令和６年能登半島地震による志賀原子力発電所の影響について（第４報）
2024 年1 月3 日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所は、１、２号機とも定期検査により停止中であり、外部電源や必要な監視設備、冷却設備等については機能を確保しており、これまでの点検において、安全上問題となる被害は確認されておりません。
発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。
志賀原子力発電所では、設備点検を継続しておりますが、これまでお知らせした事象以降、新たに確認した被害状況等について、以下のとおりお知らせいたします。
（１）２号機 励磁電源変圧器※の油漏れ（添付資料１、添付資料２）
当 該 変 圧器 の 現場 確 認 を行 い 、変 圧 器の 絶 縁 油が 約 100 リ ッ トル （ 推 定）漏 れていることを確認しました。また、絶縁油は堰内に収まっており、外部への影響はありません。なお、漏れた油は、変圧器上部に設置された放圧弁の動作により導油管を通じて排出されたものと推定しています。
本件につきましては国及び石川県、志賀町等関係自治体に連絡しています。
※発電に必要な磁束を発生させる発電機のコイル（励磁装置）に電源を供給するための変圧器（２）２号取水槽内の海水面の上昇（添付資料３）
１月１日の発電所のデータを改めて確認したところ、17時45分頃、２号取水槽内の海水面が通常より約３メートル上昇していたことを確認しました。これは海底トンネルの取水路を経た取水槽での水位上昇であり、海表面での正確な津波高さを測定しているものではありません。また、発電所の敷地高さ11メートルの地点に高さ４メートルの防潮堤・防潮壁を設置しており、発電所の設備への影響はありませんでした。
また、これまでお知らせした点検内容は別紙１のとおりです。
添付資料１ ２号機 励磁電源変圧器の油漏れ
添付資料２ １、２号機 単線結線図
添付資料３ 令和６年能登半島地震時に志賀原子力発電所で検出した取水槽での水位上昇について
別紙１
これまでお知らせした点検内容
以 上添付資料１

放圧弁

導油管

導油管

油跡

２号機

励磁電源変圧器の油漏れ

志賀原子力線（275kV）

赤住線（66kV）

275kV⺟線

１号機
予備電源
変圧器
（20MVA）
6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1E志賀中能登線（500kV）
500kV⺟線

今回お知らせ分
1号機
主変圧器（590MVA）

故障

２号機
主変圧器
（1480MVA）

故障
1号機
起動変圧器
(50MVA）

1号機
所内
G
変圧器
１号機
（50MVA）
発電機

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1B

２号機
予備電源
変圧器
（70MVA）

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2B-2

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-1A

２号機
所内
変圧器（110MVA）

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2B-1

２号機
発電機
停止中

G

主変圧器へ詳細図
故障

２号機
発電機
停止中

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-1D
DG-1H

3,000kVA

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-1C

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-2E

DG-1B

DG-1A

5,500kVA

5,500kVA

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-2C

6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-2D

DG-2C

点検中6,250kVA

460V⺟線
P/C-1C460V⺟線
P/C-1D

高圧電源車
300kVA × 2台※※

4,000kVA

G

DG-2B

DG-2A

6,250kVA

6,250kVA

460V⺟線
P/C-2D1

GTG

GTG

4,000kVA

大容量電源車

１、２号機

G

単線結線図

高圧電源車
300kVA × 3台

460V⺟線
P/C-2C1G

２号機 励磁電源変圧器

２号機
※

２号機
励磁電源変圧器（12.8MVA）

負荷開閉器

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2A-1

6.9kV
常⽤⺟線
M/C-2A-2

１号機
6.9kV
非常⽤⺟線
M/C-1H

添付資料２―：大容量電源車―：高圧電源車

添付資料３

令和６年能登半島地震時に志賀原⼦⼒発電所で検出した取⽔槽での⽔位上昇について
2024年1⽉1⽇17時45分頃 志賀原⼦⼒発電所の取⽔槽に取り付けられた⽔位計にて約3ｍの⽔位上昇※を検出しております。
なお，志賀原⼦⼒発電所は敷地⾼さ11ｍの地点に⾼さ4ｍの防潮堤・防潮壁を設置しており，今回検出した約３ｍの⽔位上昇によるプラントへの影響はありません。
※海底トンネルの取⽔路を経た取⽔槽での⽔位上昇であり，海表⾯での正確な津波⾼さを測定しているものではありません。

＜志賀原子力発電所（イメージ）＞別紙１
これまでお知らせした点検内容
お知らせした日

件名

点検内容

更新情報

2024 年１月２日

１ 号 機 起 動変 圧 器 か ら・当該変圧器の現場確認を行い、変圧器の絶縁油が約 3,600 リットル（推・１号機の起動変圧器の漏洩しの 油 漏 れ 及び 放 圧 板 の定）漏れていたことを確認しましたが、絶縁油は堰内に収まっており、た油については，約 4,200 リッ

動作，噴霧消火設備の起外部への影響はありません。

トル（ドラム缶 21 本分）の回動

・なお、地震発生時に１号機起動変圧器の放圧板の動作及び噴霧消火設備を手動起動したことが確認されました。放圧板が動作した原因等は収を 16 時 47 分に完了しています。

調査中です。また、火災の発生は確認されておりません。
・変圧器絶縁油の抜き取りを実施しました。
2024 年１月２日

２ 号 機 主 変圧 器 か ら の・当該変圧器の現場確認を行い、変圧器の絶縁油が約 3,500 リットル（推・主変圧器の漏えいした油につ油 漏 れ 及 び噴 霧 消 火 設定）漏れていたことを確認しましたが、絶縁油は堰内に収まっており、いては回収作業を継続してい備の起動、放圧板の動作外部への影響はありません。

ます。

・噴霧消火設備の起動及び放圧板が動作した原因等は調査中です。また、火災の発生は確認されておりません。
・２号機の主変圧器の漏洩した油については 14 時 15 分にドラム缶への回収に着手した。
2024 年１月２日

１ 号 機 使 用済 燃 料 貯 蔵
プール水の飛散

2024 年１月２日

２ 号 機 使 用済 燃 料 貯 蔵
プール水の飛散

2024 年１月２日

・飛散した量は、約 95 リットル、放射能量は約 17,100 Bq でした。外部－への放射能の影響はありません。
・飛散した量は、約 326 リットル、放射能量は約 4,600Bq でした。外部－への放射能の影響はありません。

１ 号 機 タ ービ ン 補 機 冷・原子炉建屋，タービン建屋の換気空調系の冷却コイルから冷却水が漏却 水 系 サ ージ タ ン ク の洩し、水位が低下していることを確認しました。漏えい箇所を特定し、水位低下弁等を閉止することにより漏えいが停止しました。

－

お知らせした日

件名

点検内容

2024 年１月２日

２ 号 機 低 圧タ ー ビ ン に・地震による揺れにより、「伸び差大」の警報が発生したものと想定されおける「伸び差大」警報ます。今後タービン内部の異常の有無等について確認する予定です。

更新情報
－

発生
2024 年１月２日

１号機

放水 槽 防 潮 壁の傾き

・１号機の放水槽の周囲（全周約 108ｍ）に津波対策として設置した鋼製－の防潮壁（高さ４m）の南側壁が、地震の影響により数 cm 程度傾いていることを確認したが、その他の側壁は健全であり，倒壊する恐れはありません。

2024 年１月２日

１，２号機 廃棄物処理

・１号機廃棄物処理建屋と２号機廃棄物処理建屋を接続するゴム製のシ建 屋 エ キ スパ ン シ ョ ンール部材（エキスパンション）を覆う金属製のカバーが脱落しているジ ョ イ ン トシ ー ル カ バ

ことを確認しました。

ーの脱落－・シール部材自体に損傷がないことから，外部への放射能等の影響はありません。

2024 年１月２日

１号機位低下純水 タ ン ク 水・発電所の冷却水の補給用に使用している純水を貯蔵するタンクにおいて，毎分 7.3 リットル程度（438 リットル/時）の水位の低下があることを確認しました。
同タンクは補給用に使用するものであり、漏えい量は純水の製造能力（20,000 リットル／時）に比べてわずかであることから，発電所の冷却機能には影響はありません。
漏えい箇所については現在調査中。
なお，使用済燃料貯蔵プールの補給等には他のタンクの水を使用しており，使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に影響はありません。

－

お知らせした日
2024 年１月２日

件名
２号機

使用 済 燃 料 貯蔵プール落下物

点検内容
・２号使用済燃料貯蔵プール内に保管してあった原子炉冷却材再循環ポンプの検査装置の一部が使用済燃料貯蔵プールの底部に落下していることを確認しました。
・落下物については，再循環ポンプインペラ点検装置の一部であり，いずれも燃料から離れた位置（約４ｍ）に落下していることから燃料貯蔵プール内の燃料に影響はありません。

更新情報－