOP）によるOHラジカルの相乗効果で浴槽水の殺菌を行います。
また、塩素が効きにくい環境下（アルカリ性温泉など）においても高い殺菌力を発揮します。

プールや温浴施設で感じることの多い塩素臭の正体は「結合塩素」と呼ばれる化合物によるものです。
この結合塩素は独特の臭いのほか、目や肌の刺 激の原 因ともなり、時にはアトピー性皮膚炎を悪化させることもあります。
ピュアキレイザーⓇはこの結合塩素の生成を効果的に抑制し、臭いや刺激の少ない遊離残留塩素を守ります。また塩素系などの薬剤では不可能であった有機物を分解することが可能となりますから、プールなどでは透明度が飛躍的に向上します。

プール・温浴施設では安全できれいな水環境を維持するため
換水や逆洗浄は必須ですが、ピュアキレイザーⓇの導入で換水、逆洗の回数を最大限少なくすることにより「源泉の使用量」、「 上下水道代」、「 換水や補給に伴う光熱費」が削減できます。

レジオネラ属菌試験結果（CFU/100mℓ）
900

レジオネラ属菌の菌数

800
700
600
500
400
3002001000020406080100120140
処理時間（min）

ピュアキレイザーⓇ の効果

ピュアキレイザーⓇによる殺菌の特徴
塩素の20倍以上の酸化力です。

塩 素 殺 菌との 違 い
塩素殺菌や紫外線殺菌は細胞壁を通過して細胞内に浸透し不活化させるものですが、これでは耐性菌ができやすいと言われております。オゾンやOHラジカルは細胞そのものを破壊するため、耐性菌をつくりません。
オゾンによる殺菌メカニズム

細胞を直接破壊し耐性菌を作りません。

Ｏ3

細菌の繁殖を促すような有機物も分解します。
塩素が効きにくい環境下（アルカリ性温泉など）でも効果的に殺菌可能です。

・OH

染色体

染色体
オゾン
（O3）と水（H20）が反 応して O Hラジカル（・OH）が生成され、強力な酸化作用によって細胞壁、細胞膜を破壊します。

水 細胞壁 細胞膜（H2O）

・OH

学 生 寮 で の 経 費 削 減 効 果 の事例

21m3浴槽日本航空学園様（能登空港キャンパス内「青雲寮」） 入寮生徒数 500名

浴 槽 容 量 21m3

日本航空学園様では、1日の入浴人数が多かったため、水質の悪化を防ぐ目的で2日に1回の換水（お湯の入換え、清掃）をされておりました。
ピュアキレイザーⓇの設置により、水質が安定（日々の水質検査を実施）したことから換水およびろ過器の逆洗浄頻度を低減することにより、浴槽水の除菌・浄化と大きな経費削減を同時に実現されました。

10m3浴槽

ピュアキレイザーⓇ設置前・設置後の1年間の使用状況の比較
項 目

設置前

設置後

削減率

換水回数
（回）

1832686%

2日に１回から、2週間に1回の換水ろ過器の逆洗浄回数（回）365

15657%

毎日から1週間に3回の逆洗浄

上下水道使用量（㎥）

5,366

1,75267%

ガス使用量
（㎥）

20,747

16,11822%

上下水道料金（円）

2,205,221

720,07267%

年間1,485,149円削減

ガス料金（円）5,186,650

4,029,600

22%

年間1,157,050円削減

ピュアキレイザーⓇ電気料（円）

0134,904

コスト合計/削減効果

7,391,871円

4,883,766円

備 考

14日間

無換水※

1年間で約250万円以上の削減！

※公衆浴場の許可を受けている浴場施設は各自治体の公衆浴場法条例を準拠する必要があります。

農業

R

ピュアキレイザーⓇは、水耕栽培に見られる「病原菌などの殺菌」、「溶存酸素の富化」、「培養液の浄化」等、さまざまな問題を解決します。
地下水・河川水・雨水

ピュアキレイザーⓇ

液肥タンク

リターンタンク

ピュアキレイザーⓇ

ピュアキレイザ ー の 特 徴Ⓡ

培養液の伝染性病害を予防します。
設置前

アオコの発生を抑制します。
【1週間後の培養液の状態】
アオコによる緑色がなくなった。

設置後培養液中に植物に必要な溶存酸素を富化します。
廃液の再利用が可能です。
原水（地下水・雨水・河川水）の除菌・浄化が可能です。

ピュアキレイザーⓇ の効果

水耕栽培におけるピュアキレイザーⓇの実証データ
培 養 液 に お ける除 菌 効 果
一般細菌数の推移（個/mℓ）
10,000,000

対照区

試験区

1,000,000
100,000

一般菌数

10,0001,000
100
10101020304050607080

試験経過日数（日）■実践圃場：太陽光型植物工場■培養液量：約２０㎥

大腸菌群数の推移（個/mℓ）

試験区

対照区

1,200

■オゾン発生量 : ２.0ｇ/ｈ

1,000

大腸菌群数

夏場の水耕栽培における根腐症状などは深刻な問題となっています。
これらは培養液の殺菌が不可欠ですが、一般的に水耕栽培での農薬には制限があるため、農薬を用いない殺菌方法としてピュアキレイザーⓇによる除菌・浄化効果を右記に記載しました。と対照区（未設置）
における一般細菌試験区（ピュアキレイザーⓇ設置）
数や大腸菌群数はともに低い値で維持されています。
これによりピュアキレイザーⓇによる除菌効果が高いことが分かります。
一般細菌のグラフ中では40日目から値が上昇しておりますが、これは弱（間欠）運転を行ったことによるもので、対照区に比べ１００分の１程度に抑えられております。

800600400200001020304050607080

試験経過日数（日）培 養 液 に お ける溶 存 酸 素 の富化■実証圃場：自社■対象水量：４０L（精製水）

溶存酸素量の変化■オゾン発生量：０．
５ｇ/ｈ

飽和溶存酸素量（10℃）（mg/L）

DO：15℃（mg/L）

飽和溶存酸素量（15℃）（mg/L）

DO：20℃（mg/L）

飽和溶存酸素量（20℃）（mg/L）

DO：30℃（mg/L）

飽和溶存酸素量（30℃）（mg/L）

60

120

13.0
12.0
溶存酸素量

一般的に水耕栽培における培養液中の溶存酸素量（DO）
は、酸素欠乏による生育障害を防ぐためにさまざまな供給の工夫がなされています。
ピュアキレイザーⓇでは培養液を循環させることで、グラフからも分かるように溶存酸素を富化させることが可能です。
この試験では各水温においてそれぞれ約２０％増加し、運転停止約3時間後においても飽和状態を維持していることが分かります。
単純に溶存酸素のみを富化させた場合、培養液中の微生物も同時に活性化することから生育障害を起こすこともありますが、ピュアキレイザーⓇ
では培養液中の除菌とともに溶存酸素を富化させることが可能なことから植物の根を健全な状態に維持することが期待できます。

（mg/L）
14.0

DO：10℃（mg/L）

11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.003090150

180

処理時間
（min）

純水の除菌浄化・再利用R

純 水ラインでの 設 置 事 例
A 原水タンクの浄化

ろ過水

バクテリア
繁殖・付着

バクテリア
繁殖・付着

原水
タンク

ピュアキレイザーⓇ

イオン交換樹脂

イオン交換樹脂

ろ過

有機物
侵入

純水出口

ろ過

地下水・井水
工業用水・水道水
問題点
ろ過機やイオン交換樹脂内のぬめり対策

B 純水タンクの浄化解決策
AとCに設置することでぬめり抑制が可能

純水タンク
バクテリア
繁殖・付着

純水タンク内のぬめり、 Bに設置してタンク内を循環浄化で対応可能
カビ等の対策
洗浄槽内でのぬめりや細菌の発生で不良品形成

有機物
付着

ピュアキレイザーⓇCに設置することで細菌を不活化、ぬめりを抑制し不良率を低減

ＲＯ膜利用の純水装置
排水再利用へ

C 洗浄槽の浄化

純水の槽内の流れ一部排水へ
貴金属
回収槽

回収槽

メッキ洗浄槽

洗浄槽

洗浄槽
バクテリア
侵入・付着

ピュアキレイザーⓇ

純水には殺菌作用がなく、細菌が侵入しやすい環境にあります。
この細菌が繁殖すると、純水中の不純物となり、製品不良に繋がります。
また、殺菌の為に薬品を使用するのは、純水環境下では制限されます。
そこで、促進酸化法を用いると細菌を分解し不活化していくので、ぬめりの発生を抑制し、後工程への負荷を減らします。

ピュアキレイザーⓇ の効果

ピュアキレイザ ー の 効 果 検証結果①Ⓡ

2 金めっき洗浄槽における改善効果
設置前

設置後

※配管洗浄から１週間後※配管洗浄から１か月後

ピュアキレイザーⓇ設置前の洗浄槽では、水槽の壁面に付着するカビやバクテリア等が確認できます。
設置後は、水槽の壁面に付着物もなく、清掃が困難な配管部も浄化され、安定した純水が確保されます。
右の表は、ピュアキレイザーⓇ 設置前と設置後の一般細菌数と有機物量（TOC）を表しており、大幅な改善効果が確認できます。

検査項目

設置前

設置後

一般細菌数
（個/ml）

94,0003TOC（ｍｇ/ｌ）

6.93.1※換水から1週間後の比較

ピュアキレイザー の効果検証結果②Ⓡ

2 銅めっき洗浄水における改善効果
設置前

設置後

※配管洗浄から１週間後※配管洗浄から１か月後

従来は１週間も放置すると配管内がバクテリアにより詰まり、清掃が必要になります。
ピュアキレイザーⓇ設置後は１ヶ月経っても配管清掃した当時の状態が保たれていることが分かります。
頻繁に行っていた洗浄槽の清掃にかかる人件費が削減され、メンテナンスの時間も大きく短縮する事が出来ました。
金めっきラインの洗浄水の効果（個/ml）
700,000

A社

金めっきラインの洗浄水の効果

一般細菌数600,000（pH）
87300,000
200,000
100,000
00153060
経過時間（分）1201806

一般細菌、従属栄養細菌等、有機物は殆ど分解・除菌！

40,000（個/ml）
500,000
450,000
400,000

35,000350,000

30,000300,000

25,000250,000

20,000200,000

15,000150,000

10,000100,000

5,000

50,0000005101520
経過時間
（分）

2530

従属栄養細菌数

500,000

一般細菌数
従属栄養細菌数

45,000
一般細菌数

一般細菌数

速攻で除菌、ｐＨの変化無し！

pH

400,000（個/ml）
50,000B社

機種別ラインナップと市場別適用表

オゾン水処理槽
ZPV-ACT40
ZPVS3U00-15

ZPVS3U01-15

ZPVS3U10-15

ZPVS3U11-15

排オゾン処理※1

循環ポンプ（ℓ/min）

ZPVS3U00-15--※2循環ポンプによる

ZPVS3U01-15-

標準

最大 17 [50Hz]
19[60Hz]※2

項目

型式

オゾン
原料

ZPVS3U10-15

標準-※2

ZPVS3U11-15

標準

標準

ZPVS5U01-15-

標準

ZPVS5U11-15

空気標準

ZPVS5U01-15

循環水量

ZPVS5U11-15オゾン発生量（g/h）※3

最大 17 [50Hz]
19[60Hz]※2110W

214×387×341.5

16425W

270×384×593

26

農業用
養液量

温浴

プール※6～1.5㎥～5㎥

270×557×748

24-

455W

270×557×748

30-

425W

270×384×593

26
～10㎥

AC100V
50/60Hz270×557×748

491×460×約580
880W+
オートドレン部
11W

2.040+17（コンプレッサー）+オートドレン部
185×81×116（別置き）（オートドレン）-～10㎥--～2.5㎥30

コンプレッサー部
415×約315×約514（別置き）

池※5、※6〜15㎥

140W

455W

50～150(最大200)

質量（kg）■用途別処理量の目安※4〜5㎥

標準-外形寸法

横×奥行×高さ（mm）

0.51.5

標準

消費電力

ZPV13-400.3

循環ポンプによる

ZPV1-40

ZPV1-H40

電源

ZPV1-40/ZPV1-H40

～30㎥

2～8㎥

20～80㎥

～60㎥

～50㎥

6～12㎥

60～120㎥

～100㎥

～100㎥

10～30㎥

100～300㎥

～200㎥

1.5

491×460×約580
ZPV13-40

濃縮酸素

大水量時の対応（複数台使用）

6.01050W

PSA：
396×431×555（別置き）

40+38（PSA）

記載の処理水量を超える場合は下記の大水量時の対応をご参照ください

上記記載されている用途別処理量以上のご使用に際しては、お客様の仕様に適したご提案をいたしますので、弊社営業担当までお問い合わせください。例えば、５００㎥のプールでは、ZPV13-40（オゾン水処理槽：オプション付）を2台使用することで対応できます。また４０㎥の温浴では、ZPV1-H40（1台）とZPV13-40(1台）を併用することで対応できます。

※１：排オゾン処理とは、余剰オゾンガスを分離し分解するシステムのことです。密閉空間での使用には必要となります。 ※2：循環ポンプを別途用意する場合、ピュアキレイザー1次側100kPa以上になるよう選定下さい。循環水量は50Hz、60Hzで異なります。
※3：エア量、酸素量、温度、圧力等により変化することがあります。 ※4：水の状態（水温、有機物量、濁度、泉質など）、その他利用者数、運転時間により、機種の選定が異なる場合がございます。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
※5：池、蓄養水槽には別途ろ過設備が必要な場合があります。この場合、ろ過機の二次側に本機を設置してください。 ※６：プール、池、蓄養水槽などではオゾン水処理槽[ZPV-ACT]が必要な場合があります。オゾン水処理槽を別途ご用命ください。

ピュアキレイザーⓇ型式別仕様書

オゾン水処理槽
ZPV-ACT40
ZPVS3U00-15

ZPVS3U01-15

項目

型式オゾン発生量※3ZPVS3U10-15

循環水量（ℓ/min）ZPVS3U11-15

使用周囲
温度範囲

ZPVS5U01-15

流体
耐圧 2次側温度 （通水部） 圧力

ZPVS5U11-15

電源

ZPV1-40/ZPV1-H40

消費
電力

配管
口径

ZPVS3U00-15

循環ポンプによる※1110W

Rc
1/2

ZPVS3U01-15

最大 17[50Hz]
19[60Hz]※2425W

VP16
Rc1/2

140W

Rc
1/2

0.3g/hZPVS3U10-15

循環ポンプによる※1ZPVS3U11-15
ZPVS5U01-15
0.5g/h

0.04
MPa
以下

0℃～40℃

455W

最大 17[50Hz]
19[60Hz]※2425W
455W

ZPVS5U11-15
0℃～40℃（凍結不可）
ZPV1-40

ZPV1-H400.3
MPa1.5g/h

2.0g/h50～150(最大200)

0.08
MPa
未満

0℃～
50℃

880W
+
オート
ドレン部
11W

6.0g/h1050W※１：ポンプが付属しない仕様については1次圧力を100kPa以上を確保してください。
※3：エア量、酸素量、温度、圧力等により変化することがあります。

オプション

①漏電保護
②低流量時停止③過電流保護
（ヒューズ）④外装取外し時
オゾン、紫外線
停止

VP16
Rc1/2

Rc
1・
1/2

ZPV1-40

オゾンセンサーZPVS3U10-15 ZPVS3U11-15 ZPVS5U11-15 ZPV1-40 ZPV1-H40 ZPV13-40
ZPV1-H40

ZPV13-40
ZPV13-40※上記以外のオプションをお求めの場合は弊社営業までお問い合わせください。

外装

本体＋ポンプ

硬質塩ビ
SUS304/316
変性PPE
石英ガラス
ホウ珪酸ガラス
フッ素ゴム
酸化チタン
フッ素樹脂

本体＋
排オゾンガス処理
本体＋ポンプ＋排オゾンガス処理
本体＋ポンプ①漏電保護②循環停止時自動停止③過電流保護
（ヒューズ）④供給エア圧力高低時停止⑤外装取外し時
オゾン、紫外線停止⑥内蔵ポンプ流量低下警報

外形寸法

横×奥行×高さ（mm）

質量（kg）

214×387×341.5

16270×384×593

26

270×557×748

24

270×557×748

30

270×384×593

26

270×557×74830

SUS304491×460×約580
本体
コンプレッサー（別梱包）
オートドレン（別梱包）

本体
PSA（酸素濃縮器）
（別梱包）

硬質塩ビ
SUS304/316
変性PPE
石英ガラス
ホウ珪酸ガラス
フッ素ゴム
酸化チタン
フッ素樹脂

SPCC
(メラニン焼付塗装/ユニクロメッキ）

40+17
コンプレッサー部
415×約315×約514 （コンプレッサー）（別置き）+1.5(オートオートドレン部ドレン)
185×81×116（別置き）

491×460×約580
PSA：
396×431×555（別置き）※2：内蔵ポンプの循環能力です。60Hz及び配管構成等により流量は変わります。

オゾン水処理槽

外部運転入力端子 ZPV1-40

接液部

本体＋ポンプ＋排オゾンガス処理対応可能機種（型式）ZPV1-H40

材料構成品
本体

AC100V
50/60Hz

0.18
MPa未満
ZPV13-40

VP16
Rc1/2

安全装置

ZPV13-40

オプション概要
410×420×1045㎜

20kg

オゾン吸着のための活性炭処理槽です。
（オゾン水濃度ゼロにはなりません。）

オゾンセンサーを搭載し、装置周辺もしくは内部でのオゾンガスを検知した際にオゾンの発生を停止します。
本体外側に端子BOXが追加されます。
（無電圧a接点）（ZPVS3/S5シリーズは標準・ZPVS3U00-15は対応不可）

40+38

（PSA）

東洋バルヴは、お客様に満足いただける高品質の製品と良質なサービスをご提供するため、全国に営業ネットワーク拠点を設け、きめ細かな営業活動を推進しています。

北海道営業所

東北営業所
関越営業所
甲信営業所
北陸営業所
静岡営業所
名古屋営業所

東京第一営業所
東京第二営業所

大阪営業所
中国営業所

本社

九州営業所

ご注意
● 本リーフレットに記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な条件における、機種選定の目安として掲示するものです。
記載使用条件を外れて、また特殊な使用条件下で当該製品を使用される場合は、事前に当社と技術的な打ち合わせをするか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための検証と評価を行うことが必要です。
● この手続きを経ずに、物的・人的損害が生じても、当社は、その責任を負いかねます。また、本リーフレットの記載事項は、内容の補足・改善、設計変更等により予告無く変更する場合があります。
● 製品をご使用の際には、『 取扱説明書』をお読みください。

販売元
環境事業推進部（東URL http://www.toyovalve.co.jp京）〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビル 8F
TEL.03-6262-1679 FAX.03-6262-1695（名古屋）〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅3-9-37 合人社名駅3ビル 6F
TEL.052-582-5111 FAX.052-561-8471（大製造元阪）〒550-0013 大阪市西区新町1-34-15 グレンチェックビル4F
TEL.06-6532-0512 FAX.06-6532-0517

株式会社キッツ〒391-0012 長野県茅野市金沢5125
TEL.0266-82-0655（直通） FAX.0266-82-0635

201206（IM）