АГАТ-200.ДЭ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ И ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ,УПРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕР.001.07.20.200. ДЭ ТОИЭ2020г.

Перед включением оперативного питания - заземлить!
При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!
Наименование
Версия №0Оригинальное издание

Редакция

-2-

Дата
20.07.2020СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................................................................................... 3ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 5
1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА .............................................................................................................. 6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.ДЭ ............................... 7
2.1 Конструкция ........................................................................................................................................ 7
2.2 Технические характеристики ............................................................................................................ 7
2.2.1 Питание ................................................................................................................................... 7
2.2.2 Измерительные входы ........................................................................................................... 7
2.2.3 Дискретные входы ................................................................................................................. 8
2.2.4 Выходные реле ....................................................................................................................... 8
2.2.5 Светодиодные индикаторы ................................................................................................... 8
2.2.6 Порты связи ............................................................................................................................ 8
2.2.7 Условия окружающей среды................................................................................................. 9
2.2.8 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции .................................. 9
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.ДЭ ..................................................................... 10
3.1 Измерение ......................................................................................................................................... 10
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» .................................................................................................. 10
3.2 Защиты............................................................................................................................................... 10
3.2.1 Дифференциальная защита (ДТ) ........................................................................................ 10
3.2.2 Дифференциальная отсечка (ДО) ....................................................................................... 17
3.2.3 Максимальная токовая защита (МТЗ)................................................................................ 18
3.2.4 Токовая отсечка (ТО) .......................................................................................................... 21
3.2.5 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ) .............................................................................. 24
3.2.6 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ) .................................................... 26
3.2.7 Защита по току обратной последовательности (ЗТОП) ................................................... 29
3.2.8 Защита от обрыва фазы (ЗОФ) ............................................................................................ 31
3.2.9 Защита от небаланса фаз (ЗНФ).......................................................................................... 34
3.2.10 Защита пускового режима (ЗПР) ........................................................................................ 35
3.2.11 Защита от тепловой перегрузки (ЗТП) ............................................................................... 36
3.2.12 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП) ................... 38
3.2.13 Дуговая защита (ДЗ) ............................................................................................................ 39
3.3 Автоматика........................................................................................................................................ 41
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ) ................................................................... 41
3.4 Управление, контроль и мониторинг выключателя...................................................................... 43
3.4.1 Режимы управления выключателем ................................................................................... 43
3.4.2 Местное управление ............................................................................................................ 43
3.4.3 Дистанционное управление ................................................................................................ 44
3.4.4 Диспетчерское управление ................................................................................................. 44
3.4.5 Настройки управления выключателем .............................................................................. 45
3.4.6 Контроль и мониторинг выключателя ............................................................................... 46
3.5 Конфигурация ................................................................................................................................... 47
3.5.1 Конфигурация выключателя ............................................................................................... 47
3.5.2 Конфигурация измерительных входов .............................................................................. 49
3.5.3 Конфигурация дискретных входов..................................................................................... 50
3.5.4 Конфигурация выходных реле............................................................................................ 51
3.5.5 Конфигурация светодиодных индикаторов....................................................................... 52
3.5.6 Конфигурация защит ........................................................................................................... 53
3.5.7 Конфигурация устройства................................................................................................... 53
3.6 Информация об устройстве ............................................................................................................. 53
3.6.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» .................................................................. 53
3.7 Контроль ............................................................................................................................................ 54
3.7.1 Меню «КОНТРОЛЬ» ........................................................................................................... 54
3.8 Тест .................................................................................................................................................... 55
3.8.1 Меню «ТЕСТ» ...................................................................................................................... 55
3.9 Регистратор событий ........................................................................................................................ 56-3-

3.9.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий............................... 56
3.9.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ» ............................................................... 56
3.10 Регистратор сигналов ...................................................................................................................... 57
3.10.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов ................................................ 58
4 СВЯЗЬ ............................................................................................................................................... 62
4.1 Интерфейс связи USB...................................................................................................................... 62
4.2 Интерфейс связи RS-485 ................................................................................................................. 62
4.3 Программное обеспечение .............................................................................................................. 62
5 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ ............................................................................................ 63
6 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.ДЭ ................................................ 64
6.1 ЖКИ и кнопки управления ............................................................................................................. 64
6.2 Работа с меню ................................................................................................................................... 64
6.2.1 Пароль................................................................................................................................... 64
6.2.2 Редактирование параметров ............................................................................................... 65
6.2.3 Восстановление заводских настроек ................................................................................. 66
7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ..................................................................................................... 67
7.1 Маркировка ...................................................................................................................................... 67
7.2 Упаковка ........................................................................................................................................... 67
8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................ 68
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................................................................ 69
10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ..................................................................... 70
10.1 Правила транспортировки............................................................................................................... 70
10.2 Условия хранения ............................................................................................................................ 70
11 УТИЛИЗАЦИЯ ................................................................................................................................ 71ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.ДЭ ................................................................................... 72ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................... 75ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.ДЭ ........................................................ 79ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.ДЭ .................. 80ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АГАТ-200.ДЭ ................ 81ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТ И ПО ВЫБОРУ УСТАВОК
АГАТ-200.ДЭ. .......................................................................................................................................... 82-4-ВВЕДЕНИЕ
Устройство АГАТ-200.ДЭ – выполняет функции дифференциальной и токовой защиты,управления и телемеханики электродвигателей. Предназначено для установки на новых и реконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей, для замены старых устройств РЗА и телемеханики.
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства АГАТ-200.ДЭ, а также для руководства при монтаже наладке и эксплуатации.
Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации,поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
техническим описанием.

-5-

1ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Функции защит, автоматики, управления и телемеханики, выполняемые устройством:−дифференциальная токовая защита с торможением;−дифференциальная токовая отсечка (ДО);−защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);−направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1,
НЗНЗ2);−
защита от обрыва фазы (2 ступени ЗОФ1, ЗОФ2);−защита от повышения тока обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1,
ЗТОП2);−
защита от небаланса фаз (ЗНФ);−защита пускового режима электродвигателя с ограничением количества пусков(ЗПР);−
защита от тепловой перегрузки электродвигателя (ЗТП);−защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);−
дуговая защита присоединения (ДЗ);−резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);−дистанционное включение электродвигателя;−дистанционное отключение электродвигателя от технологических блокировок;−формирование запрета включения электродвигателя;−местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;−мониторинг выключателя;−измерение фазных токов, тока Io и напряжения Uo;−расчет тока обратной последовательности, тока небаланса фаз и нагрева электродвигателя;−регистратор аварийных событий;−регистратор аналоговых сигналов;−порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);−
порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя, измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

-6-

2

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.ДЭ

2.1
Конструкция
Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.
Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 4.
На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки
управления.
На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых идискретных сигналов) и вывод заземления (под винт М4).
На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского
номера устройства.
Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется
выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.
Схема подключения АГАТ-200.ДЭ приведена в Приложении 3.
2.2
Технические характеристики
2.2.1
Питание
Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных
цепей тока. Наличие схемы питания от цепей тока должно быть указано при заказе устройства.
Карта заказа приведена в Приложении 5.
Параметры схемы питания приведены в таблице 1.
Таблица 1Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:− дежурный режим;− при срабатывании всех выходных реле.
Питание от ТТ:Используемые каналы токаМинимальный ток необходимый для питания устройства:− c номинальным током 5 А;
− c номинальным током 1 А.
Время готовности устройства после подачи напряжения (тока от ТТ), не более

220 В (=, ~)(100 ÷ 250) В (=, ~)500 мс
4 Вт;
7 Вт
Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
2,5 А
0,8 А
150 мсПо заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным напряжением питания 24, 48,
60 и 110В.
2.2.2
Измерительные входы
Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.
Таблица 2Токовые входы:Количество
Номинальный токТок термической
стойкости
Потребляемая мощность

Входы напряжения:I1, I2, I3
I4, I5, I6
I7ДлительноВ течение 2 сЦепи измерения
Цепи питания от ТТКоличество
Номинальное напряжение (Uном)Длительно допустимое напряжение
Потребляемая мощность при номинальном напряжении

8 (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7)
1 A/5 A
1 A/5 A
1 A/0,2A0,4 А/ 2 A/10 A
8 А/40 A/200 A
0,3 ВА/фазу (5 А)
4,0 ВА/фазу (5 А)
1 (U1)
100 В
150 В<0,5 ВА

Номинальный ток измерительных входов I1÷I3, I4÷I6, I7 указывается при заказе устройства.

-7-

2.2.3Дискретные входы
Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.
Таблица 3Количество
Обозначение
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение
Диапазон напряжений срабатывания
Потребляемая мощность

6
DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6Оптически развязанные
10 ÷ 1000 мc, шаг 10 мс (задается в меню)220 В (=,~)
110 В (=,~)
130 ÷ 250В(=,~)
65 ÷ 130 В (=,~)
1,5 Вт на входТребуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.
2.2.4
Выходные релеПараметры выходных реле приведены в Таблице 4.
Таблица 4Количество
Обозначение
Количество, тип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3сОтключающая способность контактов реле:− 250 В (=), L/R=30мс
− 220 В (~), cos ϕ =0,6

6
RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6
2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
250 В (=,~)
5А
15 А
0,2 А
5А

2.2.5
Светодиодные индикаторы
Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 6.
Таблица 5Количество
Обозначение
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10Назначение:− LED1÷ LED9
− LED1010
LED1÷ LED10Красный
Зеленый
Назначается из менюИндикация исправности устройства

2.2.6
Порты связи
Параметры портов связи приведены в Таблице 6.
Таблица 6Порт 1Порт 2Интерфейс
Протокол
Скорость передачи, бодЧетность
Стоповые битыРазмещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUS RTU
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
Чет/Нет/Нечет
1Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

-8-

2.2.7
Условия окружающей среды
Условия работы и хранения приведены Таблице 7.
Таблица 7Температура хранения
Рабочий диапазон температур
Допустимая влажность

-40°C дo +70°C-25°C дo + 55 °C стандартное исполнение
-40°C дo + 70 °C специальное исполнение
98% при 25°C

2.2.8Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции
Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха
(20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой (45 – 65) Гц, значение которого приведено в Таблице 8.
Таблица 8Контролируемые цепиВходные ТТ – контакты выходных релеВходные ТТ – питание
Входные ТТ – дискретные входы
Питание – дискретные входы
Питание – дискретные выходы
Дискретные входы – контакты выходных релеМежду разомкнутыми контактами выходных релеИспытательное напряжение, В
2000
2000
2000
1500
2000
2000
500

Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 8, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С – 50 Мом.
Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:−амплитуда импульса – 4,5 ± 0,5 кВ;−длительность фронта импульса – (1,2 × 10-6 ± 0,36 × 10- 6 ) с;−длительность спада импульса – (50 × 10-6 ± 10 × 10-6 ) с;−энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж;−количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.
Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 ± 0,1)
МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения
после 3 – 4 периодов.
Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

-9-

3

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.ДЭ

3.1
ИзмерениеВ устройстве производится измерение шести фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности, а также сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала..
На основе измеренных значений фазных токов производится расчет тока прямой и обратной
последовательности.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (Таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в
п.3.5.2 «Конфигурация измерительных входов».
3.1.1
Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» АГАТ-200.ДЭ предусмотрена индикация следующих измеренных и рассчитанных величин:−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники шести фазных
токов;−
вторичных значений дифференциальных токов фаз;−вторичных значений тормозных токов фаз;−первичных и вторичных значений тока нулевой последовательности;−первичных и вторичных значений напряжения нулевой последовательности;−процентного содержания второй и пятой гармоники в дифференциальном токе (максимальное значение из трех фаз);−вторичных значений тока обратной последовательности;−отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности
(I2/I1);−нагрева электродвигателя;−сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.
Отображение в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» дифференциальных и тормозных токов фаз, атакже процентного содержания второй и пятой гармоники производится только при условии, что вменю назначения фаз срабатывания ДТ «ДТ Фаза I1» и «ДТ Фаза I2» назначены все фазы сторон
электродвигателя – Ia1, Ib1, Ic1, Ia2, Ib2, Ic2.
3.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».
Дополнительный подпункт меню присутствует только для измерительных величин, для которых предусмотрено измерение фазового угла или отображения как первичных, так и вторичных
значений. На наличие дополнительного подменю указывает наличие указателя «►» в правом углунижней строки ЖКИ.
В основном меню отображаются первичные значения измеряемых величин, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол. Для расчетных величин в основном меню отображается вторичное значение, а в дополнительном меню вторичное значение и фазовый угол.
Измеренные первичные значения фазных токов индицируются с учетом заданных в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ» соответствующих коэффициентов трансформации тока и напряжения.
Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно
базового измерительного канала, который задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ».
3.2
Защиты
3.2.1
Дифференциальная защита (ДТ)В устройстве АГАТ-200.ДЭ предусмотрена дифференциальная токовая защита с торможением.
3.2.1.1 Описание и функциональные возможности ДТДифференциальная защита (ДТ) срабатывает при возникновении разницы токов фаз на входе и выходе защищаемого объекта (превышении дифференциальным током заданного уставкой
значения). В устройстве рассчитываются дифференциальные и тормозные токи с учетом приня- 10 -тых положительных направлений токов. За положительное направление токов принимается направление в сторону защищаемого объекта (Рисунок 1).

I1

М

I2

Рисунок 1. Положительное направление токов.
Подключение трансформаторов тока.
Подключение вторичных обмоток трансформаторов тока к устройству может быть выполнено двумя способами:−Схема 1 – положительные направления токов в устройстве совпадают;−Схема 2 – положительные направления токов в устройстве отличаются.
Примеры подключения вторичных цепей ТТ к устройству согласно Схемы 1 приведены наРисунке 2 (а, б), согласно Схемы 2 – на Рисунке 3 (а, б).
P1

P1

P1

P1

P1

P1
4

Изм. вход I1 (Iа1)

5
6
S1

S1

S1

4

ТТ1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

Изм. вход I1 (Iа1)

5
6

ТТ1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

Изм. вход I2 (Ib1)78

Изм. вход I3 (Ic1)9Изм. вход I2 (Ib1)
P2

7
8

P2

P2

Изм. вход I3 (Ic1)

9

М

М
10

P1

ТТ2

P1

P1

Изм. вход I4 (Ia2)
P1

11
12

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P1

P1

Изм. вход I5 (Ib2)

13
14

Изм. вход I6 (Ic2)

ТТ2

S1

S1

S1

S2

S2

S2

10

Изм. вход I4 (Ia2)

15

11
12

Изм. вход I5 (Ib2)
P2

P2

P2

P2

13
14

P2

P2

Изм. вход I6 (Ic2)15а)Рисунок 2. Подключение вторичных цепей ТТ к устройству согласно Схемы 1.
P1

P1

P1
4
5
6

ТТ1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

7
8

P1

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P1

Изм. вход I1 (Ia1)Изм. вход I2 (Ib1)Изм. вход I3 (Ic1)

4

ТТ1

5
6

9

P2

P2

б)

P2

P2

P2

P2

7
8

Изм. вход I1 (Iа1)Изм. вход I2 (Ib1)Изм. вход I3 (Ic1)

9

М

М
10

P1

ТТ2

P1

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

11
12
13
14

Изм. вход I4 (Ia2)
P1

P1

P1

Изм. вход I5 (Ib2)
Изм. вход I6 (Ic2)

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

10

ТТ2

15

11
12
13
14

Изм. вход I4 (Ia2)Изм. вход I5 (Ib2)
Изм. вход I6 (Ic2)а) б)Рисунок 3. Подключение вторичных цепей ТТ к устройству согласно Схемы 2.
Выбранная схема подключения (Схема 1 или Схема 2) должна быть задана в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ» в пункте «Схема.подк.ТТ».
15- 11 -

3.2.1.2 Выравнивание токов по величине.
Выравнивание токов в плечах защити по величине, производится с помощью коэффициентов выравнивания Кв1 и Кв2. Которые определяется отношением номинального тока электродвигателя и номинального тока трансформатора тока (ТТ), с учетом схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока.
Iном.тт
Kв =;(1)
Iном.тр * КсхГде:−Kв – коэффициент выравнивания;Iном.тт – номинальный ток ТТ;−
Iном.тр – номинальный ток электродвигателя;−Ксх – коэффициент схемы, при соединении вторичных цепей трансформаторов токав звезду (Υ) Ксх = 1, в треугольник (Δ) Ксх = .
То есть по выражению (1) определяются коэффициенты выравнивания для стороны 1 и стороны 2:
Iном.тт1
Kв1 =
;
(2)
Iном.тр1 * Ксх1
Iном.тт 2
Kв2 =
;
(3)
Iном.тр 2 * Ксх2−Коэффициенты выравнивания должны быть заданы в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ» в пункте «Кв1», «Кв2» .
3.2.1.3 Дифференциальный токОпределение дифференциального тока производится геометрическим суммированием токов
одноименных фаз трансформаторов тока (ТТ), с учетом выравнивания по величине.
Ida = Ia1 + Ia2 ;
Idb = Ib1 + Ib2 ;(4)

Idc = Ic1 + Ic2 .
Где:−

Ida, Idb, Idc – действующее значение, основной гармоники, дифференциальных токов

фаз A, B, C;−

Ia1, Ib1, Ic1– токи фаз А, В, С, стороны 1, с учетом выравнивания по величине;−Ia2, Ib2, Ic2 – токи фаз А, В, С, стороны 2, с учетом выравнивания по величине.

Ia1 = Kв1× IA′1;
Ia2 = Kв2 × IA′2 ;Ib1 = Kв1× IB′1 ;Ib2 = Kв2 × IB′2 ;(5)

Ic1 = Kв1× IC′1;Где:

Ic2 = Kв2 × IC′2 .

IA′1, IB′1, IC′1, IA′2, IB′2, IC′2 – токи фаз А, В, С, сторон 1 и 2.
−
Kв1, Кв2 – коэффициент выравнивания тока по величине,дифференциальной защиты.
−вплечах

3.2.1.4 Тормозной токТормозной ток рассчитывается как геометрическая разница токов обмоток 1 и 2.
Ita = K × Ia1− (1− K ) × Ia2 ;Itb = K × Ib1 − (1 − K ) × Ib2 ;(6)- 12 -

Itc = K × Ic1− (1− K ) × Ic2 .
Где:−Ita, Itb, Itc – тормозной ток фазы А, В, С;−K – коэффициент распределения, который определяет долю вклада каждой стороныв тормозной ток;−Ia1, Ib1, Ic1 – токи фаз А ,В ,С стороны 1, с учетом выравнивания по величине;Ia2, Ib2, Ic2 – токи фаз А ,В ,С, стороны 2, с учетом выравнивания по величине.
Коэффициент распределения тормозного тока, должен быть задан в меню дифференциальной защиты «ДТ» в пункте «ДТ Красп.торм».
−3.2.1.5 Характеристика срабатывания.
Характеристика срабатывания (тормозная характеристика) ДТ определяется соотношением
дифференциального и тормозного токов. Тормозная характеристика для уставок по умолчанию
приведена на Рисунке 4.
Iд, А
10
9
8
Iт 3
7
6

З он а ср аб аты вани я

5

Iт 2

Iд 3

Т оч ка и зл ом а 2
Iд 2

4
3
З о на б ло ки ро вкиТ о чк а изл о ма 1

2
1

Iт, А
1

2
I

3

4

5
II

6

7

8

9
III

10

Рисунок 4. Тормозная характеристика срабатывания ДТ.
Тормозная характеристика срабатывания ДТ состоит из трех участков:−участок «I»: на данном участке торможение отсутствует, дифференциальный ток,необходимый для срабатывания, постоянный и определяется базовой уставкой;−участок «II»: на данном участке дифференциальный ток, необходимый для срабатывания, зависит от величины тормозного тока. Начало данного участка определяется уставкой «ДТ Излом 1,А», наклон данного участка определяется уставкой коэффициента торможения«ДТ Кторм 1,%»;−участок «III»: на данном участке дифференциальный ток, необходимый для срабатывания, зависит от величины тормозного тока. Начало данного участка определяется уставкой «ДТ Излом 2,А», наклон данного участка определяется уставкой коэффициента торможения«ДТ Кторм 2,%».
Коэффициент торможения рассчитывается по формуле:Кторм = Id / It × 100%.
Где:−
Id – дифференциальный ток;−It – тормозной ток.
Дифференциальный ток срабатывания в зависимости от величины тока торможения для каждого из участков рассчитывается по формуле:Участок «I»:
Id.сраб = Id.уст.
- 13 -

Участок «II»:
Id.сраб = Id.уст + (It – Излом 1) × Кторм 1.
Участок «III»:
Id.сраб = Id.уст + (Излом 2 – Излом 1) × Кторм 1 + (Iт – Излом 2) × Кторм 2.
Где:−Id.сраб – дифференциальный ток срабатывания;−Id.уст – базовая уставка дифференциального тока;−Излом 1 – уставка начала второго участка «ДТ Излом 1,А»;−Кторм 1 – уставка коэффициента торможения второго участка «ДТ Кторм 1,%»;−Излом 2 – уставка начала третьего участка «ДТ Излом 2,А»;−Кторм 2 – уставка коэффициента торможения третьего участка «ДТ Кторм 2,%».
3.2.1.6 Блокировки
Блокировка по дискретному входу.
В ДТ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время.
Блокировка по току 2-й гармоники.
Не используется
Блокировка по току 5-й гармоники.
Не используется
Выдержка времени.
В ДТ предусмотрена возможность задания выдержки времени на срабатывание.
Выходные реле и индикация срабатывания.
Срабатывание ДТ может быть назначено на два любых выходных реле.
В ДТ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ДТ.
Индикация срабатывания ДТ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
В устройстве предусмотрена возможность фиксации появления небаланса дифференциального тока.
Пуск, блокировка и срабатывание ДТ фиксируются с меткой времени и значениями дифференциальных токов фаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ДТ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 35 мс.
3.2.1.7 Описание меню и конфигурация ДТ.
Конфигурация и настройка параметров ДТ производится в меню «ДТ».
Ввод/вывод из работы ДТ производится в пункте меню «ДТ Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания для стороны 1 производится в пункте меню «ДТ Фаза I1».
Выбор фаз срабатывания для стороны 2 производится в пункте меню «ДТ Фаза I2»
Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может бытьназначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, приусловии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить
значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно.
Ввод базовой уставки дифференциального тока срабатывания ДТ производится в пункте
меню «ДТ Iд сраб,А».
Ввод уставки тока начала второго участка тормозной характеристики ДТ производится впункте меню «ДТ Излом 1,А».
Ввод уставки коэффициента торможения для второго участка тормозной характеристикиДТ производится в пункте меню «ДТ Кторм 1,%».
Ввод уставки тока начала третьего участка тормозной характеристики ДТ производится впункте меню «ДТ Излом 2,А».
Ввод уставки коэффициента торможения для третьего участка тормозной характеристикиДТ производится в пункте меню «ДТ Кторм 2,%».

- 14 -

Диапазон задания уставок тока срабатывания, начала второго и третьего участка тормозной
характеристики ДТ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенныхв меню «ДТ Фаза I1». Если в меню назначения фаз срабатывания ДТ («ДТ Фаза I1») не назначенани одна из фаз, то значение данных уставок тока отображается в кратностях от номинального тока.
Распределение сторон для определения тормозного тока ДТ производится введением коэффициента в пункте меню «К расп.торм».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ДТ производится в пункте меню«ДТ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ДТ производится впункте меню «ДТ Блок DI». Если в пункте меню «ДТ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ДТ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ДТ Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Ввод/вывод блокировки ДТ по содержанию второй гармоники в дифференциальном токепроизводится в пункте меню «ДТ Блок I2/I1».
Выбор режима работы блокировки по содержанию второй гармоники в дифференциальном
токе производится в пункте меню «ДТ Реж.Бл.I2».
Ввод уставки процентного содержания второй гармоники в дифференциальном токе дляблокировки ДТ производится в пункте меню «ДТ Бл I2/I1,%».
Ввод/вывод блокировки ДТ по содержанию пятой гармоники в дифференциальном токепроизводится в пункте меню «ДТ Блок I5/I1».
Ввод уставки процентного содержания пятой гармоники в дифференциальном токе дляблокировки ДТ производится в пункте меню «ДТ Бл I5/I1,%».
Срабатывание ДТ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ДТ производится в пункте меню «ДТ Реле 1», а второго реле впункте меню «ДТ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ДТ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДТ (снижении дифференциального тока ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ДТ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДТ (снижении
дифференциального тока ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей
«ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ДТ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДТ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДТ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДТ производится в меню настройки ДТ, в пункте
«Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДТ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы
УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное
реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДТ (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ДТ Инд.сраб».
В устройстве предусмотрена возможность фиксации появления небаланса дифференциального тока. Ввод уставки срабатывания небаланса дифференциального тока производится в пункте
меню «ДТ Iд неб,А».

- 15 -

Ввод уставки выдержки времени срабатывания тока небаланса производится в пункте меню«ДТ Тсигн.неб,с».
Фиксация небаланса дифференциального тока может быть назначено на любое выходное
реле и светодиод на лицевой панели. Назначение реле срабатывания небаланса производится впункте меню «ДТ Реле неб», назначение светодиода срабатывания небаланса производится впункте меню «ДТ Инд неб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДТ приведен в Таблице 9.
Таблица 9
п. Меню «*.0 ДТ»
1.
*.1 ДТ1 Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ДТ*.2 ДТ фаза I1

Выбор фаз тока Стороны 1*.3 ДТ фаза I2

Выбор фаз тока Стороны 2*.4 ДТ Iд сраб,А
*.5 ДТ Излом 1,А
*.6 ДТ Кторм 1,%*.7 ДТ Излом 2,А
*.8 ДТ Кторм 2,%*.9 ДТ Красп.торм
*.10 ДТ Тсраб,с
*.11 ДТ Блок DIЗначение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

Дифференциальный ток срабатыванияДТ, АУставка тока начала второго участка
тормозной характеристики ДТ, АКоэффициент торможения второго
участка тормозной характеристикиДТ, %Уставка тока начала третьего участка
тормозной характеристики ДТ, АКоэффициент торможения третьего
участка тормозной характеристикиДТ, %Распределение тока торможения поплеча дифзащиты
Выдержка времени срабатывания ДТ, сНазначение дискретного входа дляблокировки ДТДиапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
2,50,5÷10 при Iном=5А
0,010,50,1÷2 при Iном=1А
2,50,0÷5 при Iном=5А
0,010,50,0÷1 при Iном=1А
50

5÷100

1

7,5
1,5

5,0÷15 при Iном=5А
1,0÷3 при Iном=1А

0,01

75

50÷2001

0,50,0÷1,0

0,1

0,0

0,0÷2

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6-*.12 ДТ Тблок,сВремя ограничения блокировки ДТ, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01*.13 ДТ Блок I2/I1

Ввод/вывод блокировки ДТ по содержанию второй гармоники в дифференциальном токеОтклВкл, Откл

-*.14 ДТ Реж.бл. I2

Выбор режима блокировки

Пофазно

Пофазно, Фазы 2 из 3,Взаимоблокир.

-

15

5÷100

1

Откл

Вкл, Откл

-

15

5÷100

1

Нет

Нет, RL1÷RL6-*.15 ДТ Бл I2/I1,%*.16 ДТ Блок I5/I1*.17 ДТ Бл I5/I1,%*.18 ДТ Реле 1Уставка процентного содержания второй гармоники в дифференциальном
токе для блокировки ДТВвод/вывод блокировки ДТ по содержанию пятой гармоники в дифференциальном токеУставка процентного содержания пятой гармоники в дифференциальном
токе для блокировки ДТНазначение действия ДТ на Выходное
реле 1*.19 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.20 ДТ Реле 2Назначение действия ДТ на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6-*.21 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.22 Пуск УРОВРазрешение/запрет пуска УРОВ послеБез фиксации
ОтклБез фиксации,С фиксацией, Импульсно
Вкл, Откл

- 16 --

1.
*.23 ДТ ИндСраб
*.24 ДТ Iд неб,А
*.25 ДТ Тсигн.неб,с
*.26 ДТ Реле Неб*.27 ДТ Инд Неб

2.
срабатывания ДТНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ДТУставка фиксации небаланса дифференциального тока, АВыдержка времени срабатывания небаланса дифференциального тока, сНазначение действия при срабатывании небаланса на выходное релеНазначение светодиодного индикатора
срабатывания небаланса

3.

4.

5.

Нет

Нет, LED1÷LED9

-

0,05
0,01

0,05÷10 при Iном=5А
0,01÷2 при Iном=1А

0,01

0,0

0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6-

НетНет, LED1÷LED9-* - номер главного меню ДТ.
3.2.2
Дифференциальная отсечка (ДО)В устройстве АГАТ-200.ДЭ предусмотрена дифференциальная токовая отсечка без тор- можения
– ДО.
3.2.2.1 Описание и функциональные возможности ДОДифференциальная отсечка (ДО) срабатывает при возникновении разницы токов фаз навходе и выходе защищаемого объекта (превышении дифференциальным током заданного уставкой
значения). Определение дифференциального тока, выравнивание токов и подключение цепей
трансформаторов тока производится аналогично как в ДТ.
Дифференциальный ток рассчитывается для фаз сторон электродвигателя заданных в менюнастройки ДТ.
Дифференциальная отсечка выполнена без торможения.
В ДО предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время.
В ДО предусмотрена возможность задания выдержки времени на срабатывание.
Срабатывание ДО может быть назначено на два любых выходных реле.
В ДО предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ДО.
Индикация срабатывания ДО может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ДО фиксируются с меткой времени и значениями дифференциальных токов фаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ДО – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 35 мс.
3.2.2.2 Описание меню и конфигурация ДО.
Конфигурация и настройка параметров ДО производится в меню «ДО».
Ввод/вывод из работы ДО производится в пункте меню «ДО Откл / Вкл».
Ввод уставки дифференциального тока срабатывания ДО производится в пункте меню«ДО Iд сраб,А».
Диапазон задания уставки тока срабатывания зависит от номинального тока измерительных
каналов фаз тока, назначенных в меню настройки ДТ «ДТ Фаза I1». Если в меню назначения фазсрабатывания ДТ («ДТ Фаза I1») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ДО производится в пункте меню«ДТ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ДО производится впункте меню «ДО Блок DI». Если в пункте меню «ДО Блок DI» выбрать значение «Нет», тоблокировка работы ДО будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ДО Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ДО может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ДО производится в пункте меню «ДО Реле 1», а второго реле впункте меню «ДО Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:- 17 -

без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ДО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДО (снижении дифференциального тока ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ДО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДО (снижении
дифференциального тока ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей
«ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ДО назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДО. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДО. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДО производится в меню настройки ДО, в пункте
«Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДТ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы
УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное
реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДО (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ДО Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДТ приведен в Таблице 10.
Таблица 10−

п. Меню «*.0 ДО»
1.
*.1 ДО1 Откл / Вкл*.2 ДО Iд сраб,А
*.3 ДО Тсраб,с
*.4 ДО Блок DIЗначение поумолчанию

Параметр
2.
.
Ввод/вывод из работы ДОДифференциальный ток срабатыванияДО, АВыдержка времени срабатывания ДО, сНазначение дискретного входа дляблокировки ДОДиапазон

Шаг

Откл
5,0
1,0
0,0

4.
Вкл, Откл
5,0÷50 при Iном=5А
1,0÷10 при Iном=1А
0,0÷2

5.

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6-

0,0÷250

0,01

0,01

*.5 ДО Тблок,сВремя ограничения блокировки ДО, с

0.00«Длительно»*.6 ДО Реле 1Назначение действия ДО на Выходное
реле 1Нет*.7 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксации

*.8 ДО Реле 2Назначение действия ДО на выходное
реле 2Нет*.9 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-*.10 Пуск УРОВ*.11 ДО ИндСраб

Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания ДОНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ДОНет, RL1÷RL6
Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6-* - номер главного меню ДО.
3.2.3
Максимальная токовая защита (МТЗ)
3.2.3.1 Описание и функциональные возможности МТЗМаксимальная токовая защита (МТЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания МТЗ может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗ предусмотрены следующие времятоковые характеристики срабатывания:−независимая;−нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4;- 18 -

сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
крутая (аналог РТВ-1);−пологая (аналог РТВ-IV);−тепловая характеристика без памяти;−тепловая характеристика с частичной памятью.
Графическое представление времятоковых характеристик срабатывания приведено в Приложении 2.
В МТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой)три режима блокировки:−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку,стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗ возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени МТЗ начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени МТЗ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации
пускового органа МТЗ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания МТЗ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки МТЗ(дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени
блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания МТЗ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание МТЗ.
В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя привключении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗ определяется уставкой времени ускорения.
Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание МТЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
В МТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании МТЗ.
Индикация срабатывания МТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание МТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата МТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
−

3.2.3.2 Описание меню и конфигурация МТЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени МТЗ производится соответственно вменю «МТЗ1(2, 3)».
Ввод/вывод из работы МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Фаза I». Для каждой изфаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение
– Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
- 19 -

Выбор характеристики срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ х-ка ср».
Ввод уставки тока срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Iсраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «МТЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания МТЗ(«МТЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗ производится в пункте меню«МТЗ Тсраб,с».
Выбор режима работы блокировки МТЗ производится в пункте меню «МТЗ РежБлок».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки МТЗ производится впункте меню «МТЗ Блок DI». Если в пункте меню «МТЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», тоблокировка работы МТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «МТЗ Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «МТЗ Ускор.», азадание выдержки времени в пункте меню «МТЗ Tускор,с». Фиксация включения выключателя
производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «Выкл Вкл DI»меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле(RL1÷RL6) в пункте меню «Вых Пуск.МТЗ». Для отключения действия пускового органа МТЗ навыходное реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск.МТЗ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание МТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Реле 1», а второго реле впункте меню «МТЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗ (снижении токавсех фаз ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗ (снижении
тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗ производится в меню настройки МТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание МТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначеннымв меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительнодля работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню«УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл»задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «МТЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗ (МТЗ1(2,3))
приведен в Таблице 11.
Таблица 11
п. Меню «*.0 МТЗ»Параметр

6.
7.
*.1 МТЗ1(2,3) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы МТЗ*.2 МТЗ1(2,3) фаза IВыбор фаз тока срабатывания МТЗ- 20 -

Значение поумолчанию
8.
Откл
Ia, Ib, Ic

Диапазон
9.
Вкл, Откл
Значение одноименной

Шаг
10.
-

6.

7.

8.

*.3 МТЗ1(2,3) х-ка.ср

Выбор характеристики срабатывания
МТЗ*.4 МТЗ1(2,3) Iсраб,АТок срабатывания МТЗ, А

5,00
1,00

*.5 МТЗ1(2,3) Тсраб,сВыдержка
МТЗ, с

0,05

0,05÷250

0,01*.6 МТЗ1(2,3) РежБлок

Выбор режима блокировки МТЗОстанов
тайм.

Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб-*.7 МТЗ1(2,3) Блок DIНазначение дискретного входа дляблокировки МТЗНетНет, DI1÷DI6-*.8 МТЗ1(2,3) Тблок,сВремя ограничения блокировки МТЗ, свремени

срабатывания

*.9 МТЗ1(2,3) Ускор.
*.10 МТЗ1(2,3) Тускор,сВвод/вывод из работы ускорения МТЗВыдержка времени ускорения МТЗ, сНазначение действия пускового органа
*.11 Вых Пуск МТЗ1(2,3)МТЗ на выходное релеНазначение действия МТЗ на Выход*.12 МТЗ1(2,3) Реле 1ное реле 1*.13 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.14 МТЗ1(2,3) Реле 2Назначение действия МТЗ на выходное
реле 2*.15 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания МТЗНазначение светодиодного индикатора
*.17 МТЗ1(2,3) ИндСраб
срабатывания МТЗ*.16 Пуск УРОВНезависимая

9.
10.
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Независимая, Чрезв.инв,Сильно.инв, Норм.инв,Крутая, Пологая, Тепловая
б.п, Тепловая с.п
0,5÷150 при Iном=5А
0,01
0,1÷30 при Iном=1А

0.00«Длительно»
Откл
0,00

0,0÷250

0,01

Вкл, Откл
0,00÷1,00

0,01

Нет

Нет, RL1÷RL6-НетБез фиксации
НетНет, RL1÷RL6
Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6-

Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-* - номер главного меню ступени МТЗ.
3.2.4
Токовая отсечка (ТО)В устройстве АГАТ-200.ДЭ
предусмотрено три независимых ступени одно, двух илитрехфазной токовой отсечки – ТО1, ТО2, ТО3.
3.2.4.1 Описание и функциональные возможности ТОТоковая отсечка (ТО) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении токалюбой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания ТО независимая с регулируемым временем возврата пускового органа. В ТО предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа приснижении тока ниже уставки. При срабатывании пускового органа ТО и кратковременных снижениях тока ниже уставки срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органа не происходит.
В ТО предусмотрена возможность ввода «загрубления» уставки по току на заданное уставкой время, при срабатывании назначенного дискретного входа. При введенном «загрублении» исрабатывании назначенного дискретного входа на протяжении заданного времени уставка токасрабатывания будет равна:Iср.загр = Iср × Кзагр.
где:−Iср.загр – уставка тока срабатывания ТО с учетом «загрубления»;−Iср – уставка тока срабатывания ТО заданная в меню;−Кзагр. – коэффициент загрубления.
В ТО предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой) трирежима блокировки
- 21 -

останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТОостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, сталнеактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания, отсчет выдержки времени ТО возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени ТО начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле,назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени ТО не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания ТО блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания ТО, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание ТО.
Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ТО может быть назначено на два любых выходных реле.
В ТО предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ТО.
Индикация срабатывания ТО может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ТО фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ТО – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.
−

3.2.4.2 Описание меню и конфигурация ТО.
Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени ТО производится соответственно вменю «ТО1 (2, 3)».
Ввод/вывод из работы ТО производится в пункте меню «ТО Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Фаза I». Для каждой из фазможет выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2,
для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Iсраб,А». Диапазон
задания уставки тока срабатывания ТО зависит от номинального тока измерительных каналов фазтока, назначенных в меню «ТО Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания ТО(«ТО Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображаетсяв кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ТО производится в пункте меню«ТО Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ТО производится в пункте
меню «ТО Твозв,с».
Ввод вывод из работы «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте
меню «ТО Загрубл.».
Ввод уставки времени действия «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производитсяв пункте меню «ТО Тзагр,с».
Ввод уставки коэффициента «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится впункте меню «ТО Кзагр,с».
- 22 -

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ТО производится впункте меню «ТО Блок DI». Если в пункте меню «ТО Блок DI» выбрать значение «Нет», тоблокировка работы ТО будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ТО Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле(RL1÷RL6) в пункте меню «Вых Пуск ТО». Для отключения действия пускового органа ТО навыходное реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ТО» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ТО может быть назначено на одно или два любых выходных реле.
Назначение первого реле срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Реле 1», авторого реле в пункте меню «ТО Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ТО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ТО (снижении тока всех фазниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ТО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ТО (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой
панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ТО назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ТО. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ТО производится в меню настройки
ТО, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ТО совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительнодля работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню«УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл»задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ТО (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ТО Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ТО (ТО1(2,3)) приведен в Таблице 12.
Таблица 12Значение поумолчанию
3.
Отклп. Меню «*.0 ТО»Параметр

1.
*.1 ТО1(2,3) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ТО*.2 ТО1(2,3) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ТО*.3 ТО1(2,3) Iсраб,АТок срабатывания ТО, А*.4 ТО1(2,3) Тсраб,сВыдержка времени срабатывания ТО, сВыдержка времени возврата пускового
органа ТО, сВвод/вывод из работы «загрубления»ТОВыдержка времени действия «загрубления» ТО, сКоэффициент «загрубления» ТО*.5 ТО1(2,3) Твозв,с
*.6 ТО1(2,3) Загрубл.
*.7 ТО1(2,3) Тзагр,с
*.8 ТО1(2,3) Kзагр- 23 -

Диапазон

Шаг

5,00
1,00
0,05

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А
0,05÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

-0,00

0,00÷250

0,01

1,00

0,50÷10

0,01

Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01

1.

2.

3.
Останов
тайм.

4.
Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб5.

*.9 ТО1 (2,3) РежБлок

Выбор режима блокировки ТО*.10 ТО1(2,3) Блок DIНазначение дискретного входа дляблокировки ТОНетНет, DI1÷DI6-*.11 ТО1(2,3) Тблок,сВремя ограничения блокировки ТО, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6-*.12 Вых Пуск ТО1(2,3)*.13 ТО1(2,3) Реле 1Назначение действия пускового органаТО на выходное релеНазначение действия ТО на выходное
реле 1НетНет, RL1÷RL6-*.14 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксации

*.15 ТО1(2,3) Реле 2Назначение действия ТО на выходное
реле 2Нет*.16 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-*.17 Пуск УРОВ*.18 ТО1(2,3) Инд СрабРазрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания ТОНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ТОБез фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6--* - номер главного меню ступени ТО.
3.2.5 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ)В устройстве АГАТ-200.ДЭ предусмотрено две независимых ступени защиты от замыканий на землю – ЗНЗ1, ЗНЗ2.
3.2.5.1 Описание и функциональные возможности ЗНЗЗащита от замыканий на землю (ЗНЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током нулевой последовательности (Io) заданного уставкой значения.
В ЗНЗ предусмотрена возможность выбора режима измерения тока нулевой последовательности (Io). Предусмотрено три режима измерения:−среднеквадратического значения тока Io (действующее значение суммы всех гармоник);−действующего значения первой гармоники тока Io;−расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных
токов.
Расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных токов
производится по формуле:1
Io = (Ia + Ib + Ic)
3где:Iо – рассчитанное значение тока нулевой последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
−Выдержка времени срабатывания ЗНЗ независимая.
В ЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗНЗ останавливается. После снятия блокировки ЗНЗ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.
Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.5.2 Описание меню и конфигурация ЗНЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНЗ производится соответственно вменю «ЗНЗ1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Откл / Вкл».
- 24 -

Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания ЗНЗ производится в пункте
меню «ЗНЗ Фаза Io». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор фаз тока для расчета Io производится в пункте меню «ЗНЗ Расч.Iо». Для каждой изфаз может выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2,
для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаздолжны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1. Для расчета Io обязательно необходимо задать все три фазы тока.
Выбор режима измерения тока нулевой последовательности производится в пункте меню«ЗНЗ Реж.изм». Может быть выбран один из двух режимов измерения:−Среднеквадр.
−Основн.час-та;−Расчетное Iо.
Ввод уставки тока срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Iо ср,А». Диапазон
задания уставки тока срабатывания ЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «ЗНЗ Фаза Iо». Если в меню назначения фазы срабатывания ЗНЗ(«ЗНЗ Фаза Iо») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню«ЗНЗ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗНЗ производится впункте меню «ЗНЗ Блок DI». Если в пункте меню «ЗНЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», тоблокировка работы ЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗНЗ Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНЗ (снижении тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНЗ (снижении
тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНЗ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗНЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗНЗ (ЗНЗ1(2)) приведен в Таблице 13.
Таблица 13
п. Меню «*.0 ЗНЗ»Параметр

1.
*.1 ЗНЗ1(2) Откл / Вкл*.2 ЗНЗ1(2) фаза Io

2.
Ввод/вывод из работы ЗНЗВыбор индекса тока нулевой последо- 25 -Значение поумолчанию
3.
Откл
Io

Диапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл
Значение индексов тока

-

5.

1.

2.

3.

Основн.часта
1,000
0,200

4.
нулевой последовательности из назначенных наизмерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Основн.час-та / Среднеквадр./ Расчетное Iо
0,010÷30 при Iном=1А
0,002÷6 при Iном=0,2А

0,05

0,05÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6-вательности

*.3 ЗНЗ1(2) Расч.IoВыбор фаз тока для расчета Io*.4 ЗНЗ1(2) Реж.изм

Выбор режима измерения Io*.5 ЗНЗ1(2) Iо ср,АТок срабатывания ЗНЗ, А*.6 ЗНЗ1(2) Тсраб,с
*.7 ЗНЗ1(2) Блок DIВыдержка
времени
срабатывания
ЗНЗ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗНЗ

Ia, Ib, Ic

5.

-

0,001

*.8 ЗНЗ1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗНЗ, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01*.19 ЗНЗ1(2) Реле 1Назначение действия ЗНЗ на выходное
реле 1НетНет, RL1÷RL6-*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.11 ЗНЗ1(2) Реле 2Назначение действия ЗНЗ на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6-*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.13 ЗНЗ1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗНЗНетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗНЗ.
3.2.6 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)В устройстве АГАТ-200.ДЭ предусмотрено две независимых ступени направленной защиты от замыканий на землю – НЗНЗ1, НЗНЗ2.
3.2.6.1 Описание и функциональные возможности НЗНЗВ направленной защите от замыканий на землю (НЗНЗ) в зависимости от необходимых длясрабатывания критериев предусмотрено три режима работы.
Для НЗНЗ может быть выбран один из следующих режимов срабатывания:−направленный;−ненаправленный;−ненаправленный с контролем напряжения нулевой последовательности (Uo).
Направленный режим срабатывания.
В направленном режиме, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение
следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−напряжение нулевой последовательности Uo превышает заданное уставкой значение;−угол ϕ между напряжением нулевой последовательности и током нулевой последовательности находится в заданной зоне срабатывания (φсект.сраб);−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Зона срабатывания определяется уставкой базового угла (φбаз). (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания и выбранным направлением срабатывания.
Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.
Расчет угла между напряжением нулевой последовательности (Uo) и током нулевой последовательности (Io), начинается при значениях тока нулевой последовательности выше 0,05* I0номи напряжения нулевой последовательности выше 0,05*U0ном.

- 26 -

а)б)Рисунок 1. – диаграмма определения направления и зоны срабатывания НЗНЗа) – при базовом угле 90°;б) – при базовом угле 0°.
Ненаправленный режим срабатывания.
В ненаправленном режиме угол ϕ между напряжением и током нулевой последовательности и величина напряжения нулевой последовательности не контролируется.
В ненаправленном режиме для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение
следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Ненаправленный режим срабатывания с контролем Uo.
В ненаправленном режиме с контролем Uo угол ϕ между напряжением и током нулевой последовательности не контролируетсяВ ненаправленном режиме с контролем Uo, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−напряжение нулевой последовательности Uo превышает заданное уставкой значение;−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Выдержка времени срабатывания НЗНЗ во всех режимах работы независимая.
В НЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени НЗНЗ останавливается. После снятия блокировки НЗНЗ (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.
Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания НЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание НЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока инапряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата НЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.6.2 Описание меню и конфигурация НЗНЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени НЗНЗ производится соответственно вменю «НЗНЗ1(2)».
Ввод/вывод из работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Откл / Вкл».
- 27 -

Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Фаза Io». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производитсяв пункте меню «НЗНЗ Фаза Uo». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (Uo, Uo1, Uo2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор режима работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Реж.раб».
Выбор направления срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Направл».
Ввод уставки базового угла НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Баз.уг».
Ввод уставки угла ширины сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении производится в пункте меню «НЗНЗ Сект.ср».
Ввод уставки тока срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Io ср,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания НЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «НЗНЗ Фаза Iо». Если в меню назначения фазы срабатывания
НЗНЗ («НЗНЗ Фаза Iо») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображаетсяв кратностях от номинального тока.
Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Uo ср,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания НЗНЗ зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы Uo, назначенной в меню «НЗНЗ Фаза Uо». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания НЗНЗ («НЗНЗ Фаза Uо») не назначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки НЗНЗ производится впункте меню «НЗНЗ Блок DI». Если в пункте меню «НЗНЗ Блок DI» выбрать значение «Нет»,то блокировка работы НЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «НЗНЗ Тблок, с».
Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Реле 1», а второго
реле в пункте меню «НЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных
реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания НЗНЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НЗНЗ до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания НЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «НЗНЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней НЗНЗ (НЗНЗ1(2))приведен в Таблице 14.

- 28 -

Таблица 14
п. Меню «*.0 НЗНЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
2.
*.1 НЗНЗ1(2) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы НЗНЗДиапазон

Шаг*.2 НЗНЗ1(2) Фаза IoВыбор индекса тока нулевой последовательности

Io*.3 НЗНЗ1(2) Фаза UoВыбор индекса напряжения нулевой
последовательности

Uo*.4 НЗНЗ1(2) Реж.раб

Выбор режима работы НЗНЗНаправл.

*.5 НЗНЗ1(2) Направл
*.6 НЗНЗ1(2) Баз.уг

Выбор направления сраб. НЗНЗЗадание базового угла НЗНЗ, °Ширина сектора срабатывания НЗНЗ впрямом направлении, °

Прямо
90

4.
Вкл, Откл
Значение индексов Io изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение индексов Uo изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Направл., Ненаправл., Ненапр. и UoПрямо, Обратно
-90÷9016090÷1801*.8 НЗНЗ1(2) Io ср,АТок Io срабатывания НЗНЗ, АНапряжение Uo срабатывания НЗНЗ, ВВыдержка
времени
срабатывания
0,1
НЗНЗ, сНазначение дискретного входа дляНетблокировки НЗНЗ
0.00
Время
ограничения
блокировки
НЗНЗ, с«Длительно»Назначение действия НЗНЗ на выходНетное реле 1

0,010÷30 при Iном=1А
0,002÷6 при Iном=0,2А
5,0÷100

0,001*.9 НЗНЗ1(2) Uo ср,В

1,000
0,200
20,0

0,10÷250

0,01

Нет, DI1÷DI6-

0,0÷250

0,01

Нет, RL1÷RL6-*.7 НЗНЗ1(2) Сект.ср

*.10 НЗНЗ1(2) Тсраб,с
*.11 НЗНЗ1(2) Блок DI*.12 НЗНЗ1(2) Тблок,с
*.13 НЗНЗ1(2) Реле 1

5.
-

-

-

1

0,01

*.14 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.15 НЗНЗ1(2) Реле 2Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 2НетНет, RL1÷RL6-*.16 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.17 НЗНЗ1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания НЗНЗНетНет, LED1÷LED9-* - номер главного меню ступени НЗНЗ.
3.2.7
Защита по току обратной последовательности (ЗТОП)Защита по току обратной последовательности (ЗТОП) срабатывает с заданной выдержкой
времени при превышении током обратной последовательности заданного уставкой значения.
Значение тока обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов. ЗТОП работает как при трехфазном, так и при двухфазном исполнении.
Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:1
I 2 = (Ia + Ib∠240° + Ic∠120°)3где:−
I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗТОП независимая с регулируемым временем возврата
пускового органа. В ЗТОП предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа при снижении тока обратной последовательности ниже уставки. При срабатывании пускового
органа ЗТОП и кратковременных снижениях тока обратной последовательности ниже уставки
срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органане происходит.
В ЗТОП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
- 29 -

времени ЗТОП останавливается. После снятия блокировки ЗТОП (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗТОП возобновляется.
Срабатывание пускового органа ЗТОП может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗТОП может быть назначено на два любых выходных реле.
В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ЗТОП.
Индикация срабатывания ЗТОП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗТОП фиксируются с меткой времени и значением токаобратной последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗТОП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.7.1 Описание меню и конфигурация ЗТОП.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗТОП производится соответственно вменю «ЗТОП1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОП Вкл/Откл».
Выбор фазных токов для расчета тока обратной последовательности производится в пункте
меню «ЗТОП Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Дляфазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C –Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, еслидля фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственноили выбрать значение «Нет».
Для работы защиты необходимо обязательно назначить все три фазы тока.
Ввод уставки тока обратной последовательности срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОП Iсраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания ЗТОП зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ЗТОП Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания ЗТОП («ЗТОП Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОПТсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ЗТОП производится в пункте
меню «ЗТОП Твозв,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗТОП производится впункте меню «ЗТОП Блок DI». Если в пункте меню «ЗТОП Блок DI» выбрать значение «Нет»,то блокировка работы ЗТОП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗТОП Тблок, с».
Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание пускового органа ЗТОП может быть назначено на любое выходное реле(RL1÷RL6) в пункте меню «ВыхПуск ЗТОП». Для отключения действия пускового органа ЗТОПна выходное реле необходимо в пункте меню «ВыхПуск ЗТОП» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗТОП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «ЗТОП Реле 1», а второго
реле в пункте меню «ЗТОП Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗТОП (снижении токаобратной последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗТОП (снижении тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования
- 30 -

клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗТОП. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ЗТОП производится в меню настройки ЗТОП, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле,назначенных на срабатывание ЗТОП совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл
Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗТОП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗТОП Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗТОП (ЗТОП1(2))приведен в Таблице 15.
Таблица 15
п. Меню «*.0 ЗТОП»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗТОП1(2) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗТОП*.2 ЗТОП1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗТОП*.3 ЗТОП1(2) Iсраб,АТок срабатывания ЗТОП, А*.4 ЗТОП1(2) Тсраб,с
*.5 ЗТОП1(2) Твозв,с
*.6 ЗТОП1(2) Загрубл.
*.9 ЗТОП1(2) Блок DI*.10 ЗТОП1(2) Тблок,с
*.11 Вых Пуск ЗТОП1(2)*.12 ЗТОП1(2) Реле 1Выдержка
времени
срабатывания
ЗТОП, сВыдержка времени возврата пускового
органа ЗТОП, сВвод/вывод из работы «загрубления»ЗТОПНазначение дискретного входа дляблокировки ЗТОПВремяЗТОП, сограничения

блокировки

Назначение действия пускового органа
ЗТОП на выходное релеНазначение действия ЗТОП на выходное реле 1Диапазон

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
5,00
0,5÷150 при Iном=5А
1,00
0,1÷30 при Iном=1А

Шаг
5.
-

-

0,01

0,05

0,05÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, DI1÷DI6-

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6-

НетНет, RL1÷RL6*.13 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксации

*.14 ЗТОП1(2) Реле 2Назначение действия ЗТОП на выходное реле 2

Нет

*.15 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания ЗТОПНазначение светодиодного индикатора
*.17 ЗТОП1(2) Инд Срабсрабатывания ЗТОП*.16 Пуск УРОВБез фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6-* - номер главного меню ступени ЗТОП.
3.2.8 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)Защита от обрыва фазы или неправильного чередования фаз (ЗОФ) срабатывает с заданной
выдержкой времени, при превышении соотношением токов обратной и прямой последовательности (I2/I1) заданного уставкой значения.
В нормальном режиме работы соотношение I2/I1 близко к нулю, тогда как при обрыве однойиз фаз соотношение становится близким к единице.
- 31 -

Значение тока прямой и обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов.
Ток прямой последовательности рассчитывается по формуле:1
I1 = (Ia + Ib∠120° + Ic∠240°)3
Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:1
I 2 = (Ia + Ib∠240° + Ic∠120°)3где:−I1 – рассчитанное значение тока прямой последовательности;−I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗОФ независимая.
В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении измеряемого значения токов всех фаз ниже заданного уставкой минимального значения.
В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗОФ останавливается. После снятия блокировки ЗОФ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗОФ возобновляется.
Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗОФ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗОФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗОФ фиксируются с меткой времени и значением токапрямой и обратной последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗОФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.8.1 Описание меню и конфигурация ЗОФ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗОФ производится соответственно вменю «ЗОФ1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Откл / Вкл».
Выбор фазных токов для расчета тока прямой и обратной последовательности производитсяв пункте меню «ЗОФ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки минимального значения тока для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Iмин,А». Диапазон задания уставки минимального значения тока блокировки ЗОФ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню«ЗОФ Фаза I». Если в меню назначения фаз тока ЗОФ («ЗОФ Фаза I») не назначена ни одна изфаз, то значение уставки минимального тока блокировки отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки отношения тока обратной к току прямой последовательности для срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ I2/I1,%».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФТсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗОФ производится впункте меню «ЗОФ Блок DI». Если в пункте меню «ЗОФ Блок DI» выбрать значение «Нет», тоблокировка работы ЗОФ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗОФ Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
- 32 -

Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле(RL1÷RL6) в пункте меню «Вых Пуск ЗОФ». Для отключения действия пускового органа ЗОФ навыходное реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ЗОФ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗОФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗОФ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗОФ (снижении токаобратной последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗОФ (снижении
тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗОФ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗОФ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗОФ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗОФ (ЗОФ1(2))приведен в Таблице 16.
Таблица 16
п. Меню «*.0 ЗОФ»Значение поумолчанию
8.
ОтклПараметр

6.
*.1 ЗОФ1(2) Откл / Вкл7.
Ввод/вывод из работы ЗОФ*.2 ЗОФ1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗОФ*.3 ЗОФ 1(2) Iмин,АУставка мин. тока блокировки ЗОФ, А*.4 ЗОФ1(2) I2/I1,%*.5 ЗОФ1(2) Тсраб,с
*.6 ЗОФ1(2) Блок DI*.7 ЗОФ1(2) Тблок,с
*.8 Вых Пуск ЗОФ1(2)*.9 ЗОФ1(2) Реле 1Диапазон

ШагУставка отношения I2/I1,%
Выдержка
времени
срабатывания
ЗОФ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗОФ

5,00
1,00
10

9.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,1÷5 при Iном=5А
0,02÷1 при Iном=1А
10÷100 %0,05

0,05÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6-Время ограничения блокировки ЗОФ, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6-

НетНет, RL1÷RL6-

Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6-Назначение действия пускового органаЗОФ на выходное релеНазначение действия ЗОФ на выходное
реле 1Ia, Ib, Ic

10.
-

-

0,01
1

*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.11 ЗОФ1(2) Реле 2Назначение действия ЗОФ на выходное
реле 2*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.13 ЗОФ1(2) Инд СрабНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗОФНетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗОФ.

- 33 -

3.2.9 Защита от небаланса фаз (ЗНФ)Защита от небаланса фаз (ЗНФ) срабатывает с заданной выдержкой времени при выявлении
несиметрии величин фазных токов (Ia, Ib, Ic) заданного уставкой значения. Выдержка времени
срабатывания ЗНФ независимая.
Небаланс величин фазных токов выявляется методом контроля максимального (Imax) и минимального (Imin) фазного тока. Таким образом, небаланс рассчитывается по формуле:∆I = (Imax - Imin) / Imax × 100%где:−
Imax – максимальное значение измеренного тока фаз Ia, Ib, Ic;−
Imin – минимальное значение измеренного тока фаз Ia, Ib, Ic.
Срабатывание ЗНФ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗНФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание ЗНФ фиксируются с меткой времени и значением тока небаланса в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗНФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 1с.
3.2.9.1 Описание меню и конфигурация ЗНФ.
Конфигурация и настройка параметров ЗНФ производится соответственно в меню «ЗНФ».
Ввод/вывод из работы ЗНФ производится в пункте меню «ЗНФ Откл / Вкл».
Выбор фазных токов производится в пункте меню «ЗНФ Фаза I». Для каждой из фаз может
быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или
Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены наизмерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трехфаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно
установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока небаланса для срабатывания ЗНФ производится в пункте меню«ЗНФ Iнб,%».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНФ производится в пункте меню«ЗНФ Тсраб,с».
Срабатывание ЗНФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНФ производится в пункте меню «ЗНФ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗНФ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНФ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНФ до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНФ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНФ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗНФ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗНФ приведен в Таблице 17.

- 34 -

Таблица 17
п. Меню «*.0 ЗНФ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗНФ Вкл/Откл

2.
Ввод вывод из работы ЗНФ*.2 ЗНФ1 фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗНФ*.3 ЗНФ Iнб, %*.4 ЗНФ Тср,сУставка небаланса срабатывания, %Выдержка времени срабатывания, сНазначение действия ЗНФ на выходное
реле 1*.5 ЗНФ Реле 1Диапазон

Шаг

60
1,00

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
1,00÷100,00
1,00÷250

0,01
0,01

Нет

Нет, RL1÷RL6-

Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6-

Ia, Ib, Ic

5.
-

-

*.6 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.7 ЗНФ Реле 2Назначение действия ЗНФ на выходное
реле 2*.8 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.9 ЗНФ ИндСраб

Назначение светодиода на индикацию
срабатывания ЗНФНетНет, LED1÷LED9-3.2.10 Защита пускового режима (ЗПР)Действие защиты пускового режима (ЗПР) основано на расчете теплового удара (I2 × t) припуске двигателя.
ЗПР срабатывает, если выполняется условие:I2max × t >= I2уст × tустгде:−
Imax – максимальное значение измеренного значения фазных токов Ia, Ib, Ic;−
t – время с момента пуска двигателя;−Iуст – уставка пускового тока электродвигателя;−tуст – уставка времени пуска электродвигателя.
Уставка пускового тока (Iуст) ЗПР задается в кратности от (Iном.дв.) номинального тока двигателя.
Пусковой орган ЗПР срабатывает только в режиме пуска двигателя, который инициализируется при последовательном выполнении следующих условий:−все фазные токи в течение 100 мс составляют менее 0,5 А и нет сигнала включенного
положения, то есть двигатель находится в отключенном состоянии;−измеренное значение хотя бы одного из фазных токов в течение 60 мс поднимаетсясо значения ниже 0,05 × Iном.дв до значения выше 1,5 × Iном.дв., то есть происходит пуск электродвигателя.
Пусковой орган ЗПР сбрасывается, когда все три фазных тока становятся ниже 1,35 × Iном.дв.,то есть пуск двигателя закончен.
В защите предусмотрена возможность ограничения количества пусков электродвигателя, заопределенное время.
После пуска двигателя время пуска фиксируется и складывается с временем последующих
пусков. После того как суммарное время пусков превысит уставку максимального времени пусков
последующие пуски могут быть запрещены. Для этого в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ»в пункте «Запр. Вкл.ЗПР» установить значение «Вкл», в пункте «Вых.Разр.Вкл» назначить выходное реле и цепи включения электродвигателя подключить через его контакты. При отсутствии
запрета пуска назначенное реле будет подтянуто.
Суммарное время пусков уменьшается с заданной в пункте «ЗПР t<,с/час» скоростью. Уставка максимального времени пусков «ЗПР tmax,с» и скорость уменьшения суммарного времени
пусков выбирается в зависимости от допустимого количества пусков за определенное время.
Для примера:Допускается 3 пуска электродвигателя из холодного состояния в течение 4 часов, а время
пуска электродвигателя составляет 6 сек. Исходя из этого уставку по максимальному времени
пусков необходимо задать равной чуть больше времени 2 пусков 2 × 6 сек + 1сек = 13 сек которая
- 35 -

позволит провести подряд 3 пуска, но после третьего пуска суммарное время пусков будет на 5сек больше допустимого. Так как четвертый пуск может быть выполнен только через 4 часа тосоответственно суммарное время пусков должно стать меньше уставки максимального времени
через 4 часа, следовательно, должно уменьшиться на 5 сек за 4 часа. Отсюда скорость уменьшения надо установить 5 сек / 4 часа = 1,25 с/час.
В меню «КОНТРОЛЬ» отображается зафиксированное значение длительности времени
последнего пуска электродвигателя «Tпосл.пуска, с», суммарное время всех пусков
«Tсум.пусков, с» и время до разрешения следующего пуска «Tразр.пуска, с» (если суммарное
время пусков превышает допустимое значение).
Срабатывание ЗПР может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗПР может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание ЗПР фиксируются с меткой времени и значением кратности пускового
тока и длительности пуска в регистраторе событий.
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗПР приведен в Таблице 18.
Таблица 18
п. Меню «*.0 ЗПР»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗПР Вкл/Откл

2.
Ввод вывод из работы ЗПР*.2 ЗПР фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗПР*.3 ЗПР Iном ЭД, А*.4 ЗПР Iпуск, Iн*.5 ЗПР Тпуск,с
*.6 ЗПР Тmax,с
*.7 ЗПР Т<,с/час
*.8 ЗПР Реле 1Уставка номинального тока электродвигателя, АУставка кратности пускового тока к номинальному току электродвигателя
Время длительности пуска электродвигателя, сМаксимальное время пусков
Скорость уменьшения суммарного времени пусков с/часНазначение действия ЗПР на выходное
реле 1Ia, Ib, Ic

Диапазон
4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».

Шаг
5.
-

-

5

0,05÷10,00

0,01

6

1,5÷15,00

0,01

10,00

0,3÷250

0,01

20,00

1,0÷500

0,01

60,00

1,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6-*.9 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.10 ЗПР Реле 2Назначение действия ЗПР на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6-*.11 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.12 ЗПР ИндСраб

Назначение светодиода на индикацию
срабатывания ЗПРНетНет, LED1÷LED9-3.2.11 Защита от тепловой перегрузки (ЗТП)Действие защиты пускового режима (ЗТП) основано на моделировании теплового состояния электродвигателя по данным измерения фазных токов. Тепловая нагрузка рассчитывается наоснове максимального значения измеренного фазного тока.
Тепловое состояние электродвигателя рассчитывается каждые 10 мс в процентном выражении. Значение уровня нагрева, соответствующее температуре отключения электродвигателя задается в пункте «ЗТП Qоткл, %» (уставка по умолчанию 100%). Основная формула, которая используется при расчете подъема температуры электродвигателя, выше температуры окружающей
среды:∆Θ = ((Imax / Iном.дв)2 × Θном) × (1 - exp-t/τнагр)где:−∆Θ – расчетный подъем температуры электродвигателя;−Θном – температура нагрева электродвигателя при протекании номинального тока;−Imax – максимальное значение измеренного значения фазных токов Ia, Ib, Ic;−
Iном.дв – номинальный ток электродвигателя;−τнагр – постоянная времени нагрева электродвигателя;- 36 -

При отключении электродвигателя от сети значение его нагрева рассчитывается на основании постоянной времени τохл по формуле:Θ = Θ0 × exp-t/τохлгде:−
Θ0 – нагрев электродвигателя в момент останова;−τохл – постоянная времени охлаждения электродвигателя;При отключении питания устройства значение нагрева устанавливается равным 0.0 %.
Индикация рассчитанного значения нагрева электродвигателя производится в меню«0.0 Измерения» в пункте «Нагрев ЭД, %».
В защите предусмотрена возможность запрета пуска двигателя при достижении его нагрева
заданного уставкой значения. Задание уровня нагрева запрета пуска электродвигателя производится в пункте «ЗТП Qзапр, %». Для запрета пуска ЭД в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ» в пункте «Запр. Вкл.ЗТП» установить значение «Вкл», в пункте
«Вых.Разр.Вкл» назначить выходное реле и цепи включения электродвигателя подключить черезего контакты. При отсутствии запрета пуска назначенное реле будет подтянуто.
В защите также предусмотрена возможность выдачи предупредительной сигнализации придостижении заданного уровня нагрева. Уровень нагрева электродвигателя для срабатывания предупредительной сигнализации задается в пункте «ЗТП Qсигн, %».
Срабатывание предупредительной сигнализации может быть назначено на любое выходное
реле в пункте «ЗТП Реле Сигн» и дополнительно для индикации на любой из светодиодов
(LED1÷LED9) в пункте «ЗТП Инд Сигн».
Срабатывание ЗТП может быть назначено на любое из выходных реле или только на индикацию. Назначение реле срабатывания ЗТП производится в меню «ЗТП Реле Откл».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗТП (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте «ЗТП Инд Откл».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗТП приведен в Таблице 19.
Таблица 19
п. Меню «*.0 ЗТП»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗТП Вкл/Откл

2.
Ввод вывод из работы ЗТП*.2 ЗТП фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗТП*.3 ЗТП Iном ЭД, А*.4 ЗТП tном, °С*.5 ЗТП tmax, °С*.6 ЗТП tокр, °С*.7 ЗТП Тнагр, м*.8 ЗТП Тохл, м*.9 ЗПР Qзапр, %*.10 ЗПР Qсигн, %*.11 ЗПР Qоткл, %*.12 ЗПР Реле Сигн*.13 ЗПР Реле Откл*.14 Сраб РелеОткл

Ia, Ib, Ic

Уставка номинального тока электродви5гателя, АТемпература нагрева электродвигателя
90
при протекании номинального тока, °СМаксимально допустимая температура
155,00нагрева электродвигателя, °СТемпература окружающей среды, °С
20,00Постоянная времени нагрева электродви12,00
гателя, минПостоянная времени охлаждения элек24,00
тродвигателя, минУровень нагрева электродвигателя, при70котором запрещается его пуск, %Предупредительный уровень нагрева
90электродвигателя, %Уровень нагрева, при котором происхо100дит отключение электродвигателя, %Назначение выходного реле на сигнализацию предупредительного уровня наНет
грева электродвигателя
Назначение выходного реле при срабаНет
тывании ЗТП (отключение электродвигателя)Выбор режима срабатывания Реле отБез фиксации

- 37 -

Диапазон
4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».

Шаг
5.
-

-

0,05÷10,00

0,01

0,0÷400,00,1

0,0÷400,00, 1

0,0÷100

0,1

0,0÷999,00,10,0÷999,00,130,0÷100,00,130,0÷100,00,150,0÷200,00,1

Нет, RL1÷RL6-

Нет, RL1÷RL6-

Без фиксации,-1.
*.15 ЗПР Инд Сигн*.16 ЗПР Инд Откл2.
ключения
Назначение светодиода для индикации
превышения нагрева предупредительного
уровня
Назначение светодиода для индикации
срабатывания ЗТП

3.

4.
С фиксацией, Импульсно

5.

Нет

Нет, LED1÷LED9-НетНет, LED1÷LED9-3.2.12 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП)В устройстве АГАТ-200.ДЭ предусмотрено две независимых ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности – ЗННП1, ЗННП2.
3.2.12.1
Описание и функциональные возможности ЗННПЗащита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении напряжением нулевой последовательности (Uo) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания ЗННП независимая.
В ЗННП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗННП останавливается. После снятия блокировки ЗННП (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗННП возобновляется.
Срабатывание ЗННП может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗННП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗННП фиксируются с меткой времени и значением напряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗННП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.12.2
Описание меню и конфигурация ЗННП.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗННП производится соответственно вменю «ЗННП 1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Откл / Вкл».
Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания ЗННП производитсяв пункте меню «ЗННП Фаза Uo». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (Uo, Uo1, Uo2) из назначенных на измерительные каналы напряжения,в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Ввод уставки напряжения срабатывания ЗННП производится в пункте меню«ЗННП Uо ср,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗННП зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы Uo, назначенной в меню «ЗННПФаза Uо». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания ЗННП («ЗННП Фаза Uо») неназначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗННП производится в пункте меню«ЗННП Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗННП производится впункте меню «ЗННП Блок DI». Если в пункте меню «ЗННП Блок DI» выбрать значение «Нет»,то блокировка работы ЗННП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗННП Тблок, с».
Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗННП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Реле 1», а второго
реле в пункте меню «ЗННП Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
- 38 -

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗННП (снижении напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗННП (снижении напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо отсостояния выхода срабатывания ЗННП. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗННП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗННП Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗННП (ЗННП1(2))приведен в Таблице 20.
Таблица 20
п. Меню «*.0 ЗННП»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
2.
*.1 ЗННП1(2) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы ЗННП*.2 ЗННП1(2) фаза Uo*.3 ЗННП1(2) Uо ср,А*.4 ЗННП1(2) Тсраб,с
*.5 ЗННП1(2) Блок DIВыбор индекса напряжения нулевой
последовательности
Напряжение срабатывания ЗННП, ВВыдержка
времени
срабатывания
ЗННП, сНазначение дискретного входа дляблокировки ЗННПДиапазон

Шаг

15

4.
Вкл, Откл
Значение индексов напряжения нулевой последовательности из назначенныхна измерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
5÷100

0,1

1

0,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6

-

Uo

5.
-

-

*.6 ЗННП1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗННП,с

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01*.7 ЗННП1(2) Реле 1Назначение действия ЗННП на выходное реле 1НетНет, RL1÷RL6-*.8 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.9 ЗННП1(2) Реле 2Назначение действия ЗННП на выходное реле 2НетНет, RL1÷RL6-*.10 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.11 ЗННП1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗННПНетНет, LED1÷LED9-* - номер главного меню ступени ЗННП.
3.2.13 Дуговая защита (ДЗ)Дуговая защита (ДЗ) срабатывает, при фиксации срабатывании внешних датчиков контроля
возникновения дуги.
В ДЗ предусмотрен контроль одного или двух датчиков. Для контроля датчиков может бытьназначен любой дискретный вход.
Для каждого из датчиков может быть выбран режим срабатывания с контролем тока.
Для обоих датчиков предусмотрена возможность задания максимального времени контроля.
Если для датчика выбран режим срабатывания с контролем тока, то после истечения выдержки
времени контроля и отсутствии тока действие данного датчика блокируется и формируется сигнализация о неисправности датчика.
Срабатывание сигнализации о неисправности датчика может быть назначено на любое выходное реле и светодиодный индикатор.
Для каждого из датчиков предусмотрено отдельное выходное реле. Срабатывание каждогоиз датчиков может быть также назначено на реле дешунтирования, если аппаратная часть устрой- 39 -ства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается призаказе устройства).
В ДЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ДЗ.
Индикация срабатывания ДЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Срабатывание ДЗ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
Описание меню и конфигурация ДЗ.
3.2.13.1
Конфигурация и настройка параметров ДЗ производится в меню «ДЗ».
Ввод/вывод из работы ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Откл / Вкл».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для контроля 1 датчика производитсяв пункте меню «ДЗ Датчик 1».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для контроля 2 датчика производитсяв пункте меню «ДЗ Датчик 2».
Ввод уставки максимального времени контроля датчиков производится в пункте меню«ДЗ Тконтр,с».
Выбор режима срабатывания датчиков (с контролем тока или без) производится в пункте
меню «ДЗ Контр I>».
Выбор фаз контроля тока ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Фаза I». Для каждой из фазможет быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia,
Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока контроля производится в пункте меню «ДЗ Iконтр.I>,А». Диапазон задания уставки тока контроля ДЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока,назначенных в меню «ДЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз контроля ДЗ («ДЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока контроля отображается в кратностях от номинального тока.
Срабатывание каждого датчика ДЗ может быть назначено на одно из выходных реле. Назначение выходного реле для Датчика 1 производится в пункте меню «ДЗ Реле Д1», а для Датчика Д2 в пункте меню «ДЗ Реле Д2». В пункте меню «ДЗ Реле Д1(Д2) для каждого из назначенных
реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДЗ до момента
квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать неменее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для егоактивации при срабатывании ДЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«ДЗ Реле Д1(Д2) выбрать значение «Реле Дешунт.».
В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДЗ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДЗ производится в меню настройки ДЗ, в пункте
«Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы
УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также в- 40 -

меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное
реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДЗ (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ДЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДЗ приведен в Таблице 21.
Таблица 21
п. Меню «*.0 ДЗ»
1.
*.1 ДЗ Откл / ВклПараметр

Значение поумолчанию
3.
ОтклДиапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл

-НетНет, DI1÷DI6-

НетНет, DI1÷DI6

-

0.00

0,0÷250
Нет, Датчик 1, Датчик 2,Датчик 1 и 2Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1АНет, RL1÷RL6 /Реле Дешунт. **Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6/Реле Дешунт. **Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

0,01

Вкл, Откл

-Нет, LED1÷LED9-Нет, RL1÷RL6-

Нет, LED1÷LED9-*.4 ДЗ Тконтр,с2.
Ввод/вывод из работы ДЗНазначение дискретного для контроля
Датчика 1Назначение дискретного для контроля
Датчика 2Время контроля датчика

*.5 ДЗ Контр,I>Включение контроля тока для датчиков

*.6 ДЗ фаза IВыбор фаз контроля тока ДЗ

Ia, Ib, Ic*.7 ДЗ Контр.I>,А

Уставка тока контроля, А

5,00
1,00

*.2 ДЗ Датчик 1*.3 ДЗ2 Датчик 2*.8 ДЗ Реле Д1*.9 Сраб Реле Д1*.10 ДЗ Реле Д2*.11 Сраб Реле Д2*.12 Пуск УРОВ*.13 ДЗ Инд Сраб*.14 ДЗ Реле Неис*.15 ДЗ Инд НеисНетНазначение действия Датчика 1 наНетвыходное релеВыбор режима срабатывания Реле Без фиксаДатчика 1цииНазначение действия Датчика 2 наНетвыходное релеВыбор режима срабатывания Реле Без фиксаДатчика 2цииРазрешение/запрет пуска УРОВ после
Отклсрабатывания ДЗНазначение светодиодного индикатора
Нетсрабатывания ДЗНазначение реле неисправности датчиНет
каНазначение светодиодного индикатора
Нетнеисправности датчика

5.

-

0,01
-

*
- номер главного меню ступени ДЗ.
**- только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.3
Автоматика
3.3.1
Резервирование отказа выключателя (УРОВ)В устройстве предусмотрена функция резервирования отказа выключателя при срабатывании токовых защит (УРОВ).
3.3.1.1 Описание и функциональные возможности УРОВВ функции УРОВ предусмотрено как резервирование отказа при отключении собственного
выключателя данного присоединения, при срабатывании токовых защит устройства, так и резервирование отказа выключателей нижестоящих присоединений.
Функция УРОВ осуществляет выдачу команды на отключение выключателя вышестоящего
присоединения при срабатывании токовых защит и не отключении в течение заданной выдержки
времени собственного выключателя. Контроль отключения выключателя производится по отсутствию тока.
Для пуска УРОВ при срабатывании токовых защит необходимо в меню требуемой ступени
токовой защиты включить разрешение пуска УРОВ. Для пуска УРОВ от требуемой ступени токовой защиты необходимо чтобы одно из реле, назначенных на срабатывание данной ступени защи- 41 -ты, совпадало с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».
Обязательным условием для работы функции УРОВ является назначение выходного релеотключения выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл
Выкл».
Также в функции УРОВ предусмотрено отключение собственного выключателя защищаемого присоединения при отказе выключателя нижестоящего присоединения. Контроль отказа выключателя фиксируется при срабатывании назначенного дискретного входа. Отключение производится без выдержки времени, но с контролем протекания тока. Для срабатывания ток должен
быть выше заданной уставки.
Срабатывание УРОВ при отказе собственного выключателя данного присоединения может
быть назначено на любое выходное реле. Срабатывание выходного реле УРОВ длительное. Сброс
выходного реле УРОВ происходит только при снижении тока ниже заданной уставки контроля
тока. При этом минимальное время срабатывания выходного реле УРОВ ограничивается длительностью импульса отключения выключателя заданного в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
При срабатывании функции УРОВ от внешних защит (по дискретному входу) срабатывает
выходное реле назначенное как реле отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Индикация срабатывания УРОВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание УРОВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.3.1.2 Меню «УРОВ»Конфигурация и настройка параметров УРОВ производится в меню «УРОВ».
Ввод/вывод из работы УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Откл / Вкл».
Выбор фаз контроля тока производится в пункте меню «УРОВ Фаза I». Для каждой из фазможет быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia,
Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Iсраб,А».
Диапазон задания уставки тока срабатывания УРОВ зависит от номинального тока измерительных
каналов фаз тока, назначенных в меню «УРОВ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания УРОВ («УРОВ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания
отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания УРОВ производится в пункте меню«УРОВ Тсраб,с».
Назначение выходного реле срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ
Вых.Реле».
Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для пуска УРОВ от внешних защит
производится в пункте меню «УРОВ Внеш.Защ».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания УРОВ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «УРОВ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок УРОВ приведен в Таблице 22.
Таблица 22
п. Меню «*.0 УРОВ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 УРОВ Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы УРОВ*.2 УРОВ фаза IВыбор фаз тока срабатывания УРОВ- 42 -

Диапазон

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наНет,Нет,Нет измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».

Шаг
5.
-

-

1.
*.3 УРОВ Iсраб,А
*.4 УРОВ Тсраб,с
*.5 УРОВ Вых.Реле
*.6 УРОВ Внеш.Защ
*.7 УРОВ Инд.Сраб

2.
Ток срабатывания УРОВ, АВыдержка
времени
срабатывания
УРОВ, сНазначение выходного реле срабатывания УРОВНазначение дискретного входа дляпуска УРОВ от внешних защит
Назначение светодиода на индикацию
срабатывания УРОВ

3.
5,00
1,00

4.
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А

0,50,0÷250НетНет, RL1÷RL6

5.
0,01
0,01
-

Нет

Нет, DI1÷DI6-

НетНет, LED1÷LED9-* - номер главного меню «УРОВ»;3.4
Управление, контроль и мониторинг выключателя
3.4.1 Режимы управления выключателем.
В устройстве предусмотрены следующие режимы управления выключателем:−местный - от кнопок на лицевой панели устройства;−дистанционный - при срабатывании назначенных дискретных входов;−диспетчерский - по сети передачи информации.
Для возможности управления выключателем необходимо наличие сигналов о состоянии
выключателя. Для этого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
Также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «Реле ВклВыкл» и«Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя.
Включение выключателя.
Включение выключателя для всех режимов управления возможно только при наличии разрешения на включение. Для формирования разрешения на включение выключателя необходимо
выполнение следующих условий:−наличие отключенного состояния выключателя;−отсутствие сигналов на срабатывание выходного реле отключения выключателя;−отсутствие неисправности выключателя;−дискретный вход, назначенный на разрешение включения, активный или не задан (впункте «Разр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);−дискретный вход, назначенный на запрет включения, неактивный или не задан (впункте «Запр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);−нет запрета на включение от защит пускового режима (ЗПР) и защиты от тепловой
перегрузки (ЗТП);−дискретный вход, назначенный на запрет управления, неактивный или не задан (вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Запр Упр DI» установлено значение
«Нет»).
Наличие разрешения на включение выключателя можно контролировать посредством срабатывания выходного реле назначаемого в пункте «Вых Разр Вкл». Контакт данного реле может
быть включен последовательно с электромагнитом включения выключателя в случае подключения
контактов ключа (кнопок) управления непосредственно к электромагнитам управления выключателя.
Наличие запрета на включение выключателя можно контролировать, назначив в пункте
«Инд Запр Вкл» соответствующий светодиодный индикатор.
Отключение выключателя.
Отключение выключателя для всех режимов управления доступно всегда и блокируется
только при срабатывании дискретного входа назначенного на запрет управления выключателя впункте «Запр Упр DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.4.2 Местное управление.
В устройстве предусмотрено местное управление выключателем от кнопок на лицевой панели. Для местного управления предусмотрено отдельное меню - «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

- 43 -

3.4.2.1 Меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»Меню местного управления расположено в главном меню, слева от меню «0. ИЗМЕРЕНИЯ».
Включение/отключение режима местного управления производится в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ». Если режим местного управления отключен, то в меню «МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» отображается текст «Управление Блокировано».
Для возможности местного управления выключателем необходимо в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя и в пунктах
«Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя. Если конфигурация выключателя не выполнена то в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»отображается текст «Выключатель не сконфигурирован». Для возможности местного управления
должен быть назначен хотя бы один из входов состояния выключателя и задано хотя бы одно релеуправления выключателем.
Если режим местного управления включен и выполнена конфигурация выключателя, то дляместного управления выключателем от кнопок на лицевой панели необходимо перейти в главном
меню в пункт «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и нажать кнопку «ВНИЗ». На ЖКИ в нижней строке отображается текущее состояние выключателя (Выкл.Отключен, Выкл.Включен, Неопред.Сост), в верхней строке отображается операция управления которая может быть выполненапри текущем состоянии выключателя. Если состояние выключателя определено как включенноеили неопределенное, то может быть выполнена операция отключения. Если состояние выключателя определено как отключенное и нет запрета включения, то может быть выполнена операция
включения. При отключенном выключателе и наличии запрета на включение в верхней строке будет отображаться текст «Запрет Включ.». Если задано только одно из выходных реле управления
выключателем, то будет доступна операция управления только соответственно назначенному релеи в верхней строке меню будет отображаться текст «Не назн. РелеВкл» или «Не назн. РелеОткл».
Для включения/отключения выключателя необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»,−при появлении сообщения на подтверждение операции включения или отключении,выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
После активации команды на включение или отключение выключателя устройством будет
выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте меню «Вых РелеВкл» и «Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность
импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «ТимпОткл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.4.3 Дистанционное управлениеВ устройстве предусмотрена возможность дистанционного управления выключателем, присрабатывании назначенных на фиксацию команды включения или отключения дискретных входов.
При наличии разрешения на включение и активации дискретного входа назначенного навключение или активации дискретного входа назначенного на отключение устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте «Вых РелеВкл» и«Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «Тимп Откл,с» меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.4.4 Диспетчерское управлениеВ устройстве предусмотрено диспетчерское управление выключателем - по сети передачи
информации.
При приеме команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан
импульс на срабатывание выходного реле заданного соответственно в пункте меню «Вых РелеВкл» и «Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность
импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «ТимпОткл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Предусмотрено три режима работы диспетчерского управления:- 44 -

«Откл»−«Вкл с блок.»−«Вкл без блок.»Режим «Откл» - диспетчерское управление блокировано.
Режим «Вкл с блок.» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан только при наличии разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.
Режим «Вкл без блок.» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан, не зависимо от наличия разрешения на включение. Отключение
выключателя выполняется без блокировок.
Выбор режима работы диспетчерского управления производится в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ».
3.4.5 Настройки управления выключателем.
Настройка параметров управления выключателем производится в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ».
3.4.5.1 Меню «НАСТРОЙКИ УПРАВ.ВЫКЛЮЧ»Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя производитсяв меню «Дист.Вкл DI».
Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя производитсяв меню «Дист.Откл DI».
Назначение дискретного входа для разрешения включения выключателя производится вменю «Разр.Вкл DI».
Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя производится вменю «Запр.Вкл DI».
Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя производится в меню «Вых Разр Вкл».
Назначение светодиодного индикатора для сигнализации наличия запрета включения выключателя производится в меню «Инд Запр Вкл».
Включение/отключение местного режима управления производится в меню«Мест Управл.». Для возможности управления выключателем от кнопок на лицевой панели устройства необходимо выбрать значение «Вкл».
Включение/отключение диспетчерского режима управления производится в меню«Дисп Управл.». Для возможности управления выключателем по локальной сети необходимо выбрать значение «Вкл с блок» или «Вкл без блок».
Краткое описание меню приведено в Таблице 23.
Таблица 23−

п. Меню
«*.0 НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ»1.
*.1 Дист Вкл DI*.2 Дист Откл DI*.3 Разр.Вкл DI*.4 Запр.Вкл DI*.5 Запр.Вкл ЗПР*.6 Запр.Вкл ЗТП*7Вых Разр Вкл*.8 Инд Запр ВклПараметр
2.
Назначение дискретного входа длядистанционного включения выключателя
Назначение дискретного входа длядистанционного отключения выключателя
Назначение дискретного входа дляразрешения включения выключателя
Назначение дискретного входа дляблокировки включения выключателя
Ввод/вывод запрета пуска ЭД от ЗПРВвод/вывод запрета пуска ЭД от ЗТПНазначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля сигнализации о наличии запрета
включения выключателя

- 45 -

Значение поумолчанию

Диапазон

Шаг

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6-

НетНет, DI1÷DI6-

НетНет, DI1÷DI6-

НетНет, DI1÷DI6

-

Откл
Откл

Откл/Вкл
Откл/Вкл

-НетНет, RL1÷RL6-

НетНет, LED1÷LED9-1.
*.9 Мест Управл
*.10 Дисп Управл

2.
Включение отключение местного режима управления
Выбор режима работы диспетчерского
режима управления

3.

4.

5.

Откл

Вкл, Откл

-ОтклОткл / Вкл с блок /Вкл без блок,-*- номер главного меню.
3.4.6 Контроль и мониторинг выключателяВ устройстве предусмотрены следующие возможности контроля и мониторинга выключателя:контроль состояния выключателя (включен/отключен);измерение времени включения и отключения выключателя;−счетчик количества циклов включения-отключения выключателя;−счетчик циклов аварийного отключения выключателя;−выявление и сигнализация неисправностей выключателя;−выявление и сигнализация аварийного отключения выключателя (при срабатывании
защит действующих на отключение);−фиксацию внешнего отключения выключателя (не от выходного реле отключения);−фиксацию неисправностей и аварийного отключения выключателя в регистраторе
событий.
3.4.6.1 Контроль состояния выключателя
Контроль включенного и отключенного состояния выключателя производится посредством
назначаемых соответственно в пункте «Выкл Вкл DI» и «Выкл Откл DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» дискретных входов.
3.4.6.2 Измерение времени включения и отключения выключателяВ устройстве предусмотрено измерение и индикация времени включения и отключения выключателя. Измерение времени включения или отключения производится от фиксации срабатывания выходного реле включения или от отключения до момента срабатывания дискретного входа
контроля соответственно включенного или отключенного состояния выключателя. Индикация
времени включения и отключения производится в меню «КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация времен включения и отключения последней операции управления выключателем и максимальных зафиксированных времен включения и отключения. Значения времен включения и отключения сохраняются в энергонезависимой памяти.
3.4.6.3 Счетчик количества циклов включения-отключенияВ устройстве предусмотрено измерение и индикация количества циклов включенияотключения выключателя. Фиксация цикла включения-отключения производится при отключении
выключателя. Индикация количества циклов включения-отключения производится в меню«КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация общего количества циклов включения-отключения, атакже количества аварийных отключений выключателя. Аварийное отключение выключателя
фиксируется при отключении выключателя от любой из защит устройства действующей на отключение. Значения количества циклов включения-отключения сохраняются в энергонезависимой
памяти.
3.4.6.4 Выявление и сигнализация неисправностей выключателя.
В устройстве предусмотрено:−выявление неопределенного состояния выключателя;−выявление отказа выключателя при включении или отключении;−фиксацию неисправности выключателя при срабатывании назначенного дискретного
входа;
При выявлении неисправности выключателя блокируются функции защит и автоматики,использующие в своей логике контроль состояния выключателя, а также управление выключателем.
Неопределенное состояние выключателя.
При выявлении неактивного состояния обеих дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя, или одновременной их активации на время превышающее выдержку
времени, формируется сигнализация неопределенного состояния выключателя. Выдержка времени
устанавливается равной большей из заданных уставок максимального времени включения или отключения. Выявление неопределенного состояния выключателя фиксируется с меткой времени в−−- 46 -

регистраторе событий. Неисправность выявления неопределенного состояния выключателя автоматически сбрасывается при нормализации состояния дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя.
Отказ выключателя.
Отказ выключателя фиксируется в случае превышения значения измеренного времени
включения или отключения выключателя заданного максимального значения. Отказ выключателя
фиксируется с меткой времени в регистраторе событий. Неисправность, сформировавшаяся прификсации превышения времени включения или отключения выключателя сбрасывается только
нажатием кнопки «ВВОД» на лицевой панели, на время не менее 2с.
Неисправность выключателя при срабатывании назначенного дискретного входа.
В устройстве предусмотрено возможность приема сигнала о неисправности выключателя
посредством фиксации срабатывания назначенного дискретного входа. Данная неисправность автоматически сбрасывается при деактивации заданного дискретного входа.
Контролировать наличие неисправности выключателя можно посредством выходного релеили светодиодного индикатора назначенных соответственно в пунктах «Реле Неиспр.» и «ИндНеиспр.» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.4.6.5 Аварийное отключение выключателя
Отключение выключателя от любой из защит действующей на отключение фиксируется вустройстве как аварийное отключение. Контроль аварийного отключения может быть выполнен
посредство назначения выходного реле или светодиодного выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.4.6.6 Внешнее отключение выключателя
Внешнее отключение выключателя фиксируется в случае отключения выключателя не отвыходного реле отключения устройства.
3.5
КонфигурацияВ устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров
устройства.
3.5.1 Конфигурация выключателяВ устройстве предусмотрены следующие возможности конфигурации параметров, контроляи мониторинга выключателя:−назначение дискретных входов для контроля включенного и отключенного положения выключателя;−назначение выходных реле включения и отключения выключателя;−назначение светодиодных индикаторов для контроля включенного и отключенного
состояния выключателя;−назначение дискретного входа для фиксации неисправности выключателя;−назначение дискретного входа для запрета управления выключателем;−назначение выходного реле и светодиодного индикатора контроля неисправности
выключателя;−назначения выходного реле и светодиодного индикатора контроля аварийного отключения выключателя;−задание времени импульса выходных реле включения и отключения выключателя;−задание минимальной длительности срабатывания реле отключения выключателя;−задание максимально допустимого времени включения и отключения выключателя.
3.5.1.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»Конфигурация и настройка параметров выключателя производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Назначение дискретного входа для контроля включенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Вкл DI». Назначение дискретного входа для контроля отключенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Откл DI». Назначение необходимо выполнить всоответствии с физическим подключением этих сигналов к устройству. По умолчанию в устройстве контроль включенного положения выключателя назначен на дискретный вход «DI1», контроль
отключенного положения на дискретный вход «DI2».
Настройка этих параметров необходима для работы функций контроля и мониторинга выключателя.
- 47 -

Если к устройству подключается только один вход контроля состояния выключателя, то вменю назначения состояния выключателя которое не подключено к устройству, необходимо выбрать значение «Нет». В этом случае, для фиксации неподключенного состояния выключателя,будет использоваться инверсное состояние дискретного входа подключенного состояния выключателя.
Изменение состояния выключателя автоматически фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
При использовании только одного дискретного входа, для контроля состояния выключателя, будут не доступны или некорректно работать некоторые функции мониторинга выключателя.
В пункте меню «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указываются выходные реле, действующие соответственно на включение и отключение выключателя.
Настройка этих параметров необходима для местного, дистанционного и диспетчерского
управления выключателем, для работы функций мониторинга выключателя, а также для работы
функций автоматики (УРОВ).
В пункте меню «Инд Выкл Вкл» и «Инд Выкл Откл» назначаются светодиодные индикаторы для контроля соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
Назначение дискретного входа для контроля неисправности выключателя производится вменю «Неисп.Выкл DI».
Назначение дискретного входа для контроля запрета управления выключателя производится в меню «Запр.Упр DI».
В пункте меню «Реле Неиспр.» назначается выходное реле, срабатывающее при выявлении
неисправности выключателя.
В пункте меню «Инд Неиспр.» назначается светодиодный индикатор для контроля неисправности выключателя.
В пункте меню «Реле Авар.Отк» назначается выходное реле, срабатывающее при фиксации аварийного отключения выключателя.
В пункте меню «Инд Авар.Откл» назначается светодиодный индикатор для контроля аварийного отключения выключателя.
В пункте меню «Тимп.вкл,с» и «Тимп.отклс,с» задается длительность времени импульса
соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются дляфиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).
В пункте меню «Тмин.откл,с» задается минимальное время активации выходного реле отключения, назначенного в пункте меню «Реле ОтклВыкл».
В пункте меню «Твкл.макс,с» и «Тоткл.макс,с» задается максимально возможное время
соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются дляфиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).
При выявлении неисправности выключателя может быть активировано назначенное выходное реле и/или светодиодный индикатор.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 24.
Таблица 24
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»1.
*.1 Выкл Вкл DI*.2 Выкл Откл DI*.3 Реле ВклВыкл
*.4 Реле ОтклВыкл
*.5 Инд Выкл.Вкл

Параметр
2.
Назначение дискретного входа дляфиксации включенного состояния выключателя
Назначение дискретного входа дляфиксации отключенного состояния
выключателя
Указание выходного реле включения
выключателя
Указание выходного реле отключения
выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля включенного состояния
выключателя

- 48 -

Значение поумолчанию

Диапазон

Шаг

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6-

НетНет, DI1÷DI6-

НетНет, RL1÷RL6-

НетНет, RL1÷RL6 /Реле Дешунт. *-НетНет, LED1÷LED9-

1.
*.6 Инд Выкл.Откл
*.7 Неисп.Выкл DI*.8 Запрет.Упр DI*.9 Реле Неиспр.
*.10 Инд Неиспр.
*.11 Реле Авар.Отк
*.12 Инд Авар.Откл
*.13 Тимп.вкл,с
*.14 Тимп.откл,с
*.15 Тмин.откл,с
*.16 Твкл.макс,с
*.17 Тоткл.макс,с2.
Назначение светодиодного индикаторадля контроля отключенного состояния
выключателя
Назначение дискретного входа дляконтроля неисправности выключателя
Назначение дискретного входа дляконтроля запрета управления выключателем
Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении неисправности выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля неисправности выключателя
Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении аварийного
отключения выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля аварийного отключения
выключателя
Задание максимально возможного времени включения выключателя
Задание максимально возможного времени отключения выключателя
Задание минимального времени активации реле отключения выключателя
Задание максимально возможного времени включения выключателя
Задание максимально возможного времени отключения выключателя

3.

4.

5.

Нет

Нет, LED1÷LED9-НетНет, DI1÷DI6-

НетНет, DI1÷DI6-

НетНет, RL1÷RL6-

НетНет, LED1÷LED9НетНет, RL1÷RL6

НетНет, LED1÷LED90,200

0,040÷10,000

0,200

0,040÷10,000

0,040

0,020÷10,000

0,200

0,010÷10,000

0,200

0,010÷10,000-*- только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.5.2
Конфигурация измерительных входов
Устройство содержит шесть измерительных каналов тока (I1, I2, I3, I4, I5, I6) для измерения
фазных токов электродвигателя.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Измерительные каналы I1÷I6 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов
тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства).
3.5.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение тока (напряжения) данного измерительного канала.
Для любого из измерительных каналов тока I1÷I6 можно присвоить следующие значения
фаз Iа, Ia1, Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2, Io, Io1, Io2 которые в последствии будут доступны в менювыбора фаз срабатывания защит и будут отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Если использование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение
«Нет». По умолчанию измерительным каналам тока I1, I2, I3 присвоены соответственно фазы Iа1,
Ib1, Ic1, а измерительным каналам тока I4, I5, I6 присвоены соответственно фазы Iа2, Ib2, Ic2.
Присвоение фаз измерительным каналам тока может быть произвольным, при этом физическое
подключение должно быть выполнено соответственно назначению. Присвоение одноименной фазы с одинаковым индексом для разных измерительных каналов не возможно. Если, например, дляизмерительного канала I1 назначена фаза Ia1, то в списке выбора фаз для измерительных каналов
I2÷I6 значение Ia1 уже будет отсутствовать.
Для индикации измеренных значений токов и напряжений в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» впервичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации.
Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно вбоковом меню настройки измерительного канала.

- 49 -

Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения тока или напряжения измерительного канала.
Дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ» задается:−базовый измерительный канал, относительного которого измеряются фазовые углыизмеряемых величин, для индикации в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».
3.5.3
Конфигурация дискретных входов
Устройство содержит 6 дискретных входов – DI1÷DI6. Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов производится непосредственно в меню защит и автоматики.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:−выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;−назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа;−
назначение выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа;−задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;−задание выдержки времени на активацию;−включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.
3.5.3.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней
строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:−«0» - вход «прямой»;−«1» - вход «инверсный».
В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней
строке выбранный номер светодиодного индикатора, «1» - LED1, «3» - LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».
В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа вверхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней строке
выбранный номер реле, «1» - RL1, «3» - RL3, и т.д. Если при активации дискретного входа не требуется срабатывание реле необходимо выбрать значение «-».В пункте меню «Фильтр DI,мс» задается минимальное время непрерывного нахождения дискретного входа в одном из состояний
(активном или неактивном), необходимое для фиксации данного состояния. Даная уставка общаядля всех дискретных входов.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Тср,с» ÷ «DI6 Тср,с» можно задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Твозв,с» ÷ «DI6 Твозв,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на возврат требуемого входа.
В пункте меню «Рег. сраб DI» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния дискретных входов в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 25.
Таблица 25
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ДИСКР.ВХОДОВ»1.
*.
DI123456
1 Инд LED -- -- --Параметр
2.
Назначения светодиодного индикаторана срабатывание при активации дискретного входа

- 50 -

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

«-»

«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Шаг
5.
-

1.
*.
2

DI123456
Сраб RL - - - - -*.
3

DI123456
Инверс 000000*.4 Фильтр DI,мс
*.5 DI1 Тср, с*.6 D2 Тср, с*.7 DI3 Тср, с*.8 DI4 Тср, с*.9 DI5 Тср, с*.10 DI6 Тср, с*.11 DI1 Твозв, с*.12 DI2 Твозв, с*.13 DI3 Твозв, с*.14 DI4 Твозв, с*.15 DI5 Твозв, с*.16 DI6 Твозв, с*.17 Рег. сраб DI

2.
Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного
входаВыбор «прямого» или «инверсного»срабатывания дискретного
Фильтр времени фиксации изменения
состояния дискретного входа, мсВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI2, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI3, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI4, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI5, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI6, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI1, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI2, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI3, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI4, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI5, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI6, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий

3.

4.

5.

«-»

«-»,1,2,3,4,5,6

-

0

0, 1

-

10

5÷10001

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл-* - номер главного меню.
3.5.4
Конфигурация выходных релеУстройство содержит 6 выходных реле – RL1÷RL6. Параметры выходных реле приведены
в п.2.2 «Технические характеристики».
Задание выходного реле срабатывания для всех защит и автоматик производится непосредственно в меню их настройки.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ» предусмотрены следующие дополнительные
возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:−выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;−задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;−задание дополнительной выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.
3.5.4.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «RL123456», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:−«0» - «прямое» срабатывание;−«1» - «инверсное» срабатывание.
Для каждого из выходных реле в пунктах меню «RL1 Тср,с» ÷ «RL6 Тср,с» можно задать
дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание
реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты или автоматики плюс дополнительная выдержка.
В пункте меню «Рег. сраб RL» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния выходных реле в регистраторе событий.
- 51 -

Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 26.
Таблица 26
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫХ.РЕЛЕ»1.
*.
RL1234561Инверс 000000*.2 RL1 Тср, с*.3 RL2 Тср, с*.4 RL3 Тср, с*.5 RL4 Тср, с*.6 RL5 Тср, с*.7 RL6 Тср, с*.8 RL1 Твозв, с*.9 RL2 Твозв, с*.10 RL3 Твозв, с*.11 RL4 Твозв, с*.12 RL5 Твозв, с*.13 RL6 Твозв, с*.14 Рег. сраб RL

Параметр
2.
Выбор «прямого» или «инверсного»срабатывания выходного релеВыдержка времени срабатывания выходного реле RL1, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL2, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL3, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL4, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL5, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL6, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL1, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL2, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL3, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL4, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL5, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL6, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе
событий

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

0

0, 1

-

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл

-

Шаг
5.

* - номер главного меню.
3.5.5
Конфигурация светодиодных индикаторов
Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 производится непосредственно в меню защит и автоматики.
Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. Привключении оперативного питании устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности ваппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания».
3.5.5.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД»Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕТ.ИНД.» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:−без фиксации;−с фиксацией;−с фиксацией и миганием.
Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен
выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых онназначен.
Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светиться
после деактивации выхода всех защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «ВВОД».

- 52 -

Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.
Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые не быликвитированы нажатием кнопки «ВВОД» до момента отключения питания, их состояние сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных
индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «ВВОД».
В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов,для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «DI Сброс фикс» дискретного входа.
3.5.6
Конфигурация защитВ устройстве предусмотрена возможность не отображать в меню неиспользуемые ступени
защит или функции автоматики, что дает возможность сократить меню и отображать только тезащиты или функции автоматики, которые используются.
3.5.6.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики
можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «Не используется». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и неотображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней
добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если доэтого она была включена.
3.5.6.2 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики
можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «Не используется». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и неотображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней
добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если доэтого она была включена.
3.5.7
Конфигурация устройстваВ меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:−ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);−конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети и скорость передачи данных);−назначение реле контроля исправности устройства;−включение или отключение пароля доступа к изменению параметров от кнопок налицевой панели устройства;−изменение пароля;−включение или отключение пароля доступа к изменению параметров посредством
удаленного доступа по интерфейсу связи RS-485 и USB;−контроль и редактирование даты и времени внутренних часов устройства;−удаление всех записей регистратора событий;−восстановление заводских настроек устройства;−перевод устройства в режим обновления программного обеспечения;При включении питании и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может
быть переназначено на любое другое реле.
3.6
Информация об устройствеВ устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.
3.6.1
Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:- 53 -

−−−−модификация устройства;код заказа;серийный номер устройства;версия программного обеспечения.

3.7
КонтрольВ устройстве предусмотрено отдельное меню для контроля входной и выходной информации, а также дополнительной информации о работе функций защит и автоматики.
3.7.1 Меню «КОНТРОЛЬ»Меню «Контроль» предназначено для индикации:−состояния дискретных входов;−состояния выходных реле;−зафиксированное значение длительности времени последнего пуска электродвигателя;−суммарное время всех пусков электродвигателя;−время до разрешения следующего пуска электродвигателя.
−времени включения выключателя при последней операции включения;−времени отключения выключателя при последней операции отключения;−наибольшего зафиксированного времени включения выключателя;−наибольшего зафиксированного времени отключения выключателя;−количество операций включения/отключения выключателя;−количество аварийных отключений выключателя;−неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики.
В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый
номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке его состояние:−«0» - вход не активный;−«1» - вход активный.
В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6 и выход дешунтирования (Д) - «Реле 123456Д», в нижней строке состояние
реле:−«0» - реле не сработано;−«1» - реле сработано.
Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного»режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.
В устройстве предусмотрена возможность измерения времени включения и отключения выключателя. Измеряются и отображаются в меню значения времени последней операции включения и отключения выключателя, а также фиксируются их максимальные значения.
Для измерения времени включения и отключения выключателя необходимо, обязательно,назначить дискретные входа для фиксации состояния выключателя и указать реле, действующиена включение и отключение выключателя.
В пункте меню «Тпосл.вкл,с» и «Тпосл.откл,с» фиксируется соответственно время включения и отключения выключателя последней операции включения и отключения.
В пункте меню «Тмакс.вкл,с» и «Тмакс.откл,с» фиксируется максимальное зафиксированное время включения и отключения выключателя.
Количество циклов срабатывания (включение/отключение) выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет Откл / Вкл».
Количество циклов аварийного отключения выключателя можно контролировать в пункте
меню «Счет АварОткл». Аварийное отключение выключателя фиксируется при срабатывании
любой из защит действующей на отключение, а также срабатывании дуговой защиты или функции
УРОВ.
Зафиксированные значения времен включения/отключения, количества операций включения/отключения, счетчика аварийных отключений сохраняются в энергонезависимой памяти, и необнуляются при отключении оперативного питания устройства.
Для обнуления требуемого значения необходимо:- 54 -

нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку «ВВОД» в требуемом меню;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение обнуления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены обнуления и повторно нажать кнопку «ВВОД».
В пункте меню «Состояние АГАТ» отображается текущее состояние функции самодиагностики состояния аппаратной и программной части устройства.
При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправен».
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться
текст:−«Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу
устройства;−«Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всехфункций устройства;где 000 – код неисправности.
Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности
приведено в п.3.11.
−

3.8
Тест
В устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.
3.8.1
Меню «ТЕСТ»Меню «ТЕСТ» предназначено для:−имитации срабатывания дискретных входов;−проверки работоспособности выходных реле;−проверки работоспособности светодиодных индикаторов;−проверки исправности ЖКИ.
В пункте меню «Тест Откл / Вкл» производится активация доступа к пунктам меню«ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Откл / Вкл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие
пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.
Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Откл / Вкл» установить значение «Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим
мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту
после последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» всеустановленные значения сбрасываются.
В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке «000000». Для имитации срабатывания входа необходимо:−нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики какактивный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».
Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое
состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует напряжение и отключена имитация.
В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер релеRLI1÷RL6 - «Реле 123456», в нижней строке «000000». Для активации срабатывания выходного
реле необходимо:- 55 -

нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данное выходное реле сработает. Для отключения активации выходного реленеобходимо обратно установить значение «0».
При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные
реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при егоактивации в меню «ТЕСТ».
Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню«Тест св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включаются на 2 секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».
Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение
«Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя
ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение
«Откл» в меню «Тест ЖКИ».
−3.9Регистратор событийВ устройстве АГАТ-200.ДЭ реализован встроенный регистратор событий.
3.9.1
Описание и функциональные возможности регистратора событий
Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства факты обнаружения аварий и неисправностей:−фиксацию изменения уставок;−изменение состояния дискретных входов;−срабатывание и сброс пусковых органов защит;−длительность времени пуска защит;−активация и сброс блокировок защит;−срабатывание защит и функций автоматики;−обнаружение внутренних неисправностей устройства.
При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событийна дисплее будет отображаться информация о последнем.
Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».
Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1000, максимальное количество
событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие
записывается на место самого старого.
Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен вПриложении 1.
3.9.2
Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:−номер события;−краткое наименование события;−время фиксации;−активация «=1», или сброс «=0» события.
Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображается во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформацииДля просмотра событий необходимо:- 56 -

−−−−зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;нажать кнопку «ВПРАВО»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «Вверх» просмотреть записанные события на данную

дату.
Для событий, в меню отображения которых справа от времени имеется значок «►», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».
В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно все событияза отдельную дату или все записанные события.
Для удаления отдельной даты в меню отображения требуемой даты необходимо:−нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».
В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событийпо каналу связи USB или RS-485 с последующим просмотром на ПК при помощи входящего вкомплект поставки ПО.
3.10Регистратор сигналовВ устройстве АГАТ-200.ДЭ реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.
3.10.1.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов
Регистратор сигналов используется для регистрации мгновенных значений токов и напряжений, а также дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов. Записанные
данные сохраняются в энергонезависимой памяти.
Основные характеристики:−частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период
промышленной частоты – 50 Гц);−максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;−максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;−максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;−максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
−длительность предаварийной записи от заданной длительности осциллограммы придлине осциллограммы;0,1÷10c – от 5 до 80 %;10,1÷20c – от 5 до 40 %;20,1÷40c – от 5 до 20 %.
−количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и количества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.
Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:−перезапись;−насыщение.
В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осциллограмма
будет перезаписана данными новой осциллограммы.
В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осциллограмм не производится. Запись новых осциллограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осциллограмм.

- 57 -

Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, а также внутренних логических сигналов задается пользователем в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 20.
Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:−при срабатывании назначенных дискретных входов;−при активации внутренних логических сигналов;−по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
В процессе записи осциллограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи
текущей осциллограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.
Считывание осциллограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB, припомощи входящей в комплект поставки программы.
Программа позволяет:−считать перечень хранящихся в памяти устройства осциллограмм (для каждой осциллограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пускданной осциллограммы);−считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осциллограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE 1;−удалить все хранящиеся в памяти устройства осциллограммы.
Удаление всех записанных осциллограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
3.10.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.
Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».
Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню «ОСЦ. Откл /Вкл».
Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».
Ввод уставки длительности осциллограммы производится в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Ввод уставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню«Доавар.пер.,%». Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки
длительности записи одной осциллограммы заданной в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню «Режим записи».
В пункте меню «Записано осц.» отображается общее число записанных в памяти осциллограмм. При внесении изменений в настойки регистратора (увеличении длительности записи осциллограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осциллограмм, количество записанных осциллограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осциллограмм.
В пункте меню «Свободно осц.» отображается число осциллограмм, которые могут бытьзаписаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись»или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение», с учетом занятой памяти уже записанными осциллограммами. В режиме «Перезапись» при заполнении памяти в данном меню вместо
количества будет отображаться текст «Перезапись».

1

COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems).
Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических сигналов.
- 58 -В пункте меню «Макс.кол.осц» отображается максимальное число осциллограмм, которые
могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение».
Информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осциллограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм будет недоступна, и в этих пунктах
меню будет отображаться текст «Неопределено».
Пункт меню «Ручной пуск» предназначен для принудительного пуска регистратора. Навремя записи осциллограммы в данном пункте меню отображается текст «Блокировано» и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также
блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговыхили дискретных входов регистратора.
Пункт меню «Стереть все осциллограммы» предназначен для удаления из памяти всех записанных осциллограмм.
Для удаления всех записанных осциллограмм необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно
нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Пункты меню «Аналог.вх А1» ÷ «Аналог.вх А8» предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение фазы тока или напряжения для данного аналогового входа регистратора.
В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки тока (напряжения) для пуска регистратора.
Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;−«Рег.и пуск <» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже уставки заданной в боковом меню данного канала «А* Уст. по <» производится
автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск >» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по >» производится автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск <>» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала
«А* Уст. по <>» производится автоматический пуск регистратора.
Пункты меню «Дискр.вх Д1» ÷ «Дискр.вх Д16» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение дискретного входа устройства (DI1÷DI6) иливнутреннего логического сигнала для данного дискретного входа регистратора.
- 59 -В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистратора выбирается режим работы данного входа.
Для каждого из дискретных входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства
(DI1÷DI6) или внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистратора поданному каналу не выполняется;−«Рег.и пуск» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства
(DI1÷DI6) или внутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабатывания дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистратора.
Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 27.
Приведенные ниже внутренне логические сигналы, формируемые функциями защит и автоматики, доступны при условии, что данная ступень защиты или функция автоматики используется (не отключена в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» и отображается в меню устройства).
Таблица 27
N
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Описание

Внутренний логический сигнал
2.
ДТ ПускДТ БлокДТ СрабДО ПускДО БлокДО Сраб
МТЗ1 Пуск
МТЗ1 Ускор
МТЗ1 Блок
МТЗ1 Сраб
ТО1 Пуск
ТО1 Блок
ТО1 Сраб
ЗНЗ1 Пуск
ЗНЗ1 Блок
ЗНЗ1 Сраб
НЗНЗ1 ПускНЗНЗ1 БлокНЗНЗ1 СрабЗТОП1 ПускЗТОП1 БлокЗТОП1 СрабЗОФ1 Пуск
ЗОФ1 Блок
ЗОФ1 СрабЗНФ ПускЗНФ СрабЗПР ПускЗПР СрабЗТП ПускЗТП Сраб
ЗННП1 ПускЗННП1 БлокЗННП1 СрабДЗ Сраб
УРОВ Пуск
УРОВ Сраб
Выключ ВклВыключ ОтклВыключ НеисРазреш Вкл
МТЗ2 Ускор
МТЗ2 Блок

3.
Состояние сигнала пускового органа ДТСостояние сигнала срабатывания блокировки ДТСостояние сигнала срабатывания ДТСостояние сигнала пускового органа ДОСостояние сигнала срабатывания блокировки ДОСостояние сигнала срабатывания ДОСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 1 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗТОПСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала пускового органа ЗНФСостояние сигнала срабатывания ЗНФСостояние сигнала пускового органа ЗПРСостояние сигнала срабатывания ЗПРСостояние сигнала пускового органа ЗТПСостояние сигнала срабатывания ЗТПСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания ДЗСостояние сигнала пускового органа УРОВСостояние сигнала срабатывания УРОВВыключатель Включен
Выключатель Отключен
Неисправность Выключателя
Разрешение Включения Выключателя
Состояние сигнала ускорения 2 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени МТЗ- 60 -

1.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

2.
МТЗ2 Сраб
ТО2 Пуск
ТО2 Блок
ТО2 Сраб
ЗНЗ2 Пуск
ЗНЗ2 Блок
ЗНЗ2 Сраб
НЗНЗ2 ПускНЗНЗ2 БлокНЗНЗ2 СрабЗОФ2 Пуск
ЗОФ2 Блок
ЗОФ2 Сраб
ЗННП2 ПускЗННП2 БлокЗННП2 СрабЗТОП2 ПускЗТОП2 БлокЗТОП2 СрабМТЗ3 Пуск
МТЗ3 Ускор
МТЗ3 Блок
МТЗ3 Сраб
ТО3 Пуск
ТО3 Блок
ТО3 Сраб

3.
Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗННПСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗТОПСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗТОПСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 3 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ТО- 61 -

4СВЯЗЬУстройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен
разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи
приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
4.1
Интерфейс связи USBРазъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USBпредназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.
Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «А–В». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
4.2
Интерфейс связи RS-485
Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU
и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации
АСУ.
Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить какчтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки
и.д).
Настройка параметров (адрес устройства в сети, контроль четности и скорость передачи
информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА».
Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложении к данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи
Modbus RTU устройств серии АГАТ-200.ДЭ».
4.3
Программное обеспечениеВ комплект поставки устройства входит программное обеспечение – программный комплекс SUZi, предназначенный для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства. Программный комплекс SUZi поддерживает подключение к устройству по обоим интерфейсам связи – USB и RS-485.
Детальное описание программного комплекса SUZi приведено в файле справки, вызываемом из меню программы.

- 62 -

5ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной
части.
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной
части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть
выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.
По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ».
Критичность выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние АГАТ»меню «КОНТРОЛЬ».
При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние АГАТ» отображается
текст «Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий, осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной
подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.
При критичных неисправностях (в пункте «Состояние АГАТ» отображается текст «Отказ
000»), все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются.
Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи
оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.
Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 28. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.
Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором
LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания).
В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реленаходится в сработанном состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении
питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.
Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
Таблица 28
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Код неисправности

Описание неисправности

00001
00002
00004
00008
00016
00032

7

00064

8
9
10

00256
00512
01024

Сбой программного обеспечения
Отказ памяти EEPROM
Отказ памяти SRAM
Отказ модуля дискретных входов/выходов
Отказ АЦПОтказ Блока питания (±12 В Питание выходных реле)Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера
Отказ памяти FLASHОтказ ЖКИОтказ Modbus- 63 -

Критичность неисправности
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Неисправность
Неисправность
Неисправность

6РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.ДЭ

6.1
ЖКИ и кнопки управления
Программирование и ввод уставок в АГАТ-200.ДЭ производится с помощью кнопок идисплея, расположенных на передней панели устройства.
Для отображения информации используется жидкокристаллический индикатор (2 строки по
16 алфавитно-цифровых символов) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту при нажатии
любой клавиши управления.
Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных реле.
Назначение кнопок управления приведено в таблице 29.
Таблица 29«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню.
Увеличить величину уставки или номер опции.
«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню;Уменьшить величину уставки или номер опции.
«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню.
Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров.
Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

6.2
Работа с меню.
Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменюдля каждого из пунктов основного меню.
Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Дляпередвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».
В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:−если в любом из пунктов основного меню нажать клавишу «ВВЕРХ», происходит
быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);−если в любом из пунктов подменю нажать кнопку «ВНИЗ» - происходит быстрое
перемещение в последний пункт подменю.
−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать кнопку «ВВЕРХ» - происходит быстрое перемещение в первый пункт подменю;6.2.1
ПарольДля защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ ких редактированию от кнопок на лицевой панели устройства или удаленно, по интерфейсу связи
RS-485 и USB, может быть защищен паролем.
Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы A, B, C, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен.
В устройстве предусмотрена возможность включения или отключения защиты паролем отдельно для всех видов доступа:−от кнопок на лицевой панели устройства;−по интерфейсу связи USB;−по интерфейсу связи RS-485.
Включение/отключение и изменение пароля производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
УСТРОЙСТВА». Включение/отключение пароля для доступа от кнопок на лицевой панели устройства производится в пункте - «Пароль» «Вкл/Откл», для удаленного доступа в пункте – «Пароль Дист.». При включенном пароле его ввод требуется при первом доступе к изменению уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставок илинастроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода пароля. Через 1 минуту после
последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем
редактировании опять потребуется ввод пароля.
Для включения/отключения пароля необходимо:- 64 -в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Пароль» «Откл(Вкл)»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;−нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое
значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
Для изменения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «****»;−
нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Измените
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести новый пароль;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Пароль изменен».
6.2.2
Редактирование параметров
Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки тока срабатывания, выдержки времени и.тд) иливыбор из списка требуемого значения параметра (Откл / Вкл защит, выбор требуемого номера
дискретного входа или выходного реле и.тд). В одном пункте меню может задаваться как один,так и несколько параметров.
−6.2.2.1 Редактирование числовых значений параметровДля редактирования числового значения необходимо:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между разрядами числаи «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести требуемое значение;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выполненных изменений.
Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного
диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки «ВВОД» значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.
6.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде спискаДля редактирования параметров представленных в виде списка:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотреть по одному значению весьсписок возможных значений параметра и выбрать требуемое;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выбранного значения.
В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.
При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение и- 65 -

дополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.
6.2.3
Восстановление заводских настроекВ устройстве предусмотрена возможность сброса всех произведенных изменений уставок инастроек до исходных значений, установленных на заводе изготовителе.
Для восстановления заводских настроек необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Заводские настройки»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Настр.по
умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» для подтверждения
сброса настроек до заводских значений или «НЕТ» для отмены и возврата в меню и нажать кнопку «ВВОД». После этого устройство автоматически перезагрузится. На ЖКИ появится сообщение
«Ошибка загрузки уставок»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Устав.по
умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» и нажать кнопку
«ВВОД»;−
на ЖКИ появится сообщение «Загружены устав. по умолчанию» свидетельствующее об успешном восстановлении заводских установок;−для квитирования данного сообщения нажать кнопку «ВВОД».

- 66 -

7МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

7.1
МаркировкаНа корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:−товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;−условное обозначение устройства;−номер ТУ, по которым изготовлено устройство;−номинальное значение напряжения питания, В;−порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;−год выпуска (месяц, год).
7.2
Упаковка
Устройство поставляется упакованным в индивидуальную упаковку и транспортную тару,обеспечивающую сохранность в условиях транспортировки и хранения. Устройство укладываетсяв транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке
Индивидуальная упаковка выполнена в виде коробки из гофрированного картона поГОСТ Р 52901-2007.
Транспортная тара изготовлена в виде картонного ящика по ГОСТ 9142-90. Транспортная
тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

- 67 -

8УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИПо способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим
током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.
Корпус устройства должен быть надежно заземлен.
Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.
Обслуживание АГАТ-200.ДЭ необходимо выполнять, отсоединив его от источников тока инапряжения питания.
Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике
входного тока и напряжения питания.

- 68 -

9ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке итехническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики АГАТ200.ДЭ.
Для АГАТ-200.ДЭ может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.
По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

- 69 -

10ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

10.1
Правила транспортировки
Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым
транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:−прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скоростиили со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);−смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным
транспортом, морские перевозки.
Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.
Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.
При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих
нормативных документах.
Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:−по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;−
по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ15150 - 69.
10.2
Условия хранения
Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.
Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.
Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищенаот пыли и грязи.
Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступк ним.
Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем
100 мм.
Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть неменьше, чем 0,5 м.

- 70 -

11УТИЛИЗАЦИЯ
После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.
В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные ивзрывоопасные вещества.
Устройство не имеет в своем составе материалов и веществ, представляющих опасность дляжизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и поэтому не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при их использовании в соответствиис данным ТО.
Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасностии выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.
Утилизация устройства должна проводиться эксплуатирующей организацией по нормам иправилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

- 71 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.ДЭ.
Таблица 1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.
Отображаемая информация

N
п/п
1.
1.

2.

3.

4.

5.

Описание

Функция
2.
Дифференциальная
защита ДТДифференциальная
отсечка ДОМаксимальная токовая защита МТЗ*Максимальная токовая защита МТЗ*Токовая отсечка ТО*Основное
меню
4.

3.
Срабатывание пускового органа
ДТN** ДТ Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ДТ Пуск =0Сброс пускового органа ДТ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ДТ
N** ДТ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ДТ по N** ДТ Блок =1дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ДТ по дисN** ДТ Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ДТ по N** ДТ Блок =1
2 гармонике
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ДТ по 2 гарN** ДТ Блок =0монике кретному входу
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ДТ по N** ДТ Блок =1
5 гармонике
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ДТ по 5 гарN** ДТ Блок =0монике кретному входу
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** ДО Пуск =1ДОчч:мм:сс.мс ►N** ДО Пуск =0Сброс пускового органа ДО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ДО
N** ДО Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ДО по N** ДО Блок =1дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ДО по дисN** ДО Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►N** МТЗ* Ускор =1Срабатывание ускорения МТЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** МТЗ* Пуск =1МТЗчч:мм:сс.мс ►N** МТЗ* Пуск =0Сброс пускового органа МТЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание МТЗ
N** МТЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки МТЗ N** МТЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки МТЗ по дисN** МТЗ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►N** МТЗ* Ускор =1Срабатывание ускорения МТЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** МТЗ* Пуск =1МТЗчч:мм:сс.мс ►N** МТЗ* Пуск =0Сброс пускового органа МТЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание МТЗ
N** МТЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки МТЗ N** МТЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки МТЗ по дисN** МТЗ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►N**ТО* Загрубл =1Срабатывание загрубления ТО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** ТО* Пуск =1ТОчч:мм:сс.мс ►N** ТО* Пуск =0Сброс пускового органа ТО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ТО
N** ТО* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ТО по N** ТО* Блок =1дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►- 72 -

Дополнительное
меню
5.
Id,А
а=00.00
b=00.0 c=00.00
Длит.пуска:000.00с (000%)Id,А
а=00.00
b=00.0 c=00.00
Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Блокировка I2/I1
Id2/Id1=00.0%Блокировка I2/I1
Id2/Id1=00.0%Блокировка I5/I1
Id5/Id1=00.0%Блокировка I5/I1
Id5/Id1=00.0%
Id,А
а=00.00
b=00.0 c=00.00
Длит.пуска:000.00с (000%)Id,А
а=00.00
b=00.0 c=00.00
Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу

Автоматический вывод на
ЖКИ
6.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу

+
+
+
+

I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
I,Аа=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу

+
+
+
+
+
+
+

1.

3

4

5

6

7

6.

7.

8.

2.

3.
Сброс блокировки ТО по дискретному входу
Защита от замыканий Срабатывание пускового органа
ЗНЗна землю ЗНЗ*4.
N** ТО* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Пуск =0Сброс пускового органа ЗНЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗНЗ
N** ЗНЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗНЗ
N** ЗНЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ЗНЗ по дисN** ЗНЗ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►Направленная защита Срабатывание пускового органа N** НЗНЗ* Пуск =1
от замыканий на зем- НЗНЗчч:мм:сс.мс ►лю НЗНЗ*N** НЗНЗ Пуск =0Сброс пускового органа НЗНЗчч:мм:сс.мс ►Срабатывание НЗНЗN** НЗНЗ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки НЗНЗ N** НЗНЗ Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки НЗНЗ по дис- N** НЗНЗ Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки при Io N** НЗНЗ Блок =1
вне сектора срабат.
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки при Io вне
N** НЗНЗ Блок =0сектора срабат.
чч:мм:сс.мс ►Защита от обрыва
Срабатывание пускового органа N** ЗОФ* Пуск =1ЗОФфазы ЗОФ*чч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Пуск =0Сброс пускового органа ЗОФ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗОФ
N** ЗОФ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗОФ N** ЗОФ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ЗОФ по дис- N** ЗОФ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►кретному входу
Защита по напряжеСрабатывание пускового органа N**ЗННП* Пуск =1
нию нулевой последо- ЗННПчч:мм:сс.мс ►вательности ЗННП*N**ЗННП* Пуск =0Сброс пускового органа ЗННПчч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗННПN**ЗННП* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗННП N**ЗННП* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ЗННП по
N**ЗННП* Блок =0дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Дуговая защита ДЗ*Срабатывание ДЗРезервирование откаДатчик 1за выключателя
УРОВЗащита по току обрат- Срабатывание пускового органаной последовательно- ЗТОПсти ЗТОП*Сброс пускового органа ЗТОПN** ДЗ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Пуск =0
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗТОПN** ЗТОП* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗТОП N** ЗТОП* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►N** ЗТОП* Блок =0Сброс блокировки ЗТОП по
чч:мм:сс.мс ►дискретному входу
Резервирование отка- Срабатывание пускового органа N** УРОВ Пуск =1УРОВза выключателя
чч:мм:сс.мс ►УРОВ
N** УРОВ Пуск =0Сброс пускового органа УРОВчч:мм:сс.мс ►Срабатывание УРОВN** УРОВ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N**УРОВ Вн.Защ=1Пуск УРОВ от внешних защит
чч:мм:сс.мс ►Контроль
Неопределенное состояние выN**Неиспр Выкл=1выключателя
ключателя
чч:мм:сс.мс ►- 73 -

5.
Блокировкапо дискр.входу
Iо=000.000 АДлит.пуска:000.00с (000%)
Іо=000.000 АБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Uо=000.0 B
Io=000.000 φ=000°
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iо,АІо=00.000
Uo=000.0 φ=000Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Io вне сектора
срабатывания
Io вне сектора
срабатывания
I2/I1=000.0 %Длит.пуска:000.00с (000%)
I2/I1=000.0 %Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Uо=000.0 ВДлит.пуска:000.00с (000%)
Uо=000.0 ВБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Датчик 1
Ia=000.0 Ic=000.0

6.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
I2=000.0 АДлит.пуска:000.00с (000%)
I2=000.0 АБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Неопределенное
состояние

+
+
+
+
+
+
+

1.

2.

3.
4.
Превышение времени включения N**Неиспр Выкл=1выключателя
чч:мм:сс.мс ►Превышение времени отключе- N**Неиспр Выкл=1
ния выключателя
чч:мм:сс.мс ►N** Выключ Вкл=1Выключатель включен
чч:мм:сс.мс
N** Выключ Откл=1Выключатель отключен
чч:мм:сс.мс
N** Дист.Включ=1Дистанционное включение (DI)чч:мм:сс.мс
N** Дист.Отключ=1Дистанционное отключение (DI)чч:мм:сс.мс
Запрет дистанционного включе- N** Запрет Вкл.=1
ния. (DI)чч:мм:сс.мс

* – индекс ступени защиты;** – порядковый номер события в регистраторе событий.

- 74 -

5.
Превыш. времени
Включения
Превыш. времени
отключения

6.
+
+
+
+

Запрет Дист.
Включения

+ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4.

2. Сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

- 75 -

3. Чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

4. Крутая характеристика (аналог РТВ-1).

- 76 -

6. Тепловая характеристика без памяти.

5. Пологая характеристика (типа реле РТ-80, РТВ-IV).

- 77 -

7. Тепловая характеристика с частичной памятью (по МЭК 255-8),
при доаварийном токе равном 80% от тока уставки.

- 78 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.ДЭ
A
BC

АГАТ-200.ДЭ
Q1

ТH

ТТ

ABC

da

1 GND
2 А
3 В

P1

P1

P1

S1

S1

S1

4

S2

S2

S2

5
6

P2

P2

P2

N
n

Порт
передачи
информации
RS-485ТТНПdn a b c

S1

7
8

S2

9

16

ABC

17

M
a
P1
ТТ

10
11
12

bc
P1

13
14

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

DI1
DI2
Изм. вход I1 (Iа)Изм. вход I2 (Ib)

DI3
DI4
DI5

Изм. вход I3 (Ic)

DI6

Изм. вход I5 (Ib1)Изм. вход I6 (Ic1)

P2
RL2
18

Изм. вход U1

19Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

20
21
22
23
24

Дискр. вход 4

31 Дискр. вход 53233Дискр. вход 634

Изм. вход I4 (Ia1)

RL1
P2

28
Дискр. вход 329
30

Изм. вход I7 (Iо)

15P225 Дискр. вход 126
27 Дискр. вход 2

RL3
RL6

RL4
RL5

35
36
37
38

Выходное реле 1

39 Выходное реле 240
4142Выходное реле 3434445Выходное реле 4
46
47 Выходное реле 548

Рисунок 1.1 Схема подключения АГАТ-200.ДЭ с модулем входов/выходов 6DI-6RL(самозажимные клеммы)- 79 -A
B
C

АГАТ-200.ДЭ
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

A

B

ТТ

C

P1

S1

S1

S1

S2

S2

P2

P2

P2

da

2
3 *
4
5 *

ТТНП

S2

dn

a

b

c

A B

6
7 *
8
9 *

C

10
11 *

M
a

ТТ

b

S1

S1

S1

P2

Изм. вход I1 (Iа)

S2

P2

DI3

Изм. вход I2 (Ib)

DI4
DI5

Изм. вход I3 (Ic)

S2

P2

2
3

(-)
(+)
(-)
(+)

DI6

(-)

X5
1 Дискретный вход 1
2
3 Дискретный вход 2
4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 6
10

Изм. вход I4 (Iа1)Изм. вход I5 (Ib1)Изм. вход I6 (Ic1)

RL1

RL3
X3
1

(-)
(+)

RL2
P1

(-)
(+)

12

P1

S2

DI2

c

P1

(-)
(+)

X2
1 *

S1
n

(+)

DI1

P1

S2

N

X1
1 GND
2 А
3 В

11
12
Выходное реле 113
14
15 Выходное реле 216
1718Выходное реле 3
19
20

RL4

21 Выходное реле 4
22

RL5

23 Выходное реле 5
24

4
5 *
6
7 *

Изм. вход I7 (Iо)Изм. вход U1 (Uo)8Выходное реле 7

X4
1
2
3

Оперативное питание
~ / = 220 В

4
5

RL6

Рисунок 1.2 Схема подключения АГАТ-200.ДЭ с модулем входов/выходов 6DI-6RL(винтовые клеммы).

- 80 -A
B
C

АГАТ-200.ДЭ
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

A

B

ТТ

C

P1
S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

2
3 *
4
5 *

ТТНП

S2

dn

a

b

c

A B

6
7 *
8
9 *

C

10
11 *

M
a

ТТ

Изм. вход I1 (Iа)

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

X3
1

P2

2
3

P2

DI3

Изм. вход I2 (Ib)

DI4
DI5

Изм. вход I3 (Ic)
Изм. вход I4 (Iа1)

6
7 *

(-)
(+)
(-)
(+)

DI6

(-)
(+)

DI7

(-)
(+)

Изм. вход I5 (Ib1)Изм. вход I6 (Ic1)

DI8
RL1
RL2

RL4

4
5 *

(-)
(+)

RL3

P1

(-)
(+)

12

P1

P2

DI2

c

b

(-)
(+)

X2
1 *

S1
n

(+)

DI1

P1

S1

N

da

X1
1 GND
2 А
3 В

(-)

X5
1 Дискретный вход 1
2
3 Дискретный вход 2
4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 6
10 Дискретный вход 711
12 Дискретный вход 8
13 Выходное реле 1
14
15 Выходное реле 2
16
17 Выходное реле 318
19 Выходное реле 4
20

RL5

21 Выходное реле 522

RL6

23 Выходное реле 624

Изм. вход I7 (Iо)Изм. вход U1 (Uo)8Выходное реле 7

X4
1
2
3

Оперативное питание
~ / = 220 В

4
5

RL7

Рисунок 1.3 Схема подключения АГАТ-200.ДЭ с модулем входов/выходов 8DI-7RL(винтовые клеммы).

- 81 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.ДЭ
1. Вертикальное исполнение (врезной либо наружный монтаж)Вид спередиВид сбоку

176
28

134

Вид сзади

144

182

161

120

Вырез в панели

158

148

161

144

4 отв. O4,20

120
164

162

- 82 -

2. Горизонтальное исполнение (врезной монтаж)Вид спередиВид сбоку

177

76

196

162

110

182

Вид сзади

Вырез в панели
150

144
O4,20

95

93

4 отв.

- 83 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.ДЭ

Количество устройств:Код заказа:

- 0

0
1

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:1А5А
2 Номинальный ток измерительных входов I4, I5, I6:
1А
5А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

1
5

3 Номинальный ток измерительного входа I4, I5, I6:
1А
0,2 А
4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В
5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

1
2

1
2

0
1

6 Резерв
0Питание дискретных входов DI5 и DI6 от
7 внутреннего источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Вертикальное
Горизонтальное

0
1

9 Резерв
0
10 Тип модуля входов/выходов и индикатора (дисплея):6DI-6RL и ЖКИ
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и ЖКИ
8DI-7RL и OLEDТип клемм для устройств с модулем входов/выходов 6DI/6RL:Наименование фирмы-заказчика:Адрес, телефон:Контактное лицо:- 84 -

01
2
3Самозажимные □Винтовые □ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА ДАННЫХMODBUS RTU
Таблица 6.1 – Измерения
Первичное
№ Параметр
АдресФормат
1
Ia
0x0042F1 (А)
2Ib
0x0044F1 (А)
3Ic
0x0046F1 (А)
4
Ia1
0x0048F1 (А)
5
Ib1
0x004AF1 (А)
6
Ic1
0x004CF1 (А)
7Ia2
0x004EF1 (А)
8
Ib2
0x0050F1 (А)
9Ic2
0x0052F1 (А)
10 Io
0x0054F1 (А)
11 Io10x0056F1 (А)
12 Io20x0058F1 (А)
13 Ua
0x005AF1 (В)
14 Ub
0x005CF1 (В)
15 Uc
0x005EF1 (В)
16 Uab
0x0060F1 (В)
17 Ubc0x0062F1 (В)
18 Uca0x0064F1 (В)
19 Ua20x0066F1 (В)
20 Ub20x0068F1 (В)
21 Uc20x006AF1 (В)
22 Uab2
0x006CF1 (В)
23 Ubc2
0x006EF1 (В)
24 Uca2
0x0070F1 (В)
25 Uo
0x0072F1 (В)
26 Uo10x0074F1 (В)
27 Uo20x0076F1 (В)
28 Ida0x00C2F1 (А)
29 Idb
0x00C4F1 (А)
30 Idc0x00C6F1 (А)
31 Ita0x00C8F1 (А)
32 Itb
0x00CAF1 (А)
33 Itc0x00CCF1 (А)
34 Id2/Id1
0x00CEF1 (%)
35 Id5/Id1
0x00D0F1 (%)
36 Uab
0x00D2F1 (В (расч))37 Ubc0x00D4F1 (В (расч))38 Uca0x00D6F1 (В (расч))39 Uab2
0x00D8F1 (В (расч))40 Ubc2
0x00DAF1 (В (расч))41 Uca2
0x00DCF1 (В (расч))42 I2
0x00DEF1 (А)
43 I2.1
0x00E0F1 (А)
44 I2.2
0x00E2F1 (А)
45 I2/I1
0x00E4F1 (%)
46 I2/I1-1
0x00E6F1 (%)
47 I2/I1-2
0x00E8F1 (%)
48 Io
0x00EAF1 (А (расч))Вторичное
АдресФормат
0x0001F2 (x0.01 А)
0x0002F2 (x0.01 А)
0x0003F2 (x0.01 А)
0x0004F2 (x0.01 А)
0x0005F2 (x0.01 А)
0x0006F2 (x0.01 А)
0x0007F2 (x0.01 А)
0x0008F2 (x0.01 А)
0x0009F2 (x0.01 А)
0x000AF2 (x0.001 А)
0x000BF2 (x0.001 А)
0x000CF2 (x0.001 А)
0x000DF2 (x0.1 В)
0x000EF2 (x0.1 В)
0x000F
F2 (x0.1 В)
0x0010F2 (x0.1 В)
0x0011F2 (x0.1 В)
0x0012F2 (x0.1 В)
0x0013F2 (x0.1 В)
0x0014F2 (x0.1 В)
0x0015F2 (x0.1 В)
0x0016F2 (x0.1 В)
0x0017F2 (x0.1 В)
0x0018F2 (x0.1 В)
0x0019F2 (x0.1 В)
0x001AF2 (x0.1 В)
0x001BF2 (x0.1 В)
0x0081F2 (x0.01 А)
0x0082F2 (x0.01 А)
0x0083F2 (x0.01 А)
0x0084F2 (x0.01 А)
0x0085F2 (x0.01 А)
0x0086F2 (x0.01 А)
0x0087F2 (x0.1 %)0x0088F2 (x0.1 %)0x0089F2 (x0.1 В (расч))0x008AF2 (x0.1 В (расч))0x008BF2 (x0.1 В (расч))0x008CF2 (x0.1 В (расч))0x008DF2 (x0.1 В (расч))0x008EF2 (x0.1 В (расч))0x008F
F2 (x0.01 А)
0x0090F2 (x0.01 А)
0x0091F2 (x0.01 А)
0x0092F2 (x0.1 %)0x0093F2 (x0.1 %)0x0094F2 (x0.1 %)0x0095F2 (x0.001 А (расч))- 85 -

УголАдрес
0x01410x01420x01430x01440x01450x01460x01470x01480x01490x014A
0x014B
0x014C0x014D0x014E0x014F0x01500x01510x01520x01530x01540x01550x01560x01570x01580x01590x015A
0x015B
0x01810x01820x01830x01840x01850x01860x01870x01880x01890x018A
0x018B
0x018C
0x018D
0x018E
0x018F0x01900x01910x01920x01930x01940x0195Формат
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Io.1
Io.2
U2
U2.2
Uo
Uo.2
Iнб
Нагрев
f1
f2
P
Q
S
Cos fiW P+
W PW Q+W Q-

0x00EC
0x00EE
0x00F00x00F20x00F40x00F60x00F80x00FA
0x00FC
0x00FE0x01000x01020x01040x01060x01080x010A
0x010C0x010EТаблица 6.2 – Контроль
№Параметр
1Вход 123456
2Реле 123456
3Тпосл.пуска x0.1
4
Тсум.пусков x0.1
5Тразр.пуска x0.1
6Тгот АПВ x0.1
7Тпосл.Вкл,мс
8Тпосл.Откл,мс
9Тмакс.Вкл,мс
10Тмакс.Откл,мс
11
Счет.Вкл/Откл
12
Счет.АварОткл
13Режим Управл
14
Акт.гр.уст
15
Счет.'+'.сут
16
Счет.'-'.сут
17
Счет.'+'.общ
18
Счет.'-'.общ
19
Tпер.пр.посл x0.1
20Tпер.пр.макс x0.1
21Состояние УЗА

F2 (x0.001 А (расч))F2 (x0.001 А (расч))F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.1 %)F2 (x0.1 %)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.1 кВт)F2 (x0.1 кВар)F2 (x0.1 кВA)
F2 (x0.01)
F2 (кВт/час)F2 (кВт/час)F2 (кВар/час)F2 (кВар/час)F1 (А (расч))F1 (А (расч))F1 (В)
F1 (В)
F1 (В (расч))F1 (В (расч))F1 (%)
F1 (%)
F1 (Гц)F1 (Гц)F1 (кВт)F1 (кВар)F1 (кВA)
F1
F1 (кВт/час)F1 (кВт/час)F1 (кВар/час)F1 (кВар/час)0x00960x00970x00980x00990x009A
0x009B
0x009C0x009D
0x009E0x009F
0x00A00x00A1
0x00A20x00A30x00A40x00A50x00A60x00A70x01960x01970x01980x01990x019A
0x019B
0x019C0x019D
0x019E0x019F
0x01A00x01A1
0x01A20x01A30x01A40x01A50x01A60x01A7Адрес
0x01010x0101
0x0F82
0x0F830x0F84
0x0F85
0x0F86
0x0F87
0x0F88
0x0F890x0F8A
0x0F8B
0x0F8C
0x0F8D
0x0F8E
0x0F8F
0x0F900x0F91
0x0F92
0x0F930x0F94Формат
F5
F5
F4
F4
F4
F4
F3
F3
F3
F3
F3
F3
0-Откл;1-Авто;2-Местное;3-Дистанц.;4-Диспетчер;0-Уставки 1;1-Уставки 2;2-DI5;
F3
F3
F3
F3
F4
F4
F6

Таблица 6.3 – Управление и контроль состояния выключателя
№ Параметр
АдресФормат Диапазон
1 Выключатель "Включен"0x115EF7
2 Выключатель "Отключен"0x115FF7
3 Команда "Включить"0x0030F8
4 Команда "Отключить"0x0031F85 Диспечерское управление
0x0C8B F91-Отключено;2-Включено сблокировками;3-Включено безблокировок;6 Включение Разрешено
0x1163F7
7 Командное Отключение
0x1167F7- 86 -

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

8
9
10
11
12
13

Запрет Управления
Неисправность Выключателя
Отказ Выключателя
Внешнее Отключение
Отключение от Защит
Отключение от УРОВ0x11610x11600x11620x11640x11650x1166

Таблица 6.4 – Управление выходными реле RL№ Параметр
Адрес
1 Управление выходным реле RL1 0x0101
2 Управление выходным реле RL2 0x0102
3 Управление выходным реле RL3 0x0103
4 Управление выходным реле RL4 0x0104
5 Управление выходным реле RL5 0x0105
6 Управление выходным реле RL6 0x0106

F7
F7
F7
F7
F7
F7
Формат
F8
F8
F8
F8
F8
F8

Диапазон
0xFF00-Включить;0x0000-Отключить
- // - // - // - // - // -Таблица 6.5 – Квитирование LED индикаторов и выходных реле RL№ Параметр
АдресФормат
1 Квитирование светодиодных индикаторов
0x0010F8
2 Квитирование выходных реле0x0011F8Диапазон
0x0000-Квитировать
- // -

Таблица 6.6 – Описание форматов
F1 32-битное число с плавающей запятой (1 бит для знака, 8 бит для экспоненты, 23 бит длямантиссы)F2 Знаковое 16-битное число
F3 Беззнаковое 16-битное число
F4 Беззнаковое 16-битное число обозначающее количество секунд
F5 Битовое поле, 6-битное значение суммы инвертированных выходных реле/дискретных
входов
0x0001 - RL1/DI1
0x0002 - RL2/DI2
0x0004 - RL3/DI3
0x0008 - RL4/DI40x0010 - RL5/DI50x0020 - RL6/DI6F6 Беззнаковое 16-битное число:0- Исправно
1..65535 - Код неисправности
F7 Чтение - функция 02
F8 Запись - функция 05
F9 Чтение - функция 03, Запись - функция 06Данная карта адресов приведена для устройства АГАТ-200.АВ без подпитки по токовым цепям и бездешунтирования с количеством дискретных входов и выходных реле 6DI – 6RL. Для каждого конкретного
терминала рекомендуется скачивать карту адресов непосредственно с терминала.

- 87 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТ И ПО ВЫБОРУ
УСТАВОК АГАТ-200.ДЭ
Максимальная токовая защита (МТЗ1(2,3)).
МТЗ может использоваться как защита от перегрузки электродвигателя при выведенной
защите от тепловой перегрузки (ЗТП) или совместно. При использовании МТЗ в качестве защитыот перегрузки необходимо выбрать зависимую характеристику срабатывания.
Тип характеристики, уставка тока и времени срабатывания выбирается в зависимости от параметров (номинального тока, пускового тока, времени пуска и допустимого перегрАГАТ)защищае- мого электродвигателя.
При невозможности отстройки от пускового режима электродвигателя в МТЗ может бытьвведена блокировка по дискретному входу на время пуска ЭД при включении выключателя. Дляэтого в пункте «МТЗ Блок DI» выбрать дискретный вход контролирующий включенное состояниевыключателя, а в пункте «МТЗ Тблок DI» ввести время действия блокировки.
Токовая отсечка (ТО1(2)).
ТО может использоваться как основная токовая защита электродвигателя от междуфазных
коротких замыканий. Уставка по току срабатывания должна быть чувствительна к минимальному
значению тока двухфазного короткого замыкания на выводах или в обмотке электродвигателя иотстроена от пускового тока электродвигателя.
В ТО предусмотрена возможность ввода загрубления по току срабатывания на заданное
время. Исходя из этого ТО можно использовать как основную токовую защиту электродвигателяот междуфазных замыканий при невозможности отстроить уставку по току срабатывания от пускового тока электродвигателя. Для этого необходимо ввести загрубление с необходимым коэффициентом на время пуска электродвигателя.
В ТО предусмотрена возможность ввода выдержки времени на возврат пускового органа.
Исходя из этого, ТО может использоваться как защита от асинхронного режима.
Уставку времени ТО необходимо выставить минимальную – 50 мс.
Защита от замыканий на землю (ЗНЗ1, ЗНЗ2)
ЗНЗ1 (ЗНЗ2) используются для защиты электродвигателя от однофазных замыканий на землю.
Защита от небаланса фаз (ЗНФ).
ЗНФ может быть использована для защиты электродвигателя от неполнофазного режима
питающей сети.
Защита пускового режима (ЗПР).
ЗПР может быть использована для защиты электродвигателя при пуске (затянутый пуск, заклинивание ротора) и ограничения количества пусков электродвигателя за определенное время.
Уставку пускового тока необходимо ввести равную пусковому току электродвигателя, авремя пуска на 20÷30% больше реального времени пуска электродвигателя с приводом.
При этом необходимо помнить, что уставка пускового тока выставляется в кратностях отноминального тока электродвигателя. При отсутствии данных о длительности времени пуска электродвигателя, при первом пуске уставку по времени можно выставить заведомо больше, а после
пуска посмотреть значение времени пуска в меню «КОНТРОЛЬ», в пункте «Tпосл.пуска, с» иизменить уставку времени пуска.
Защита от тепловой перегрузки (ЗТП).
ЗТП может быть использована для защиты электродвигателя от перегрева. Особенностью
данной защиты является способность реагировать на кратковременные перегрузки двигателя. Рассчитанный нагрев не сбрасывается мгновенно, после снижения тока, а снижается по экспоненциальному закону, с заданной постоянной времени.
Постоянная времени нагрева (τнагр) электродвигателя зависит от параметров электродвигателя и должна быть приведена в техническом описании электродвигателя. Значение постоянной
времени нагрева может иметь значение от нескольких минут до нескольких часов. Значение постоянной времени установленное по умолчанию в ЗТП (12 мин) соответствует электродвигателю
мощностью до 1 МВт, пусковым током 4÷6 × Iном.дв и временем пуска до 10с.
Постоянная времени охлаждения (τохл) зависит от типа охлаждения электродвигателя.
Если электродвигатель имеет принудительную систему охлаждения – постоянную времени
охлаждения можно принять равной постоянной времени нагрева τохл = τнагр.
- 88 -

Для вентилируемых электродвигателей (с крыльчаткой на валу) постоянную времени охлаждения можно принять равной τохл = 2 × τнагр.
Для закрытых электродвигателей (поверхностное охлаждение) постоянную времени охлаждения можно принять равной τохл = 3 × τнагр.
Значение температуры нагрева электродвигателя и максимально допустимой температуры
зависит от класса изоляции (нагревостойкости) обмоток электродвигателя.
Значения максимально допустимых температур для различных классов изоляции приведеныв таблице 1.
Таблица 1.
Класс нагревостойкости
Максимально допустимая температура, °С
Y
90
А
105
Е
120
В
130
F
155
Н
180
200
200
220
220
250
250

- 89 -