КАТАЛОГ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВАРЗА ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВСЕРИИ АГАТ--100,, АГАТ--2002024МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА СЕРИИ АГАТ-100Назначение и функции
Основные технические характеристики
Схемы подключения
Габаритные и установочные размеры
Бланк заказа

3
5
6
7
8

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА СЕРИИ АГАТ-200Назначение и функции
Модификации устройств серии АГАТ-200Основные функции и характеристики модификаций АГАТ-200Схема организации РЗА подстанции на базе устройств серии АГАТ-200 (100)Основные технические характеристики АГАТ-200 (А, АЭ, АВ, АВЭ)Габаритные и установочные размеры АГАТ-200

9
10
11
12
13
14

АГАТ-200.А

Назначение и функции АГАТ-200.А
Схемы подключения АГАТ-200.А (АЭ)Бланк заказа АГАТ-200.А

15
16
19

АГАТ-200.АЭ

Назначение и функции АГАТ-200.АЭ
Бланк заказа АГАТ-200.АЭ

20
21

АГАТ-200.АВ

Назначение и функции АГАТ-200.АВ
Схемы подключения АГАТ-200.АВ (АВЭ)Бланк заказа АГАТ-200.АВ

22
23
26

АГАТ-200.АВЭ

Назначение и функции АГАТ-200.АВЭ
Бланк заказа АГАТ-200.АВЭ

27
28

АГАТ-200.Т2Назначение и функции
Основные технические характеристики
Схема подключения
Бланк заказа

29
30
31
32

АГАТ-200.ДЭ

Назначение и функции
Основные технические характеристики
Схема подключения
Бланк заказа

33
34
35
36

АГАТ-200.В

Назначение и функции
Основные технические характеристики
Схемы подключения
Бланк заказа

37
38
39
41

АГАТ-200.АЧР

Назначение и функции
Основные технические характеристики
Схема подключения
Бланк заказа

42
43
44
45

АГАТ-200.РПН

Назначение и функции
Основные технические характеристики
Схема подключения
Бланк заказа

46
47
48
49

-2-

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-100МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА СЕРИИ АГАТ-100НАЗНАЧЕНИЕ
Микропроцессорные защиты серии
АГАТ-100 предназначены для выполнения
функций ненаправленных токовых защит, измерения, сигнализации, автоматики и управления
присоединений
распределительных
сетейнапряжением 6-35 кВ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Устройства серии АГАТ-100 применяются в схемах вторичной коммутации распределительных устройств с переменным, выпрямленным или постоянным оперативным током. Универсальное исполнение и компактные габариты устройства обеспечивают удобный монтаж в релейных отсеках КРУ различных конструкций, в шкафах и на панелях защити автоматики. Благодаря
наличию питания от токовых цепей и функции дешунтирования применение АГАТ-100 является
удобным решением для замены электромеханических РЗА (ретрофит) в распредустройствах с негарантированным питанием на переменном оперативном токе. Устройства могут использоваться всхемах релейной защиты и автоматики присоединений в качестве:•Токовых защит фидеров питания и секционных выключателей распределительных
подстанций напряжением 6(10) кВ;•Токовых защит и автоматики (АПВ, АЧР) воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 6(10) кВ;•Токовых защит электродвигателей напряжением 6(10) кВ;•Ненаправленных токовых защит и автоматики (АПВ, АЧР) линий электропередачи
напряжением 35 кВ;•Резервных токовых защит силовых трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ;•Токовых защит понижающих трансформаторов 6(10)/0,4 кВ.

•
•
•
•

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Небольшая стоимость.
Небольшие габаритные размеры и вес.
Отсутствие аппаратной и функциональной избыточности.
Широкие функциональные и аппаратные возможности:- гибкая логика конфигурирования;- встроенная система самодиагностики работы ПО и состояния аппаратной части;- встроенный регистратор аварийных событий;- наличие интерфейса связи для интеграции в систему АСУ (порт связи RS 485,протокол Modbus RTU).
- наличие встроенного блока питания токовых цепей;- наличие выходов дешунтирования электромагнитов отключения выключателя.
- интуитивно понятный интерфейс (настройку АГАТ-100 можно полностью выполнить с клавиатуры на лицевой панели устройства либо с ПК);- работа всех функций защит и автоматики устройств базируется на классических
принципах, что позволяет выполнять выбор (расчет) уставок традиционными методами.
-3-ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-100ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Защиты:- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени
(1 ступень МТЗ);- токовая отсечка с независимой выдержкой времени (2 ступени ТО1, ТО2);- защита от однофазных замыканий на землю (1 ступень – ЗНЗ).
Автоматика:- автоматическое повторное включение (АПВ);- автоматическая частотна разгрузка (АЧР) с функцией ЧАПВ от внешнего реле частоты.
Управление:- местное и диспетчерское управление выключателя;- мониторинг выключателя.
Измерения:- измерение фазных токов и тока Iо;- измерение времени включения/отключения выключателя.
Регистрация данных:- регистратор аварийных событий, хранящихся в энергонезависимой памяти (срабатывание/сброс защит, функций автоматики, состояние дискретных входов, пр.)КОНСТРУКЦИЯ
Устройства изготавливаются в металлическом корпусе, состоящем из основания и кожуха.
Масса устройств не более 3,0 кг. На лицевой панели устройства располагаются дисплей, светодиодные индикаторы и клавиатура управления. Устройства АГАТ-100 имеют два типа исполнения
корпуса: горизонтальный для заднего монтажа и вертикальный для заднего либо переднего монтажа вторичных цепей. Зажимы для подключения внешних связей (аналоговых и дискретных сигналов) и вывод заземления расположены на задней стенке либо на боковой стенке корпуса. В зависимости от конструкции релейного отсека (шкафа) применяется наиболее удобный вариант.

Горизонтальное исполнение корпуса
(задний «врезной» монтаж)НИЕВертикальное исполнение корпуса
(универсальный монтаж)-4-ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-100ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-100Таблица 1ПИТАНИЕ
Номинальное напряжение питания

220 В (=, ~)Допустимый диапазон напряжения питания

(100 ÷ 250) В (=, ~)Питание от ТТ

Изм.вход Ia, Изм.вход Ic

Время готовности устройства после подачи напряжения

150 мс

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ
Токовые входы:Количество

4Обозначение

Ia, Ib, Ic, IoДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество

4Обозначение

DI1, DI2, DI3, DI4

Тип:- DI1, DI2, DI3- DI4Потенциальные, оптически развязанные
“Сухой контакт” (Питание от внутреннего источника)ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕКоличество

4Обозначение

RL1, RL2, RL3, RL4Номинальное напряжение/ток контактов реле250В (=,~), 8А

ВЫХОДЫ ДЕШУНТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Количество

2 (выход фазы А и С)Обозначение

L1, L2Допустимый ток дешунтирования

До 150 АСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Количество

10Обозначение

LED1÷ LED10

Цвет:- LED1÷ LED5
- LED6, LED7
- LED8, LED9
- LED10Работа защит (красный)Свободно назначаемые
Положение выключателя
Контроль исправности

ПОРТ СВЯЗИ
Порт 1Интерфейс

RS-485ПротоколMODBUS RTU

Размещение

Порт на задней стенке

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Температура хранения

-40°C дo +70°C

Рабочий диапазон температур

-25°C дo + 55 °C

Допустимая влажность

98% при 25°C

-5-ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-100СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-100AАГАТ-100

B
C

X1
1

X2
*

Изм.вход - Ia

Q1

2
3
4

*

5
6

*

Последовательный
порт
RS-485

GND

1

A

2

B

3

Изм.вход - Ib
P1

P1

P1

Изм.вход - Ic
7

ТТ

S1

S1

S1

S2

S2

S2

8

9

*

DI1

4
5

Дискретный вход 1

DI2

6
7

Дискретный вход 2

DI3

8
9

Дискретный вход 3

DI4

10

Дискретный вход 4=UИзм.вход - Io
P2

P2

+

10

P2

RL1

12
13

Выходное реле 1

RL2

14
15

Выходное реле 2

RL3

16
17

Выходное реле 3

S1

ТТНП

S2

11

18

RL4.

БП

19
20
~ (+) 220 В==/~~ (-) 220 В

2122Выходное реле 4Оперативное питание
~ / = 220 ВСхема подключения без выходов дешунтирования электромагнитов отключения

A

АГАТ-100

B
C

X1
1

X2
*

Изм.вход - Ia

Q12Дешунтирование
Выход 1

YAA1
3
4

*

5
6

*

Последовательный
порт
RS-485

GND

1

A

2

B

3

Изм.вход - Ib
P1

P1

P1

Изм.вход - Ic
7

ТТ

S1

S1

S1

S2

S2

S2

Дешунтирование
Выход 2

YAA2
8

9

*

DI1

4
5

Дискретный вход 1

DI2

6
7

Дискретный вход 2

DI3

8
9

Дискретный вход 3

DI4

10

Дискретный вход 4=UИзм.вход - Io
P2

P2

P2

+

10

RL1

12
13

Выходное реле 1

RL2

14
15

Выходное реле 2

RL3

16
17

Выходное реле 3

S1

ТТНП

S2

11

18

RL4.

БП

19
20
~ (+) 220 В==/~~ (-) 220 В

2122Выходное реле 4Оперативное питание
~ / = 220 ВСхема подключения с выходами дешунтирования электромагнитов отключения

-6-ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-100ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-100Вид спередиВид сбоку

182,00174,00

2,00

18,00
90,00

76,00
20,70

162,00197,20Вид сзади

Вырез в панели
150,00144,004 отв. O4,20

76,00 92,00

90,00

148,50162,00Горизонтальное исполнение корпусаВид спередиВид сбоку

100,0096,00

182,00 162,00

144,00151,02

152,00Вид сверху

Вырез в панели

148,50100,004 отв. O4,20

144,0093,50

162,00150,00168,20150,00Вертикальное исполнение корпуса
-7-ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-100БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-100
АГАТ-10001

1 Номинальный ток измерительных входов Ia, Ib, Ic:
1А

2

3

-

0
4

5

6

7

8

9

10

1
5

5А
2 Номинальный ток измерительного входа Io:
1А
0,2 А

1
2

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет

0

Да

1

6 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения:
Нет
Да

0
1

7 Резерв
0

8 Исполнение корпуса:Вертикальное
Горизонтальное

0
1

9 Тип индикатора
LCD
OLED (t до -40ºС)

01

10 Интерфейс связи RS-485
Нет
Да

0
1

Стандартное исполнение АГАТ-100

-8-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА СЕРИИ АГАТ-200НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства серии АГАТ-200 предназначены длявыполнения функций релейной защиты, автоматики,измерения, регистрации, сигнализации и управления
присоединений распределительных сетей напряжением
6-35 кВ.
Устройства предназначены для применения всхемах вторичной коммутации распределительных
устройств с переменным, выпрямленным или постоянным оперативным током в релейных отсеках
КРУ, а также на панелях и шкафах РЗА.
ФУНКЦИИВ зависимости от модификации, устройства выполняют функции дифференциальной и токовых защит, защит по напряжению и частоте, управлению и автоматике, а также измерению токов, напряжений, частоты, активной и реактивной мощности отходящих фидеров и фидеров питания распределительных подстанций, электродвигателей и силовых трансформаторов.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Небольшая стоимость, при сравнении с аналогичными по функциональному наполнению устройствами других производителей.
• Небольшие габаритные размеры и вес.
• Отсутствие аппаратной и функциональной избыточности.
• Широкие функциональные и аппаратные возможности:- гибкая логика конфигурирования;- встроенная система самодиагностики работы ПО и состояния аппаратной части;- встроенный регистратор аварийных событий;- встроенный регистратор аналоговых сигналов (запись comtrade-осциллограмм);- все модификации устройств оснащены портом связи RS 485 (протокол Modbus RTU)и портом связи USB для задания уставок и конфигурации устройства;- наличие модификаций с встроенным блоком питания от измерительных цепей тока(для подстанций с переменным оперативным током);- наличие модификаций с выходами дешунтирования электромагнитов отключения
выключателя.
• Возможность организации схемы релейной защиты всех элементов сети:- линейка устройств серии АГАТ-200 содержит набор стандартных модификаций длявыполнения функций защит, автоматики и управления всех типов оборудования присоединений подстанций 6÷35 кВ;- кроме стандартных модификаций, с заранее определенным набором функций, предоставляется возможность заказа универсальной модификации устройства с возможностью
произвольного выбора требуемых функций защит и автоматики, а также количества и типаизмерительных входов.
• Простота в настройке и обслуживании:- интуитивно понятный интерфейс (настройку АГАТ-100 можно полностью выполнить с клавиатуры на лицевой панели устройства либо с ПК);- работа всех функций защит и автоматики устройств базируется на классических
принципах, что позволяет выполнять выбор уставок традиционными методами;- для сложных защит разработаны методические указанию по выбору уставок;- типовые решения схем вторичной коммутации для разных типов присоединений.
Перечень модификаций АГАТ-200 приведены в Таблице 1. Основные функции и характеристики всех модификаций АГАТ-200 приведены в Таблице 2.
-9-ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200МОДИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ АГАТ-200Таблица 1МОДИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

АГАТ-200.А

устройство токовых защит, измерения, управления и автоматики;АГАТ-200.АЭ

устройство токовых защит, измерения и управления электродвигателя;АГАТ-200.АВ
АГАТ-200.АВЭ
АГАТ-200.Т2
АГАТ-200.ДЭ

устройство токовых защит, направленных токовых защит, защит по частоте и напряжению, а также измерения, управления и автоматики;устройство токовых защит, защит по напряжению и частоте, а также измерения и управления электродвигателя;устройство дифференциальной защиты, токовых защит, измерений и автоматики двухобмоточного трансформатора;устройство дифференциальной и токовых защит, измерений и управления
электродвигателя;АГАТ-200.В

устройство защиты, автоматики и измерений по напряжению;АГАТ-200.АЧР

устройство защиты, автоматики и измерений по частоте;АГАТ-200.РПН

устройство автоматического регулирования привода РПН трансформатора;АГАТ-200.У

необходимый набор функций защит и автоматики, а также требуемое количество и тип измерительных входов определяется при заказе устройства.

КОНСТРУКЦИЯ
Устройства изготавливаются в металлическом корпусе, состоящем из основания и кожуха.
Масса устройств не более 3,0 кг. На лицевой панели устройства располагаются дисплей, светодиодные индикаторы и клавиатура управления. Устройства АГАТ-200 производятся с двумя видами
зажимов для подключения вторичных цепей: с пружинными быстрозажимными клеммами и винтовыми клеммами с разъемным соединением для цепей оперативного тока, связи и измерительных
цепей напряжения. Модификации устройств АГАТ-200 с пружинными быстрозажимными клеммами выполняются с количеством 6 дискретных входов и 6 выходных реле (6DI-6RL). Модификации устройств с винтовыми клеммами могут выполняться на 6 дискретных входов и 6 выходных
реле (6DI-6RL), либо 8 дискретных входов и 7 выходных реле (8DI-7RL) в зависимости от заказа.

Исполнение устройств с быстрозажимными
пружинными клеммами на
6 дискретных входов, 6 выходных реле(6DI-6RL)Исполнение устройств с винтовыми клеммами на
6 дискретных входов, 6 выходных реле (6DI-6RL)
либо 8 дискретных входов, 7 выходных реле(8DI-7RL)- 10 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ АГАТ-200Таблица 2ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТЫ
Максимальная токовая защита (3 ступени)Направленная максимальная токовая защита (2 ступени)Максимальная токовая защита с блок. по напряжению (2 ступени)Токовая отсечка (3 ступени)Защита от замыканий на землю (2 ступени)Направленная защита от замыканий на землю (2 ступени)Защита от обрыва фазы (2 ступени)Защита по току обратной последовательности (2 ступени)Защита от небаланса фазЗащита пускового режима
Защита от тепловой перегрузки
Защита минимального напряжения (3 ступени)Защита от повышения напряжения (3 ступени)Защита от повышения напряжения нулевой последов. (2 ступени)Защита от повышения напряжения обратной последов. (2 ступени)Защита от повышения/понижения частоты (5 ступеней)Дифференциальная защита
Дифференциальная отсечка
Дуговая защита
Блокировка при неисправности цепей ТН (БНН)АВТОМАТИКА
Автоматическое повторное включение (АПВ)Автоматическое включение резерва (АВР)Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)Автоматический регулятор РПН трансформатора
УПРАВЛЕНИЕ
Дистанционное и местное управление выключателем
Управление выключателем по локальной сетиМестное управление приводом РПНУправление приводом РПН по локальной сетиКОНФИГУРАЦИЯ
Конфигурация выключателя
Конфигурация измерительных входов
Конфигурация дискретных входов
Конфигурация выходных релеКонфигурация светодиодных индикаторов
Конфигурация защит
Конфигурация устройства
ТЕСТДискретные входа, выходные реле, светодиодные индикаторы, ЖКИСамодиагностика аппаратной и программной части
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
Регистратор аварийных событий
Регистратор аналоговых сигналов
ИЗМЕРЕНИЯ
Измерение фазных токов
Измерение тока нулевой последовательности
Измерение тока обратной последовательности
Измерение дифференциального токаИзмерение составляющей 2 и 5 гармоники токаИзмерение фазных (линейных) напряжений
Измерение напряжения нулевой последовательности
Измерение напряжения обратной последовательности
Измерение частоты
Измерение активной и реактивной мощности и cos ϕИзмерение тока небаланса фазИзмерение нагрева электродвигателя
Счетчик активной и реактивной энергии
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
Количество дискретных входов
Модуль входов/выходов - 6DI-6RLМодуль входов/выходов - 8DI-7RLКоличество выходных релеМодуль входов/выходов - 6DI-6RLМодуль входов/выходов - 8DI-7RLКоличество аналоговых входов измерения токаКоличество аналоговых входов измерения напряжения
Оперативное питание от цепей ТТВыходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя
СВЯЗЬПорт связи RS-485 (Протокол Modbus RTU)
Порт связи USB (на передней панели)МОДИФИКАЦИЯ АГАТ-200
А

АЭ

АВ

АВЭ

Т2

ДЭ

В

АЧР

РПН

У

+
+
+
О
+
О
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

-

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

+
-

-

+
+
-

-

-

-

-

+
-

+

О
О
О
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
-

-

-

+
+

О
О
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

О
О
О
О
О
О
О

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
О
О
О
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
7
4
O
O
O

6
7
4
1
O
O

6
7
4
4
O
O

6
7
4
4
O
O

6
7
6
O
O

6
7
7
1
O
O

6
7
4
-

6
7
2
2
-

6
7
2
2
-

6
7
0÷8
0÷8
О
О

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

- 11 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200СХЕМА ОРГАНИЗАЦИЯ РЗА ПОДСТАНЦИИ НА БАЗЕ УСТРОЙСТВ СЕРИИ АГАТ-200 (100)35-110 кВ

35-110 кВТТТТАГАТ-200.АВ

АГАТ-200.АВ

Q1

Q2

ТТ СВ1

ТH1

ТH2
АГАТ-200.АВ

АГАТ-200.А

АГАТ-200.Т2

АГАТ-200.Т2

Q3

Q4

ТТ1

ТТ1

АГАТ-200.РПН

АГАТ-200.А
(АГАТ-100)

АГАТ-200.АЭ

АГАТ-200.АВЭ

АГАТ-200.В
(АГАТ-200.АЧР)АГАТ-200.А

АГАТ-200.РПН

Т1

Т2

ТТ2

ТТ2

АГАТ-200.AВ

АГАТ-200.AВ

Q5АВРІ секция

6(10) кВАГАТ-200.В
(АГАТ-200.АЧР)АГАТ-200.А

АГАТ-200.ДЭ

АГАТ-200.А
(АГАТ-100)

Q6
ІI секция

АВР

6(10) кВАГАТ-200.A

Q9

Q7

Q8

СВ2

ТТ

ТТ

ТТ

ТТ

ТП1

M

СР

Q10

Q12

Q11

ТТ

ТТ1

ТТ

M

M
ТH3

ТП2

ТH4
Линия к РП/ТПТТ2ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200 (А, АЭ, АВ, АВЭ)Таблица 3ПИТАНИЕ:Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Питание от ТТВремя готовности устройства после подачи напряжения
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:Количество*Токовые входы:Номинальный ток **Входы напряжения:Количество*Номинальное напряжение

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение ***Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность
ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ:Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3с

220 В (=/~)(100 ÷ 250) В (=/~)
500 мс
Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
150 мс

4 (I1, I2, I3, I4)
I1, I2, I3
1 A/5 AI4
0,2 A/1 A
4 (U1, U2, U3, U4)
100 В

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на вход6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL6)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
-

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО

250 В (=/~)
8А
15 А

250 В (=/~)
8А
15 АВЫХОДЫ ДЕШУНТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:Количество токовых выходов
2 (выходы фаз А и С)Ток дешунтирования
до 150 АСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:Количество
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED1010 (LED1÷ LED10)Красный (Назначается из меню)Зеленый (Индикация исправности)ПОРТЫ СВЯЗИ:Порт 1Порт 2Интерфейс
Протокол
Размещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUSTM RTU
Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

*Количество и назначение измерительных входов зависит от выбранной модификации АГАТ-200**Номинальный ток измерительных входов тока указывается при заказе устройства.
***Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

- 13 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВ СЕРИИ АГАТ-200
Вид спередиВид сбоку
2,00

10,00

162,00

96,00

10,00

174,00

76,00

6,00

90,00

162,00Вид сзади

Вырез в панели
150,00144,004 отв. O4,20

RS-485RL6 Uпит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

90,00

76,00 92,00

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 RL1.1 RL1.2 RL2 RL3.1 RL3.2 RL4 RL525 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

148,00162,00Габаритные и установочные размеры устройств серии АГАТ-200- 14 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.А

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.А

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.А выполняет функции
токовых защит, автоматики, управления выключателем, сигнализации и телемеханики ячеек вводов питания и отходящих присоединений распределительных устройств 6÷35 кВ.
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Защиты:максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени –МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2,
ТО3);защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);защита от обрыва фазы (2 ступени – ЗОФ1, ЗОФ2);защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);
дуговая защита присоединения (ДЗ);резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);Автоматика:-автоматическое повторное включение (АПВ);автоматическая частотна разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией ЧАПВ;Управление:-местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;мониторинг выключателя;Измерение:-измерение фазных токов, тока Io и напряжения Uo;измерение времени включения/отключения выключателя.

Регистрация данных:-регистратор аварийных событий;регистратор аналоговых сигналов;Связь:-

порт связи RS 485 (протокол Modbus RTU);
порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.

Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя,измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов. Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных цепей тока. Предусмотрена функция
дешунтирования. Основные технические характеристики приведены выше в таблице 3.

- 15 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.А
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.А

A
BC

АГАТ-200.А
Q1

ТH

P1

P1

P1

Порт передачи
информации
RS-485

1 GND
2 А
3 В

DI1
DI2

4 *
A

B

Изм. вход I1 (Iа)

DI3Изм. вход I2 (Ib)

DI4

5
6 *

C

N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

7
8 *

DI5
Изм. вход I3 (Ic)

9
10 *

DI6

25
Дискр. вход 126
27 Дискр. вход 2
28 Дискр. вход 32930Дискр. вход 4

31 Дискр. вход 53233Дискр. вход 634

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

11

c

P2

P2

P2

ТТНП

S2

S1

12
13
14

RL1

15
16

RL2

17
18 *

Изм. вход U4 (Uo)Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

19
20
21
22
23
24

RL3

RL6

RL4
RL5

35
36
Выходное реле 137
38
39 Выходное реле 240
4142Выходное реле 343
44
45 Выходное реле 4
46
47
Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.А (.АЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).
A
B
C

АГАТ-200.А
Q1

ТH

P1

P1

Порт передачи
информации
RS-485
P1

1 GND
2 А
3 В

DI1
DI2

4 *
A

B

Изм. вход I1 (Iа)

DI3Изм. вход I2 (Ib)

DI4

5
6 *

C

N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

7
8 *

27

Дискр. вход 228Дискр. вход 32930Дискр. вход 4

DI5

31Дискр. вход 5
32

DI6

33
Дискр. вход 634

Изм. вход I3 (Ic)
9
10 *

25
Дискр. вход 1
26

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

11

c

P2

P2

ТТНП

S2

P2

S1

12

Дешунтирование
Выход 1

YAA1
13
14

Дешунтирование
Выход 2

YAA2
15
16

RL1

RL2

17
18 *

Изм. вход U4 (Uo)19Выходное реле 6

20
21
22

Оперативное питание
~ / = 220 В

23
24

RL6

RL3

35
36
37
38

Выходное реле 139Выходное реле 2
40
41
42
43
44

Выходное реле 3

RL4

45Выходное реле 4
46

RL5

47
Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.А (АЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы)с выходами дешунтирования электромагнитов отключения.
- 16 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.А

A
BC
АГАТ-200.А
Q1

X1
1 GND
2 А
3 В

Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

(-)
(+)

DI2

B

DI3

N

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

ТТ

n

4 Дискретный вход 3
5
6

(-)
(+)

DI4

2
3 *

C

3 Дискретный вход 2

(-)
(+)

X2
1 *

Изм. вход I1 (Iа)
A

X51Дискретный вход 1
2

(+)

DI1

DI5

Изм. вход I3 (Ic)

DI6

4
5 *

Дискретный вход 4

(-)
(+)

Изм. вход I2 (Ib)

7Дискретный вход 589Дискретный вход 6
10

(-)
(+)
(-)

6
7 *

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

8

c

ТТНП

9

S1

10
11

S2

12

11
12

RL1

Выходное реле 1

13
14
15
Выходное реле 216
1718Выходное реле 3
19
20

RL2
X3
1

RL3

2
3

RL4

21
Выходное реле 4
22

RL5

23 Выходное реле 5
24

4
5
6
7 *

Изм. вход U4 (Uo)*
8

X4
1
2
3

Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

RL6

4
5

Схема подключения АГАТ-200.А (АЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (винтовые клеммы).

A
B
C
АГАТ-200.А
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

DI1

X2
1 *

DI3

(+)

(+)

DI2

B

N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

(-)
(+)

Изм. вход I2 (Ib)DI5

Изм. вход I3 (Ic)

DI6

4
5 *

(-)
(+)

DI4

2
3 *

C

(-)
(+)

Изм. вход I1 (Iа)
A

(-)

(-)
(+)
(-)

X5
1
Дискретный вход 1
2
3Дискретный вход 2

4 Дискретный вход 3
56Дискретный вход 47Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 6
10

6
7 *

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

c

8
9
S1

ТТНП

YAA1
10

S2

11

YAA2
12

Дешунтирование
Выход 1Дешунтирование
Выход 2

RL1

RL2

X3
1

RL3

2
3

RL4

4
5

RL5

11
12

Выходное реле 1

13
14
15
Выходное реле 2
16
17
18
19
20

Выходное реле 3

21 Выходное реле 42223Выходное реле 5
24

6
7 *

Изм. вход U4 (Uo)*
8
X4
1
2
3

Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

RL6

4
5

Схема подключения АГАТ-200.А (АЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (винтовые клеммы)с выходами дешунтирования электромагнитов отключения.

- 17 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.А

A
BC
АГАТ-200.А
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

DI1

X2
1 *

DI3

(+)
(-)
(+)

DI2

(-)
(+)
(-)

Изм. вход I1 (Iа)
A

B

(+)

DI4

2
3 *

C

Изм. вход I2 (Ib)
N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

(-)
(+)

DI5

4
5 *

(-)
(+)

DI6

Изм. вход I3 (Ic)
6
7 *

(-)
(+)

DI7

(-)

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

(+)

8

c

P2

P2

P2

(-)

11
12

S2

X3
1
2
3

Дискретный вход 2

4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 47Дискретный вход 589Дискретный вход 6

10 Дискретный вход 711
12 Дискретный вход 8
13 Выходное реле 1
14

RL1

10

S1

ТТНП

DI8

9

X5
1
Дискретный вход 1
2
3

RL2

15 Выходное реле 2
16

RL3

17 Выходное реле 3
18

RL4

19
Выходное реле 4
20

RL5

21
Выходное реле 522

RL6

23 Выходное реле 6
24

4
5
6
7 *

Изм. вход U4 (Uo)*
8

X4
1
2
3
4
5

Выходное реле 7Оперативное питание
~ / = 220 В

RL7Схема подключения АГАТ-200.А (АЭ) с модулем входов/выходов 8DI-7RL (винтовые клеммы).

A
B
C
АГАТ-200.А
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

DI1

X2
1 *

DI3

(+)

DI2

B

N

ТТ

n

S1

S1

S2

S2

S2

4
5 *

DI5

dn

a

b

Изм. вход I3 (Ic)
6
7 *

DI6

P2

P2

DI7

S1

ТТНП

YAA1
10

Дешунтирование
Выход 1

RL1
RL2

S2

11

YAA2
12

Дешунтирование
Выход 2

RL3
RL4

X3
1

RL5

2
3

(-)
(+)

DI8

P2
9

(-)
(+)

8

c

(-)
(+)

Изм. вход I4 (Io)
da

(-)
(+)

Изм. вход I2 (Ib)
S1

(-)
(+)

DI4

2
3 *

C

(-)
(+)

Изм. вход I1 (Iа)
A

(-)
(+)

RL6

(-)

X5
1
Дискретный вход 1
2
3 Дискретный вход 2
4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 6
10 Дискретный вход 711
12 Дискретный вход 8
13 Выходное реле 1
14
15 Выходное реле 21617Выходное реле 318
19Выходное реле 420
21Выходное реле 522
23 Выходное реле 6
24

4
5
6
7 *

Изм. вход U4 (Uo)*8Выходное реле 7Оперативное питание
~ / = 220 В

X4
1
2
3
4
5

RL7

Схема подключения АГАТ-200.А (АЭ) с модулем входов/выходов 8DI-7RL (винтовые клеммы)с выходами дешунтирования электромагнитов отключения.

- 18 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.А
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.А
АГАТ-200.А

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:
1А
5А

-

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

1
2

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

0
1

6 Дешунтирование электромагнитов отключения:
Нет
Да

0
1

Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

01Измерительный канал напряжения (Измерение Uo),направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ1,
9
НЗНЗ2) и защита от повышения напряжения нулевой
последовательности (ЗННП1, ЗННП2):
Нет
Да

0
1

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.А

- 19 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АЭ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.АЭ

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.АЭ выполняет функции токовых защит, управления выключателем, сигнализации и телемеханики ячеек питания электродвигателей 6(10)кВ.
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Защиты:- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени –МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2,
ТО3);
- защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);- направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);- защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);- защита по току обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2),- защита от обрыва фазы (2 ступени – ЗОФ1, ЗОФ2);- защита от небаланса фаз (ЗНФ);- защита пускового режима электродвигателя (ЗПР);- защита от теплового перегруза электродвигателя (ЗТП);- дуговая защита присоединения (ДЗ);- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);Автоматика:- автоматическая частотна разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты;Управление:- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;- мониторинг выключателя;- формирование запрета включения электродвигателя;Измерение:- измерение фазных токов, тока Io и напряжения Uo;- расчет тока обратной последовательности, тока небаланса фаз и нагрева электродвигателя;- измерение времени включения/отключения выключателя.

Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS 485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя,измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.
Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных цепей тока. Предусмотрена функция дешунтирования.
Схема подключения внешних цепей устройств АГАТ-200.АЭ аналогичны АГАТ-200.А
Основные технические характеристики приведены выше в таблице 3.
- 20 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АЭ
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.АЭ
АГАТ-200.АЭ

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:
1А
5А

- 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

1
2

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

0
1

6 Дешунтирование электромагнитов отключения:
Нет
Да

0
1

Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв
0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.АЭ

- 21 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.АВ
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.АВ выполняет функции токовых защит, направленных токовых защит,защит по напряжению и частоте, управления выключателем, сигнализации и телемеханики ячеек вводов
питания и отходящих присоединений распределительных устройств 6÷35 кВ.
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Защиты:- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени –МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);- направленная максимальна токовая защита с независимой выдержкой времени (2 ступени –НМТЗ1, НМТЗ2);- максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (2 ступени МТЗU1, МТЗU2);- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2,
ТО3);
- защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);- направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);- защита от обрыва фазы (2 ступени – ЗОФ1, ЗОФ2);- защита по току обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);- защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);- защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);- защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);- защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 ступени – ЗНОП1,
ЗНОП2);- защита понижения/повышения частоты (5 ступеней – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);- блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН);- дуговая защита присоединения (ДЗ);- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);Автоматика:- автоматическое повторное включение (АПВ);- автоматическая частотна разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией ЧАПВ;- автоматическое включение резерва (АВР);Управление:- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;- мониторинг выключателя;Измерение:- измерение фазных токов, фазных или линейных напряжений, тока Io, напряжения Uo и частоты;- расчет тока и напряжения обратной последовательности, активной и реактивной мощности,cos(φ);
Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS 485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя,измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов. Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от токовых цепей. Возможен заказ устройства с функцией
дешунтирования в двухфазном исполнении и без подпитки от токовых цепей.
Основные технические характеристики приведены выше в таблице 3.
- 22 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВ
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.АВ

A
BC

АГАТ-200.АВ
Q1

ТH

P1

P1

P1

Порт передачи
информации
RS-485

1 GND
2 А
3 В

DI1
DI2

4
A

B

Изм. вход I1 (Iа)

DI3Изм. вход I2 (Ib)

DI4

5
6

C

N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

7
8

DI5
Изм. вход I3 (Ic)

9
10

DI6

25
Дискр. вход 126
27Дискр. вход 228Дискр. вход 32930Дискр. вход 431Дискр. вход 53233Дискр. вход 634

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

11

c

P2

P2

ТТНП

S2

P2

S1

12 *

Изм. вход U1 (Uаb)
13
14 *Изм. вход U2 (Ubc)
15
16 *

RL1

Изм. вход U3 (Ucа) RL2

17
18 *

Изм. вход U4 (Uo)19Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

20
21
22
23
24

RL6

RL3

RL4
RL5

35
36
Выходное реле 137
38
39 Выходное реле 240
4142Выходное реле 343
44
45 Выходное реле 4
46
47 Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.АВ (АВЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).

A
B
C

АГАТ-200.АВ
Q1

ТH

P1

P1

Порт передачи
информации
RS-485
P1

1 GND
2 А
3 В

DI1
DI2

4 *

Изм. вход I1 (Iа)
A

B

YAA1

C

5

DI3
DI4

25 Дискр. вход 126
27 Дискр. вход 2
28 Дискр. вход 32930Дискр. вход 4

6
N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

7

YAA2

8

DI5

31 Дискр. вход 532

DI633 Дискр. вход 634

Изм. вход I3 (Ic)
da

dn

a

b

9 *

c

P2

P2

P2

S1

ТТНП

10 *

Изм. вход I4 (Io)

S2

11
12 *

Изм. вход U1 (Uаb)
13
14 *Изм. вход U2 (Ubc)
15
16 *

RL1

Изм. вход U3 (Ucа) RL2

17
18 *

Изм. вход U4 (Uo)Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

19
20
21
22
23
24

RL6

RL3

RL4
RL5

35
36

Выходное реле 137
38
39 Выходное реле 240
4142Выходное реле 3434445Выходное реле 4
46
47 Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.АВ (АВЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).
с выходами дешунтирования электромагнитов отключения.

- 23 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВ

A
BC
АГАТ-200.АВ
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

DI1

X2
1 *

DI3

(+)

DI2

B

N

ТТ

n

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

(-)
(+)

Изм. вход I2 (Ib)
S1

(-)
(+)

DI4

2
3 *

C

(-)
(+)

Изм. вход I1 (Iа)
A

(-)
(+)

DI5

4
5 *

(-)
(+)

DI6

Изм. вход I3 (Ic)

(-)

X5
1
Дискретный вход 1
2
3Дискретный вход 2

4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 589Дискретный вход 6
10

6
7 *

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

8

c

9
10
11
12

S1

ТТНП

S2

11
12
Выходное реле 113
14
15Выходное реле 2
16

RL1

RL2
X3
1 *

17
18
Выходное реле 319
20
21Выходное реле 42223Выходное реле 5
24

RL3
Изм. вход U1 (Uаb)

2
3 *Изм. вход U2 (Ubc)
4
*
5

RL4
RL5

Изм. вход U3 (Ucа)

6
7 *Изм. вход U4 (Uo)
8
X4
1
2
3

Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

RL6

4
5

Схема подключения АГАТ-200.АВ (АВЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (винтовые клеммы).

A
B
C
АГАТ-200.АВ
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

DI1

X2
1 *

DI3

(+)

DI2

B

Изм. вход I2 (Ib)
N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

4
5 *

(-)
(+)

DI4

2
3 *

C

(-)
(+)

Изм. вход I1 (Iа)
A

(-)
(+)

(-)
(+)

DI5

(-)
(+)

Изм. вход I3 (Ic)

DI6

(-)

X5
1 Дискретный вход 1
2
3 Дискретный вход 2
4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 6
10

6
7 *

Изм. вход I4 (Io)
da

dn

a

b

8

c

9
S1

ТТНП

YAA1
10

S2

11

YAA2
12

Дешунтирование
Выход 1

RL1Дешунтирование
Выход 2

RL2

X3
1 *

RL3
Изм. вход U1 (Uаb)

2
3 *Изм. вход U2 (Ubc)
4
*
5

RL4
RL5

11
12
Выходное реле 113
14
15Выходное реле 216
1718Выходное реле 3
19
20
21 Выходное реле 42223Выходное реле 524

Изм. вход U3 (Ucа)

6
7 *Изм. вход U4 (Uo)8Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

X4
1
2
3
4
5

RL6

Схема подключения АГАТ-200.АВ (АВЭ) с модулем входов/выходов 6DI-6RL (винтовые клеммы).
с выходами дешунтирования электромагнитов отключения.

- 24 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВ

A
BC

АГАТ-200.АВ
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

(+)

DI1
DI2

B

DI3
DI4

N

ТТ

n

S1

S1

S2

S2

S2

DI5

4
5 *

dn

a

b

DI6

Изм. вход I3 (Ic)
6
7 *

c

P2

P2

P2

S1

ТТНП

(-)
(+)

DI7

(-)
(+)

8

DI8

9
10

RL1

11
12

S2

(-)
(+)

Изм. вход I4 (Io)
da

(-)
(+)

Изм. вход I2 (Ib)
S1

(-)
(+)

2
3 *

C

(-)
(+)

X2
1 *

Изм. вход I1 (Iа)
A

(-)
(+)

(-)

RL4

2
3 *

Изм. вход U2 (Ubc)
45 *4Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 610Дискретный вход 711
12 Дискретный вход 8

15 Выходное реле 21617Выходное реле 318
19 Выходное реле 4
20

RL3

Изм. вход U1 (Uаb)

3 Дискретный вход 2

13 Выходное реле 1
14

RL2

X3
1 *

X5
1 Дискретный вход 1
2

RL5

21 Выходное реле 522

RL6

23 Выходное реле 624

Изм. вход U3 (Ucа)

6
7 *Изм. вход U4 (Uo)8Выходное реле 7Оперативное питание
~ / = 220 В

X4
1
2
3

RL7

4
5

Схема подключения АГАТ-200.АВ (.АВЭ) с модулем входов/выходов 8DI-7RL (винтовые клеммы).

A
B
C
АГАТ-200.АВ
Q1Порт передачи
информации
RS-485

ТH

P1

P1

P1

X1
1 GND
2 А
3 В

DI1

X2
1 *

DI3

(+)

(+)

DI2

B

N

ТТ

n

S1

S1

S1

S2

S2

S2

dn

a

b

c

DI5

Изм. вход I3 (Ic)

DI6

4
5 *

P2
S1

ТТНП

YAA1
10

Дешунтирование
Выход 1

11

YAA2
12

Дешунтирование
Выход 2

RL1

Изм. вход U1 (Uаb)
2
3 *Изм. вход U2 (Ubc)
4
*
5

RL3
RL4

X3
1 *

(-)
(+)

DI8

RL2

S2

(-)
(+)

DI7

P2
9

(-)
(+)

6
7 *
8

P2

(-)
(+)

Изм. вход I2 (Ib)Изм. вход I4 (Io)
da

(-)
(+)

DI4

2
3 *

C

(-)
(+)

Изм. вход I1 (Iа)
A

(-)

RL5
RL6

(-)

X5
1 Дискретный вход 1
2
3Дискретный вход 2

4 Дискретный вход 3
56Дискретный вход 4

7 Дискретный вход 589Дискретный вход 6

10 Дискретный вход 711
12 Дискретный вход 8
13 Выходное реле 1
14
15 Выходное реле 2
16
17 Выходное реле 318
19 Выходное реле 420
21 Выходное реле 522
23 Выходное реле 624

Изм. вход U3 (Ucа)

6
7 *Изм. вход U4 (Uo)8Выходное реле 7Оперативное питание
~ / = 220 В

X4
1
2
3
4
5

RL7

Схема подключения АГАТ-200.АВ (.АВЭ) с модулем входов/выходов 8DI-7RL (винтовые клеммы).
с выходами дешунтирования электромагнитов отключения.

- 25 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВ
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.АВ
АГАТ-200.АВ

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:
1А
5А

- 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

1
2

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да
6

0
1

Дешунтирование электромагнитов отключения:(Только в 2-х фазном исполнении и без питания от ТТ)

Нет
Да

0
1

Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.АВ

- 26 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВЭ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.АВЭ
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.АВЭ выполняет функции токовых защит, защит по напряжению и частоте,управления выключателем, сигнализации и телемеханики ячеек питания электродвигателей 6(10) кВ.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Защиты:- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ст. МТЗ);- направленная максимальна токовая защита с независимой выдержкой времени (2 ст. НМТЗ);- максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (2 ступени МТЗU1, МТЗU2);- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени ТО);- защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);- направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);- защита по току обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);- защита от обрыва фазы (2 ступени – ЗОФ1, ЗОФ2);- защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);- защита от повышенного напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);- защита от небаланса фаз (ЗНФ);- защита пускового режима электродвигателя (ЗПР);- защита от теплового перегруза электродвигателя (ЗТП);- защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 ступени ЗНОП);- защита понижения/повышения частоты (5 ступеней – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);- блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН);- дуговая защита присоединения (ДЗ);- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);Автоматика:- автоматическая частотна разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты;Управление:- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;- мониторинг выключателя;Измерение:- измерение фазных токов, линейных/фазных напряжений, тока Io и напряжения Uo и частоты;- расчет токов обратной последовательности, тока небаланса фаз, активной и реактивной мощности, cos(φ) и нагрева электродвигателя;Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS-485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя,измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов. Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от токовых цепей. Возможен заказ устройства с функцией
дешунтирования в двухфазном исполнении и без подпитки от токовых цепей.
Схема подключения внешних цепей устройств АГАТ-200.АВЭ аналогичны АГАТ-200.АВ.
Основные технические характеристики приведены выше в таблице 3.

- 27 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АВЭ
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.АВЭ
АГАТ-200.АВЭ

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:
1А
5А

- 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

1
2

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да
6

0
1

Дешунтирование электромагнитов отключения:(Только в 2-х фазном исполнении и без питания от ТТ)

Нет
Да

0
1

Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.АВЭ

- 28 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.Т2МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.Т2НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.Т2 выполняет функции дифференциальной и токовых защит, управления
выключателем, сигнализации и телемеханики двухобмоточных трансформаторов.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Защиты:- дифференциальная токовая защита с торможением и блокировкой по 2 и 5 составляющим
гармоникам тока (ДТ);- дифференциальная токовая отсечка (ДО);- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени –МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2,
ТО3);
- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2,
ТО3);
- защита по току обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);Управление:- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;- мониторинг выключателя;Измерение:- измерение фазных токов, расчет дифференциального тока, тока обратной последовательностии составляющих токов 2 и 5 гармоники дифференциального тока;Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS-485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя,измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.
Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от токовых цепей. Предусмотрена функция дешунтирования.

- 29 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.Т2ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.Т2ПИТАНИЕ:Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Питание от ТТВремя готовности устройства после подачи напряжения

220 В (=/~)(100 ÷ 250) В (=/~)
500 мс
Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
150 мс

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:Количество
Токовые входы:Номинальный ток *

6 (I1, I2, I3, I4, І5, І6)
1 A/5 AДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ:Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3с

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL6)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
-

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО

250 В (=/~)
8А
15 А

250 В (=/~)
8А
15 АВЫХОДЫ ДЕШУНТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:Количество токовых выходов
2 (выходы фаз А и С)Ток дешунтирования
до 150 АСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:Количество
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED1010 (LED1÷ LED10)Красный (Назначается из меню)Зеленый (Индикация исправности)ПОРТЫ СВЯЗИ:Порт 1Порт 2***Интерфейс
Протокол
Размещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUSTM RTU
Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3 и I4, I5, I6 указывается при заказе устройства.
Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

- 30 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.Т2СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.Т2
АГАТ-200.Т2

P1

P1

P1

Порт передачи
информации
RS-485DI1

25 Дискретный вход 1
26

DI2

27 Дискретный вход 2

Изм. вход I1 (Iа1)

DI3

28 Дискретный вход 329

Изм. вход I2 (Ib1)DI430 Дискретный вход 4

1 GND
2 А
3 В
4
5
6

ТТ1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

7
8

DI5
Изм. вход I3 (Ic1)9DI631 Дискретный вход 532
33 Дискретный вход 6
34

P2

ВН

10

Изм. вход I4 (Ia2)
11
12

НН

Изм. вход I5 (Ib2)
13
14

Изм. вход I6 (Ic2)
P1

P1

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

15
16

ТТ2

P2

P2

P2

RL1

RL2

17
18

Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

19
20
21
22
23
24

RL3
RL6

35
36
Выходное реле 137
38
39 Выходное реле 2
40
41
42
43
44

Выходное реле 3

RL4

45 Выходное реле 446

RL5

47 Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.Т2 с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).

- 31 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.Т2БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.Т2
АГАТ-200.Т2

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:
1А
5А

- 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительных входов I4, І5, І6:
1А
5А

1
5

3 Резерв:0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

0
1

6 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения:
Нет
Да

0
1

Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.Т2- 32 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.ДЭ

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.ДЭ

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.ДЭ выполняет функции дифференциальной и токовых защит, измерений,управления выключателем, сигнализации и телемеханики ячеек питания электродвигателей 6(10) кВ.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Защиты:- дифференциальная токовая защита с торможением и блокировкой при наличии токов 2 и 5гармоники (ДТ);- дифференциальная токовая отсечка (ДО);- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени –МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени –ТО1, ТО2, ТО3);- защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);- направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);- защита по току обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);- защита от обрыва фазы (2 ступени – ЗОФ1, ЗОФ2);- защита от небаланса фаз (ЗНФ);- защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);- защита пускового режима электродвигателя (ЗПР);- защита от теплового перегруза электродвигателя (ЗТП);- дуговая защита присоединения (ДЗ);- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);Управление:- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;- мониторинг выключателя;Измерение:- измерение фазных токов, тока Io и напряжения Uo;- расчет дифференциального тока, составляющих 2 и 5 гармоники дифференциального тока,тока обратной последовательности, тока небаланса фаз, и нагрева электродвигателя;Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS-485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя,измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов. Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от токовых цепей.

- 33 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.ДЭ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.ДЭ
ПИТАНИЕ:Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Питание от ТТВремя готовности устройства после подачи напряжения
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:Количество
Токовые входы:Номинальный ток *Входы напряжения:Количество
Номинальное напряжение
(Uном)

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ:Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3сСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:Количество
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10220 В (=/~)(100 ÷ 250) В (=/~)
500 мс
Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
150 мс

7 (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7)
I1,I2,I3,I4,I5,I6
1 A/5 AI7
0,2 A/1 A
1 (U1)
100 В

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на вход6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL6)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
-

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО

250 В (=/~)
8А
15 А

250 В (=/~)
8А
15 А

10 (LED1÷ LED10)Красный (Назначается из меню)Зеленый (Индикация исправности)ПОРТЫ СВЯЗИ:Порт 1Порт 2***Интерфейс
Протокол
Размещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUSTM RTU
Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3, I4, I5, I6 и I7 указывается при заказе устройства.
Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

- 34 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.ДЭ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.ДЭ

A
BC

АГАТ-200.ДЭ
Q1

ТH

A

B

ТТ

C

da

dn

a

b

1 GND
2 А
3 В

P1

P1

P1

S1

S1

S1

4

S2

S2

S2

5
6

P2

P2

P2

S1

7
8

ТТНП

S2

9

N
n

Порт
передачи
информации
RS-485

c

A B

DI3
DI4

25
Дискретный вход 126
27Дискретный вход 228Дискретный вход 32930Дискретный вход 4

Изм. вход I2 (Ib)Изм. вход I3 (Ic)DI531Дискретный вход 532

DI633 Дискретный вход 6
34

16

C

M

Изм. вход I7 (Iо)

10Изм. вход I4 (Ia1)
11
12

c

b

DI2
Изм. вход I1 (Iа)

17

a

DI1

Изм. вход I5 (Ib1)

P1

P1

P1

13
14

S1

S1

S1

15

S2

S2

S2

P2

P2

P2

Изм. вход I6 (Ic1)
ТТ

RL1

RL2
18

Изм. вход U1 (Uo)RL3

19Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

20
21
22
23
24

RL6

RL4
RL5

35
36
Выходное реле 137
3839Выходное реле 240
4142Выходное реле 3434445Выходное реле 4
46
47
Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.ДЭ с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).

- 35 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.ДЭ
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.ДЭ
АГАТ-200.ДЭ

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:
1А
5А

- 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительных входов I4, І5, І6:
1А
5А

1
5

3 Номинальный ток измерительного входа I7:
1А
0,2 А

1
2

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

0
1

6 Резерв:0Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI60
1
2

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.ДЭ

- 36 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

1

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.В

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО РЗА АГАТ-200.В
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.В выполняет функции
защит по напряжению и частоте, сигнализации и телемеханики ячеек вводов питания и трансформаторов
напряжения распределительных устройств 6÷35 кВ.
ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Защиты:- защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);- защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);- защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);- защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 ступени – ЗНОП1,
ЗНОП2);
защита понижения/повышения частоты (5 ступеней – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);Измерение:- измерение фазных или линейных напряжений и напряжения Uo;- измерение частоты;- расчет напряжения обратной последовательности;Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS-485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.

Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

- 37 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.В
ПИТАНИЕ:Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Время готовности устройства после подачи напряжения

220 В (=/~)(100 ÷ 250) В (=/~)
500 мс
150 мс

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:Количество
Входы напряжения:Номинальное напряжение *4 (U1, U2, U3, U4)
100 В (220 В)ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ:Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3сСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:Количество
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL6)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
-

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО

250 В (=/~)
8А
15 А

250 В (=/~)
8А
15 А

10 (LED1÷ LED10)Красный (Назначается из меню)Зеленый (Индикация исправности)ПОРТЫ СВЯЗИ:Порт 1Порт 2***Интерфейс
Протокол
Размещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUSTM RTU
Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

Номинальное напряжение измерительных входов U1, U2, U3, U4 указывается при заказе устройства.
Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

- 38 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.В
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.В

BC

АГАТ-200.В

ТH

A

B

Порт передачи
информации
RS-485

C

N
n

da

dn

a

b

c

1 GND
2 А
3 В

DI1

25 Дискр. вход 1
26

DI2

27 Дискр. вход 2

4
5

DI3

28
Дискр. вход 3
29

6
7

DI4

30 Дискр. вход 4

8
9

DI5

10
11

DI6

31 Дискр. вход 53233Дискр. вход 6
34

12 *

Изм. вход U1 (Uаb)
13
14 *Изм. вход U2 (Ubc)
15
*
16

RL1

Изм. вход U3 (Ucа) RL2

17
18 *

Изм. вход U4 (Uo)19Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

20
21
22
23
24

RL6

RL3

RL4
RL5

35
36
37
38

Выходное реле 1

39 Выходное реле 2
40
41
42
43
44

Выходное реле 3

45 Выходное реле 4
46
47
Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.В с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).
A
B
C
АГАТ-200.В

ТH

A

B

Порт передачи
информации
RS-485

C

X1
1 GND
2 А
3 В

(+)

DI1

(-)
(+)

DI2

(-)
(+)

N

DI3

n

(-)
(+)

DI4
da

dn

a

b

(-)
(+)

c

DI5

(-)
(+)

DI6

(-)

X5
1 Дискретный вход 1
2
3 Дискретный вход 2
4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 58
9 Дискретный вход 6
10

X3
1 *

Изм. вход U1 (Uаb)
2
3 *Изм. вход U2 (Ubc)
4*5

Изм. вход U3 (Ucа)

6
7 *Изм. вход U4 (Uo)

RL1

RL2

8

Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

X4
1
2
3

RL3
RL6
RL4

4
5

RL5

11
12
Выходное реле 113
14
15 Выходное реле 216
1718Выходное реле 3
19
20
21 Выходное реле 422
23 Выходное реле 524Схема подключения АГАТ-200.В с модулем входов/выходов 6DI-6RL (винтовые клеммы).

- 39 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.В

A
BC

АГАТ-200.В

ТH

A

B

Порт передачи
информации
RS-485

C

X1
1 GND
2 А
3 В

(+)

DI1

(-)
(+)

DI2

(-)
(+)

N

DI3

n

(-)
(+)

DI4
da

dn

a

b

(-)
(+)

c

DI5

(-)
(+)

DI6
X3
1 *

Изм. вход U1 (Uаb)
2
3 *

RL1
Изм. вход U3 (Ucа)

6
7 *Изм. вход U4 (Uo)

RL2
RL3

8

Выходное реле 7Оперативное питание
~ / = 220 В

X4
1
2
3
4
5

RL7

(-)
(+)

DI8
Изм. вход U2 (Ubc)

4
5 *

(-)
(+)

DI7

(-)

X5
1 Дискретный вход 1
2
3 Дискретный вход 2
4 Дискретный вход 35
6 Дискретный вход 4
7 Дискретный вход 589Дискретный вход 610Дискретный вход 71112Дискретный вход 8

13 Выходное реле 1
14
15 Выходное реле 2
16
17 Выходное реле 3
18

RL4

19 Выходное реле 4
20

RL5

21 Выходное реле 522

RL6

23 Выходное реле 624Схема подключения АГАТ-200.В с модулем входов/выходов 8DI-7RL (винтовые клеммы).

- 40 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.В
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.B
АГАТ-200.В
1

1 Номинальное напряжение изм. входов U1÷U4:
100 В
220 В

0

0

2

3

4

0

0

0

5

6

7

- 0
8

9

10

1
2

2 Резерв
0

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Резерв
0

6 Резерв:0

7 Резерв
0

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.В

- 41 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АЧР

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИКИ АГАТ-200.АЧР
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.АЧР предназначено дляиспользования в схемах противоаварийной автоматикив качестве органов автоматической частотной разгрузки и автоматики понижения и повышения частоты.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Защиты:- защита понижения/повышения частоты (5 ступеней – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);- защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);- защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);- орган определения направления мощности (ОНМ);Автоматика:- автоматическая частотна разгрузка (АЧР) с функцией ЧАПВ;Измерение:- измерение фазных токов, линейных напряжений или фазных напряжений;- измерение частоты;Регистрация данных:- регистратор аварийных событий;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS-485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.

Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

- 42 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АЧР

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.АЧР
ПИТАНИЕ:Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Время готовности устройства после подачи напряжения

220 В (=/~)(100 ÷ 250) В (=/~)
500 мс
150 мс

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:Количество
Токовые входы:Номинальный ток *Количество
Входы напряжения:Номинальное напряжение

2 (I1, I2)
1 A/5 A
2 (U1, U2)
100 ВДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ:Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3сСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:Количество
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL6)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
-

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО

250 В (=/~)
8А
15 А

250 В (=/~)
8А
15 А

10 (LED1÷ LED10)Красный (Назначается из меню)Зеленый (Индикация исправности)ПОРТЫ СВЯЗИ:Порт 1Порт 2***Интерфейс
Протокол
Размещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUSTM RTU
Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

Номинальный ток измерительных входов I1, I2 указывается при заказе устройства.
Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

- 43 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АЧР
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.АЧРІ секцияІІ секция

A

A

B

B

C

C

АГАТ-200.АЧР

Порт передачи
информации
RS-485Изм. вход I1 (Iа1)
5
6

Изм. вход I2 (Ia2)
A

B

A

C

N

B

C

25 Дискретный вход 1
26

DI2

27 Дискретный вход 2

DI3

28 Дискретный вход 329

DI430 Дискретный вход 4

7
8

DI5

9
10

DI6

31 Дискретный вход 532
33 Дискретный вход 6
34

N
n

da

DI1

4

ТH2

ТH1

1 GND
2 А
3 В

dn

a

n

b

c

da

dn

a

11

b

c

12

Изм. вход U1 (Uаb1)
13
14

Изм. вход U2 (Uab2)
15
16

RL1

RL2

17
18

RL3

19

Выходное реле 6Оперативное питание
~ / = 220 В

20
21
22
23
24

RL6

RL4
RL5

35
36
37
38

Выходное реле 1

39 Выходное реле 240
4142Выходное реле 343
44
45 Выходное реле 4
46
47 Выходное реле 548

Схема подключения АГАТ-200.АЧР с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).

- 44 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.АЧР
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.АЧР
АГАТ-200.АЧР
1

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2:
1А
5А

0

0

2

3

4

0

0

0

5

6

7

- 0
8

9

10

1
5

2 Резерв
0

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Резерв
0

6 Резерв:0

7 Резерв
0

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.АЧР

- 45 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

0

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.РПН

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИКИ РПН АГАТ-200.РПН
НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство АГАТ-200.РПН выполняет функции автоматического управления, блокировок, сигнализации и телемеханики электроприводов РПН силового трансформатора.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Автоматика:- автоматический регулятор привода РПН трансформатора для поддержания требуемого уровня
напряжения;- две группы уставок, с возможностью их переключения внешним сигналом;- коррекция уставки по напряжению в зависимости от величины контролируемого тока;- одновременный контроль двух систем шин (для трансформаторов с расщепленными обмотками);- блокировка команды «Прибавить» и ускорение команды «Убавить» при опасном повышении
напряжения;- внешнее направленное ограничение регулирования (от конечных выключателей положения
привода РПН);- блокировка выдачи максимального количества команд в одну сторону;- блокировка работы автоматического регулятора от внешних устройств;- блокировка работы автоматического регулятора при повышении или понижении напряжения;- блокировка работы автоматического регулятора при повышении измеряемого тока выше заданной уставки;- контроль исправности привода РПН;- блокировка от самопроизвольного переключения привода РПН;- блокировка от непрерывного переключения привода РПН;Управление:- местное управление приводом РПН;- дистанционное управление приводом РПН по локальной сети.
Измерение и контроль:- измерение и индикация контролируемого напряжения и тока;- индикация текущего режима работы устройства;- счетчик числа переключений привода (суточный и общий);Регистрация данных:- регистратор аварийных событий и переключений привода РПН;- регистратор аналоговых сигналов;Связь:- порт связи RS-485 (протокол Modbus RTU);- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

- 46 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.РПН

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.РПН
ПИТАНИЕ:Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Время готовности устройства после подачи напряжения

220 В (=/~)(100 ÷ 250) В (=/~)
500 мс
150 мс

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ:Количество
Токовые входы:Номинальный ток *Количество
Входы напряжения:Номинальное напряжение

2 (I1, I2)
1 A/5 A
2 (U1, U2)
100 ВДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ:Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3сСВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ:Количество
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL6)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
-

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО

250 В (=/~)
8А
15 А

250 В (=/~)
8А
15 А

10 (LED1÷ LED10)Красный
Зеленый (Индикация исправности)ПОРТЫ СВЯЗИ:Порт 1Порт 2***Интерфейс
Протокол
Размещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUSTM RTU
Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

Номинальный ток измерительных входов I1, I2 указывается при заказе устройства.
Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

- 47 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.РПН

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ АГАТ-200.РПН

P1

ТТ

P1

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

АГАТ-200.РПН

Порт передачи
информации
RS-485

1 GND
2 А
3 В

DI1
DI2

4

25 Блокировка
26 регулятора
27 Привод

переключается

Изм. вход I1 (Iа1)
5
6

DI3
Изм. вход I2 (Ia2)

P1

ТТ

P1

P1

S1

S1

S1

S2

S2

S2

P2

P2

P2

DI4

9
10

DI5

31 Переключение
32 группы уставок

DI6

33 Дистанционное
34 управление

12

Изм. вход U1 (Uаb1) RL1

13
14

Изм. вход U2 (Uab2)
RL2

15
16
17
18

A

RL3

19

B
C

Неисправность
АГАТ-200.РПН

20
21
22

ТH1

Оперативное питание
~ / = 220 В

23
24

A

B

30 Привод в

7
8

11

Q1

28 Привод в
29 положении "1"

RL6

положении "N"

35
36 Команда
37 "Прибавить"38
39 Команда
40 "Убавить"41
42 Отключение питания
43 привода РПН
44

RL4

45 Неисправность
46 привода РПН

RL5

47 Регулирование
48 ограничено

C

N
n

da

dn

a

b

c

Схема подключения АГАТ-200.РПН с модулем входов/выходов 6DI-6RL (пружинные клеммы).

- 48 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗА

АГАТ-200.РПН
БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.РПН
АГАТ-200.РПН

01

1 Номинальный ток измерительного входа I1:
1А
5А

2

3

4

0

0

0

5

6

7

- 0
8

9

10

1
5

2 Номинальный ток измерительного входа I2:
1А
5А

1
5

3 Резерв
0

4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Резерв
0

6 Резерв:0

7 Резерв
0

8 Крепление:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0

10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и LCD
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и LCD
8DI-7RL и OLEDСтандартное исполнение АГАТ-200.РПН

- 49 -

0
1
2
3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

5

0

2

0

0

0

0 - 0

0

ООО «ЭНЕРГОМАШ-РЗА»127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10
Тел: +7 (495) 363-71-12
E-mail: info@energomash-rza.ru
ИНН 9710005779 / КПП 771001001
ОГРН 5157746174141© Дизайн Сергей Никитенко