АГАТ-200.АВЭ (АЭ)МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕР.014.05.18.100. АВЭ ТОИЭ2020г.

Перед включением оперативного питания - заземлить!
При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!
Наименование
Версия №1.0.4

Редакция
Оригинальное издание

-2-

Дата
23.03.2020СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ........................................................................................................................................... 3ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 5
1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА ............................................................................................................... 6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.АВЭ ............................. 7
2.1 Конструкция ......................................................................................................................................... 7
2.2 Технические характеристики ............................................................................................................. 7
2.2.1 Питание .................................................................................................................................... 7
2.2.2 Измерительные входы ............................................................................................................ 7
2.2.3 Дискретные входы .................................................................................................................. 8
2.2.4 Выходные реле ........................................................................................................................ 8
2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя............................ 8
2.2.6 Светодиодные индикаторы .................................................................................................... 8
2.2.7 Порты связи ............................................................................................................................. 8
2.2.8 Условия окружающей среды ................................................................................................. 9
2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции ................................... 9
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.АВЭ ................................................................... 10
3.1 Измерение .......................................................................................................................................... 10
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» ................................................................................................... 10
3.2 Защиты................................................................................................................................................ 11
3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)................................................................................ 11
3.2.2 Направленная максимальная токовая защита (НМТЗ)..................................................... 14
3.2.3 Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (МТЗU) ....................... 18
3.2.4 (ТО) ......................................................................................................................................... 21
3.2.5 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ) ............................................................................... 24
3.2.6 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ) ..................................................... 27
3.2.7 Защита по току обратной последовательности (ЗТОП) .................................................... 31
3.2.8 Защита от обрыва фазы (ЗОФ) ............................................................................................. 33
3.2.9 Защита от небаланса фаз (ЗНФ)........................................................................................... 35
3.2.10 Защита пускового режима (ЗПР) ......................................................................................... 36
3.2.11 Защита от тепловой перегрузки (ЗТП) ................................................................................ 37
3.2.12 Защита минимального напряжения (ЗМН)......................................................................... 39
3.2.13 Защита от повышения напряжения (ЗПН) .......................................................................... 41
3.2.14 Защита от повышения напряжения обратной последовательности (ЗНОП) .................. 43
3.2.15 Защита от повышения / понижения частоты (ЗПЧ)........................................................... 45
3.2.16 Дуговая защита (ДЗ) ............................................................................................................. 48
3.3 Автоматика......................................................................................................................................... 50
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ) .................................................................... 50
3.3.2 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) ...................................................................... 52
3.4 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН). .......................................................... 52
3.4.1 Принцип действия БНН. ....................................................................................................... 53
3.4.2 Уставки БНН. ........................................................................................................................ 53
3.5 Способы организации логической защиты шин (ЛЗШ) …………………………………………54
3.6 Способ организации переключения групп уставок на примере максимальной токовой защиты(МТЗ)…………..………………………………………………………………………………………….57
3.7 Управление, контроль и мониторинг выключателя ....................................................................... 59
3.7.1 Режимы управления выключателем. ................................................................................... 59
3.7.2 Местное управление. ............................................................................................................ 60
3.7.3 Дистанционное управление ................................................................................................. 60
3.7.4 Диспетчерское управление .................................................................................................. 61
3.7.5 Настройки управления выключателем. .............................................................................. 61
3.7.6 Контроль и мониторинг выключателя ................................................................................ 62
3.8 Конфигурация .................................................................................................................................... 63
3.8.1 Конфигурация выключателя ................................................................................................ 63
3.8.2 Конфигурация измерительных входов ............................................................................... 65
3.8.3 Конфигурация дискретных входов...................................................................................... 66-3-

3.8.4 Конфигурация выходных реле ............................................................................................. 67
3.8.5 Конфигурация светодиодных индикаторов ........................................................................ 68
3.8.6 Конфигурация защит ............................................................................................................. 69
3.8.7 Конфигурация устройства .................................................................................................... 69
3.9 Информация об устройстве............................................................................................................... 70
3.9.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» ................................................................... 70
3.9.2 Меню «КОНТРОЛЬ»............................................................................................................. 70
3.10 Тест ...................................................................................................................................................... 71
3.10.1 Меню «ТЕСТ»........................................................................................................................ 71
3.11 Регистратор событий ......................................................................................................................... 72
3.11.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий ................................ 72
3.11.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»................................................................. 72
3.12 Регистратор сигналов ........................................................................................................................ 73
3.12.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов…………………….73
3.12.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов. ................................................. 75
4 СВЯЗЬ ................................................................................................................................................. 78
4.1 Интерфейс связи USB........................................................................................................................ 78
4.2 Интерфейс связи RS-485 ................................................................................................................... 78
4.3 Программное обеспечение ................................................................................................................ 78
5 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ .............................................................................................. 79
6 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.АВЭ ............................................... 80
6.1 ЖКИ и кнопки управления ............................................................................................................... 80
6.2 Работа с меню. .................................................................................................................................... 80
6.2.1 Пароль..................................................................................................................................... 80
6.2.2 Редактирование параметров ................................................................................................. 81
6.2.3 Восстановление заводских настроек ................................................................................... 81
7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ....................................................................................................... 83
7.1 Маркировка ........................................................................................................................................ 83
7.2 Упаковка ............................................................................................................................................. 83
8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .............................................................................................. 84
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.............................................................................................. 85
10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ....................................................................... 86
10.1 Правила транспортировки................................................................................................................. 86
10.2 Условия хранения .............................................................................................................................. 86
11 УТИЛИЗАЦИЯ .................................................................................................................................. 87ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.АВЭ. ................................................................................. 88ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ................................. 92ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.АВЭ (АЭ) .............................................. 96ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ............................................. 98ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНКИ ЗАКАЗА АГАТ-200.АВЭ (АЭ) .......................................................... 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТ И ПО ВЫБОРУ УСТАВОК
АГАТ-200.АВЭ ........................................................................................................................................ 102
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА СВЯЗИMODBUS RTU ......................................................................................................................................... 104-4-ВВЕДЕНИЕ
Устройство АГАТ-200.АВЭ – выполняет функции токовой защиты, защит по напряжению ичастоте, а также управления и телемеханики электродвигателей. Предназначено для установки нановых и реконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей,для замены старых устройств РЗА и телемеханики.
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства АГАТ-200.АВЭ, а также для руководства при монтаже наладке и эксплуатации.
Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации,поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
техническим описанием.

-5-

1ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Функции защит, автоматики, управления и телемеханики, выполняемые устройством:−максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени
(3 ступени – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);−направленная максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени
(2 ступени – НМТЗ1, НМТЗ2);−максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, независимой или зависимой выдержкой времени (2 ступени – МТЗU1, МТЗU2);−токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени –ТО1, ТО2, ТО3);−защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);−направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1,
НЗНЗ2);−
защита от повышения тока обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1,
ЗТОП2);−
защита от обрыва фазы (2 ступени ЗОФ1, ЗОФ2);−защита от повышения тока обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1,
ЗТОП2);−
защита от небаланса фаз (ЗНФ);−защита пускового режима электродвигателя с ограничением количества пусков(ЗПР);−
защита от тепловой перегрузки электродвигателя (ЗТП);−защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);−защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);−защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 ступени –ЗНОП1, ЗНОП2);−защита от повышения/понижения промышленной частоты (5 ступеней – ЗПЧ1,
ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);−дуговая защита присоединения (ДЗ);−резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);−дистанционное включение электродвигателя;−дистанционное отключение электродвигателя от технологических блокировок;−формирование запрета включения электродвигателя;−местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;−мониторинг выключателя;−блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН);−измерение фазных токов, фазных или линейных напряжений, тока Io и напряжения
Uo и частоты;−расчет тока и напряжения обратной последовательности, активной и реактивной
мощности и cos φ;−расчет тока небаланса фаз и нагрева электродвигателя;−регистратор аварийных событий;−регистратор аналоговых сигналов;−порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);−
порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя, измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

-6-

2

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.АВЭ

2.1Конструкция
Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.
Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 4.
На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки
управления.
На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых идискретных сигналов) и вывод заземления (под винт М4).
На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского
номера устройства.
Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется
выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.
Схема подключения АГАТ-200.АВЭ приведена в Приложении 3.
2.2
Технические характеристики
2.2.1 Питание
Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных
цепей тока. Наличие схемы питания от цепей тока должно быть указано при заказе устройства.
Бланк заказа приведен в Приложении 5.
Параметры схемы питания приведены в Таблице 1.
Таблица 1Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:− дежурный режим;− при срабатывании всех выходных реле.
Питание от ТТ:Используемые каналы токаМинимальный ток необходимый для питания устройства:− c номинальным током 5 А;
− c номинальным током 1 А.
Время готовности устройства после подачи напряжения (тока от ТТ), не более

220 В (=, ~)(100 ÷ 250) В (=, ~)500 мс
4 Вт;
7 Вт
Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
2,5 А
0,8 А
150 мсПо заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным напряжением питания 24, 48,
60 и 110В.
2.2.2 Измерительные входы
Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.
Таблица 2Токовые входы:Количество
Номинальный токТок термической
стойкости
Потребляемая мощность

Входы напряжения:I1, I2, I3
I4ДлительноВ течение 2 сЦепи измерения
Цепи питания от ТТКоличество
Номинальное напряжение (Uном)Длительно допустимое напряжение
Потребляемая мощность при номинальном напряжении

4 (I1, I2, I3, I4)
1 A/5 A0,2/1 A0,4 А/2 A/10 A
8 А/40 A/200 A
0,3 ВА/фазу (5 А)
4,0 ВА/фазу (5 А)
4 (U1, U2, U3, U4)
100 В
150 В
<0,5 ВА

Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3, I4 указывается при заказе устройства.

-7-

2.2.3 Дискретные входы
Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.
Таблица 3Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входТребуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.
2.2.4 Выходные релеПараметры выходных реле приведены в Таблице 4.
Таблица 4Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3с

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL7)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
250 В (=/~)
8А
15 А

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО
250 В (=/~)
8А
15 А

2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя
Параметры выходов приведены в Таблице 5.
Таблица 5Количество
Обозначение
Допустимый ток дешунтирования

2 (выход фазы А и С)
L1, L2
До 150 А

2.2.6 Светодиодные индикаторы
Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 6.
Таблица 6Количество
Обозначение
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10Назначение:− LED1÷ LED9
− LED1010
LED1÷ LED10Красный
Зеленый
Назначается из менюИндикация исправности устройства

2.2.7 Порты связи
Параметры портов связи приведены в Таблице 7.
Таблица 7Порт 1Порт 2Интерфейс
Протокол
Скорость передачи, бодЧетность
Стоповые битыРазмещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUS RTU
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
Чет
1Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

-8-

2.2.8 Условия окружающей среды
Условия работы и хранения приведены Таблице 8.
Таблица 8Температура хранения
Рабочий диапазон температур
Допустимая влажность

-40°C дo +70°C-25°C дo + 55 °C стандартное исполнение
-40°C дo + 70 °C специальное исполнение с OLED индикатором
98% при 25°C

2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции
Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха
(20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой (45 – 65) Гц, значение которого приведено в Таблице 9.
Таблица 9Контролируемые цепиИспытательное напряжение,
В
2000
2000
2000
1500
2000
2000

Входные ТТ – контакты выходных релеВходные ТТ – питание
Входные ТТ – дискретные входы
Питание – дискретные входы
Питание – дискретные выходы
Дискретные входы – контакты выходных релеСопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 9, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и при напряжении мегаомметра – 100 МОм.
Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:−амплитуда импульса – 4,5 ± 0,5 кВ;−длительность фронта импульса – (1,2 × 10-6 ± 0,36 × 10- 6 ) с;−длительность спада импульса – (50 × 10-6 ± 10 × 10-6 ) с;−энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж;−количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.
Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 ± 0,1)
МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения
после 3 – 4 периодов.
Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

-9-

3

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.АВЭ

3.1ИзмерениеВ устройстве производится измерение трех фазных токов, трех фазных или линейных
напряжений, тока и напряжения нулевой последовательности, а также сдвига фаз относительно
заданного базового измерительного канала.
На основе измеренных значений фазных токов производится расчет тока прямой и обратной
последовательности. На основе измеренных значений фазных напряжений производится расчет
напряжения обратной последовательности.
При подключении трех фазных напряжений, действующее значение и фазовый угол сдвига
линейных напряжений рассчитывается программно.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (Таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в
п.3.5.2 «Конфигурация измерительных входов».
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» АГАТ-200.АВЭ предусмотрена индикация следующих измеренных и рассчитанных величин:−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники трех фазных
токов;−
первичных и вторичных значений тока нулевой последовательности;−вторичных значений тока обратной последовательности;−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники трех фазныхили линейных напряжений;−первичных и вторичных значений напряжения нулевой последовательности;−вторичное значение напряжения обратной последовательности;−отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности
(I2/I1);−отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности
(I2/I1);−нагрева электродвигателя;−сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала;−значения первого и второго канала измерения частоты;−значение активной и реактивной мощности;−значение коэффициента активной мощности cos φ.
3.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».
Дополнительный подпункт меню присутствует только для измерительных величин, для которых предусмотрено измерение фазового угла или отображения как первичных, так и вторичных
значений. На наличие дополнительного подменю указывает наличие указателя «►» в правом углунижней строки ЖКИ.
В основном меню отображаются первичные значения измеряемых величин, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол. Для расчетных величин в основном меню отображается вторичное значение, а в дополнительном меню вторичное значение и фазовый угол.
Измеренные первичные значения фазных токов, фазных или линейных напряжений, тока инапряжения нулевой последовательности индицируются с учетом заданных в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ» соответствующих коэффициентов трансформации токаи напряжения.
Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно
базового измерительного канала, который задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ».
Если к устройству подключены фазные напряжение, то дополнительно, на основе измеренных фазных, производится расчет линейных напряжений и их фазового угла. Также вторичные
значения расчетных значений линейных напряжений отображаются в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».

- 10 -

3.2
Защиты
3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено три независимых ступени одно, двух илитрехфазной максимальной токовой защиты – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3.
3.2.1.1 Описание и функциональные возможности МТЗМаксимальная токовая защита (МТЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания МТЗ может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗ предусмотрены следующие времятоковые характеристики срабатывания:−независимая;−нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
крутая (аналог РТВ-1);−пологая (аналог РТВ-IV);−тепловая характеристика без памяти;−тепловая характеристика с частичной памятью.
Графическое представление времятоковых характеристик срабатывания приведено в Приложении 2.
В МТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой)три режима блокировки:−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку,стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего
уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗ возобновляется и активируется выходное
реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени МТЗ начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени МТЗ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации
пускового органа МТЗ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания МТЗ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки МТЗ(дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени
блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания МТЗ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание МТЗ.
В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя привключении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗ определяется уставкой времени ускорения.
Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание МТЗ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).
В МТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании МТЗ.
Индикация срабатывания МТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание МТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
- 11 -

Коэффициент возврата МТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.1.2 Описание меню и конфигурация МТЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени МТЗ производится соответственно вменю «МТЗ1(2, 3)».
Ввод/вывод из работы МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Фаза I». Для каждой изфаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение
– Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что ониназначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Еслифаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы
всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В иС можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Выбор характеристики срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ х-ка ср».
Ввод уставки тока срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Iсраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «МТЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания МТЗ(«МТЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗ производится в пункте меню«МТЗ Тсраб,с».
Выбор режима работы блокировки МТЗ производится в пункте меню «МТЗ РежБлок».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Блок DI». Если в пункте меню «МТЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы МТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «МТЗ Тблок, с». Если уставку
времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «МТЗ Ускор.», азадание выдержки времени в пункте меню «МТЗ Tускор,с». Фиксация включения выключателя
производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «Выкл Вкл DI»меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск.МТЗ». Для отключения действия пускового органа МТЗ на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск.МТЗ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание МТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Реле 1», а второго реле впункте меню «МТЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗ (снижении токавсех фаз ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗ (снижении
тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».

- 12 -

Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«МТЗ Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗ производится в меню настройки МТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание МТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначеннымв меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительнодля работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню«УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл»задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «МТЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗ (МТЗ1(2,3))
приведен в Таблице 10.
Таблица 10
п. Меню «*.0 МТЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
2.
*.1 МТЗ1(2,3) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы МТЗДиапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Независимая, Чрезв.инв,Сильно.инв, Норм.инв,Крутая, Пологая, Тепловая
б.п, Тепловая с.п
0,5÷150 при Iном=5А
0,01
0,1÷30 при Iном=1А

*.2 МТЗ1(2,3) фаза IВыбор фаз тока срабатывания МТЗ

Ia, Ib, Ic*.3 МТЗ1(2,3) х-ка.ср

Выбор характеристики срабатывания
МТЗНезависимая

*.4 МТЗ1(2,3) Iсраб,АТок срабатывания МТЗ, А

5,00
1,00

*.5 МТЗ1(2,3) Тсраб,сВыдержка
МТЗ, с

0,05

0,05÷250

0,01*.6 МТЗ1(2,3) РежБлок

Выбор режима блокировки МТЗОстанов
тайм.

Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб-*.7 МТЗ1(2,3) Блок DIНазначение дискретного входа дляблокировки МТЗНетНет, DI1÷DI6(DI8)**-*.8 МТЗ1(2,3) Тблок,сВремя ограничения блокировки МТЗ, свремени

срабатывания

*.9 МТЗ1(2,3) Ускор.
*.10 МТЗ1(2,3) Тускор,сВвод/вывод из работы ускорения МТЗВыдержка времени ускорения МТЗ, сНазначение действия пускового органа
*.11 Вых Пуск МТЗ1(2,3)МТЗ на выходное релеНазначение действия МТЗ на Выход*.12 МТЗ1(2,3) Реле 1ное реле 1*.13 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.14 МТЗ1(2,3) Реле 2Назначение действия МТЗ на выходное
реле 2*.15 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания МТЗНазначение светодиодного индикатора
*.17 МТЗ1(2,3) ИндСраб
срабатывания МТЗ*.16 Пуск УРОВ0.00«Длительно»
Откл
0,00

0,0÷250

0,01

Вкл, Откл
0,00÷1,00

0,01

Нет

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксации

Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6(RL7)**Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

ОтклВкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-НетБез фиксации
Нет

-

*
- номер главного меню ступени МТЗ.
** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.

- 13 -

3.2.2 Направленная максимальная токовая защита (НМТЗ)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено две независимых ступени одно, двух илитрехфазной направленной максимальной токовой защиты – НМТЗ1, НМТЗ2.
3.2.2.1 Описание и функциональные возможности НМТЗНаправленная максимальная токовая защита (НМТЗ) срабатывает с заданной выдержкой
времени при превышении током любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения инахождении фазового угла тока в заданной зоне срабатывания (φсект.сраб).
Определение направления мощности производится по 90-градусной схеме. Для определения направления используются следующие сочетания токов и напряжений:−Ia и Ubc;−
Ib и Uca;−
Ic и Uab.
Направление определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов.
Расчет угла между линейным напряжением Ubc (Uab, Uca) и током фазы Ia (Ic, Ib), начинается при значениях тока фазы выше 0,01* Iном и линейного напряжения выше 0,01*Uном.
Зона срабатывания определяется уставкой базового угла (φбаз) (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания (φсек.ср) и выбранным направлением срабатывания. Базовый угол (φбаз) отсчитывается от вектора напряжения против часовой стрелки. Зона срабатывания (φсекюср) отсчитывается от базового угла в обе стороны (+φсек.ср) и (-φсекюср), где:−+φсек.ср = φсек.ср / 2;−-φсек.ср = φсек.ср / 2.
Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.

Рис. 1 Диаграмма определения направления и зоны срабатывания в прямом направлении.
Для НМТЗ может быть выбран один из следующих режимов работы органа направления
мощности:- 14 -

−−отключено (направление мощности не учитывается);прямо (фазовый угол хотя бы одной из фаз тока находится в заданном секторе сраба-тывания);−обратно (фазовый угол хотя бы одной из фаз тока находится вне заданного сектора
срабатывания).
Выдержка времени срабатывания НМТЗ во всех режимах работы независимая.
В НМТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой)три режима блокировки:−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени НМТЗостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
НМТЗ, отпадает. После снятия блокировки НМТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку,стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего
уставку срабатывания, отсчет выдержки времени НМТЗ возобновляется и активируется выходное
реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени НМТЗобнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа НМТЗ,отпадает. После снятия блокировки НМТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, сталнеактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания, счетчик выдержки времени НМТЗ начинает отсчет с нуля и активируется выходное
реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени НМТЗ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации
пускового органа НМТЗ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени
срабатывания НМТЗ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки
НМТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка
времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку срабатывания НМТЗ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание НМТЗ.
В НМТЗ предусмотрена возможность перевода в ненаправленный режим срабатывания присрабатывании назначенного дискретного входа.
В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания НМТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя привключении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания НМТЗ определяется уставкой времени ускорения. ». Фиксация
включения выключателя производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «Выкл Вкл DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Для НМТЗ может быть выбран один из трех режимов работы функции ускорения:−отключено;−ускорение с определением направления;−ненаправленное срабатывание ускорения.
Срабатывание пускового органа НМТЗ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание НМТЗ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реледешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования
электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства)В НМТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании НМТЗ.
Индикация срабатывания НМТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание НМТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата НМТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.2.2 Описание меню и конфигурация НМТЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени НМТЗ производится соответственно вменю «НМТЗ1(2)».
- 15 -

Ввод/вывод из работы НМТЗ производится в пункте меню «НМТЗ Вкл/Откл».
Выбор фаз тока срабатывания НМТЗ производится в пункте меню «НМТЗ Фаза I». Длякаждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1, или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить
значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы Аназначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать
значение «Нет».
Выбор фаз напряжения НМТЗ производится в пункте меню «НМТЗ Фаза U». Для каждойиз фаз может быть выбрано значение одноименной фазы линейного или фазного напряжения изназначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2 для фазыB – Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы C – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначенына измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазанапряжения не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab, то для фазВ и С можно установить только Ubc и Uca соответственно или выбрать значение «Нет». Если вменю «НМТЗ Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения и фазового угла линейных напряжений производится программно.
Выбор режима работы, органа направления мощности НМТЗ, производится в пункте меню«НМТЗ Направл».
Ввод уставки базового угла (угла максимальной чувствительности) органа направления
мощности НМТЗ, производится в пункте меню «НМТЗ Баз.уг».
Ввод уставки сектора срабатывания органа направления мощности НМТЗ, производится впункте меню «НМТЗ Сект.ср».
Ввод уставки тока срабатывания НМТЗ, производится в пункте меню «НМТЗ Ісраб,А».
Диапазон задания уставки тока срабатывания НМТЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «НМТЗ Фаза I». Если в меню назначения фазсрабатывания НМТЗ («НМТЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки токасрабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания НМТЗ производится в пункте меню«НМТЗ Тсраб,с».
Выбор режима работы блокировки НМТЗ производится в пункте меню «НМТЗ РежБлок».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки НМТЗ производится в пункте
меню «НМТЗ Блок DI». Если в пункте меню «НМТЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы НМТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «НМТЗ Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Назначение требуемого дискретного входа для перевода НМТЗ в ненаправленный режим
срабатывания производится в пункте меню «НМТЗ Ненапр».
Отключение и выбор режимов работы функции «ускорения» производится в пункте меню«НМТЗ Ускор.», а задание выдержки времени в пункте меню «НМТЗ Tуск,с.
Срабатывание пускового органа НМТЗ может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск.НМТЗ». Для отключения действия пускового органа НМТЗ на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск.НМТЗ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание НМТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НМТЗ производится в пункте меню «НМТЗ Реле 1», а второго
реле в пункте меню «НМТЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
- 16 -

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания НМТЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания НМТЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания НМТЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НМТЗ до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания НМТЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания НМТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«НМТЗ Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании НМТЗ производится в менюнастройки НМТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно изреле, назначенных на срабатывание НМТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя,назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».
Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ впункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте
«РелеОткл Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НМТЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «НМТЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней НМТЗ (НМТЗ1(2))приведен в Таблице 11.
Таблица 11
п. Меню «*.0 НМТЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 НМТЗ1(2) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы НМТЗ*.2 НМТЗ1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания НМТЗ*.3 НМТЗ1(2) фаза UВыбор фаз напряжения для определения направления

Диапазон

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
Нет,Нет,Нетнапряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Прямо, Обратно,ПрямоОтключено

Шаг
5.
-

-

-

*.6 НМТЗ1(2) Сек.ср

Выбор режима работы органа направления мощности
Базовый угол (угол максимальной чувствительности)Сектор зоны срабатывания НМТЗ*.7 НМТЗ1(2) Iсраб,АТок срабатывания НМТЗ, А

160
5,00
1,00

*.8 НМТЗ1(2) Тсраб,сВыдержка времени срабатывания
НМТЗ, с0,100,10÷250

0,01Останов
тайм.

Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб-*.4 НМТЗ1(2) Направл
*.5 НМТЗ1(2) Баз.уг

*.9 НМТЗ1(2,3) РежБлок Выбор режима блокировки НМТЗ

-

60

0÷90

1

90÷3600,05÷150 при Iном=5А
0,01÷30 при Iном=1А

10,01*.10 НМТЗ1(2) Блок DIНазначение дискретного входа дляблокировки НМТЗНетНет, DI1÷DI6(DI8)**-*.11 НМТЗ1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки
НМТЗ, с0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-*.12 НМТЗ1(2) Ненапр
*.13 НМТЗ1(2) Ускор.
*.14 НМТЗ1(2) Тускор,сНазначение дискретного входа перевода НМТЗ в ненаправленный режим
срабатывания
Отключение и выбор режимов работы
функции «ускорения»Выдержка времени ускорения НМТЗ, с- 17 -

Откл
0,00

Откл, С опред.напр,Ненапр.сраб
0,00÷1,00

0,01

1.

2.
Назначение действия пускового органа
*.15 Вых ПускНМТЗ1(2)НМТЗ на выходное релеНазначение действия НМТЗ на Выход*.16 НМТЗ1(2) Реле 1ное реле 1

3.

4.

Нет

Нет, RL1÷RL6(RL7)**

5.
-*.17 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксации

*.18 НМТЗ1(2) Реле 2Назначение действия НМТЗ на выходное реле 2Нет

*.19 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксации

Нет, RL1÷RL6(RL7)**Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6(RL7)**Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

ОтклВкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания НМТЗНазначение светодиодного индикатора
*.21 НМТЗ1(2) ИндСраб
срабатывания НМТЗ*.20 Пуск УРОВ

Нет

-

*
- номер главного меню ступени НМТЗ.
** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.2.3 Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (МТЗU)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено две независимых ступени одно, двух илитрехфазной максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению – МТЗU1, МТЗU2.
3.2.3.1 Описание и функциональные возможности МТЗUМаксимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (МТЗU) срабатывает с заданной выдержкой времени при выполнении следующих условий:−превышение током любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения;−снижение, хотя бы одного, линейного напряжения (Uab, Ubc или Uca) ниже заданного уставкой значения;−отсутствие блокировки по дискретному входу.
Выдержка времени срабатывания МТЗU может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗU предусмотрены следующие времятоковые характеристики срабатывания:−независимая;−нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
крутая (аналог РТВ-1);−пологая (аналог РТВ-IV);−тепловая характеристика без памяти;−тепловая характеристика с частичной памятью.
Графическое представление времятоковых характеристик срабатывания приведено в Приложении 2.
В МТЗU предусмотрено два вида блокировки по дискретному входу:−блокировка 1 - с регулируемым ограничением по времени блокировки (на заданное
уставкой время);−блокировка 2 - длительная.
Для блокировки 1 предусмотрено (задается уставкой) три режима работы:−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗUостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
МТЗU, отпадает. После снятия блокировки МТЗU (дискретный вход, назначенный на блокировку,стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего
уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗU возобновляется и активируется выходное
реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗUобнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗU,отпадает. После снятия блокировки МТЗU (дискретный вход, назначенный на блокировку, сталнеактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку
- 18 -

срабатывания, счетчик выдержки времени МТЗU начинает отсчет с нуля и активируется выходное
реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени МТЗU не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации
пускового органа МТЗU, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени
срабатывания МТЗU блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки
МТЗU (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка
времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку срабатывания МТЗU, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание МТЗU.
Блокировка 2 работает всегда в режиме – «Останов таймера».
В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗU при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя привключении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗU определяется уставкой времени ускорения. Фиксация включения выключателя производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте
меню «Выкл Вкл DI» меню «Конфигурация Выключателя».
Срабатывание пускового органа МТЗU может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание МТЗU может быть назначено на два любых выходных реле и/или реледешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).
В МТЗU предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании МТЗU.
Индикация срабатывания МТЗU может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание МТЗU фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата МТЗU – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.3.2 Описание меню и конфигурация МТЗU.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени МТЗU производится соответственно вменю «МТЗU1(2)».
Ввод/вывод из работы МТЗU производится в пункте меню «МТЗU Вкл/Откл».
Выбор фаз тока срабатывания МТЗU производится в пункте меню «МТЗU Фаза I». Длякаждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условиичто они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то дляфаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Выбор характеристики срабатывания МТЗU производится в пункте меню «МТЗU х-ка ср».
Ввод уставки тока срабатывания МТЗU производится в пункте меню «МТЗU Iсраб,А».
Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗU зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «МТЗU Фаза I». Если в меню назначения фазсрабатывания МТЗU («МТЗU Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки токасрабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗU производится в пункте меню«МТЗU Тсраб,с».
Выбор фаз напряжения для блокировки работы МТЗU производится в пункте меню«МТЗU Фаза U». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазыB – Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы C – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначенына измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы
всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз Ви С можно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в- 19 -

меню «МТЗU Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится программно.
Ввод уставки напряжения блокировки МТЗU производится в пункте меню «МТЗU Uбл,В».
Диапазон задания уставки напряжения блокировки МТЗU зависит от номинального напряжения
измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «МТЗU Фаза U». Если в менюназначения фаз напряжения МТЗU («МТЗU Фаза U») не назначена ни одна из фаз, то значение
уставки напряжения блокировки отображается в кратностях от номинального напряжения.
Выбор режима работы блокировки 1 МТЗU производится в пункте меню «МТЗU РежБл1».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки МТЗU с регулируемым ограничением по времени блокировки производится в пункте меню «МТЗU Бл1 DI». Если в пункте меню «МТЗU Бл1 DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы МТЗU будет отключена.
Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «МТЗU Тбл1, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки МТЗU без ограничения по времени производится в пункте меню «МТЗU Бл2 DI». Работа блокировки выполнена длительно, навремя присутствия сигнала на дискретном входе. Данная блокировка может использоваться дляконтроля включенного состояния автоматического выключателя цепей напряжения.
Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «МТЗU Ускор.»,а задание выдержки времени в пункте меню «МТЗU Tускор,с».
Срабатывание пускового органа МТЗU может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск.МТЗU». Для отключения действия пускового органа МТЗU на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск.МТЗU» выбрать значение «Нет».
Срабатывание МТЗU может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗU производится в пункте меню «МТЗU Реле 1», а второго
реле в пункте меню «МТЗU Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания МТЗU назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗU (снижении токавсех фаз ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания МТЗU назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗU (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «ВВОД» налицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания МТЗU назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗU. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«МТЗU Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗU производится в менюнастройки МТЗU, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно изреле, назначенных на срабатывание МТЗU совпадает с выходным реле отключения выключателя,назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».
Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ впункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте
«РелеОткл Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗU (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «МТЗU Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗU1(2) приведенв Таблице 12.
- 20 -

Таблица 12
п. Меню «*.0 МТЗU»
1.
*.1 МТЗU1(2) Вкл/ОтклЗначение поумолчанию
3.
ОтклПараметр
2.
Ввод/вывод из работы МТЗUДиапазон

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных на*.2 МТЗU1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания МТЗUНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Независимая, Чрезв.инв,Выбор характеристики срабатывания
Сильно.инв, Норм.инв,Независимая
*.3 МТU1(2) х-ка.ср
МТЗUКрутая, Пологая, Тепловая
б.п, Тепловая с.п
5,00
0,5÷150 при Iном=5А
*.4 МТЗU1(2) Iсраб,АТок срабатывания МТЗU, А
1,00
0,1÷30 при Iном=1АВыдержка времени срабатывания
*.5 МТЗU1(2) Тсраб,с
0,05
0,05÷250
МТЗU, сЗначение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
*.6 МТЗU1(2) фаза UВыбор фаз напряжения МТЗUНет,Нет,Нетнапряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
*.7 МТЗU1(2) Uбл,ВНапряжение блокировки МТЗU, В90,00,5÷90.0Останов тайм, Сброс тай*.8 МТЗU1(2,3) РежБлок Выбор режима блокировки 1 МТЗUОстанов тайм.
мера, Блок СрабНазначение дискретного входа для*.9 МТЗU1(2) Бл1 DIНетНет, DI1÷DI6(DI8)**блокировки 1 МТЗUВремя ограничения блокировки 1
0.00*.10 МТЗU1(2) Тбл1,с
0,0÷250
МТЗU, с«Длительно»Назначение дискретного входа для*.11 МТЗU1(2) Бл2 DIНетНет, DI1÷DI6(DI8)**блокировки 2 МТЗU
Ввод/вывод из работы ускорения
*.12 МТЗU1(2) Ускор.
ОтклВкл, Откл
МТЗUВыдержка времени ускорения
*.13 МТU1(2) Туск,с
0,00
0,00÷1,00
МТЗU с
Назначение действия пускового оргаНет, RL1÷RL6(RL7)**Нет
*.14Вых Пуск МТЗU1(2)на МТЗU на выходное релеРеле Дешунт. ***Назначение действия МТЗU на Вы*.15 МТЗU1(2) Реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**ходное реле 1Без фиксации,*.16 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииС фиксацией, Импульсно
Назначение действия МТЗU на выНет, RL1÷RL6(RL7)***.17 МТЗU1(2) Реле 2Нетходное реле 2Реле Дешунт. ***Без фиксации,*.18 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииС фиксацией, Импульсно
Разрешение/запрет пуска УРОВ после
*.19 Пуск УРОВОтклВкл, Откл
срабатывания МТЗUНазначение светодиодного индикато*.20 МТЗU1(2) ИндСраб
НетНет, LED1÷LED9ра срабатывания МТЗU

Шаг
5.
-

-

-

0,01
0,01

-

0,01
0,01
0,01
-

*
- номер главного меню ступени МТЗU.
** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.2.4 (ТО)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено три независимых ступени одно, двух илитрехфазной токовой отсечки – ТО1, ТО2, ТО3.
3.2.4.1 Описание и функциональные возможности ТОТоковая отсечка (ТО) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении токалюбой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.
- 21 -

Выдержка времени срабатывания ТО независимая с регулируемым временем возврата пускового органа. В ТО предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа приснижении тока ниже уставки. При срабатывании пускового органа ТО и кратковременных снижениях тока ниже уставки срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органа не происходит.
В ТО предусмотрена возможность ввода «загрубления» уставки по току на заданное уставкой время, при срабатывании назначенного дискретного входа. При введенном «загрублении» исрабатывании назначенного дискретного входа на протяжении заданного времени уставка токасрабатывания будет равна:Iср.загр = Iср × Кзагр.
где:−Iср.загр – уставка тока срабатывания ТО с учетом «загрубления»;−Iср – уставка тока срабатывания ТО заданная в меню;−Кзагр. – коэффициент загрубления.
В ТО предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой) трирежима блокировки
−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТОостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, сталнеактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания, отсчет выдержки времени ТО возобновляется и активируется выходное реле,назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени ТО начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле,назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени ТО не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания ТО блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания ТО, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание ТО.
Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ТО может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).
В ТО предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ТО.
Индикация срабатывания ТО может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ТО фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ТО – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.4.2 Описание меню и конфигурация ТО.
Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени ТО производится соответственно вменю «ТО1 (2, 3)».
Ввод/вывод из работы ТО производится в пункте меню «ТО Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Фаза I». Для каждой из фазможет выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2,
для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не исполь- 22 -зуется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Iсраб,А». Диапазон
задания уставки тока срабатывания ТО зависит от номинального тока измерительных каналовфаз тока, назначенных в меню «ТО Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания ТО(«ТО Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ТО производится в пункте меню«ТО Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ТО производится в пункте
меню «ТО Твозв,с».
Ввод вывод из работы «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте
меню «ТО Загрубл.».
Ввод уставки времени действия «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производитсяв пункте меню «ТО Тзагр,с».
Ввод уставки коэффициента «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится впункте меню «ТО Кзагр,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ТО производится в пункте меню«ТО Блок DI». Если в пункте меню «ТО Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ТО будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа,будет действовать блокировка задается в пункте меню «ТО Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный
дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле в пункте меню «Вых Пуск ТО». Для отключения действия пускового органа ТО на выходное реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ТО» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ТО может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Реле 1», а второго реле впункте меню «ТО Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ТО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ТО (снижении тока всех фазниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ТО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ТО (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой
панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ТО назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ТО. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для егоактивации при срабатывании ТО необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«ТО Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ТО производится в меню настройки
ТО, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ТО совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительнодля работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню«УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл»задать выходное реле отключения выключателя.
- 23 -

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ТО (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ТО Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ТО (ТО1(2,3)) приведен в Таблице 13.
Таблица 13Значение поумолчанию
3.
Отклп. Меню «*.0 ТО»Параметр

1.
*.1 ТО1(2,3) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ТО*.2 ТО1(2,3) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ТО*.3 ТО1(2,3) Iсраб,АТок срабатывания ТО, А*.4 ТО1(2,3) Тсраб,с

*.8 ТО1(2,3) KзагрВыдержка времени срабатывания ТО, сВыдержка времени возврата пускового
органа ТО, сВвод/вывод из работы «загрубления»ТОВыдержка времени действия «загрубления» ТО, сКоэффициент «загрубления» ТО*.9 ТО1 (2,3) РежБлок

Выбор режима блокировки ТО*.10 ТО1(2,3) Блок DI*.11 ТО1(2,3) Тблок,с

*.5 ТО1(2,3) Твозв,с
*.6 ТО1(2,3) Загрубл.
*.7 ТО1(2,3) Тзагр,с

*.12 Вых Пуск ТО1(2,3)*.13 ТО1(2,3) Реле 1

5,00
1,00
0,05

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

-0,00

0,00÷250

0,01

1,00
Останов
тайм.

0,50÷10Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб0,01Назначение дискретного входа дляблокировки ТОНетНет, DI1÷DI6(DI8)**-Время ограничения блокировки ТО, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Назначение действия пускового органаТО на выходное релеНазначение действия ТО на выходное
реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.15 ТО1(2,3) Реле 2Назначение действия ТО на выходное
реле 2*.16 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.18 ТО1(2,3) Инд СрабШаг

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А
0,05÷250*.14 Сраб Реле 1*.17 Пуск УРОВДиапазон

Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания ТОНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ТО

Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01

-

Без фиксации

Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

ОтклВкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-НетБез фиксации
Нет

-

*
- номер главного меню ступени ТО.
** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.2.5 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено две независимых ступени защиты от замыканий на землю – ЗНЗ1, ЗНЗ2.
3.2.5.1 Описание и функциональные возможности ЗНЗЗащита от замыканий на землю (ЗНЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током нулевой последовательности (Io) заданного уставкой значения.
В ЗНЗ предусмотрена возможность выбора режима измерения тока нулевой последовательности (Io). Предусмотрено три режима измерения:- 24 -

−среднеквадратического значения тока Io (действующее значение суммы всех гармо-−действующего значения первой гармоники тока Io;расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных

ник);
−

токов.
Расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных токов
производится по формуле:1
Io = ( I a + Ib + I c)
3где:−Iо – рассчитанное значение тока нулевой последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗНЗ независимая.
В ЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗНЗ останавливается. После снятия блокировки ЗНЗ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.
Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.5.2 Описание меню и конфигурация ЗНЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНЗ производится соответственно вменю «ЗНЗ1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Откл / Вкл».
Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания ЗНЗ производится в пункте
меню «ЗНЗ Фаза Io». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор фаз тока для расчета Io производится в пункте меню «ЗНЗ Расч.Iо». Для каждой изфаз может выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2,
для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаздолжны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно
установить только Ib1 и Ic1. Для расчета Io обязательно необходимо задать все три фазы тока.
Выбор режима измерения тока нулевой последовательности производится в пункте меню«ЗНЗ Реж.изм». Может быть выбран один из двух режимов измерения:−Среднеквадр.
−Основн.час-та;−Расчетное Iо.
Ввод уставки тока срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Iо ср,А». Диапазон
задания уставки тока срабатывания ЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «ЗНЗ Фаза Iо». Если в меню назначения фазы срабатывания ЗНЗ(«ЗНЗ Фаза Iо») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню«ЗНЗ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Блок DI». Если в пункте меню «ЗНЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка
работы ЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного
входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗНЗ Тблок, с». Если уставку вре- 25 -мени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНЗ (снижении тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНЗ (снижении
тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНЗ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗНЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗНЗ (ЗНЗ1(2)) приведен в Таблице 14.
Таблица 14
п. Меню «*.0 ЗНЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗНЗ1(2) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ЗНЗ*.2 ЗНЗ1(2) фаза IoВыбор индекса тока нулевой последовательности

*.3 ЗНЗ1(2) Расч.IoВыбор фаз тока для расчета Io*.4 ЗНЗ1(2) Реж.изм

Выбор режима измерения Io*.5 ЗНЗ1(2) Iо ср,АТок срабатывания ЗНЗ, А*.6 ЗНЗ1(2) Тсраб,с
*.7 ЗНЗ1(2) Блок DI

Io

Ia, Ib, Ic
Основн.часта
1,000
0,200

Выдержка
времени
срабатывания
ЗНЗ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗНЗДиапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение индексов токанулевой последовательности из назначенных наизмерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Основн.час-та / Среднеквадр./ Расчетное Iо
0,010÷30 при Iном=1А
0,001
0,002÷6 при Iном=0,2А

0,05

0,05÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-*.8 ЗНЗ1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗНЗ, с

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01*.9 ЗНЗ1(2) Реле 1Назначение действия ЗНЗ на выходное
реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.11 ЗНЗ1(2) Реле 2Назначение действия ЗНЗ на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.13 ЗНЗ1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗНЗНетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗНЗ;- 26 -

** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.6 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено две независимых ступени направленной защиты от замыканий на землю – НЗНЗ1, НЗНЗ2.
3.2.6.1 Описание и функциональные возможности НЗНЗВ направленной защите от замыканий на землю (НЗНЗ) в зависимости от необходимых длясрабатывания критериев предусмотрено три режима работы.
Для НЗНЗ может быть выбран один из следующих режимов срабатывания:−направленный;−ненаправленный;−ненаправленный с контролем напряжения нулевой последовательности (Uo).
Направленный режим срабатывания.
В направленном режиме, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение
следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−напряжение нулевой последовательности Uo превышает заданное уставкой значение;−угол ϕ между напряжением нулевой последовательности и током нулевой последовательности находится в заданной зоне срабатывания (φсект.сраб);−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Зона срабатывания определяется уставкой базового угла (φбаз). (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания и выбранным направлением срабатывания.
Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.
Расчет угла между напряжением нулевой последовательности (Uo) и током нулевой последовательности (Io), начинается при значениях тока нулевой последовательности выше 0,05* I0номи напряжения нулевой последовательности выше 0,05*U0ном.
а)б)Рисунок 1. – диаграмма определения направления и зоны срабатывания НЗНЗа) – при базовом угле 90°;б) – при базовом угле 0°.
Ненаправленный режим срабатывания.
В ненаправленном режиме угол ϕ между напряжением и током нулевой последовательности и величина напряжения нулевой последовательности не контролируется.

- 27 -В ненаправленном режиме для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение
следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Ненаправленный режим срабатывания с контролем Uo.
В ненаправленном режиме с контролем Uo угол ϕ между напряжением и током нулевой последовательности не контролируетсяВ ненаправленном режиме с контролем Uo, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−напряжение нулевой последовательности Uo превышает заданное уставкой значение;−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Выдержка времени срабатывания НЗНЗ во всех режимах работы независимая.
В НЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени НЗНЗ останавливается. После снятия блокировки НЗНЗ (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.
Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания НЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание НЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока инапряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата НЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.6.2 Описание меню и конфигурация НЗНЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени НЗНЗ производится соответственно вменю «НЗНЗ1(2)».
Ввод/вывод из работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Откл / Вкл».
Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Фаза Io». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производитсяв пункте меню «НЗНЗ Фаза Uo». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (Uo, Uo1, Uo2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор режима работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Реж.раб».
Выбор направления срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Направл».
Ввод уставки базового угла НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Баз.уг».
Ввод уставки угла ширины сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении производится в пункте меню «НЗНЗ Сект.ср».
Ввод уставки тока срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Io ср,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания НЗНЗ зависит от номинального тока измерительного
канала фазы Io, назначенной в меню «НЗНЗ Фаза Iо». Если в меню назначения фазы срабатывания НЗНЗ («НЗНЗ Фаза Iо») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Uo ср,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания НЗНЗ зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы Uo, назначенной в меню «НЗНЗ Фаза Uо». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания НЗНЗ («НЗНЗ Фаза Uо») неназначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностяхот номинального напряжения.
Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Uo ср,В».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Тсраб,с».
- 28 -

Назначение требуемого дискретного входа для блокировки НЗНЗ производится в пункте
меню «НЗНЗ Блок DI». Если в пункте меню «НЗНЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы НЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «НЗНЗ Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Реле 1», а второго
реле в пункте меню «НЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных
реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания НЗНЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НЗНЗ до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания НЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «НЗНЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней НЗНЗ (НЗНЗ1(2))приведен в Таблице 15.
Таблица 15
п. Меню «*.0 НЗНЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 НЗНЗ1(2) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы НЗНЗ*.2 НЗНЗ1(2) Фаза IoВыбор индекса тока нулевой последовательности

Нет*.3 НЗНЗ1(2) Фаза UoВыбор индекса напряжения нулевой
последовательности

Нет*.4 НЗНЗ1(2) Реж.раб

Выбор режима работы НЗНЗ*.5 НЗНЗ1(2) Направл
*.6 НЗНЗ1(2) Баз.уг
*.7 НЗНЗ1(2) Сект.ср

Направл.

Выбор направления срабатывания
НЗНЗЗадание базового угла НЗНЗ, °Ширина сектора срабатывания НЗНЗ впрямом направлении, °*.8 НЗНЗ1(2) Io ср,АТок Io срабатывания НЗНЗ, А*.9 НЗНЗ1(2) Uo ср,ВНапряжение Uo срабатывания НЗНЗ, ВВыдержка
времени
срабатывания
НЗНЗ, сНазначение дискретного входа дляблокировки НЗНЗ*.10 НЗНЗ1(2) Тсраб,с
*.11 НЗНЗ1(2) Блок DI*.12 НЗНЗ1(2) Тблок,сВремяНЗНЗ, сограничения

блокировки

*.13 НЗНЗ1(2) Реле 1Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 1- 29 -

Диапазон
4.
Вкл, Откл
Значение индексов Io изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение индексов Uo изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Направл., Ненаправл.,Ненапр. и Uo

Шаг
5.
-

-

-

-

Прямо

Прямо, Обратно

-90-90÷90116090÷180

1

1,000
0,200
20,0

0,010÷30 при Iном=1А
0,002÷6 при Iном=0,2А
5,0÷100

0,1

0,10÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**

-

0,001
0,01

1.

2.

*.14 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.15 НЗНЗ1(2) Реле 2Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 2*.16 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.17 НЗНЗ1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания НЗНЗ3.
Без фиксации

4.
Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

5.

Нет

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9--*- номер главного меню ступени НЗНЗ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.6.3 Рекомендации по выбору уставок НЗНЗ.
Выбор уставки по току срабатывания (Iо.сраб).
Сеть с изолированной нейтралью.
Для сетей с изолированной нейтралью ток срабатывания направленных защит от замыканияна землю не требуется отстраивать от емкостного тока защищаемого присоединения при внешнем
однофазном замыкании на землю.
Уставку по току срабатывания необходимо отстраивать от суммарного максимального токанебаланса (Iнб.Σ), который может протекать в трансформаторе тока нулевой последовательности
данного присоединения при внешнем однофазном замыкании на землю и вектор которого может
располагаться в пределах зоны срабатывания защиты:Iо.сраб = Котс×Iнб.Σ;Где:−Котс - коэффициент отстройки, значение которого можно принять равным 1,1÷1,2;−
Iнб.Σ - суммарный максимальный ток небаланса.
На этапе проектирования не всегда есть достаточно информации и данных для расчета всехсоставляющих суммарного тока небаланса.
Поэтому на этапе проектирования значение уставки тока срабатывания направленной защиты от замыканий на землю может быть рассчитано исходя из обеспечения необходимой чувствительности по выражению:Iо.сраб = Iо.Σ / Кч;где:−Iо.Σ - суммарный минимальный емкостный ток сети в «минимальном» режиме, безучета собственного емкостного тока защищаемого присоединения;−Кч - коэффициент чувствительности, значение которого можно принять равным
1,5÷2.
Значение уставки не должно превышать значения 5 А.
В процессе эксплуатации рассчитанную уставку (Iо.сраб) необходимо будет проверить поусловию отстройки от реально существующих в сети небалансов.
Сеть с компенсированной нейтралью.
Для сетей с компенсированной нейтралью ток срабатывания направленных защит от замыкания на землю может быть рассчитан по выражению:Iо.сраб = 0,3× Iо.соб;где:−Iо. соб - собственный емкостной ток защищаемого присоединения.
Выбор уставки по напряжению срабатывания (Uо.сраб).
В нормальном режиме измеренное значение напряжения нулевой последовательности непревышает 2÷3 В. В связи с этим уставку по напряжению нулевой последовательности (Uо.сраб)можно принимать равной 5÷7 В.
Выбор уставки базового угла (Баз.уг).
Для сетей с изолированной нейтралью уставку базового угла (Баз.уг) рекомендуется принимать равной 45÷90 °.
Для сетей с компенсированной нейтралью уставку базового угла (Баз.уг) рекомендуется
принимать равной 0 °.
Выбор уставки сектора срабатывания (Сект.ср).
- 30 -

Для сетей с изолированной нейтралью уставка сектора срабатывания может приниматься
равной 160÷170 °..
Для сетей с компенсированной нейтралью уставка сектора срабатывания может приниматься равной 170 °.
3.2.7 Защита по току обратной последовательности (ЗТОП)Защита по току обратной последовательности (ЗТОП) срабатывает с заданной выдержкой
времени при превышении током обратной последовательности заданного уставкой значения.
Значение тока обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов. ЗТОП работает только при трехфазном исполнении.
Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:1
I 2 = ( I a + Ib∠240° + I c∠120°)3где:−
I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗТОП независимая с регулируемым временем возврата
пускового органа. В ЗТОП предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа при снижении тока обратной последовательности ниже уставки. При срабатывании пускового
органа ЗТОП и кратковременных снижениях тока обратной последовательности ниже уставки
срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органане происходит.
В ЗТОП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗТОП останавливается. После снятия блокировки ЗТОП (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗТОП возобновляется.
Срабатывание пускового органа ЗТОП может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗТОП может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗТОП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗТОП фиксируются с меткой времени и значением токаобратной последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗТОП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.7.1 Описание меню и конфигурация ЗТОП.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗТОП производится соответственно вменю «ЗТОП1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОП Вкл/Откл».
Выбор фазных токов для расчета тока обратной последовательности производится в пункте
меню «ЗТОП Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Дляфазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C –Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, еслидля фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственноили выбрать значение «Нет».
Для работы защиты необходимо обязательно назначить все три фазы тока.
Ввод уставки тока обратной последовательности срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОП Iсраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания ЗТОП зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ЗТОП Фаза I». Если вменю назначения фаз срабатывания ЗТОП («ЗТОП Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОПТсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ЗТОП производится в пункте
меню «ЗТОП Твозв,с».
- 31 -

Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗТОП производится в пункте
меню «ЗТОП Блок DI». Если в пункте меню «ЗТОП Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗТОП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗТОП Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание пускового органа ЗТОП может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «ВыхПуск ЗТОП». Для отключения действия пускового органа ЗТОП на выходное
реле необходимо в пункте меню «ВыхПуск ЗТОП» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗТОП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОП Реле 1», а второго
реле в пункте меню «ЗТОП Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗТОП (снижении токаобратной последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗТОП (снижении тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования
кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗТОП. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗТОП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗТОП Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗТОП (ЗТОП1(2))приведен в Таблице 16.
Таблица 16
п. Меню «*.0 ЗТОП»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗТОП1(2) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗТОП*.2 ЗТОП1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗТОП*.3 ЗТОП1(2) Iсраб,АТок срабатывания ЗТОП, А*.4 ЗТОП1(2) Тсраб,с
*.5 ЗТОП1(2) Твозв,с
*.6 ЗТОП1(2) Блок DI*.7 ЗТОП1(2) Тблок,с
*.8 Вых Пуск ЗТОП1(2)*.9 ЗТОП1(2) Реле 1Выдержка
времени
срабатывания
ЗТОП, сВыдержка времени возврата пускового
органа ЗТОП, сНазначение дискретного входа дляблокировки ЗТОПВремяЗТОП, сограничения

блокировки

Назначение действия пускового органа
ЗТОП на выходное релеНазначение действия ЗТОП на выходное реле 1*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.11 ЗТОП1(2) Реле 2Назначение действия ЗТОП на выходное реле 2- 32 -

Диапазон

Шаг

5,00
1,00

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А

0,05

0,05÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01

1.

2.

*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.13 ЗТОП1(2) Инд СрабНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗТОП3.
Без фиксации

4.
Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

НетНет, LED1÷LED95.
-*- номер главного меню ступени ЗТОП;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.8 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)Защита от обрыва фазы или неправильного чередования фаз (ЗОФ) срабатывает с заданной
выдержкой времени, при превышении соотношением токов обратной и прямой последовательности (I2/I1) заданного уставкой значения.
В нормальном режиме работы соотношение I2/I1 близко к нулю, тогда как при обрыве однойиз фаз соотношение становится близким к единице.
Значение тока прямой и обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов.
Ток прямой последовательности рассчитывается по формуле:1
I1 = ( I a + Ib∠120° + I c∠240°)3
Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:1
I 2 = ( I a + Ib∠240° + I c∠120°)3где:−I1 – рассчитанное значение тока прямой последовательности;−I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗОФ независимая.
В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении измеряемого значения токов всех фаз ниже заданного уставкой минимального значения.
В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗОФ останавливается. После снятия блокировки ЗОФ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗОФ возобновляется.
Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗОФ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗОФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗОФ фиксируются с меткой времени и значением токапрямой и обратной последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗОФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.8.1 Описание меню и конфигурация ЗОФ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗОФ производится соответственно вменю «ЗОФ1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Откл / Вкл».
Выбор фазных токов для расчета тока прямой и обратной последовательности производитсяв пункте меню «ЗОФ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки минимального значения тока для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Iмин,А». Диапазон задания уставки минимального значения тока блокировки ЗОФ за- 33 -висит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню«ЗОФ Фаза I». Если в меню назначения фаз тока ЗОФ («ЗОФ Фаза I») не назначена ни одна изфаз, то значение уставки минимального тока блокировки отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФТсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Блок DI». Если в пункте меню «ЗОФ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗОФ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗОФ Тблок, с». Если уставку
времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск ЗОФ». Для отключения действия пускового органа ЗОФ на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ЗОФ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗОФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗОФ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗОФ (снижении токаобратной последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗОФ (снижении
тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗОФ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗОФ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗОФ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗОФ (ЗОФ1(2))приведен в Таблице 17.
Таблица 17
п. Меню «*.0 ЗОФ»Значение поумолчанию
8.
ОтклПараметр

6.
*.1 ЗОФ1(2) Откл / Вкл7.
Ввод/вывод из работы ЗОФ*.2 ЗОФ1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗОФ*.3 ЗОФ 1(2) Iмин,АУставка мин. тока блокировки ЗОФ, А*.4 ЗОФ1(2) I2/I1,%

Диапазон

ШагУставка отношения I2/I1,%
Выдержка
времени
срабатывания
ЗОФ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗОФ

5,00
1,00
10

9.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,1÷5 при Iном=5А
0,02÷1 при Iном=1А
10÷100 %0,05

0,05÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-*.7 ЗОФ1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗОФ, с

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01*.8 Вых Пуск ЗОФ1(2)Назначение действия пускового органаЗОФ на выходное релеНетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.5 ЗОФ1(2) Тсраб,с
*.6 ЗОФ1(2) Блок DI- 34 -

Ia, Ib, Ic

10.
-

-

0,01
1

6.
*.9 ЗОФ1(2) Реле 1

7.
Назначение действия ЗОФ на выходное
реле 1*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.11 ЗОФ1(2) Реле 2Назначение действия ЗОФ на выходное
реле 2*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.13 ЗОФ1(2) Инд СрабНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗОФ

8.

9.

10.

Нет

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗОФ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.9 Защита от небаланса фаз (ЗНФ)Защита от небаланса фаз (ЗНФ) срабатывает с заданной выдержкой времени при выявлении
несиметрии величин фазных токов (Ia, Ib, Ic) заданного уставкой значения. Выдержка времени
срабатывания ЗНФ независимая.
Небаланс величин фазных токов выявляется методом контроля максимального (Imax) и минимального (Imin) фазного тока. Таким образом, небаланс рассчитывается по формуле:∆I = (Imax - Imin) / Imax × 100%где:−
Imax – максимальное значение измеренного тока фаз Ia, Ib, Ic;−
Imin – минимальное значение измеренного тока фаз Ia, Ib, Ic.
Срабатывание ЗНФ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗНФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание ЗНФ фиксируются с меткой времени и значением тока небаланса в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗНФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 1с.
3.2.9.1 Описание меню и конфигурация ЗНФ.
Конфигурация и настройка параметров ЗНФ производится соответственно в меню «ЗНФ».
Ввод/вывод из работы ЗНФ производится в пункте меню «ЗНФ Откл / Вкл».
Выбор фазных токов производится в пункте меню «ЗНФ Фаза I». Для каждой из фаз может
быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или
Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены наизмерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трехфаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно
установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока небаланса для срабатывания ЗНФ производится в пункте меню«ЗНФ Iнб,%».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНФ производится в пункте меню«ЗНФ Тсраб,с».
Срабатывание ЗНФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНФ производится в пункте меню «ЗНФ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗНФ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНФ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНФ до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
- 35 -

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНФ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНФ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗНФ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗНФ приведен в Таблице 18.
Таблица 18
п. Меню «*.0 ЗНФ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗНФ Вкл/Откл

2.
Ввод вывод из работы ЗНФ*.2 ЗНФ1 фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗНФ*.3 ЗНФ Iнб, %*.4 ЗНФ Тср,сУставка небаланса срабатывания, %Выдержка времени срабатывания, сНазначение действия ЗНФ на выходное
реле 1*.5 ЗНФ Реле 1*.6 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.7 ЗНФ Реле 2Назначение действия ЗНФ на выходное
реле 2*.8 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.9 ЗНФ ИндСраб

Назначение светодиода на индикацию
срабатывания ЗНФДиапазон

Шаг

60
1,00

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
1,00÷100,00
1,00÷250

0,01
0,01

Нет

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-Ia, Ib, Ic

5.
-

-

3.2.10 Защита пускового режима (ЗПР)Действие защиты пускового режима (ЗПР) основано на расчете теплового удара (I2 × t) припуске двигателя.
ЗПР срабатывает, если выполняется условие:I2max × t >= I2уст × tустгде:−
Imax – максимальное значение измеренного значения фазных токов Ia, Ib, Ic;−
t – время с момента пуска двигателя;−Iуст – уставка пускового тока электродвигателя;−tуст – уставка времени пуска электродвигателя.
Уставка пускового тока (Iуст) ЗПР задается в кратности от (Iном.дв.) номинального тока двигателя.
Пусковой орган ЗПР срабатывает только в режиме пуска двигателя, который инициализируется при последовательном выполнении следующих условий:−все фазные токи в течение 100 мс составляют менее 0,5 А и нет сигнала включенного
положения, то есть двигатель находится в отключенном состоянии;−измеренное значение хотя бы одного из фазных токов в течение 60 мс поднимаетсясо значения ниже 0,05 × Iном.дв до значения выше 1,5 × Iном.дв., то есть происходит пуск электродвигателя.
Пусковой орган ЗПР сбрасывается, когда все три фазных тока становятся ниже 1,35 × Iном.дв.,то есть пуск двигателя закончен.
В защите предусмотрена возможность ограничения количества пусков электродвигателя, заопределенное время.
После пуска двигателя время пуска фиксируется и складывается с временем последующих
пусков. После того как суммарное время пусков превысит уставку максимального времени пусков
последующие пуски могут быть запрещены. Для этого в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ»в пункте «Запр. Вкл.ЗПР» установить значение «Вкл», в пункте «Вых.Разр.Вкл» назначить выходное реле и цепи включения электродвигателя подключить через его контакты. При отсутствии
запрета пуска назначенное реле будет подтянуто.
- 36 -

Суммарное время пусков уменьшается с заданной в пункте «ЗПР t<,с/час» скоростью.
Уставка максимального времени пусков «ЗПР tmax,с» и скорость уменьшения суммарного времени пусков выбирается в зависимости от допустимого количества пусков за определенное время.
Для примера:Допускается 3 пуска электродвигателя из холодного состояния в течение 4 часов, а время
пуска электродвигателя составляет 6 сек. Исходя из этого уставку по максимальному времени
пусков необходимо задать равной чуть больше времени 2 пусков 2 × 6 сек + 1сек = 13 сек которая
позволит провести подряд 3 пуска, но после третьего пуска суммарное время пусков будет на 5сек больше допустимого. Так как четвертый пуск может быть выполнен только через 4 часа тосоответственно суммарное время пусков должно стать меньше уставки максимального времени
через 4 часа, следовательно, должно уменьшиться на 5 сек за 4 часа. Отсюда скорость уменьшения надо установить 5 сек / 4 часа = 1,25 с/час.
В меню «КОНТРОЛЬ» отображается зафиксированное значение длительности времени
последнего пуска электродвигателя «Tпосл.пуска, с», суммарное время всех пусков
«Tсум.пусков, с» и время до разрешения следующего пуска «Tразр.пуска, с» (если суммарное
время пусков превышает допустимое значение).
Срабатывание ЗПР может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗПР может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание ЗПР фиксируются с меткой времени и значением кратности пускового
тока и длительности пуска в регистраторе событий.
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗПР приведен в Таблице 19.
Таблица 19
п. Меню «*.0 ЗПР»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗПР Вкл/Откл

2.
Ввод вывод из работы ЗПР*.2 ЗПР фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗПР*.3 ЗПР Iном ЭД, А*.4 ЗПР Iпуск, Iн*.5 ЗПР Тпуск,с
*.6 ЗПР Тmax,с
*.7 ЗПР Т<,с/час
*.8 ЗПР Реле 1Уставка номинального тока электродвигателя, АУставка кратности пускового тока к номинальному току электродвигателя
Время длительности пуска электродвигателя, сМаксимальное время пусков
Скорость уменьшения суммарного времени пусков с/часНазначение действия ЗПР на выходное
реле 1*.9 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.10 ЗПР Реле 2Назначение действия ЗПР на выходное
реле 2*.11 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.12 ЗПР ИндСраб

Назначение светодиода на индикацию
срабатывания ЗПР

Ia, Ib, Ic

Диапазон
4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».

Шаг
5.
-

-

5

0,05÷10,00

0,01

6

1,5÷15,00

0,01

10,00

0,3÷250

0,01

20,00

1,0÷500

0,01

60,00

1,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-3.2.11 Защита от тепловой перегрузки (ЗТП)Действие защиты пускового режима (ЗТП) основано на моделировании теплового состояния электродвигателя по данным измерения фазных токов. Тепловая нагрузка рассчитывается наоснове максимального значения измеренного фазного тока.
Тепловое состояние электродвигателя рассчитывается каждые 10 мс в процентном выражении. Значение уровня нагрева, соответствующее температуре отключения электродвигателя задается в пункте «ЗТП Qоткл, %» (уставка по умолчанию 100%). Основная формула, которая используется при расчете подъема температуры электродвигателя, выше температуры окружающей
среды:- 37 -

∆Θ = ((Imax / Iном.дв)2 × Θном) × (1 - exp-t/τнагр)где:−∆Θ – расчетный подъем температуры электродвигателя;−Θном – температура нагрева электродвигателя при протекании номинального тока;−Imax – максимальное значение измеренного значения фазных токов Ia, Ib, Ic;−
Iном.дв – номинальный ток электродвигателя;−τнагр – постоянная времени нагрева электродвигателя;При отключении электродвигателя от сети значение его нагрева рассчитывается на основании постоянной времени τохл по формуле:Θ = Θ0 × exp-t/τохлгде:−
Θ0 – нагрев электродвигателя в момент останова;−τохл – постоянная времени охлаждения электродвигателя;При отключении питания устройства АГАТ-200.АВЭ значение нагрева устанавливается
равным 0.0 %.
Индикация рассчитанного значения нагрева электродвигателя производится в меню«0.0 Измерения» в пункте «Нагрев ЭД, %».
В защите предусмотрена возможность запрета пуска двигателя при достижении его нагрева
заданного уставкой значения. Задание уровня нагрева запрета пуска электродвигателя производится в пункте «ЗТП Qзапр, %». Для запрета пуска ЭД в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ» в пункте «Запр. Вкл.ЗТП» установить значение «Вкл», в пункте
«Вых.Разр.Вкл» назначить выходное реле и цепи включения электродвигателя подключить черезего контакты. При отсутствии запрета пуска назначенное реле будет подтянуто.
В защите также предусмотрена возможность выдачи предупредительной сигнализации придостижении заданного уровня нагрева. Уровень нагрева электродвигателя для срабатывания предупредительной сигнализации задается в пункте «ЗТП Qсигн, %».
Срабатывание предупредительной сигнализации может быть назначено на любое выходное
реле в пункте «ЗТП Реле Сигн» и дополнительно для индикации на любой из светодиодов
(LED1÷LED9) в пункте «ЗТП Инд Сигн».
Срабатывание ЗТП может быть назначено на любое из выходных реле или только на индикацию. Назначение реле срабатывания ЗТП производится в меню «ЗТП Реле Откл».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗТП (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте «ЗТП Инд Откл».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗТП приведен в Таблице 20.
Таблица 20
п. Меню «*.0 ЗТП»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗТП Вкл/Откл

2.
Ввод вывод из работы ЗТП*.2 ЗТП фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗТП*.3 ЗТП Iном ЭД, А*.4 ЗТП tном, °С*.5 ЗТП tmax, °С*.6 ЗТП tокр, °С*.7 ЗТП Тнагр, м*.8 ЗТП Тохл, м*.9 ЗПР Qзапр, %*.10 ЗПР Qсигн, %Уставка номинального тока электродвигателя, АТемпература нагрева электродвигателяпри протекании номинального тока, °СМаксимально допустимая температура
нагрева электродвигателя, °СТемпература окружающей среды, °СПостоянная времени нагрева электродвигателя, минПостоянная времени охлаждения электродвигателя, минУровень нагрева электродвигателя, прикотором запрещается его пуск, %Предупредительный уровень нагрева
электродвигателя, %- 38 -

Ia, Ib, Ic

Диапазон
4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».

Шаг
5.
-

-

5

0,05÷10,00

0,01

90

0,0÷400,00,1

155,000,0÷400,0

0, 1

20,00

0,0÷100

0,1

12,00

0,0÷999,0

0,1

24,00

0,0÷999,00,1

70

30,0÷100,0

0,1

90

30,0÷100,0

0,1

1.
*.11 ЗПР Qоткл, %*.12 ЗПР Реле Сигн*.13 ЗПР Реле Откл*.14 Сраб РелеОткл
*.15 ЗПР Инд Сигн*.16 ЗПР Инд Откл2.
3.
Уровень нагрева, при котором происхо100дит отключение электродвигателя, %Назначение выходного реле на сигнализацию
предупредительного
уровня
Нетнагрева электродвигателя
Назначение выходного реле при срабатывании ЗТП (отключение электродвигаНет
теля)Выбор режима срабатывания Реле отБез фиксации
ключения
Назначение светодиода для индикации
превышения нагрева предупредительного
Нетуровня
Назначение светодиода для индикации
Нетсрабатывания ЗТП

4.

5.

50,0÷200,00,1

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

-Нет, LED1÷LED9-Нет, LED1÷LED9-3.2.12 Защита минимального напряжения (ЗМН)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено три независимых ступени защиты от понижения напряжения – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3.
3.2.12.1 Описание и функциональные возможности ЗМНЗащита от понижения напряжения (ЗМН) срабатывает с заданной выдержкой времени припонижении измеряемого напряжения ниже заданного уставкой значения. Работа ЗМН основана наизмеренных или рассчитанных (в случае подключения фазных) действующих значениях линейного напряжения.
Предусмотрено два режима работы пускового органа защиты минимального напряжения:−логика срабатывания «И»;−логика срабатывания «ИЛИ».
При выборе логики срабатывания «И», защита минимального напряжения ЗМН срабатываетпри понижении напряжения всех назначенных фаз ниже значения заданного уставкой. При выборе
логики срабатывания « ИЛИ» ЗМН срабатывает при понижении напряжения ниже значения уставки хотя бы одной из назначенных фаз.
Выдержка времени срабатывания ЗМН независимая.
В ЗМН предусмотрено два вида блокировки по дискретному входу:−с регулируемым ограничением по времени блокировки (на заданное уставкой время);−длительная.
При срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ЗМН останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ЗМН, отпадает. После
снятия блокировки ЗМН (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и выполнении всех условий для срабатывания, отсчет выдержки времени ЗМН возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа.
В ЗМН предусмотрено блокировка при срабатывании блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН).
В ЗМН предусмотрено блокировка при срабатывании пусковых органов заданной ступени
токовых защит (МТЗ, ТО).
Срабатывание пускового органа ЗМН может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗМН может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗМН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗМН фиксируются с меткой времени и значением напряжения в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗМН – 1,05, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.12.2 Описание меню и конфигурация ЗМН.
Конфигурация и настройка параметров 1(2,3) ступени ЗМН производится соответственно вменю «ЗМН1 (2,3)».
Ввод/вывод из работы ЗМН производится в пункте меню «ЗМН Вкл/Откл».
- 39 -

Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗМН производится в пункте меню«ЗМН Фаза U». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы B– Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы C – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены наизмерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и Сможно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню«ЗМН Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится программно.
Выбор режима срабатывания ЗМН производится в пункте меню «ЗМН И/ИЛИ»Ввод уставки напряжения срабатывания ЗМН производится в пункте меню«ЗМН Uсраб,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗМН зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «ЗМН Фаза U». Если в меню назначения фаз напряжения ЗМН («ЗМН Фаза U») не назначена ни одна изфаз, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗМН производится в пункте меню«ЗМН Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗМН с регулированным ограничением по времени блокировки производится в пункте меню «ЗМН Бл1 DI». Если в пункте меню«ЗМН Бл1 DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗМН будет отключена. Время, напротяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗМН Тбл1, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», тоблокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗМН без ограничения по времени производится в пункте меню «ЗМН Бл2 DI». Работа блокировки выполнена длительно, на время присутствия сигнала на дискретном входе. Данная блокировка может использоваться для контроля включенного состояния автоматического выключателя цепей напряжения.
Ввод/вывод блокировки срабатывания ЗМН при срабатывании БНН производится в пункте
меню «ЗМН Блок БНН».
Назначение ступени МТЗ или ТО (МТЗ1÷МТЗ3, ТО1÷ТО3) для блокировки ЗМН при срабатывании их пускового органа производится в пункте меню «ЗМН Блок I>». Время действия
блокировки длительное, на все время активации пуска токового органа.
Срабатывание пускового органа ЗМН может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск ЗМН». Для отключения действия пускового органа ЗМН на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ЗМН» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗМН может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗМН производится в пункте меню «ЗМН Реле 1», а второго релев пункте меню «ЗМН Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗМН.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗМН до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗМН. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗМН (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗМН Инд.сраб».
- 40 -

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗМН1(2,3) приведен в Таблице 21.
Таблица 21
п. Меню «*.0 ЗМН»Параметр

Значение поумолчанию
3.
Откл

1.
*.1 ЗМН1(2,3) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗМН*.2 ЗМН1(2,3) фаза UВыбор фаз напряжения срабатывания
Нет,Нет,НетЗМН

*.3 ЗМН1(2,3) И/ИЛИ
*.4 ЗМН1(2,3) Uсраб,В
*.5 ЗМН1(2,3) Тсраб,с
*.6 ЗМН1(2,3) Бл1 DI*.7 ЗМН1(2,3) Тбл1,сДиапазон

ШагВыбор режима работы ЗМННапряжение срабатывания ЗМН, ВВыдержка
времени
срабатывания
ЗМН, с
Назначение дискретного входа дляблокировки 1 ЗМН

ИЛИ
90

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
напряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
И, ИЛИ
20÷1201

0,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-Время ограничения блокировки 1 ЗМН,
с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**

-

Откл

Откл, Вкл-ОтклОткл, пуск МТЗ1(2,3), пускТО1(2,3)-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-Назначение дискретного входа дляблокировки 2 ЗМНВвод/вывод блокировки ЗМН при сра*.9 ЗМН1(2,3) Блок БННбатывании БННВыбор пускового органа токовых за*.10 ЗМН1(2,3) Блок I>щит для блокировки ЗМННазначение действия пускового органа
*.11 ВыхПуск ЗМН1(2,3)ЗМН на выходное релеНазначение действия ЗМН на выход*.12 ЗМН1(2,3) Реле 1ное реле 1*.8 ЗМН1(2,3) Бл2 DI*.13 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.14 ЗМН1(2,3) Реле 2Назначение действия ЗМН на выходное реле 2*.15 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.16 ЗМН1(2,3) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗМН

5.
-

-

0,01

*
- номер главного меню ступени ЗМН;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.13 Защита от повышения напряжения (ЗПН)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено три независимых ступени защиты от повышения напряжения – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3.
3.2.13.1 Описание и функциональные возможности ЗПНЗащита от повышения напряжения (ЗПН) срабатывает с заданной выдержкой времени приповышении измеряемого напряжения выше значения заданного уставкой. Работа ЗПН основана наизмеренных или рассчитанных (в случае подключения фазных) действующих значениях линейного напряжения.
Предусмотрено два режима работы пускового органа защиты от повышения напряжения:−логика срабатывания «И»;−логика срабатывания «ИЛИ».
При выборе логики срабатывания «И», ЗПН срабатывает только при повышении напряжения всех назначенных фаз выше значения заданного уставкой. При выборе логики срабатывания
«ИЛИ» ЗПН срабатывает при повышении напряжения выше значения уставки хотя бы одной изназначенных фаз.
Выдержка времени срабатывания ЗПН независимая.
В ЗПН предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
- 41 -

времени ЗПН останавливается. После снятия блокировки ЗПН (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения,превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗПН возобновляется.
Срабатывание ЗПН может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗПН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Блокировка и срабатывание ЗПН фиксируются с меткой времени и значением напряжения врегистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗПН – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.13.2 Описание меню и конфигурация ЗПН.
Конфигурация и настройка параметров 1(2,3) ступени ЗПН производится соответственно вменю «ЗПН1 (2,3)».
Ввод/вывод из работы ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Вкл/Откл».
Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Фаза U».
Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы B – Ub, Ub2, Ubc
или Ubc2, для фазы C – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены на измерительные
каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и С можно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню «ЗПН Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится
программно.
Выбор режима срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН И/ИЛИ»Ввод уставки напряжения срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Uсраб,В».
Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗПН зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «ЗПН Фаза U». Если в менюназначения фаз напряжения ЗПН («ЗПН Фаза U») не назначена ни одна из фаз, то значение
уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗПН производится в пункте меню«ЗПН Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Блок DI». Если в пункте меню «ЗПН Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗПН будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗПН Тблок, с». Если уставку
времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗПН может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗПН Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗПН.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗПН до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗПН. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗПН (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗМН Инд.сраб».
- 42 -

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗПН1(2,3) приведенв Таблице 22.
Таблица 22
п. Меню «*.0 ЗПН»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

Диапазон

Шаг
5.
-

ИЛИ
110

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
напряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
И, ИЛИ
50÷1600,011

0,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-

1.
*.1 ЗПН1(2,3) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗПН*.2 ЗПН1(2,3) фаза UВыбор фаз напряжения срабатывания
Нет,Нет,НетЗПН

*.3 ЗПН1(2,3) И/ИЛИ
*.4 ЗПН1(2,3) Uсраб,В
*.5 ЗПН1(2,3) Тсраб,с
*.6 ЗПН1(2,3) Блок DIВыбор режима работы ЗПННапряжение срабатывания ЗПН, ВВыдержка
времени
срабатывания
ЗПН, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗПН-*.7 ЗПН1(2,3) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗПН, с

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01*.8 ЗМН1(2,3) Реле 1Назначение действия ЗПН на выходное
реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.9 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.10 ЗПН1(2,3) Реле 2Назначение действия ЗПН на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.11 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.12 ЗПН1(2,3) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗПННетНет, LED1÷LED9-*– номер главного меню ступени ЗПН;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.14 Защита от повышения напряжения обратной последовательности (ЗНОП)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено две независимых ступени защиты от повышения напряжения обратной последовательности – ЗНОП1, ЗНОП2.
3.2.14.1 Описание и функциональные возможности ЗНОПЗащита от повышения напряжения обратной последовательности (ЗНОП) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении напряжением обратной последовательности (U2) заданного уставкой значения.
Значение напряжения обратной последовательности рассчитывается программно на основе
измеренных значений фазных напряжений.
Напряжение обратной последовательности рассчитывается по формуле:1
U 2 = (U a + U b∠240° + U c∠120°)3
где:− U2 – рассчитанное значение напряжения обратной последовательности;Ua, Ub и Uc - фазные напряжения.
Выдержка времени срабатывания ЗНОП независимая.
Для отстройки от кратковременных бросков напряжения обратной последовательности вЗНОП предусмотрена также независимая выдержка времени возврата ЗНОП.
В ЗНОП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗНОП останавливается. После снятия блокировки ЗНОП (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНОП возобновляется.
−- 43 -

Срабатывание ЗНОП может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗНОП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗНОП фиксируются с меткой времени и значением
напряжения обратной последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗНОП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.14.2 Описание меню и конфигурация ЗНОП.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНОП производится соответственно вменю «ЗНОП1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗНОП производится в пункте меню «ЗНОП Вкл/Откл».
Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «ЗНОП Фаза U». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, для фазы B – Ub, Ub2, для фазы C –Uc, Uc2, при условии что они назначены на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ua2, то для фаз В и С можно установить только Ub2 и Uc2 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки напряжения срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «ЗНОПUсраб,А».
«ЗМН Uсраб,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗНОП зависит отноминального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню«ЗНОП Фаза U». Если в меню назначения фаз напряжения ЗНОП («ЗНОП Фаза U») не назначенани одна из фаз, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностяхот номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНОП производится в пункте меню«ЗНОП Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени возврата ЗНОП производится в пункте меню«ЗНОП Твозв,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗНОП производится в пункте
меню «ЗНОП Блок DI». Если в пункте меню «ЗНОП Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗНОП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗНОП Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗНОП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «ЗНОП Реле 1», а второго
реле в пункте меню «ЗНОП Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:− без фиксации;с фиксацией;− импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНОП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНОП (снижении
напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНОП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНОП (снижении напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее
2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНОП назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо отсостояния выхода срабатывания ЗНОП. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНОП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗНОП Инд.сраб».
−- 44 -

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗНОП (ЗНОП1(2))приведен в Таблице 23.
Таблица 23
п. Меню «*.0 ЗНОП»Параметр

1.
*.1 ЗНОП1(2) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗНОП*.2 ЗНОП1(2) фаза UВыбор фаз напряжения срабатывания
ЗНОП*.3 ЗНОП1(2) Uсраб,А
*.4 ЗНОП1(2) Тсраб,с
*.5 ЗНОП1(2) Твозв,с
*.6 ЗНОП1(2) Блок DIНапряжение срабатывания ЗНОП, ВВыдержка времени срабатывания
ЗНОП, сВыдержка времени возврата ЗНОП, сНазначение дискретного входа дляблокировки ЗНОПЗначение поДиапазон
умолчанию
3.
4.
Откл
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
Нет,Нет,Нетнапряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
15
5÷100

Шаг
5.
-

-

0,1

1

0,1÷2500,01

00,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01*.7 ЗНОП1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки
ЗНОП, с*.8 ЗНОП1(2) Реле 1Назначение действия ЗНОП на выходное реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.9 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.10 ЗНОП1(2) Реле 2Назначение действия ЗНОП на выходное реле 2НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.11 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.12 ЗНОП1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗНОПНетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗНОП;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.15 Защита от повышения / понижения частоты (ЗПЧ)В устройстве АГАТ-200.АВЭ предусмотрено пять независимых ступеней защиты от повышения или понижения частоты электрической сети – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5.
3.2.15.1 Описание и функциональные возможности ЗПЧЗащита от повышения/понижения частоты (ЗПЧ) срабатывает, в зависимости от выбранного
режима работы, с заданной выдержкой времени при повышении/понижении частоты и(или) скорости изменения частоты, заданных уставками значений.
В устройстве предусмотрено два измерительных канала напряжения и два измерительных
канала частоты.
В ЗПЧ предусмотрены следующие режимы контроля частоты:−f1 – измерение только частоты фазы напряжения измерительного канала U1;−
f2 – измерение только частоты фазы напряжения измерительного канала U2;−
f1 или f2 – измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U1 с автоматическим переходом на измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U2 при неисправности измерительного канала U1;−
f1 и f2 – измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U1 с контролем разности частот фаз напряжения измерительных каналов U1 и U2 (при разности частот больше заданного уставкой значения работа ступени ЗПЧ блокируется);В ЗПЧ предусмотрены следующие режимы работы:−f< – срабатывание ЗПЧ по понижению измеряемой частоты;−f> – срабатывание ЗПЧ по превышению измеряемой частоты;−df/dt – срабатывание ЗПЧ по скорости изменения частоты;−f< или df/dt – срабатывание ЗПЧ по понижению частоты или по скорости изменения
частоты;- 45 -

−f< и df/dt – срабатывание ЗПЧ по понижению частоты и по скорости изменения ча-−f> или df/dt – срабатывание ЗПЧ по повышению частоты или по скорости изменения

стоты;
частоты;−f> и df/dt – срабатывание ЗПЧ по повышению частоты и по скорости изменения ча-стоты.
В ЗПЧ предусмотрены отдельные уставки частоты срабатывания и частоты возврата.
Выдержка времени срабатывания ЗПЧ независимая с регулируемым временем возврата
пускового органаВ ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении напряжения канала
измерения частоты ниже заданного уставкой значения.
В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при превышении значением скорости изменения частоты заданного уставкой значения.
В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗПЧ останавливается. После снятия блокировки ЗПЧ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии критериев
срабатывания, отсчет выдержки времени ЗПЧ возобновляется.
Срабатывание ЗПЧ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗПЧ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗПЧ фиксируются с меткой времени и значением частотыи скорости ее изменения в регистраторе событий.
Минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле –100 мс.
3.2.15.2 Описание меню и конфигурация ЗПЧ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2÷5) ступени ЗПЧ производится соответственно вменю «ЗПЧ1 (2÷5)».
Ввод/вывод из работы ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Вкл/Откл».
В устройстве предусмотрена возможность измерения частоты для двух измерительных каналов напряжения. Назначение фаз напряжения для измерительных каналов частоты 1 и 2 производится в пункте «Изм.частоты 1(2)», меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Выбор фаз напряжения для работы ЗПЧ производится в пунктах меню «ЗПЧ Фаза U1» и«ЗПЧ Фаза U2». При условии что данная фаза напряжения назначена на один из каналов измерения частоты в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Ввод уставки напряжения для блокировки работы ЗПЧ при снижении напряжения производится в пункте меню «ЗПЧ Uблок,В». Диапазон задания уставки напряжения блокировки ЗПЧзависит от номинального напряжения измерительного канала фазы напряжения, назначенной вменю «ЗПЧ Фаза U1». Если в меню назначения фазы напряжения ЗПЧ («ЗПЧ Фаза U1») неназначена фаза, то значение уставки напряжения блокировки отображается в кратностях отноминального напряжения. Назначение фазы напряжения в меню «ЗПЧ Фаза U1» является обязательным.
Выбор режима измерения частоты ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Реж.изм».
Ввод уставки допустимой разности частот для режима измерения «f1 и f2» производится впункте меню «ЗПЧ f1-f2, Гц».
Выбор режима работы ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Реж.раб».
Ввод уставки частоты срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ fсраб, Гц».
Ввод уставки частоты возврата ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ fвозв, Гц».
Ввод уставки по скорости изменения частоты ЗПЧ (df/dt), производится в пункте меню«ЗПЧ df, Гц/с». Уставка может быть как с положительным, так и отрицательным знаком, и зависит от заданного режима работы ЗПЧ. Диапазон задания уставки по скорости изменения частоты взависимости от выбранного режима работы ЗПЧ приведен в Таблице 24.

- 46 -

Таблица 24Режим работы ЗПЧ
f<
f>
df/dt
f< или df/dt
f< и df/dtf> или df/dtf> и df/dt

Диапазон задания уставки или блокировки по скорости изменения частоты (df/dt), Гц/с
-10 ÷ -0,20,2 ÷ 10-10 ÷ -0,2 и 0,2 ÷ 10
-10 ÷ -0,2
-10 ÷ -0,20,2 ÷ 100,2 ÷ 10Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню«ЗПЧ Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ЗПЧ производится в пункте
меню «ЗПЧ Твозв,с».
Ввод/вывод из работы блокировки ЗПЧ по превышению скорости изменения частоты производится в пункте меню «ЗПЧ Блок df>».
Ввод уставки скорости изменения частоты для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «Блок df>, Гц/с». Уставка может быть как с положительным, так и отрицательным знаком, изависит от заданного режима работы ЗПЧ. Диапазон задания уставки скорости изменения частотыв зависимости от выбранного режима работы ЗПЧ приведен в Таблице 22Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Блок DI». Если в пункте меню «ЗПЧ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка
работы ЗПЧ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного
входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗПЧ Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗПЧ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗПЧ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗПЧ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗПЧ до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗПЧ. Длительность импульса задается в пункте меню «ЗПЧ
ТимпRL,с»..
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗПЧ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗПЧ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗПЧ приведен вТаблице 25.
Таблица 25
п. Меню «*.0 ЗПЧ»Параметр

1.
*.1 ЗПЧ1(2÷5) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗПЧВыбор фаз напряжения измерения частоты для канала 1 (f1)*.2 ЗПЧ1(2÷5) фаза U1*.3 ЗПЧ1(2÷5) фаза U2*.4 ЗПЧ1(2÷5) Uблок,В
*.5 ЗПЧ1(2÷5) Реж.изм

Выбор фаз напряжения измерения частоты для канала 2 (f2)Напряжение блокировки работы ЗПЧ, ВВыбор режима измерения частоты
- 47 -

Значение поумолчанию
3.
Откл
Нет
Нет
30
f1

Диапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение фаз из назначенных на измерительные каналы частоты в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
20÷90
0,01
f1, f2, f1 или f2, f1 и f2-

1.
*.6 ЗПЧ1(2÷5) f1-f2, Гц*.7 ЗПЧ1(2÷5) Реж.раб

2.
Уставка допустимой разности частот
каналов f1 и f2
Выбор режима работы ЗПЧ

3.

4.
0,1

Уставка частоты срабатывания ЗПЧ, ГцУставка возврата ЗПЧ, ГцУставка скорости изменения частоты
*.10 ЗПЧ1(2÷5) df, Гц/cЗПЧ, Гц/сВыдержка
времени
срабатывания
*.11 ЗПЧ1(2÷5) Тсраб,с
ЗПЧ, с
*.12 ЗПЧ1(2÷5) Твозв,сВыдержка времени на возврат ЗПЧ, сВвод/вывод блокировки ЗПЧ по скоро*.13 ЗПЧ1(2÷5) Блок df>
сти изменения частоты
Уставка скорости изменения частоты
*.14 Блок df>, Гц/cдля блокировки ЗПЧ, Гц/сНазначение дискретного входа для бло*.15 ЗПЧ1(2÷5) Блок DIкировки ЗПЧ

0,01÷10

0,01

49,00
49,50

f<, f>, df/dt, f< или df/dt, f< иdf/dt, f> или df/dt, f> и df/dt,
40÷60
40÷60

0,01
0,01

-1,00

-10÷0,1 и 0,1÷10

0,01

0,10

0,1÷250

0,01

0,00

0÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

Откл

-5,00

-10÷0,1 и 0,1÷10

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-f<*.8 ЗПЧ1(2÷5) fсраб, Гц*.9 ЗПЧ1(2÷5) fвозв, Гц

5.

-*.16 ЗПЧ1(2÷5) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗПЧ, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01*.17 ЗПЧ1(2÷5) Реле 1Назначение действия ЗПЧ на выходное
реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.18 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.19 ЗПЧ1(2÷5) Реле 2Назначение действия ЗПЧ на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксации
*.21 ЗПЧ1(2÷5) ТимпRL,с Длительность импульса выходного реле0,20Назначение светодиодного индикатора
*.22 ЗПЧ1(2÷5) ИндСраб
Нетсрабатывания ЗПЧ*.20 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
0,02÷250

0,01

Нет, LED1÷LED9--*– номер главного меню ступени ЗПЧ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.16 Дуговая защита (ДЗ)Дуговая защита (ДЗ) срабатывает, при фиксации срабатывании внешних датчиков контроля
возникновения дуги.
В ДЗ предусмотрен контроль одного или двух датчиков. Для контроля датчиков может бытьназначен любой дискретный вход.
Для каждого из датчиков может быть выбран режим срабатывания с контролем тока.
Для обоих датчиков предусмотрена возможность задания максимального времени контроля.
Если для датчика выбран режим срабатывания с контролем тока, то после истечения выдержки
времени контроля и отсутствии тока действие данного датчика блокируется и формируется сигнализация о неисправности датчика.
Срабатывание сигнализации о неисправности датчика может быть назначено на любое выходное реле и светодиодный индикатор.
Для каждого из датчиков предусмотрено отдельное выходное реле. Срабатывание каждогоиз датчиков может быть также назначено на реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается призаказе устройства).
В ДЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ДЗ.
Индикация срабатывания ДЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Срабатывание ДЗ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.2.16.1 Описание меню и конфигурация ДЗ.
Конфигурация и настройка параметров ДЗ производится в меню «ДЗ».
Ввод/вывод из работы ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Откл / Вкл».
Назначение требуемого дискретного входа для контроля 1 датчика производится в пункте
меню «ДЗ Датчик 1».
- 48 -

Назначение требуемого дискретного входа для контроля 2 датчика производится в пункте
меню «ДЗ Датчик 2».
Ввод уставки максимального времени контроля датчиков производится в пункте меню«ДЗ Тконтр,с».
Выбор режима срабатывания датчиков (с контролем тока или без) производится в пункте
меню «ДЗ Контр I>».
Выбор фаз контроля тока ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Фаза I». Для каждой из фазможет быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia,
Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока контроля производится в пункте меню «ДЗ Iконтр.I>,А». Диапазон задания уставки тока контроля ДЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ДЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз контроля ДЗ («ДЗ Фаза I») неназначена ни одна из фаз, то значение уставки тока контроля отображается в кратностях отноминального тока.
Срабатывание каждого датчика ДЗ может быть назначено на одно из выходных реле.
Назначение выходного реле для Датчика 1 производится в пункте меню «ДЗ Реле Д1», а для Датчика Д2 в пункте меню «ДЗ Реле Д2». В пункте меню «ДЗ Реле Д1(Д2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДЗ до момента
квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать неменее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для егоактивации при срабатывании ДЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«ДЗ Реле Д1(Д2) выбрать значение «Реле Дешунт.».
В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДЗ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДЗ производится в меню настройки ДЗ, в пункте
«Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы
УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное
реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДЗ (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ДЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДЗ приведен в Таблице 26.
Таблица 26
п. Меню «*.0 ДЗ»
1.
*.1 ДЗ Откл / Вкл*.2 ДЗ Датчик 1Параметр
2.
Ввод/вывод из работы ДЗНазначение дискретного для контроля
Датчика 1- 49 -

Значение поумолчанию
3.
ОтклДиапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл

-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**

-

5.

1.
*.3 ДЗ2 Датчик 2*.4 ДЗ Тконтр,с
*.5 ДЗ Контр,I>*.6 ДЗ фаза I*.7 ДЗ Контр.I>,А
*.8 ДЗ Реле Д1*.9 Сраб Реле Д1*.10 ДЗ Реле Д2*.11 Сраб Реле Д2*.12 Пуск УРОВ*.13 ДЗ Инд Сраб*.14 ДЗ Реле Неис*.15 ДЗ Инд Неис2.
Назначение дискретного для контроля
Датчика 2Время контроля датчика

3.

4.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**

0.00

0,0÷250
Нет, Датчик 1, Датчик 2,Включение контроля тока для датчиков
НетДатчик 1 и 2Значение одноименной
фазы из назначенных наВыбор фаз контроля тока ДЗ
Ia, Ib, Ic
измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
5,00
0,5÷150 при Iном=5АУставка тока контроля, А
1,00
0,1÷30 при Iном=1АНазначение действия Датчика 1 наНет, RL1÷RL6(RL7)**
Нетвыходное релеРеле Дешунт. ***Выбор режима срабатывания Реле Без фиксаБез фиксации,Датчика 1цииС фиксацией, Импульсно
Назначение действия Датчика 2 наНет, RL1÷RL6(RL7)**
Нетвыходное релеРеле Дешунт. ***Выбор режима срабатывания Реле Без фиксаБез фиксации,Датчика 2цииС фиксацией, Импульсно
Разрешение/запрет пуска УРОВ после
ОтклВкл, Откл
срабатывания ДЗНазначение светодиодного индикатора
НетНет, LED1÷LED9срабатывания ДЗНазначение реле неисправности датчиНет
Нет, RL1÷RL6(RL7)**
каНазначение светодиодного индикатора
НетНет, LED1÷LED9неисправности датчика

5.
0,01

-

0,01
-

*
- номер главного меню ступени ДЗ.
** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.3
Автоматика
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)В устройстве предусмотрена функция резервирования отказа выключателя при срабатывании токовых защит (УРОВ).
3.3.1.1 Описание и функциональные возможности УРОВВ функции УРОВ предусмотрено как резервирование отказа при отключении собственного
выключателя данного присоединения, при срабатывании токовых защит устройства, так и резервирование отказа выключателей нижестоящих присоединений.
Функция УРОВ осуществляет выдачу команды на отключение выключателя вышестоящего
присоединения при срабатывании токовых защит и не отключении в течение заданной выдержки
времени собственного выключателя. Контроль отключения выключателя производится по отсутствию тока.
Для пуска УРОВ при срабатывании токовых защит необходимо в меню требуемой ступени
токовой защиты включить разрешение пуска УРОВ. Для пуска УРОВ от требуемой ступени токовой защиты необходимо чтобы одно из реле, назначенных на срабатывание данной ступени защиты, совпадало с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».
Обязательным условием для работы функции УРОВ является назначение выходного релеотключения выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл
Выкл».
Также в функции УРОВ предусмотрено отключение собственного выключателя защищаемого присоединения при отказе выключателя нижестоящего присоединения. Контроль отказа выключателя фиксируется при срабатывании назначенного дискретного входа. Отключение производится без выдержки времени, но с контролем протекания тока. Для срабатывания ток должен
быть выше заданной уставки.
- 50 -

Срабатывание УРОВ при отказе собственного выключателя данного присоединения может
быть назначено на любое выходное реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть
устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства). Срабатывание выходного реле УРОВ длительное. Сброс выходного реле УРОВ происходит только при снижении тока ниже заданной уставки контроля тока. При этомминимальное время срабатывания выходного реле УРОВ ограничивается длительностью импульса
отключения выключателя заданного в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
При срабатывании функции УРОВ от внешних защит (по дискретному входу) срабатывает
выходное реле назначенное как реле отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Индикация срабатывания УРОВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание УРОВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.3.1.2 Меню «УРОВ»Конфигурация и настройка параметров УРОВ производится в меню «УРОВ».
Ввод/вывод из работы УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Откл / Вкл».
Выбор фаз контроля тока производится в пункте меню «УРОВ Фаза I». Для каждой из фазможет быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia,
Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Iсраб,А».
Диапазон задания уставки тока срабатывания УРОВ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «УРОВ Фаза I». Если в меню назначения фазсрабатывания УРОВ («УРОВ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки токасрабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания УРОВ производится в пункте меню«УРОВ Тсраб,с».
Назначение выходного реле срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ
Вых.Реле».
Назначение требуемого дискретного входа для пуска УРОВ от внешних защит производится в пункте меню «УРОВ Внеш.Защ».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания УРОВ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «УРОВ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок УРОВ приведен в Таблице 27.
Таблица 27
п. Меню «*.0 УРОВ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 УРОВ Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы УРОВ*.2 УРОВ фаза IВыбор фаз тока срабатывания УРОВ*.3 УРОВ Iсраб,АТок срабатывания УРОВ, А*.4 УРОВ Тсраб,с
*.5 УРОВ Вых.Реле
*.6 УРОВ Внеш.Защ
*.7 УРОВ Инд.Сраб

*Выдержка
времени
срабатывания
УРОВ, сНазначение выходного реле срабатывания УРОВНазначение дискретного входа дляпуска УРОВ от внешних защит
Назначение светодиода на индикацию
срабатывания УРОВ- номер главного меню «УРОВ».
- 51 -

Диапазон

Шаг

5,00
1,00

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А

0,50,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**Реле дешунтирования **-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, LED1÷LED9-Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01

** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.3.2 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)В устройстве предусмотрена функция автоматической частотной разгрузки от внешнего реле частоты.
3.3.2.1 Описание и функциональные возможности АЧРАЧР предназначено для отключения выключателя от внешнего реле частоты, при срабатывании назначенного дискретного входа.
Срабатывание АЧР может быть назначено на любое выходное реле. Срабатывание АЧР импульсное. Длительность импульса соответствует заданному импульсу на отключение выключателяв меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Индикация срабатывания АЧР может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Срабатывание АЧР фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.3.2.2 Алгоритм работы АЧРПри включенной функции АЧР и срабатывании назначенного в пункте меню«АЧР Сраб DI» дискретного входа формируется импульс на срабатывание назначенного в пункте
меню «АЧР Вых.Реле» выходного реле.
3.3.2.3 Описание меню «АЧР»Конфигурация и настройка параметров АЧР производится в меню «АЧР».
Ввод/вывод из работы АЧР производится в пункте меню «АЧР Откл / Вкл».
Назначение требуемого дискретного входа для фиксации срабатывания внешнего реле частоты производится в пункте меню «АЧР Сраб DI».
Назначение выходного реле срабатывания АЧР производится в пункте меню «АЧР
Вых.Реле».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания АЧР (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «АЧР Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АЧР приведен в Таблице 28.
Таблица 28
п. Меню «*.0 АЧР»1.
*.1 АЧР Откл / Вкл*.2 АЧР Сраб DI*.3 АЧР Вых.Реле
*.4 АЧР Инд.Сраб

Параметр
2.
Ввод/вывод из работы АЧРНазначение дискретного входа дляфиксации сраб. внешнего реле частоты
Назначение выходного реле срабатывания АЧРНазначение светодиода на индикацию
срабатывания АЧРЗначение поумолчанию
3.
ОтклДиапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл

-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, LED1÷LED9

-

5.

*
- номер главного меню «АЧР»;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.4
Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН).
При неисправностях в цепях ТН возможно ложное срабатывание ступеней защиты минимального напряжения. Для выявления повреждений в цепях напряжения в устройстве предусмотрена блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН).
БНН выявляет следующие основные неисправности в цепях ТН:−перегорание предохранителя в обмотке высокого напряжения ТН;−обрыв одной или двух фаз вторичных обмоток ТН;−отключение автоматического выключателя вторичных цепей ТН в нагрузочном режиме.
БНН может использоваться для блокировки срабатывания защиты минимального напряжения.
Срабатывание БНН может быть назначено на любое выходное реле.
Индикация срабатывания БНН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
- 52 -В БНН предусмотрена возможность задания выдержки времени на срабатывание и выдержки
времени на возврат.
Пуск, срабатывание и возврат БНН фиксируется в регистраторе событий.
3.4.1 Принцип действия БНН.
В БНН предусмотрено четыре критерия выявления неисправности в цепях ТН:−контроль минимального и максимального значения напряжений;−сравнение напряжений вторичных обмоток «звезды» и «треугольника» ТН;−контроль нарушения симметрии вторичного напряжения;−контроль снижения всех напряжений при наличии тока.
Для каждого из критериев в меню устройства предусмотрена возможность ввода/вывода изадания уставок срабатывания.

3.4.1.1 Контроль минимального и максимального значения напряжений.
При снижении значения хотя бы одного линейного напряжения ниже заданной уставки
«БНН Uмин,В», и наличии хотя бы одного значения линейного напряжения выше уставки
«БНН Uмакс,В» срабатывает БНН.
Данный критерий работает при подключении к устройству как линейных, так и фазных
напряжений.
Данный критерий позволяет выявлять перегорание предохранителя в обмотке высокого
напряжения ТН и обрыв одной фазы вторичных обмоток ТН.
Значение уставки «БНН Uмин,В» можно принимать 60÷65 В, а «БНН Uмакс,В» - 75÷85 В.
3.4.1.2 Сравнение напряжений вторичных обмоток «звезды» и «треугольника» ТН.
Данный критерий реализован на сравнении напряжений двух вторичных обмоток ТН, собранных по схеме «звезда» и «разомкнутый треугольник».
Для работы данного критерия необходимо подключение трех фазных напряжений и напряжения «открытого треугольника».
На основе измеренных значений фазных напряжений производится вычисление расчетного
значения 3Uo и сравнение его с измеренным значением с обмотки «открытого треугольника. Припревышении разницей рассчитанного и измеренного значения 3Uo уставки «БНН dUo,В» и фиксации снижения любого из линейных напряжений ниже 0,7*Uном срабатывает БНН.
Данный критерий позволяет выявлять обрыв одной или двух фаз вторичных обмоток ТН.
Значение уставки «БНН dUo,В» можно принимать 10В.
3.4.1.3 Контроль нарушения симметрии вторичного напряжения.
При фиксации повышения напряжения обратной последовательности (U2) выше заданного
уставкой «БНН U2>,В значения и отсутствии превышения током обратной последовательности
(I2) значения уставки «БНН I2<,А срабатывает БНН. Дополнительным условием работы данной
блокировки является фиксация снижения любого из линейных напряжений ниже 0,7*Uном.
Контроль тока обратной последовательности (I2) может быть исключен заданием нулевого
значения уставки «БНН I2<,А.
Для работы данного критерия необходимо подключение трех фазных напряжений.
Значение уставки «БНН U2>,В» можно принимать 6 В.
Значение уставки «БНН I2<,В» можно принимать 0,03÷0,05Iном.
3.4.1.4 Контроль снижения всех напряжений при наличии тока.
При фиксации снижения всех линейных напряжений ниже значения 0,05*Uном и превышении измеренным значением тока любой из фаз значения 0,05*Iном срабатывает БНН.
Данный критерий позволяет выявлять отключение автоматического выключателя вторичных цепей ТН в нагрузочном режиме.
Данный критерий работает при подключении к устройству как линейных, так и фазных
напряжений.
3.4.2 Уставки БНН.
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок БНН приведен в Таблице 29.

- 53 -

Таблица 29
п. Меню «*.0 БНН»1.
*.1 БНН Вкл/Откл

*.2 БНН фаза U*.3 БНН фаза I*.4 БНН Фаза Uo*.5 Реж.UминUмакс*.6 БНН Uмин,В
*.7 БНН Uмакс,В
*.8 Режим dUo*.9 БНН dUo,В
*.10 Режим dUo*.11 БНН dUo,В
*.12 Режим U2,I2*.13 БНН U2>,В
*.14 БНН I2<,В
*.15 Режим U1,I1*.16 БНН Тсраб, с*.17 БНН Твозв, с*.18БНН Реле Сраб*.19 БНН Инд СрабЗначение поумолчанию
3.
ОтклПараметр
2.
Ввод/вывод из работы БННДиапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
Выбор фаз напряжения
Нет,Нет,Нетнапряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наВыбор фаз токаНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение индексов Uo изназначенных на измериВыбор индекса напряжения нулевой
Неттельные каналы тока в мепоследовательностиню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Ввод/вывод критерия контроля минимального и максимального значения
ОтклВкл, Откл
напряжений
Уставка напряжения Uмин, В60
1÷100Уставка напряжения Uмакс , В80
1÷110
Ввод/вывод критерия контроля минимального и максимального значения
ОтклВкл, Откл
напряжений
Уставка допустимой разницы напря101÷100жений 3UoВвод/вывод
критерия
сравнения
напряжений вторичных обмоток «звезОткл
Вкл, Отклды» и «треугольника» ТНУставка допустимой разницы напря101÷100жений 3UoВвод/вывод критерия контроля нарушения симметрии вторичного напряОткл
Вкл, Откл
женияУставка напряжения U2, В
10
1÷100
0,50
0,1÷5 при Iном=5АУставка тока I2,А
0,01
0,10
0,02÷1 при Iном=1АВвод/вывод критерия контроля снижеОткл
Вкл, Отклния всех напряжений при наличии токаУставка выдержки времени срабатыва0,10
0,02÷250,00
0,01
ния БНН,сУставка выдержки времени возврата
0,10
0,02÷250,00
0,01
БНН,с
Назначение выходного реле сигналиНет
Нет, RL1÷RL6(RL7)**зации срабатывания БНННазначение светодиода на индикацию
НетНет, LED1÷LED9срабатывания БНН*– номер главного меню «БНН»;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.5
Способы организации логической защиты шин (ЛЗШ)Принцип действия логической защиты шин заключается в ускорении работы МТЗ до 0,1-0,14
сек на ячейке, питающей сборные шины (ячейка ввода или секционного выключателя), в случаях,когда отсутствует пуск МТЗ всех отходящих присоединений секции. Логика: «Если нет пуска МТЗячеек отходящих линий (ОЛ), значит КЗ развивается непосредственно на сборных шинах, и отключение выключателя питающей ячейки требуется производить по факту пуска ее МТЗ с минимальной выдержкой времени».
- 54 -

Для организации ЛЗШ требуется реализовать цепи связи между РЗА АГАТ отходящих линийи РЗА АГАТ питающих ячеек вводного и секционного выключателей:Рисунок 2 - Схема организации ЛЗШ на постоянном оперативном токеПри выполнении шинок ЛЗШ в распредустройствах без гарантированного питания (на переменном оперативном токе), для подключения шинок ЛЗШ рекомендуется использовать дискретные входы, предназначенные для подключения «сухого контакта» - вход DI4 в терминалах АГАТ100; входы DI5(DI6) – в терминалах АГАТ-200 (в зависимости от кода заказа терминала). Данные
дискретные входы используют внутренний источник питания терминала и подключаются к выходным контактам реле напрямую без оперативного тока. В этом случае работа дискретных входов не зависит от просадок напряжения питания РЗА при близких КЗ:Рисунок 3 - Схема организации ЛЗШ на переменном оперативном токеВ терминалах АГАТ ячеек отходящих линий выходное реле (RL), подключаемое кшинкам ЛЗШ настраивается на срабатывание от пуска МТЗ:- 55 -

Рисунок 4 – Назначение выходного реле на пуск МТЗВ терминалах АГАТ ячеек вводного и секционного выключателей для выполнения ЛЗШзадействуется дополнительная ступень токовой защиты, которая настраивается аналогично ступени МТЗ (с такой же уставкой тока срабатывания), но с выдержкой времени (МТЗ TСРАБ, с) 0,10,14сек. Данная ступень токовой защиты должна блокироваться от соответствующего дискретного
входа (МТЗ Блок DI):Рисунок 5 – Назначение дискретного входа для блокировки ступени МТЗУстанавливаемое время блокировки МТЗ (МТЗ Тблок.с) должно быть достаточным, для отключения по МТЗ любого из отходящих присоединений секции. При установке времени блокировки 0 ступень отключения по ЛЗШ будет заблокирована до тех пор, пока на терминале АГАТотходящего присоединения замкнуто выходное реле «Пуск МТЗ»:- 56 -

Рисунок 6 – Назначение времени блокировки ступени МТЗ по дискретному входу
Таким образом, при коротком замыкании на шинах 6(10) кВ логическая защита шин устраняет его практически без выдержки времени (0,1-0,15 с), а при замыкании на присоединении –ЛЗШ блокируется, позволяя устранить КЗ нижестоящим защитам.
Простые защиты, вроде МТЗ, не могут выполнить селективное отключение КЗ на сборных
шинах без выдержки времени, что приводит к увеличению повреждения ячеек распредустройства,особенно на уровнях распределения “ПС” и “РТП”, где уровень токов КЗ обычно высок.
Стандартное время срабатывания МТЗ вводной ячейки – 1-2 секунды, против 0,1-0,15 секунд у ЛЗШ. Выигрыш в быстродействии очевиден.
3.6
Реализация оперативного переключения групп уставок в устройствах АГАТОперативное переключение ступеней защит в устройствах АГАТ осуществляется через
дискретные входы устройства. Для реализации переключения между двумя группами уставок
ключ оперативного выбора уставки (SA) должен быть подключен к дискретным входам устройства (DI) согласно схемы ниже:Рисунок 7 – Оперативное переключение групп уставок
Ступени защит в устройствах АГАТ не выделены в отдельные группы уставок. Выбор рабочей уставки производится посредством блокировки/деблокировки отдельных ступеней защит посостоянию дискретного входа. Такую возможность имеют все функции защит в устройстве. Дляввода/вывода определенной ступени защиты от положения ключа в меню конфигурации данной
ступени параметру «Блокировка от DI» должен быть назначен соответствующий дискретный
вход. На иллюстрации ниже представлен пример назначения дискретного входа для блокировки
первой ступени МТЗ (параметр МТЗ1 Блок DI) через программу конфигурирования SUZi:- 57 -

Рисунок 8 – Назначение дискретного входа для блокировки первой ступени МТЗ и установка времени блокировки
Второй параметр, время блокировки по дискретному входу (Тблок.с) – указывает время, накоторое будет выведена ступень защиты. Если установлено значение «ноль», защита будет выведена до тех пор, пока активирован дискретный вход – для реализации выбора ступени защит отключа данный параметр следует оставить «0». В этом случае при активации выбранного дискретного входа от кулачкового переключателя данная ступень защиты будет заблокирована и выведенаиз работы.
Аналогично выполняем настройку для второй ступени защит, которая будет задействованав оперативном переключении уставок. Для нее назначаем второй дискретный вход, к которому
подключен кулачковый переключатель.
На иллюстрации выбор дискретного входа для блокировки 2-й ступени МТЗ:Рисунок 9 - Назначение дискретного входа для блокировки второй ступени МТЗ и установка
времени блокировки
Таким образом, выбор требуемых уставок осуществляется посредством блокировки ступеней защит при активации ключом выбора уставки соответствующего дискретного входа. Для вышеприведенной схемы при переводе ключа SA в положение 1, будет активирован нижний дискретный вход и заблокируются все ступени защит, в которых в параметре «Блок DI» указан данный вход. При переводе ключа SA в положение 2 будут заблокированы все ступени защит, блокируемые по верхнему DI, а защиты, блокируемые от нижнего дискретного входа, будут введены вработу.
- 58 -

Для индикации активной группы уставок, на активацию дискретных входов, задействованных в выборе уставок (к которым подключается ключ), следует назначить работу светодиодных
индикаторов. Данная настройка выполняется в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ
ВХОДОВ». Режим работы выбранных светодиодов следует установить «Без фиксации» (меню«КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНДИКАТОРОВ»).

Рисунок 10 – Назначение светодиода для указания активной группы уставокВ этом случае при переводе ключа выбора уставок, активная группа уставок будет подтверждаться светодиодом на лицевой панели устройства.
3.7
Управление, контроль и мониторинг выключателя
3.7.1 Режимы управления выключателем.
В устройстве предусмотрены следующие режимы управления выключателем:−местный - от кнопок на лицевой панели устройства;−дистанционный - при срабатывании назначенных дискретных входов;−диспетчерский - по сети передачи информации.
Для возможности управления выключателем необходимо наличие сигналов о состоянии
выключателя. Для этого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
Также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «Реле ВклВыкл» и«Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя.
3.7.1.1 Включение выключателя.
Включение выключателя для всех режимов управления возможно только при наличии разрешения на включение. Для формирования разрешения на включение выключателя необходимо
выполнение следующих условий:−наличие отключенного состояния выключателя;−отсутствие сигналов на срабатывание выходного реле отключения выключателя;−отсутствие неисправности выключателя;−дискретный вход, назначенный на разрешение включения, активный или не задан (впункте «Разр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);−дискретный вход, назначенный на запрет включения, неактивный или не задан (впункте «Запр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);−дискретный вход, назначенный на запрет управления, неактивный или не задан (вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Запр Упр DI» установлено значение
«Нет»).
Наличие разрешения на включение выключателя можно контролировать посредством срабатывания выходного реле назначаемого в пункте «Вых Разр Вкл». Контакт данного реле может
быть включен последовательно с электромагнитом включения выключателя в случае подключения
- 59 -

контактов ключа (кнопок) управления непосредственно к электромагнитам управления выключателя.
Наличие запрета на включение выключателя можно контролировать, назначив в пункте
«Инд Запр Вкл» соответствующий светодиодный индикатор.
3.7.1.2 Отключение выключателя.
Отключение выключателя для всех режимов управления доступно всегда и блокируется
только при срабатывании дискретного входа назначенного на запрет управления выключателя впункте «Запр Упр DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.7.2 Местное управление.
В устройстве предусмотрено местное управление выключателем от кнопок на лицевой панели. Для местного управления предусмотрено отдельное меню - «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
3.7.2.1 Меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»Меню местного управления расположено в главном меню, слева от меню «0. ИЗМЕРЕНИЯ».
Включение/отключение режима местного управления производится в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ». Если режим местного управления отключен, то в меню «МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» отображается текст «Управление Блокировано».
Для возможности местного управления выключателем необходимо в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя и в пунктах
«Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя. Если конфигурация выключателя не выполнена то в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»отображается текст «Выключатель не сконфигурирован». Для возможности местного управления
должен быть назначен хотя бы один из входов состояния выключателя и задано хотя бы одно релеуправления выключателем.
Если режим местного управления включен и выполнена конфигурация выключателя, то дляместного управления выключателем от кнопок на лицевой панели необходимо перейти в главном
меню в пункт «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и нажать кнопку «ВНИЗ». На ЖКИ в нижней строке отображается текущее состояние выключателя (Выкл.Отключен, Выкл.Включен,Неопред.Сост), в верхней строке отображается операция управления которая может быть выполнена при текущем состоянии выключателя. Если состояние выключателя определено как включенное или неопределенное, то может быть выполнена операция отключения. Если состояние выключателя определено как отключенное и нет запрета включения, то может быть выполнена операция включения. При отключенном выключателе и наличии запрета на включение в верхней
строке будет отображаться текст «Запрет Включ.». Если задано только одно из выходных релеуправления выключателем, то будет доступна операция управления только соответственно назначенному реле и в верхней строке меню будет отображаться текст «Не назн. РелеВкл» или «Неназн. РелеОткл».
Для включения/отключения выключателя необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»,−при появлении сообщения на подтверждение операции включения или отключении,выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
После активации команды на включение или отключение выключателя устройством будет
выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте меню «Вых РелеВкл» и «Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность
импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «ТимпОткл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.7.3 Дистанционное управлениеВ устройстве предусмотрена возможность дистанционного управления выключателем, присрабатывании назначенных на фиксацию команды включения или отключения дискретных входов.
При наличии разрешения на включение и активации дискретного входа назначенного навключение или активации дискретного входа назначенного на отключение устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте «Вых РелеВкл» и«Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность импульса
- 60 -

определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «Тимп Откл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.7.4 Диспетчерское управлениеВ устройстве предусмотрено диспетчерское управление выключателем - по сети передачи
информации.
При приеме команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан
импульс на срабатывание выходного реле заданного соответственно в пункте меню «Вых РелеВкл» и «Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность
импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «ТимпОткл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Предусмотрено три режима работы диспетчерского управления:−«Откл»−«Вкл с блок.»−«Вкл без блок.»Режим «Откл» - диспетчерское управление блокировано.
Режим «Вкл с блок.» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан только при наличии разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.
Режим «Вкл без блок.» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан, не зависимо от наличия разрешения на включение. Отключение
выключателя выполняется без блокировок.
Выбор режима работы диспетчерского управления производится в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ».
3.7.5 Настройки управления выключателем.
Настройка параметров управления выключателем производится в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ».
3.7.5.1 Меню «НАСТРОЙКИ УПРАВ.ВЫКЛЮЧ»Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя производитсяв меню «Дист.Вкл DI».
Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя производитсяв меню «Дист.Откл DI».
Назначение дискретного входа для разрешения включения выключателя производится вменю «Разр.Вкл DI».
Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя производится вменю «Запр.Вкл DI».
Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя производится в меню «Вых Разр Вкл».
Назначение светодиодного индикатора для сигнализации наличия запрета включения выключателя производится в меню «Инд Запр Вкл».
Включение/отключение местного режима управления производится в меню«Мест Управл.». Для возможности управления выключателем от кнопок на лицевой панели
устройства необходимо выбрать значение «Вкл».
Включение/отключение диспетчерского режима управления производится в меню«Дисп Управл.». Для возможности управления выключателем по локальной сети необходимо выбрать значение «Вкл с блок» или «Вкл без блок».
Краткое описание меню приведено в Таблице 30.
Таблица 30
п. Меню
«*.0 НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ»1.
*.1 Дист Вкл DI*.2 Дист Откл DIПараметр
2.
Назначение дискретного входа длядистанционного включения выключателя
Назначение дискретного входа длядистанционного отключения выключателя
- 61 -

Значение поумолчанию

Диапазон

Шаг

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-

1.
*.3 Разр.Вкл DI*.4 Запр.Вкл DI*.5Вых Разр Вкл*.6 Инд Запр Вкл*.7 Мест Управл
*.8 Дисп Управл

2.
Назначение дискретного входа дляразрешения включения выключателя
Назначение дискретного входа дляблокировки включения выключателя
Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля сигнализации о наличии запрета
включения выключателя
Включение отключение местного режима управления
Выбор режима работы диспетчерского
режима управления

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, LED1÷LED9

-

Откл

Вкл, Откл

-ОтклОткл / Вкл с блок /Вкл без блок,-*- номер главного меню;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.7.6 Контроль и мониторинг выключателяВ устройстве предусмотрены следующие возможности контроля и мониторинга выключателя:−контроль состояния выключателя (включен/отключен);−измерение времени включения и отключения выключателя;−счетчик количества циклов включения-отключения выключателя;−счетчик циклов аварийного отключения выключателя;−выявление и сигнализация неисправностей выключателя;−выявление и сигнализация аварийного отключения выключателя (при срабатывании
защит действующих на отключение);−фиксацию внешнего отключения выключателя (не от выходного реле отключения);−фиксацию неисправностей и аварийного отключения выключателя в регистраторе
событий.
3.7.6.1 Контроль состояния выключателя
Контроль включенного и отключенного состояния выключателя производится посредством
назначаемых соответственно в пункте «Выкл Вкл DI» и «Выкл Откл DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» дискретных входов.
3.7.6.2 Измерение времени включения и отключения выключателяВ устройстве предусмотрено измерение и индикация времени включения и отключения выключателя. Измерение времени включения или отключения производится от фиксации срабатывания выходного реле включения или от отключения до момента срабатывания дискретного входа
контроля соответственно включенного или отключенного состояния выключателя. Индикация
времени включения и отключения производится в меню «КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация времен включения и отключения последней операции управления выключателем и максимальных зафиксированных времен включения и отключения. Значения времен включения и отключения сохраняются в энергонезависимой памяти.
3.7.6.3 Счетчик количества циклов включения-отключенияВ устройстве предусмотрено измерение и индикация количества циклов включенияотключения выключателя. Фиксация цикла включения-отключения производится при отключении
выключателя. Индикация количества циклов включения-отключения производится в меню«КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация общего количества циклов включения-отключения, атакже количества аварийных отключений выключателя. Аварийное отключение выключателя
фиксируется при отключении выключателя от любой из защит устройства действующей на отключение. Значения количества циклов включения-отключения сохраняются в энергонезависимой
памяти.
3.7.6.4 Выявление и сигнализация неисправностей выключателя.
В устройстве предусмотрено:- 62 -

−−−выявление неопределенного состояния выключателя;выявление отказа выключателя при включении или отключении;фиксацию неисправности выключателя при срабатывании назначенного дискретного

входа;
При выявлении неисправности выключателя блокируются функции защит и автоматики,использующие в своей логике контроль состояния выключателя, а также управление выключателем.
Неопределенное состояние выключателя.
При выявлении неактивного состояния обеих дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя, или одновременной их активации на время превышающее выдержку
времени, формируется сигнализация неопределенного состояния выключателя. Выдержка времени
устанавливается равной большей из заданных уставок максимального времени включения или отключения. Выявление неопределенного состояния выключателя фиксируется с меткой времени врегистраторе событий. Неисправность выявления неопределенного состояния выключателя автоматически сбрасывается при нормализации состояния дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя.
Отказ выключателя.
Отказ выключателя фиксируется в случае превышения значения измеренного времени
включения или отключения выключателя заданного максимального значения. Отказ выключателя
фиксируется с меткой времени в регистраторе событий. Неисправность, сформировавшаяся прификсации превышения времени включения или отключения выключателя сбрасывается только
нажатием кнопки «ВВОД» на лицевой панели, на время не менее 2с.
Неисправность выключателя при срабатывании назначенного дискретного входа.
В устройстве предусмотрено возможность приема сигнала о неисправности выключателя
посредством фиксации срабатывания назначенного дискретного входа. Данная неисправность автоматически сбрасывается при деактивации заданного дискретного входа.
Контролировать наличие неисправности выключателя можно посредством выходного релеили светодиодного индикатора назначенных соответственно в пунктах «Реле Неиспр.» и «ИндНеиспр.» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.7.6.5 Аварийное отключение выключателя
Отключение выключателя от любой из защит действующей на отключение фиксируется вустройстве как аварийное отключение. Контроль аварийного отключения может быть выполнен
посредство назначения выходного реле или светодиодного выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.7.6.6 Внешнее отключение выключателя
Внешнее отключение выключателя фиксируется в случае отключения выключателя не отвыходного реле отключения устройства.
3.8
КонфигурацияВ устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров
устройства.
3.8.1 Конфигурация выключателяВ устройстве предусмотрены следующие возможности конфигурации параметров, контроляи мониторинга выключателя:−назначение дискретных входов для контроля включенного и отключенного положения выключателя;−назначение выходных реле включения и отключения выключателя;−назначение светодиодных индикаторов для контроля включенного и отключенного
состояния выключателя;−назначение дискретного входа для фиксации неисправности выключателя;−назначение дискретного входа для запрета управления выключателем;−назначение выходного реле и светодиодного индикатора контроля неисправности
выключателя;−назначения выходного реле и светодиодного индикатора контроля аварийного отключения выключателя;−задание времени импульса выходных реле включения и отключения выключателя;- 63 -

задание минимальной длительности срабатывания реле отключения выключателя;−задание максимально допустимого времени включения и отключения выключателя.
3.8.1.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»Конфигурация и настройка параметров выключателя производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Назначение дискретного входа для контроля включенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Вкл DI». Назначение дискретного входа для контроля отключенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Откл DI». Назначение необходимо выполнить всоответствии с физическим подключением этих сигналов к устройству. По умолчанию в устройстве контроль включенного положения выключателя назначен на дискретный вход «DI1», контроль отключенного положения на дискретный вход «DI2».
Настройка этих параметров необходима для работы функций контроля и мониторинга выключателя.
Если к устройству подключается только один вход контроля состояния выключателя, то вменю назначения состояния выключателя которое не подключено к устройству, необходимо выбрать значение «Нет». В этом случае, для фиксации неподключенного состояния выключателя,будет использоваться инверсное состояние дискретного входа подключенного состояния выключателя.
Изменение состояния выключателя автоматически фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
При использовании только одного дискретного входа, для контроля состояния выключателя, будут не доступны или некорректно работать некоторые функции мониторинга выключателя.
В пункте меню «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указываются выходные реле, действующие соответственно на включение и отключение выключателя.
Настройка этих параметров необходима для местного, дистанционного и диспетчерского
управления выключателем, для работы функций мониторинга выключателя, а также для работы
функций автоматики (УРОВ).
В пункте меню «Инд Выкл Вкл» и «Инд Выкл Откл» назначаются светодиодные индикаторы для контроля соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
Назначение дискретного входа для контроля неисправности выключателя производится вменю «Неисп.Выкл DI».
Назначение дискретного входа для контроля запрета управления выключателя производится в меню «Запр.Упр DI».
В пункте меню «Реле Неиспр.» назначается выходное реле, срабатывающее при выявлении
неисправности выключателя.
В пункте меню «Инд Неиспр.» назначается светодиодный индикатор для контроля неисправности выключателя.
В пункте меню «Реле Авар.Отк» назначается выходное реле, срабатывающее при фиксации аварийного отключения выключателя.
В пункте меню «Инд Авар.Откл» назначается светодиодный индикатор для контроля аварийного отключения выключателя.
В пункте меню «Тимп.вкл,с» и «Тимп.отклс,с» задается длительность времени импульса
соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются дляфиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).
В пункте меню «Тмин.откл,с» задается минимальное время активации выходного реле отключения, назначенного в пункте меню «Реле ОтклВыкл».
В пункте меню «Твкл.макс,с» и «Тоткл.макс,с» задается максимально возможное время
соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются дляфиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).
При выявлении неисправности выключателя может быть активировано назначенное выходное реле и/или светодиодный индикатор.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 31.
−- 64 -

Таблица 31
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»1.
*.1 Выкл Вкл DI*.2 Выкл Откл DI*.3 Реле ВклВыкл
*.4 Реле ОтклВыкл
*.5 Инд Выкл.Вкл
*.6 Инд Выкл.Откл
*.7 Неисп.Выкл DI*.8 Запрет.Упр DI*.9 Реле Неиспр.
*.10 Инд Неиспр.
*.11 Реле Авар.Отк
*.12 Инд Авар.Откл
*.13 Тимп.вкл,с
*.14 Тимп.откл,с
*.15 Тмин.откл,с
*.16 Твкл.макс,с
*.17 Тоткл.макс,сПараметр
2.
Назначение дискретного входа дляфиксации включенного состояния выключателя
Назначение дискретного входа дляфиксации отключенного состояния
выключателя
Указание выходного реле включения
выключателя
Указание выходного реле отключения
выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля включенного состояния
выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля отключенного состояния
выключателя
Назначение дискретного входа дляконтроля неисправности выключателя
Назначение дискретного входа дляконтроля запрета управления выключателем
Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении неисправности выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля неисправности выключателя
Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении аварийного
отключения выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля аварийного отключения
выключателя
Задание максимально возможного времени включения выключателя
Задание максимально возможного времени отключения выключателя
Задание минимального времени активации реле отключения выключателя
Задание максимально возможного времени включения выключателя
Задание максимально возможного времени отключения выключателя

Значение поумолчанию

Диапазон

Шаг

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)** /Реле Дешунт. *-НетНет, LED1÷LED9-НетНет, LED1÷LED9-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, LED1÷LED9НетНет, RL1÷RL6(RL7)**

НетНет, LED1÷LED90,200

0,040÷10,000

0,200

0,040÷10,000

0,040

0,020÷10,000

0,200

0,010÷10,000

0,200

0,010÷10,000-*- только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.8.2 Конфигурация измерительных входов
Устройство содержит четыре измерительных канала тока (I1, I2, I3, I4) для измерения трехфазных токов и тока нулевой последовательности и четыре измерительных канала напряжения
(U1, U2, U3, U4) для измерения фазных или линейных напряжений и напряжения нулевой последовательности.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Измерительные каналы I1, I2 и I3 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства).
Измерительный канал I4 рассчитан на номинальный вторичный ток трансформаторов тока1 А или 0,2 А (указывается при заказе устройства).
Измерительные каналы U1, U2, U3 и U4 рассчитаны на номинальное напряжение 100 В.
- 65 -

3.8.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение тока (напряжения) данного измерительного канала.
Для любого из измерительных каналов тока I1, I2, I3, I4 можно присвоить следующие значения фаз Iа, Ia1, Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2, Io, Io1, Io2 которые в последствии будут доступны вменю выбора фаз срабатывания защит и будут отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Еслииспользование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение «Нет». По умолчанию измерительным каналам тока I1, I2, I3, I4 присвоены соответственно
фазы Iа, Ib, Ic и Io. Присвоение фаз измерительным каналам тока может быть произвольным, приэтом физическое подключение должно быть выполнено соответственно назначению. Присвоение
одноименной фазы с одинаковым индексом для разных измерительных каналов не возможно. Если, например, для измерительного канала I1 назначена фаза Ia, то в списке выбора фаз для измерительных каналов I2, I3 и I4 значение Ia уже будет отсутствовать.
Для измерительных каналов напряжения U1, U2, U3, U4 можно присвоить одно из следующих значений Uо, Uо1, Uо2, Ua, Ub, Uc, Ua2, Ub2, Uc2, Uab, Ubc, Uca, Uab2, Ubc2, Uca2 которые
будут доступны в меню выбора фаз срабатывания защит по напряжению, и отображаться в меню«0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».
Для индикации измеренных значений токов и напряжений в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» впервичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации.
Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно вбоковом меню настройки измерительного канала.
Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения тока или напряжения измерительного канала.
Дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ» задается:−базовый измерительный канал, относительного которого измеряются фазовые углыизмеряемых величин, для индикации в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»;−назначение фаз напряжения для измерительных каналов частоты 1 и 2;−выбор режима измерения мощности.
3.8.3 Конфигурация дискретных входов
Количество дискретных входов зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
Устройство содержит 6(8) дискретных входов – DI1÷DI6(DI8).
Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов производится непосредственно в меню защит и автоматики.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:−выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;−назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа;−
назначение выходного реле на срабатывание или активация выхода дешунтирования
электромагнитов отключения при активации дискретного входа;−задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;−задание выдержки времени на активацию;−задание выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.
3.8.3.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней
строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:- 66 -

«0» - вход «прямой»;−«1» - вход «инверсный».
В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456»(«DI12345678»), в нижней строке выбранный номер светодиодного индикатора, «1» - LED1, «3» LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».
В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа вверхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456» («DI12345678»), внижней строке выбранный номер реле, «1» - RL1, «3» - RL3, «Д» - активация выхода дешунтирования электромагнитов отключения, и т.д. Если при активации дискретного входа не требуется
срабатывание реле необходимо выбрать значение «-». Назначение активации выхода дешунтирования электромагнитов отключения («Д») доступно только в исполнении устройств с наличием
выхода дешунтирования.
В пункте меню «Фильтр DI,мс» задается минимальное время непрерывного нахождения
дискретного входа в одном из состояний (активном или неактивном), необходимое для фиксации
данного состояния. Даная уставка общая для всех дискретных входов.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Тср,с» ÷ «DI6(DI8) Тср,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Твозв,с» ÷ «DI6(DI8) Твозв,с»можно задать дополнительную выдержку времени на возврат требуемого входа.
В пункте меню «Рег. сраб DI» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния дискретных входов в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 32.
Таблица 32−

п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ДИСКР.ВХОДОВ»1.
*.
DI12345678
1 Инд LED -- -- -- - *.
2

DI12345678
Сраб RL - - - - - - -*.
3

DI12345678
Инверс 00000000*.4 Фильтр DI,мс
*.5 DI1 Тср, с...
*.** DI6(DI8) Тср, с*.** DI1 Твозв, с...
*.** DI6(DI8) Твозв, с*.** Рег. сраб DIПараметр
2.
Назначения светодиодного индикаторана срабатывание при активации дискретного входа
Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного
входаВыбор «прямого» или «инверсного»срабатывания дискретного
Фильтр времени фиксации изменения
состояния дискретного входа, мсВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, c...
Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI6(DI8)***, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI1, c..
Выдержка времени на возврат дискретного входа DI6(DI8)***, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

«-»

«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9-«-»«-»,1,2,3,4,5,6,Д
(«-»,1,2,3,4,5,6,7,Д)***

-

0

0, 1

-

10

5÷10001

0,00

0,00÷999

0,01

..

..

..

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

...

...

...

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл

-

Шаг
5.

*
- номер главного меню;** - номер пункта подменю;*** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.8.4 Конфигурация выходных релеКоличество выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
Устройство содержит 6(7) выходных реле – RL1÷RL6(RL7). Параметры выходных релеприведены в п.2.2 «Технические характеристики».
- 67 -

Задание выходного реле срабатывания для всех защит и автоматик производится непосредственно в меню их настройки.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ» предусмотрены следующие дополнительные
возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:−выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;−задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;−задание дополнительной выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.
3.8.4.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «RL123456»( «RL1234567»), в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:−«0» - «прямое» срабатывание;−«1» - «инверсное» срабатывание.
Для каждого из выходных реле в пунктах меню «RL1 Тср,с» ÷ «RL6(RL7) Тср,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты илиавтоматики плюс дополнительная выдержка.
В пункте меню «Рег. сраб RL» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния выходных реле в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ», диапазон задания и шаг изменения
уставок приведен в Таблице 33.
Таблица 33
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫХ.РЕЛЕ»1.
*.
RL1234567
1Инверс 0000000*.2 RL1 Тср, с...
*.** RL6(RL7) Тср, с*.** RL1 Твозв, с...
*.** RL6(RL7) Твозв, с*.** Рег. сраб RL

Параметр
2.
Выбор «прямого» или «инверсного»срабатывания выходного релеВыдержка времени срабатывания выходного реле RL1, c...
Выдержка времени срабатывания выходного реле RL6(RL7)***, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL1, c..
Выдержка времени на возврат выходного реле RL6(RL7)***, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе
событий

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

0

0, 1

-

0,00

0,00÷999

0,01

...

...

...

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

..

..

...

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл

-

Шаг
5.

*
- номер главного меню;** - номер пункта подменю;*** - количество выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.8.5 Конфигурация светодиодных индикаторов
Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 производится непосредственно в меню защит и автоматики.
Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. Привключении оперативного питании устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности ваппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания».

- 68 -

3.8.5.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД»Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕТ.ИНД.» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:−без фиксации;−с фиксацией;−с фиксацией и миганием.
Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен
выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых онназначен.
Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светится
после деактивации выхода всех защит или функций автоматики на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «ВВОД».
Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.
Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «сфиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые небыли квитированы нажатием кнопки «ВВОД» до момента отключения питания, их состояние
сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «ВВОД».
В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов,для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «DI Сброс фикс» дискретного входа.
3.8.6 Конфигурация защитВ устройстве предусмотрена возможность не отображать в меню неиспользуемые ступени
защит или функции автоматики, что дает возможность сократить меню и отображать только тезащиты или функции автоматики, которые используются.
3.8.6.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики
можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «Не используется». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и неотображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней
добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если доэтого она была включена.
3.8.7 Конфигурация устройстваВ меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:−ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);−конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети и скорость передачи данных);−назначение реле контроля исправности устройства;−задание уставки времени отключения индикатора (только для устройств с OLED индикатором);−включение или отключение пароля доступа к изменению параметров от кнопок налицевой панели устройства;−изменение пароля;−включение или отключение пароля доступа к изменению параметров посредством
удаленного доступа по интерфейсу связи RS-485 и USB;−контроль и редактирование даты и времени внутренних часов устройства;−удаление всех записей регистратора событий;−восстановление заводских настроек устройства;−перевод устройства в режим обновления программного обеспечения;При включении питании и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может
быть переназначено на любое другое реле.
- 69 -

3.9Информация об устройствеВ устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.
3.9.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:−модификация устройства;−код заказа;−серийный номер устройства;−версия программного обеспечения.
3.9.2 Меню «КОНТРОЛЬ»Меню «Контроль» предназначено для индикации:−состояния дискретных входов;−состояния выходных реле;−времени готовности АПВ;−времени включения выключателя при последней операции включения;−времени отключения выключателя при последней операции отключения;−наибольшего зафиксированного времени включения выключателя;−наибольшего зафиксированного времени отключения выключателя;−количество операций включения/отключения выключателя;−количество аварийных отключений выключателя;−неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики.
В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый
номер входа DI1÷DI6(DI8) - «Вход 123456»( «Вход 12345678»), в нижней строке его состояние:−«0» - вход не активный;−«1» - вход активный.
В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6(RL7) и выход дешунтирования (Д) - «Реле 123456Д»(Реле 1234567Д), в нижней строке состояние реле:−«0» - реле не сработано;−«1» - реле сработано.
Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного»режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.
В устройстве предусмотрена возможность измерения времени включения и отключения выключателя. Измеряются и отображаются в меню значения времени последней операции включения и отключения выключателя, а также фиксируются их максимальные значения.
Для измерения времени включения и отключения выключателя необходимо, обязательно,назначить дискретные входа для фиксации состояния выключателя и указать реле, действующиена включение и отключение выключателя.
В пункте меню «Тпосл.вкл,с» и «Тпосл.откл,с» фиксируется соответственно время включения и отключения выключателя последней операции включения и отключения.
В пункте меню «Тмакс.вкл,с» и «Тмакс.откл,с» фиксируется максимальное зафиксированное время включения и отключения выключателя.
Количество циклов срабатывания (включение/отключение) выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет Откл / Вкл».
Количество циклов аварийного отключения выключателя можно контролировать в пункте
меню «Счет АварОткл». Аварийное отключение выключателя фиксируется при срабатывании
любой из защит действующей на отключение, а также срабатывании дуговой защиты или функции
УРОВ.
Зафиксированные значения времен включения/отключения, количества операций включения/отключения, счетчика аварийных отключений сохраняются в энергонезависимой памяти, и необнуляются при отключении оперативного питания устройства.
Для обнуления требуемого значения необходимо:- 70 -

нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку «ВВОД» в требуемом меню;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение обнуления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены обнуления и повторно нажать кнопку «ВВОД».
В пункте меню «Состояние» отображается текущее состояние функции самодиагностики
состояния аппаратной и программной части устройства.
При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправен».
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться
текст:−«Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу
устройства;−«Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всехфункций устройства.
Где 000 – код неисправности.
Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности
приведено в п.3.11.
−

3.10 ТестВ устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.
3.10.1 Меню «ТЕСТ»Меню «ТЕСТ» предназначено для:−имитации срабатывания дискретных входов;−проверки работоспособности выходных реле;−проверки работоспособности светодиодных индикаторов;−проверки исправности ЖКИ.
В пункте меню «Тест Откл / Вкл» производится активация доступа к пунктам меню«ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Откл / Вкл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие
пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.
Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Откл / Вкл» установить значение «Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим
мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту
после последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» всеустановленные значения сбрасываются.
В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6(DI8) - «Вход 123456» («Вход 12345678»), в нижней строке «000000».
Для имитации срабатывания входа необходимо:−нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики какактивный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».
Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое
состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей
напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует
напряжение и отключена имитация.
В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер релеRL1÷RL6(RL7) и выход дешунтирования (Д) - «Реле 123456Д» («Реле 123456Д»), в нижней
строке «000000». Для активации срабатывания выходного реле необходимо:- 71 -

нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данное выходное реле сработает. Для отключения активации выходного реленеобходимо обратно установить значение «0».
При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные
реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при егоактивации в меню «ТЕСТ».
Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню«Тест св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включаются на 2 секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».
Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение
«Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя
ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение
«Откл» в меню «Тест ЖКИ».
−3.11 Регистратор событийВ устройстве АГАТ-200.АВЭ реализован встроенный регистратор событий.
3.11.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий
Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства факты обнаружения аварий и неисправностей:−фиксацию изменения уставок;−изменение состояния дискретных входов;−срабатывание и сброс пусковых органов защит;−длительность времени пуска защит;−активация и сброс блокировок защит;−срабатывание защит и функций автоматики;−обнаружение внутренних неисправностей устройства.
При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событийна дисплее будет отображаться информация о последнем.
Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».
Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1000, максимальное количество
событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие
записывается на место самого старого.
Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен вПриложении 1.
3.11.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:−номер события;−краткое наименование события;−время фиксации;−активация «=1», или сброс «=0» события.
Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображается во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформацииДля просмотра событий необходимо:- 72 -

−−−−зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;нажать кнопку «ВПРАВО»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «Вверх» просмотреть записанные события на данную

дату.
Для событий, в меню отображения которых справа от времени имеется значок «►», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».
В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно все событияза отдельную дату или все записанные события.
Для удаления отдельной даты в меню отображения требуемой даты необходимо:−нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».
В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событийпо каналу связи USB или RS-485 с последующим просмотром на ПК при помощи входящего вкомплект поставки ПО.
3.12 Регистратор сигналовВ устройстве АГАТ-200.АВЭ реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.
3.12.1.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов
Регистратор сигналов используется для регистрации мгновенных значений токов и напряжений, а также дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов. Записанные
данные сохраняются в энергонезависимой памяти.
Основные характеристики:−частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период
промышленной частоты – 50 Гц);−максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;−максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;−максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;−максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
−длительность предаварийной записи от заданной длительности осциллограммы придлине осциллограммы;0,1÷10c – от 5 до 80 %;10,1÷20c – от 5 до 40 %;20,1÷40c – от 5 до 20 %.
−количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и количества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.
Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:−перезапись;−насыщение.
В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осциллограмма
будет перезаписана данными новой осциллограммы.
В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осциллограмм не производится. Запись новых осциллограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осциллограмм.

- 73 -

Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, а также внутренних логических сигналов задается пользователем в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 35.
Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:−при срабатывании назначенных дискретных входов;−при активации внутренних логических сигналов;−по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
В процессе записи осциллограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи
текущей осциллограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.
Считывание осциллограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB, припомощи входящей в комплект поставки программы.
Программа позволяет:−считать перечень хранящихся в памяти устройства осциллограмм (для каждой осциллограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пускданной осциллограммы);−считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осциллограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE 1;−удалить все хранящиеся в памяти устройства осциллограммы.
Удаление всех записанных осциллограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
3.12.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.
Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».
Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню «ОСЦ. Откл /Вкл».
Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».
Ввод уставки длительности осциллограммы производится в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Ввод уставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню«Доавар.пер.,%». Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки
длительности записи одной осциллограммы заданной в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню «Режим записи».
В пункте меню «Записано осц.» отображается общее число записанных в памяти осциллограмм. При внесении изменений в настойки регистратора (увеличении длительности записи осциллограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осциллограмм, количество записанных осциллограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осциллограмм.
В пункте меню «Свободно осц.» отображается число осциллограмм, которые могут бытьзаписаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись»или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение», с учетом занятой памяти уже записанными осциллограммами. В режиме «Перезапись» при заполнении памяти в данном меню вместо
количества будет отображаться текст «Перезапись».

1
COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems).
Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических сигналов.
- 74 -В пункте меню «Макс.кол.осц» отображается максимальное число осциллограмм, которые
могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение».
Информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осциллограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм будет недоступна, и в этих пунктах
меню будет отображаться текст «Неопределено».
Пункт меню «Ручной пуск» предназначен для принудительного пуска регистратора. Навремя записи осциллограммы в данном пункте меню отображается текст «Блокировано» и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также
блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговыхили дискретных входов регистратора.
Пункт меню «Стереть все осциллограммы» предназначен для удаления из памяти всех записанных осциллограмм.
Для удаления всех записанных осциллограмм необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно
нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Пункты меню «Аналог.вх А1» ÷ «Аналог.вх А8» предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение фазы тока или напряжения для данного аналогового входа регистратора.
В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки тока (напряжения) для пуска регистратора.
Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;−«Рег.и пуск <» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже уставки заданной в боковом меню данного канала «А* Уст. по <» производится
автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск >» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по >» производится автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск <>» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала
«А* Уст. по <>» производится автоматический пуск регистратора.
Пункты меню «Дискр.вх Д1» ÷ «Дискр.вх Д16» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение дискретного входа устройства или внутреннего
логического сигнала для данного дискретного входа регистратора.
- 75 -В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистратора выбирается режим работы данного входа.
Для каждого из дискретных входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройстваили внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистратора по данному
каналу не выполняется;−«Рег.и пуск» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства иливнутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабатывания дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистратора.
Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 34.
Приведенные ниже внутренне логические сигналы, формируемые функциями защит и автоматики, доступны при условии, что данная ступень защиты или функция автоматики используется (не отключена в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» и отображается в меню устройства).
Таблица 34
N
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Внутренний логический сигнал
2.
МТЗ1 Пуск
МТЗ1 Ускор
МТЗ1 Блок
МТЗ1 Сраб
HМТЗ1 ПускHМТЗ1 Ускор
HМТЗ1 БлокHМТЗ1 СрабМТЗU1 ПускМТЗU1 Ускор
МТЗU1 БлокМТЗU1 СрабТО1 Пуск
ТО1 Блок
ТО1 Сраб
ЗНЗ1 Пуск
ЗНЗ1 Блок
ЗНЗ1 Сраб
НЗНЗ1 ПускНЗНЗ1 БлокНЗНЗ1 СрабЗТОП1 ПускЗТОП1 БлокЗТОП1 СрабЗОФ1 Пуск
ЗОФ1 Блок
ЗОФ1 Сраб
ЗМН1 Пуск
ЗМН1 Блок
ЗМН1 Сраб
ЗПН1 Пуск
ЗПН1 Блок
ЗПН1 Сраб
ЗНОП1 ПускЗНОП1 БлокЗНОП1 СрабЗПЧ1 Пуск
ЗПЧ1 Блок
ЗПЧ1 СрабДЗ Сраб
УРОВ Пуск
УРОВ Сраб
Выключ ВклОписание
3.
Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 1 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени НМТЗСостояние сигнала ускорения 1 Ступени НМТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени НМТЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени НМТЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени МТЗUСостояние сигнала ускорения 1 Ступени МТЗUСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени МТЗUСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени МТЗUСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗТОПСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗМНСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗПНСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗНОПСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗНОПСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗНОПСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания ДЗСостояние сигнала пускового органа УРОВСостояние сигнала срабатывания УРОВВыключатель Включен
- 76 -

1.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

2.
Выключ ОтклВыключ НеисМТЗ2 Пуск
МТЗ2 Ускор
МТЗ2 Блок
МТЗ2 Сраб
HМТЗ2 ПускHМТЗ2 Ускор
HМТЗ2 БлокHМТЗ2 СрабМТЗU2 ПускМТЗU2 Ускор
МТЗU2 БлокМТЗU2 СрабТО2 Пуск
ТО2 Блок
ТО2 Сраб
ЗНЗ2 Пуск
ЗНЗ2 Блок
ЗНЗ2 Сраб
НЗНЗ2 ПускНЗНЗ2 БлокНЗНЗ2 СрабЗТОП2 ПускЗТОП2 БлокЗТОП2 СрабЗОФ2 Пуск
ЗОФ2 Блок
ЗОФ2 Сраб
ЗМН2 Пуск
ЗМН2 Блок
ЗМН2 Сраб
ЗПН2 Пуск
ЗПН2 Блок
ЗПН2 Сраб
ЗНОП2 ПускЗНОП2 БлокЗНОП2 СрабЗПЧ2 Пуск
ЗПЧ2 Блок
ЗПЧ2 Сраб
МТЗ3 Пуск
МТЗ3 Ускор
МТЗ3 Блок
МТЗ3 Сраб
ТО3 Пуск
ТО3 Блок
ТО3 Сраб
ЗМН3 Пуск
ЗМН3 Блок
ЗМН3 Сраб
ЗПН3 Пуск
ЗПН3 Блок
ЗПН3 Сраб
ЗПЧ3 Пуск
ЗПЧ3 Блок
ЗПЧ3 Сраб
ЗПЧ4 Пуск
ЗПЧ4 Блок
ЗПЧ4 Сраб
ЗПЧ5 Пуск
ЗПЧ5 Блок
ЗПЧ5 Сраб

3.
Выключатель Отключен
Неисправность Выключателя
Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 2 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени НМТЗСостояние сигнала ускорения 2 Ступени НМТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени НМТЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени НМТЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени МТЗUСостояние сигнала ускорения 2 Ступени МТЗUСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени МТЗUСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени МТЗUСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗТОПСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗМНСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗПНСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗНОПСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗНОПСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗНОПСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 3 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗМНСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗПНСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 4 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 4 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 4 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 5 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 5 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 5 Ступени ЗПЧ- 77 -

4СВЯЗЬУстройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен
разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи
приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
4.1
Интерфейс связи USBРазъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USBпредназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.
Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «А–В». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
4.2
Интерфейс связи RS-485
Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU
и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации
АСУ.
Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить какчтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки
и.д).
Настройка параметров (адрес устройства в сети, контроль четности и скорость передачи
информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
УСТРОЙСТВА».
Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложении к данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи
Modbus RTU устройств серии АГАТ-200.АВЭ».
4.3
Программное обеспечениеВ комплект поставки устройства входит программное обеспечение – программный комплекс SUZi, предназначенный для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства. Программный комплекс SUZi поддерживает подключение к устройству по обоим интерфейсам связи – USB и RS-485.
Детальное описание программного комплекса SUZi приведено в файле справки, вызываемом из меню программы.

- 78 -

5ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной части.
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной
части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть
выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.
По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ».
Критичность выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние» меню «КОНТРОЛЬ».
При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние» отображается текст
«Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий,осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит
замене или ремонту.
При критичных неисправностях (в пункте «Состояние» отображается текст «Отказ 000»),все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются. Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене илиремонту.
Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 35. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.
Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором
LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания).
В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реленаходится в сработанном состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении
питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.
Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
Таблица 35
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Код неисправности

Описание неисправности

00001
00002
00004
00008
00016
00032

7

00064

8
9
10

00256
00512
01024

Сбой программного обеспечения
Отказ памяти EEPROM
Отказ памяти SRAM
Отказ модуля дискретных входов/выходов
Отказ АЦПОтказ Блока питания (±12 В Питание выходных реле)Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера
Отказ памяти FLASHОтказ ЖКИОтказ Modbus- 79 -

Критичность неисправности
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Неисправность
Неисправность
Неисправность

6РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.АВЭ

6.1
ЖКИ и кнопки управления
Программирование и ввод уставок в АГАТ-200.АВЭ производится с помощью кнопок идисплея, расположенных на передней панели устройства.
В устройстве предусмотрена возможность использования двух типов индикаторов:−жидкокристаллический (LCD) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту принажатии любой клавиши управления;−индикатор на основе органических светодиодов (OLED).
Для продления срока службы OLED индикатора в устройстве предусмотрена возможностьего отключения через заданное уставкой время. Ввод уставки времени отключения OLED индикатора производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА». Для блокировки отключения
OLED индикатора значение уставки «Выкл.инд.мин» необходимо установить - 0.
Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования
устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных
реле.
Назначение кнопок управления приведено в таблице 36.
Таблица 36«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню.
Увеличить величину уставки или номер опции.
«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню;Уменьшить величину уставки или номер опции.
«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню.
Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров.
Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

6.2
Работа с меню.
Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменюдля каждого из пунктов основного меню.
Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Дляпередвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».
В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:−если в любом из пунктов основного меню нажать кнопку «ВВЕРХ», происходит
быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (>2 c) кнопку «ВНИЗ» происходит быстрое перемещение в последний пункт подменю.
−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (>2 c) кнопку «ВВЕРХ» происходит быстрое перемещение в первый пункт подменю;6.2.1 ПарольДля защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ ких редактированию от кнопок на лицевой панели устройства или удаленно, по интерфейсу связи
RS-485 и USB, может быть защищен паролем.
Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы A, B, C, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен.
В устройстве предусмотрена возможность включения или отключения защиты паролем отдельно для всех видов доступа:−от кнопок на лицевой панели устройства;−по интерфейсу связи USB;−по интерфейсу связи RS-485.
Включение/отключение и изменение пароля производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
УСТРОЙСТВА». Включение/отключение пароля для доступа от кнопок на лицевой панели
устройства производится в пункте - «Пароль» «Вкл/Откл», для удаленного доступа в пункте –- 80 -

«Пароль Дист.». При включенном пароле его ввод требуется при первом доступе к изменению
уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставокили настроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода пароля. Через 1 минуту
после последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем редактировании опять потребуется ввод пароля.
Для включения/отключения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Пароль» «Откл(Вкл)»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;−нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое
значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
Для изменения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «****»;−
нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Измените
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести новый пароль;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Пароль изменен».
6.2.2 Редактирование параметров
Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки тока срабатывания, выдержки времени и.тд) иливыбор из списка требуемого значения параметра (Откл / Вкл защит, выбор требуемого номера
дискретного входа или выходного реле и.тд). В одном пункте меню может задаваться как один,так и несколько параметров.
6.2.2.1 Редактирование числовых значений параметровДля редактирования числового значения необходимо:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между разрядами числаи «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести требуемое значение;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выполненных изменений.
Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного
диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки «ВВОД» значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.
6.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде спискаДля редактирования параметров представленных в виде списка:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотреть по одному значению весьсписок возможных значений параметра и выбрать требуемое;- 81 -

нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выбранного значения.
В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.
При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение идополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.
6.2.3 Восстановление заводских настроекВ устройстве предусмотрена возможность сброса всех произведенных изменений уставок инастроек до исходных значений, установленных на заводе изготовителе.
Для восстановления заводских настроек необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Заводские настройки»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Настр.по
умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» для подтверждения
сброса настроек до заводских значений или «НЕТ» для отмены и возврата в меню и нажать кнопку «ВВОД». После этого устройство автоматически перезагрузится. На ЖКИ появится сообщение
«Ошибка загрузки уставок»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Устав.по
умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» и нажать кнопку
«ВВОД»;−
на ЖКИ появится сообщение «Загружены устав. по умолчанию» свидетельствующее об успешном восстановлении заводских установок;−для квитирования данного сообщения нажать кнопку «ВВОД».
−- 82 -

7МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

7.1
МаркировкаНа корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:−товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;−условное обозначение устройства;−номер ТУ, по которым изготовлено устройство;−номинальное значение напряжения питания, В;−порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;−год выпуска (месяц, год).
7.2
Упаковка
Устройство поставляется упакованным в индивидуальную упаковку и транспортную тару,обеспечивающую сохранность в условиях транспортировки и хранения. Устройство укладываетсяв транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке
Индивидуальная упаковка выполнена в виде коробки из гофрированного картона поГОСТ Р 52901-2007.
Транспортная тара изготовлена в виде картонного ящика по ГОСТ 9142-90. Транспортная
тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

- 83 -

8УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИПо способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим
током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.
Корпус устройства должен быть надежно заземлен.
Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.
Обслуживание АГАТ-200.АВЭ необходимо выполнять, отсоединив его от источников токаи напряжения питания.
Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике
входного тока и напряжения питания.

- 84 -

9ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке итехническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики
АГАТ-200.АВЭ.
Для АГАТ-200.АВЭ может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.
По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

- 85 -

10ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

10.1 Правила транспортировки
Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым
транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:−прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скоростиили со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);−смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным
транспортом, морские перевозки.
Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.
Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.
При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих
нормативных документах.
Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:−по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;−
по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ15150 - 69.
10.2 Условия хранения
Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.
Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.
Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищенаот пыли и грязи.
Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступк ним.
Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем
100 мм.
Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть неменьше, чем 0,5 м.

- 86 -

11УТИЛИЗАЦИЯ
После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.
В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные ивзрывоопасные вещества.
Устройство не имеет в своем составе материалов и веществ, представляющих опасность дляжизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и поэтому не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при их использовании в соответствиис данным ТО.
Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасностии выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.
Утилизация устройства должна проводиться эксплуатирующей организацией по нормам иправилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

- 87 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.АВЭ.
Таблица 1.1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.
N
п/пОтображаемая информация
Описание

Функция

Основное
меню
1.
2.
3.
4.
1.
Максимальная токоN** МТЗ* Ускор =1Срабатывание ускорения МТЗвая защита МТЗ*чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** МТЗ* Пуск =1МТЗчч:мм:сс.мс ►N** МТЗ* Пуск =0Сброс пускового органа МТЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание МТЗ
N** МТЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки МТЗ N** МТЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки МТЗ по дис- N** МТЗ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►2.
Направленная максиN** НМТЗ* Ускор=1Срабатывание ускорения НМТЗмальная токовая зачч:мм:сс.мс ►*щита НМТЗ
Срабатывание пускового органа N** НМТЗ* Пуск =1НМТЗчч:мм:сс.мс ►N** НМТЗ* Пуск =0Сброс пускового органа НМТЗчч:мм:сс.мс ►Срабатывание НМТЗN** НМТЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки НМТЗ N** НМТЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки НМТЗ по
N** НМТЗ* Блок =0дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки
N** НМТЗ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►при I вне сектора срабат.
Сброс блокировки при I вне
N** НМТЗ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►сектора срабатывания

3.

4.

Срабатывание блокировки
невозможности определения
направления
Сброс блокировки невозможности определения направления
Максимальная токовая Срабатывание ускорения
защита с блокировкой МТЗUпонапряжению Срабатывание пускового
МТЗU*органа МТЗUСброс пускового органа
МТЗUСрабатывание МТЗUТоковая отсечка ТО*Дополнительное
меню
5.

Автоматический вывод на
ЖКИ
6.
+

I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу

+
+
+
+

I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Токи вне сектора
срабатывания
Токи вне сектора
срабатывания

+N** НМТЗ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►Невозможно опред.
направление

+N** НМТЗ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►Невозможно опред.
направление

-N** МТЗU* Ускор=1
чч:мм:сс.мс ►N** МТЗU* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** МТЗU* Пуск =0
чч:мм:сс.мс
**N МТЗU* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►**Срабатывание блокировки
N МТЗU* Блок1 =1
чч:мм:сс.мс ►МТЗU по дискретному входу
Сброс блокировки МТЗU по N** МТЗU* Блок1 =0
чч:мм:сс.мс ►дискретному входу
N**ТО* Загрубл =1Срабатывание загрубления ТО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** ТО* Пуск =1ТОчч:мм:сс.мс ►N** ТО* Пуск =0Сброс пускового органа ТО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ТО
N** ТО* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ТО по N** ТО* Блок =1дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ТО по дисN** ТО* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►- 88 -

+
+

+
-

+
I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
I,Аа=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу

+
+
+
+
+
+
+
-

1.
5.

2.
3.
Защита от замыканий Срабатывание пускового органана землю ЗНЗ*ЗНЗСброс пускового органа ЗНЗСрабатывание ЗНЗ

6.

Срабатывание блокировки ЗНЗпо дискретному входу
Сброс блокировки ЗНЗ по дискретному входу
Направленная защита Срабатывание пускового органаот замыканий на зем- НЗНЗлю НЗНЗ*Сброс пускового органа НЗНЗСрабатывание НЗНЗ7.

Защита от обрыва
фазы ЗОФ*Срабатывание блокировки НЗНЗпо дискретному входу
Сброс блокировки НЗНЗ по дискретному входу
Срабатывание блокировки при Ioвне сектора срабат.
Сброс блокировки при Io внесектора срабат.
Срабатывание пускового органа
ЗОФСброс пускового органа ЗОФСрабатывание ЗОФ

8.

Срабатывание блокировки ЗОФпо дискретному входу
Сброс блокировки ЗОФ по дискретному входу
Защита по току обрат- Срабатывание пускового органаной последовательно- ЗТОПсти ЗТОП*Сброс пускового органа ЗТОПСрабатывание ЗТОПСрабатывание блокировки ЗТОПпо дискретному входу
Сброс блокировки ЗТОП подискретному входу

9.

Защита по минималь- Срабатывание пускового
ному напряжению
органа ЗМНЗМН*Сброс пускового органа ЗМНСрабатывание ЗМН

4.
N** ЗНЗ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Пуск =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ Пуск =0
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ Блок =1
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ Блок =0
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ Блок =1
чч:мм:сс.мс ►N** НЗНЗ Блок =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Пуск =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Пуск =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗМН* * Пуск =1
чч:мм:сс.мс >N** ЗМН* Пуск =0
чч:мм:сс.мс
N** ЗМН* Сраб =1
чч:мм:сс.мс >N** ЗМН* Блок1 =1
чч:мм:сс.мс >N** ЗМН* Блок1 =0
чч:мм:сс.мс >N** ЗМН* Блок 2=1
чч:мм:сс.мс >N** ЗМН* Блок2 =0
чч:мм:сс.мс >Срабатывание блокировки 1ЗМН по дискретному входу
Сброс блокировки 1 ЗМН подискретному входу
Срабатывание блокировки 2ЗМН по дискретному входу
Сброс блокировки 2 ЗМН подискретному входу
Срабатывание блокировки
N** ЗМН* Блок =1
ЗМН при пуске токовых зачч:мм:сс.мс >щитСброс блокировки ЗМН при N** ЗМН* Блок =0
чч:мм:сс.мс >пуске токовых защит
Срабатывание пускового
N** ЗПН* * Пуск =1
чч:мм:сс.мс >органа ЗПНСброс пускового органа ЗПН

N** ЗПН* Пуск =0
чч:мм:сс.мс

- 89 -

5.
Iо=000.000 АДлит.пуска:000.00с (000%)
Іо=000.000 АБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Uо=000.0 B
Io=000.000 φ=000°
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iо,АІо=00.000
Uo=000.0 φ=000Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Io вне сектора
срабатывания
Io вне сектора
срабатывания
I2/I1=000.0 %Длит.пуска:000.00с (000%)
I2/I1=000.0 %Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
I2=000.0 АДлит.пуска:000.00с (000%)
I2=000.0 АБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
U,Ваb=000.0bс=000.0 cа=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
U,Ва=000.0b=000.0 c=000.0Блокировка 1по дискр. входу
Блокировка 1по дискр. входу
Блокировка 2по дискр. входу
Блокировка 2по дискр. входу
Блок при старте
токовых защит
Блок при старте
токовых защит
U,Ваb=000.0bс=000.0 cа=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)

6.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

1.

10.

2.
3.
Защита от повышения
Срабатывание ЗПНнапряжения ЗПН*Срабатывание блокировкиЗМН по дискретному входу
Сброс блокировки ЗПН подискретному входу
Срабатывание пускового
органа ЗПНСброс пускового органа ЗПН
11.

12.

4.
N** ЗПН* Сраб =1
чч:мм:сс.мс >N** ЗПН* Блок =1
чч:мм:сс.мс >N** ЗПН* Блок =0
чч:мм:сс.мс >N**ЗПН* Пуск =1
чч:мм:сс.мс >5.
U,Ва=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Uо=000.0 В

N**ЗПН* Пуск =0
чч:мм:сс.мс

Длит.пуска:000.00с (000%)Защита по напряжеСрабатывание ЗНОПнию обратной последовательности ЗНОП* Срабатывание блокировки

N**ЗНОП* Сраб =1
чч:мм:сс.мс >N**ЗНОП* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗНОП по дискретному входу
Сброс блокировки ЗНОП по N**ЗНОП* Блок =0
чч:мм:сс.мс >дискретному входу
Срабатывание пускового
N**ЗПЧ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс >органа ЗПЧ
N**ЗПЧ* Пуск =0Сброс пускового органа ЗПЧ
чч:мм:сс.мс
Защита от понижеN**ЗПЧ* =1Срабатывание ЗПЧния/повышения часточч:мм:сс.мс >ты ЗПЧ*Срабатывание блокировки
N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗПЧ по дискретному входу
Сброс блокировки ЗПЧ по
N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >дискретному входу
Срабатывание блокировки
N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗПЧ df/dt>
N**ЗПЧ* Блок =0Сброс блокировки ЗПЧ df/dt>
чч:мм:сс.мс >Фиксация неисправности
N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >канала f1 измерения частоты
Сбор неисправности канала f1 N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >измерения частоты
Фиксация неисправности
N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >канала f2 измерения частоты
Сбор неисправности канала f2 N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >измерения частоты

Блокировка ЗПЧ при неисправности канала f1 измерения частоты
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала f1 измерения частоты
Блокировка ЗПЧ при неисправности канала f2 измерения частоты
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала f2 измерения частоты
Фиксация неисправности
канала U1 измерения напряжения
Сбор неисправности канала
U1 измерения напряжения
Фиксация неисправности
канала U2 измерения напряжения
Сбор неисправности канала
U2 измерения напряжения
Блокировка ЗПЧ при неисправности канала U1 измерения напряжения
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала U1

U2=000.0 ВБлокировкапо дискр. входу
Блокировкапо дискр. входу
f = 00.00 Гц
df/dt = 00.0 Гц/сДлит.пуска:000.00с (000%)
f = 00.00 Гц
df/dt = 00.0 Гц/сБлок. ЗПЧпо дискр. входу
Блок. ЗПЧпо дискр. входу
Блок. ЗПЧ df/dt>
df/dt =00.0 Гц/сБлок. ЗПЧ df/dt>
df/dt = 00.0 Гц/сНеисп. Канала f1
измер. частоты
Неисп. Канала f1
измер. частоты
Неисп. Канала f2
измер. частоты
Неисп. Канала f2
измер. частоты

6.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f1
измер. частоты

+N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f1
измер. частоты

-N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f2
измер. частоты

+N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f2
измер. частоты

-N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. U1<UблокU1= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. U1<UблокU1= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. U2<UблокU2= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. U2<UблокU2= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Блок. U1<UблокU1= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Блок. U1<UблокU1= 000.0 В-- 90 -

1.

2.

3.

4.

измерения напряжения
Блокировка ЗПЧ при неисправности канала U2 измерения напряжения
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала U2измерения напряжения
Блокировка при отказе обеих
каналов измерения частоты
Сброс блокировки при отказе
обеих каналов измерения
частоты

13.

14.

15.

5.

6.

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Блок. U2<UблокU2= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Блок. U2<UблокU2= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Отказ обеих канн.
измер. частоты

+N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Отказ обеих канн.
измер. частоты

-Срабатывание ДЗДатчик 1Срабатывание ДЗДатчик 2Неисправность ДЗДатчик 1Неисправность ДЗДатчик 2Срабатывание пускового органа
УРОВN** ДЗ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N** ДЗ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Дуговая защита ДЗ*
N** ДЗ Неиспр =1
чч:мм:сс.мс ►N** ДЗ Неиспр =1
чч:мм:сс.мс ►N** УРОВ Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** УРОВ Пуск =0Сброс пускового органа УРОВчч:мм:сс.мс ►Резервирование отка- Срабатывание УРОВN** УРОВ Сраб =1
за выключателя
чч:мм:сс.мс ►УРОВN**УРОВ Вн.Защ=1Пуск УРОВ от внешних защит
чч:мм:сс.мс ►Неопределенное состояние выN**Неиспр Выкл=1ключателя
чч:мм:сс.мс ►Превышение времени включения N**Неиспр Выкл=1выключателя
чч:мм:сс.мс ►Контроль
Превышение времени отключе- N**Неиспр Выкл=1выключателяния выключателя
чч:мм:сс.мс ►N** Выключ Вкл=1Выключатель включен
чч:мм:сс.мс
N** Выключ Откл=1Выключатель отключен
чч:мм:сс.мс
N** Дист.Включ=1Дистанционное включение (DI)чч:мм:сс.мс
N** Дист.Отключ=1Дистанционное отключение (DI)чч:мм:сс.мс
Запрет дистанционного включе- N** Запрет Вкл.=1
ния. (DI)чч:мм:сс.мс
N** Мест.Включ=1Местное включение
чч:мм:сс.мс
N** Мест.Отключ=1Местное отключение
чч:мм:сс.мс

* – индекс ступени защиты;** – порядковый номер события в регистраторе событий.

- 91 -

Датчик 1
Ia=000.0 Ic=000.0Датчик 2
Ia=000.0 Ic=000.0Датчик 1Датчик 2I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Неопределенное
состояние
Превыш. времени
Включения
Превыш. времени
отключения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Запрет Дист.
Включения

+++ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4.
- 92 -

2. Сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

4. Крутая характеристика (аналог РТВ-1).
3. Чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

- 93 -

6. Тепловая характеристика без памяти.

5. Пологая характеристика (типа реле РТ-80, РТВ-IV).

- 94 -

7. Тепловая характеристика с частичной памятью (по МЭК 255-8),
при доаварийном токе равном 80% от тока уставки.

- 95 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.АВЭ (АЭ)Рисунок 1.1 Схема подключения АГАТ-200.АВЭ (АЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RLбез дешунтирования.

Рисунок 1.2 Схема подключения АГАТ-200.АВЭ (АЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RLс дешунтированием.
- 96 -

Рисунок 1.3 Схема подключения АГАТ-200.АВЭ (АЭ) с модулем входов/выходов 8DI-7RLбез дешунтирования.

Рисунок 1.4 Схема подключения АГАТ-200.АВЭ (АЭ) с модулем входов/выходов 8DI-7RLс дешунтированием.

- 97 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. Вертикальное исполнение (врезной либо наружный монтаж)Вид спередиВид сбоку

176
28

134

Вид сзади

144

182

161

120

Вырез в панели

158

148

161

144

4 отв. O4,20

120
164

162

- 98 -

2. Горизонтальное исполнение (врезной монтаж)Вид спередиВид сбоку

177

Вид сзади

Вырез в панели
150

144
O4,20

93

4 отв.

- 99 -

95

76

196

162

110

182

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНКИ ЗАКАЗА АГАТ-200.АВЭ (АЭ)

1. Бланк заказа АГАТ-200.АВЭ
Количество устройств:Код заказа:

- 0

0
1

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:1А5А
2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

1
2

3 Резерв
0

4Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да
6

0
1

Дешунтирование электромагнитов отключения:
Нет
Да

0
1

Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания: (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ)НетDI5DI5 и DI6
8 Исполнение корпуса:Вертикальное
Горизонтальное

0
1
2

0
1

9 Резерв
0
10 Тип модуля входов/выходов и индикатора (дисплея):6DI-6RL и ЖКИ
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и ЖКИ
8DI-7RL и OLEDНаименование фирмы-заказчика:Адрес, телефон:Контактное лицо:- 100 -

01
2
3

2. Бланк заказа АГАТ-200.АЭ
Количество устройств:Код заказа:

- 0

0
1

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:1А5А
2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

1
2

3 Резерв
0

4Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

0
1

6 Дешунтирование электромагнитов отключения:НетДаПитание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания: (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ)НетDI5DI5 и DI6
8 Исполнение корпуса:Вертикальное
Горизонтальное

0
1

0
1
2

0
1

9 Резерв
0
10 Тип модуля входов/выходов и индикатора (дисплея):6DI-6RL и ЖКИ
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и ЖКИ
8DI-7RL и OLEDНаименование фирмы-заказчика:Адрес, телефон:Контактное лицо:- 101 -01
2
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТ И ПО ВЫБОРУ
УСТАВОК АГАТ-200.АВЭ
Максимальная токовая защита (МТЗ1(2,3)).
МТЗ может использоваться как защита от перегрузки электродвигателя при выведенной
защите от тепловой перегрузки (ЗТП) или совместно. При использовании МТЗ в качестве защитыот перегрузки необходимо выбрать зависимую характеристику срабатывания.
Тип характеристики, уставка тока и времени срабатывания выбирается в зависимости от параметров (номинального тока, пускового тока, времени пуска и допустимого перегруза) защищаемого электродвигателя.
При невозможности отстройки от пускового режима электродвигателя в МТЗ может бытьвведена блокировка по дискретному входу на время пуска ЭД при включении выключателя. Дляэтого в пункте «МТЗ Блок DI» выбрать дискретный вход контролирующий включенное состояние выключателя, а в пункте «МТЗ Тблок DI» ввести время действия блокировки.
Токовая отсечка (ТО1(2)).
ТО может использоваться как основная токовая защита электродвигателя от междуфазных
коротких замыканий. Уставка по току срабатывания должна быть чувствительна к минимальному
значению тока двухфазного короткого замыкания на выводах или в обмотке электродвигателя иотстроена от пускового тока электродвигателя.
В ТО предусмотрена возможность ввода загрубления по току срабатывания на заданное
время. Исходя из этого ТО можно использовать как основную токовую защиту электродвигателяот междуфазных замыканий при невозможности отстроить уставку по току срабатывания от пускового тока электродвигателя. Для этого необходимо ввести загрубление с необходимым коэффициентом на время пуска электродвигателя.
В ТО предусмотрена возможность ввода выдержки времени на возврат пускового органа.
Исходя из этого, ТО может использоваться как защита от асинхронного режима.
Уставку времени ТО необходимо выставить минимальную – 50 мс.
Защита от замыканий на землю (ЗНЗ1, ЗНЗ2)
ЗНЗ1 (ЗНЗ2) используются для защиты электродвигателя от однофазных замыканий на землю.
Защита от небаланса фаз (ЗНФ).
ЗНФ может быть использована для защиты электродвигателя от неполнофазного режима
питающей сети.
Защита пускового режима (ЗПР).
ЗПР может быть использована для защиты электродвигателя при пуске (затянутый пуск, заклинивание ротора) и ограничения количества пусков электродвигателя за определенное время.
Уставку пускового тока необходимо ввести равную пусковому току электродвигателя, авремя пуска на 20÷30% больше реального времени пуска электродвигателя с приводом.
При этом необходимо помнить, что уставка пускового тока выставляется в кратностях отноминального тока электродвигателя. При отсутствии данных о длительности времени пуска электродвигателя, при первом пуске уставку по времени можно выставить заведомо больше, а после
пуска посмотреть значение времени пуска в меню «КОНТРОЛЬ», в пункте «Tпосл.пуска, с» иизменить уставку времени пуска.
Защита от тепловой перегрузки (ЗТП).
ЗТП может быть использована для защиты электродвигателя от перегрева. Особенностью
данной защиты является способность реагировать на кратковременные перегрузки двигателя. Рассчитанный нагрев не сбрасывается мгновенно, после снижения тока, а снижается по экспоненциальному закону, с заданной постоянной времени.
Постоянная времени нагрева (τнагр) электродвигателя зависит от параметров электродвигателя и должна быть приведена в техническом описании электродвигателя. Значение постоянной
времени нагрева может иметь значение от нескольких минут до нескольких часов. Значение постоянной времени установленное по умолчанию в ЗТП (12 мин) соответствует электродвигателю
мощностью до 1 МВт, пусковым током 4÷6 × Iном.дв и временем пуска до 10с.
Постоянная времени охлаждения (τохл) зависит от типа охлаждения электродвигателя.
Если электродвигатель имеет принудительную систему охлаждения – постоянную времени
охлаждения можно принять равной постоянной времени нагрева τохл = τнагр.
- 102 -

Для вентилируемых электродвигателей (с крыльчаткой на валу) постоянную времени охлаждения можно принять равной τохл = 2 × τнагр.
Для закрытых электродвигателей (поверхностное охлаждение) постоянную времени охлаждения можно принять равной τохл = 3 × τнагр.
Значение температуры нагрева электродвигателя и максимально допустимой температуры
зависит от класса изоляции (нагревостойкости) обмоток электродвигателя.
Значения максимально допустимых температур для различных классов изоляции приведеныв таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Максимально допустимая температура, °СКласс нагревостойкости
Y
90
А
105
Е
120
В
130
F
155
Н
180
200
200
220
220
250
250

- 103 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА
СВЯЗИ MODBUS RTU
Таблица 7.1 – Измерения
Первичное
Вторичное
Угол№ Параметр
АдресФормат
АдресФормат
АдресФормат
1
Ia
0x0042F1 (А)
0x0001F2 (x0.01 А)
0x0141 F2
2
Ib
0x0044F1 (А)
0x0002F2 (x0.01 А)
0x0142 F23Ic
0x0046F1 (А)
0x0003F2 (x0.01 А)
0x0143 F2
4Ia1
0x0048F1 (А)
0x0004F2 (x0.01 А)
0x0144 F2
5Ib1
0x004A F1 (А)
0x0005F2 (x0.01 А)
0x0145 F2
6Ic1
0x004C F1 (А)
0x0006F2 (x0.01 А)
0x0146 F2
7Ia2
0x004E F1 (А)
0x0007F2 (x0.01 А)
0x0147 F2
8Ib2
0x0050F1 (А)
0x0008F2 (x0.01 А)
0x0148 F2
9Ic2
0x0052F1 (А)
0x0009F2 (x0.01 А)
0x0149 F2
10 Io
0x0054F1 (А)
0x000AF2 (x0.001 А)
0x014A F2
11 Io10x0056F1 (А)
0x000BF2 (x0.001 А)
0x014B F2
12 Io20x0058F1 (А)
0x000CF2 (x0.001 А)
0x014C F2
13 Ua
0x005A F1 (В)
0x000DF2 (x0.1 В)
0x014D F2
14 Ub
0x005C F1 (В)
0x000EF2 (x0.1 В)
0x014E F2
15 Uc
0x005E F1 (В)
0x000F
F2 (x0.1 В)
0x014F F2
16 Uab
0x0060F1 (В)
0x0010F2 (x0.1 В)
0x0150 F2
17 Ubc0x0062F1 (В)
0x0011F2 (x0.1 В)
0x0151 F2
18 Uca0x0064F1 (В)
0x0012F2 (x0.1 В)
0x0152 F2
19 Ua20x0066F1 (В)
0x0013F2 (x0.1 В)
0x0153 F2
20 Ub20x0068F1 (В)
0x0014F2 (x0.1 В)
0x0154 F2
21 Uc20x006A F1 (В)
0x0015F2 (x0.1 В)
0x0155 F2
22 Uab2
0x006C F1 (В)
0x0016F2 (x0.1 В)
0x0156 F2
23 Ubc2
0x006E F1 (В)
0x0017F2 (x0.1 В)
0x0157 F2
24 Uca2
0x0070F1 (В)
0x0018F2 (x0.1 В)
0x0158 F2
25 Uo
0x0072F1 (В)
0x0019F2 (x0.1 В)
0x0159 F2
26 Uo10x0074F1 (В)
0x001AF2 (x0.1 В)
0x015A F2
27 Uo20x0076F1 (В)
0x001BF2 (x0.1 В)
0x015B F2
28 Ida0x00C2 F1 (А)
0x0081F2 (x0.01 А)
0x0181 F2
29 Idb
0x00C4 F1 (А)
0x0082F2 (x0.01 А)
0x0182 F2
30 Idc0x00C6 F1 (А)
0x0083F2 (x0.01 А)
0x0183 F2
31 Ita0x00C8 F1 (А)
0x0084F2 (x0.01 А)
0x0184 F2
32 Itb
0x00CA F1 (А)
0x0085F2 (x0.01 А)
0x0185 F2
33 Itc0x00CC F1 (А)
0x0086F2 (x0.01 А)
0x0186 F2
34 Id2/Id1
0x00CE F1 (%)
0x0087F2 (x0.1 %)0x0187 F2
35 Id5/Id1
0x00D0 F1 (%)
0x0088F2 (x0.1 %)0x0188 F2
36 Uab
0x00D2 F1 (В (расч))0x0089F2 (x0.1 В (расч))0x0189 F2
37 Ubc0x00D4 F1 (В (расч))0x008AF2 (x0.1 В (расч))0x018A F2
38 Uca0x00D6 F1 (В (расч))0x008BF2 (x0.1 В (расч))0x018B F2
39 Uab2
0x00D8 F1 (В (расч))0x008CF2 (x0.1 В (расч))0x018C F2
40 Ubc2
0x00DA F1 (В (расч))0x008DF2 (x0.1 В (расч))0x018D F2
41 Uca2
0x00DC F1 (В (расч))0x008EF2 (x0.1 В (расч))0x018E F2
42 I2
0x00DE F1 (А)
0x008F
F2 (x0.01 А)
0x018F F2
43 I2.1
0x00E0 F1 (А)
0x0090F2 (x0.01 А)
0x0190 F2
44 I2.2
0x00E2 F1 (А)
0x0091F2 (x0.01 А)
0x0191 F2
45 I2/I1
0x00E4 F1 (%)
0x0092F2 (x0.1 %)0x0192 F2
46 I2/I1-1
0x00E6 F1 (%)
0x0093F2 (x0.1 %)0x0193 F2
47 I2/I1-2
0x00E8 F1 (%)
0x0094F2 (x0.1 %)0x0194 F2
48 Io
0x00EA F1 (А (расч))0x0095F2 (x0.001 А (расч))0x0195 F2
49 Io.1
0x00EC F1 (А (расч))0x0096F2 (x0.001 А (расч))0x0196 F2- 104 -

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Io.2
U2
U2.2
Uo
Uo.2
Iнб
Нагрев
f1
f2
P
Q
S
Cos fiW P+
W PW Q+W Q-

0x00EE
0x00F00x00F20x00F40x00F60x00F80x00FA
0x00FC
0x00FE0x01000x01020x01040x01060x01080x010A
0x010C0x010EТаблица 7.2 – Контроль
№Параметр
1Вход 123456
2Реле 123456
3Тпосл.пуска x0.1
4
Тсум.пусков x0.1
5Тразр.пуска x0.1
6Тгот АПВ x0.1
7Тпосл.Вкл,мс
8Тпосл.Откл,мс
9Тмакс.Вкл,мс
10Тмакс.Откл,мс
11
Счет.Вкл/Откл
12
Счет.АварОткл
13Режим Управл
14
Акт.гр.уст
15
Счет.'+'.сут
16
Счет.'-'.сут
17
Счет.'+'.общ
18
Счет.'-'.общ
19
Tпер.пр.посл x0.1
20Tпер.пр.макс x0.1
21Состояние УЗА

F1 (А (расч))F1 (В)
F1 (В)
F1 (В (расч))F1 (В (расч))F1 (%)
F1 (%)
F1 (Гц)F1 (Гц)F1 (кВт)F1 (кВар)F1 (кВA)
F1
F1 (кВт/час)F1 (кВт/час)F1 (кВар/час)F1 (кВар/час)Адрес
0x01010x0101
0x0F82
0x0F830x0F84
0x0F85
0x0F86
0x0F87
0x0F88
0x0F890x0F8A
0x0F8B
0x0F8C
0x0F8D
0x0F8E
0x0F8F
0x0F900x0F91
0x0F92
0x0F930x0F940x00970x00980x00990x009A
0x009B
0x009C0x009D
0x009E0x009F
0x00A00x00A1
0x00A20x00A30x00A40x00A50x00A60x00A7F2 (x0.001 А (расч))F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.1 %)F2 (x0.1 %)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.1 кВт)F2 (x0.1 кВар)F2 (x0.1 кВA)
F2 (x0.01)
F2 (кВт/час)F2 (кВт/час)F2 (кВар/час)F2 (кВар/час)0x01970x01980x01990x019A
0x019B
0x019C0x019D
0x019E0x019F
0x01A00x01A1
0x01A20x01A30x01A40x01A50x01A60x01A7

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

Формат
F5
F5
F4
F4
F4
F4
F3
F3
F3
F3
F3
F3
0-Откл;1-Авто;2-Местное;3-Дистанц.;4-Диспетчер;0-Уставки 1;1-Уставки 2;2-DI5;
F3
F3
F3
F3
F4
F4
F6

Таблица 7.3 – Управление и контроль состояния выключателя
№ Параметр
АдресФормат Диапазон
1 Выключатель "Включен"0x115EF7
2 Выключатель "Отключен"0x115FF7
3 Команда "Включить"0x0030F8
4 Команда "Отключить"0x0031F85 Диспечерское управление
0x0C8B F91-Отключено;2-Включено с блокировками;3-Включено без блокировок;6 Включение Разрешено
0x1163F7
7 Командное Отключение
0x1167F78 Запрет Управления
0x1161F79 Неисправность Выключателя 0x1160
F7- 105 -

10
11
12
13

Отказ Выключателя
Внешнее Отключение
Отключение от Защит
Отключение от УРОВ0x11620x11640x11650x1166

F7
F7
F7
F7

Таблица 7.4 – Управление выходными реле RL№ Параметр
Адрес
1 Управление выходным реле RL1 0x0101
2 Управление выходным реле RL2 0x0102
3 Управление выходным реле RL3 0x0103
4 Управление выходным реле RL4 0x0104
5 Управление выходным реле RL5 0x0105
6 Управление выходным реле RL6 0x0106

Формат
F8
F8
F8
F8
F8
F8

Диапазон
0xFF00-Включить;0x0000-Отключить
- // - // - // - // - // -Таблица 7.5 – Квитирование LED индикаторов и выходных реле RL№ Параметр
АдресФормат
1 Квитирование светодиодных индикаторов
0x0010F8
2 Квитирование выходных реле0x0011F8Диапазон
0x0000-Квитировать
- // -

Таблица 7.6 – Описание форматов
F1 32-битное число с плавающей запятой (1 бит для знака, 8 бит для экспоненты, 23 бит длямантиссы)F2 Знаковое 16-битное число
F3 Беззнаковое 16-битное число
F4 Беззнаковое 16-битное число обозначающее количество секунд
F5 Битовое поле, 6-битное значение суммы инвертированных выходных реле/дискретных входов
0x0001 - RL1/DI1
0x0002 - RL2/DI2
0x0004 - RL3/DI3
0x0008 - RL4/DI40x0010 - RL5/DI50x0020 - RL6/DI6F6 Беззнаковое 16-битное число:0- Исправно
1..65535 - Код неисправности
F7 Чтение - функция 02
F8 Запись - функция 05
F9 Чтение - функция 03, Запись - функция 06Данная карта адресов приведена для устройства АГАТ-200.АВЭ без подпитки по токовым цепям ибез дешунтирования с количеством дискретных входов и выходных реле 6DI – 6RL. Для каждого
конкретного терминала рекомендуется скачивать карту адресов непосредственно с терминала.

По вопросам технической поддержки обращаться: support@energomash-rza.ru- 106 -