海底送水管の更新(公財)水道技術研究センター
第2回 海底送・配水管に関する情報交換会

2019年2月18日
古河電工 海洋エンジニアリング部

海底送水管の更新
②

事前準備

更新判断
基本設計
詳細設計
関係者

入札
①

海底送水管更新

管種概要
布設台船
布設工法
防護方法

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 20192

海底送水管 管種概要
鋼管

鉄線鎧装ポリエチレン管

波付薄肉鋼管鎧装PE管高価
安価（1本で布設）

高価
安価（1本で布設）(イメージ図)

管単価
布設単価
特徴

安価
高価（接続して布設）・電気防食と併用して ・海底地形に合わせて曲がる
半永久的・引張、極度曲げに強い・機械的にも丈夫
・鉄線鎧装はケーブル、PE管・大口径で特に有利
で世界的デファクト

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2019

・海底地形に合わせて曲がる3布設工法概要 布設台船
布設台船「開洋」

ターンテーブルﾌﾞﾚｰｷｷｬﾀﾋﾟﾗ

送水管

DPスラスタAll Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 20194

布設工法概要 布設台船 開洋
キャタピラ

DPスラスターターンテーブル
DP Thruster
ターンテーブル積載 2500トン
外径 24m

26m

80m
ターンテーブルを使わない方法もあるが管に不要なストレスを与える。
All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 20195

布設台船開洋 主な装備
DPS: Dynamic Positioning System

GPS衛星ずれ
目標位置
位置誤差 1m程度

DPスラスタ： 目標位置からのずれを補正する方向に推力

ターンテーブル

送水管に過度なストレスを与えないROV

水中ロボット ビデオ撮影＋作業
特にダイバーが潜れない深度

積載 2500トン
外径 24mAll Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2019

6

主な装備

キャタピラ

ケーブルを海中に投入する際にケーブルを把持する。過度な張力などを防ぐ

キャタピラ

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 20197

布設工法概要
GPS衛星
海底送水管

出発側陸揚げ

布設台船約1日

布設（海峡横断）
約1~2日

進行方向

布設台船

海底送水管

到着側陸揚げ
約1日

布設台船

チューブブイ

海底送水管

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 20198

布設工法概要 主な防護方法
防護手段

主な適用場所

鉄線鎧装

2重鉄線鎧装工場で装備。現地施工不要

埋設

機械埋設

砂地。水深約15m～30m。最も安定

ハンド埋設砂地。水深約15m以浅。短距離

バックホー埋設

水深約5m以浅

鋳鉄防護管
その他

岩場、石礫、サンゴ礁など* 揚陸部
蛇かご

岩場、石礫、サンゴ礁など*

コンクリートマット 同上
コンクリート打設

同上（特に荒れる場所）* 揚陸部*ダイバー制限で水深30m迄が目安。それ以深も可

日数は工数次第で大きく変わる
上の行ほど安価で確実。
ルート調査ではなるべく上方の手段を適用できる場所を評価
安定運用するために重要な選択！
All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 20199布設方法概要 防護方法例

進行方向
埋設台船埋設機

海底送水管

ハンド埋設と鋳鉄防護管

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2019

機械埋設

蛇かご

10

事前準備 更新判断
PE海底送水管の残寿命
・ PE管の性能
青ポリと同じ材質

PE種類

納入時期

実験室レベル寿命

経過年数

PE80

1975頃～2000年頃

40年

19～44年

PE100

2000年頃以降

50年～18年

1975年頃以前のPE管は更に弱い可能性有。 － 使用中の場合はご相談ください
布設状態、ストレスにより上記年数より実際は短い場合有・ 鋼帯の付加 － 内圧に対するストレスの分担
ポリエチレン(PE)管1979年頃以降に導入
延性破壊、脆性破壊に強くなる
ステンレス鋼帯

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201911

事前準備 更新判断
PE管の残寿命（続き）
・ 使用中の検査
非破壊検査 管内カメラ 距離、定量的な残寿命特定難破壊検査 抜取部の評価はある程度可能
抜取部だけで全長の寿命推定は不可能
外観検査 水中ロボット（ROV）。外観不良の場合は補修・更新
・ （ご参考）法定耐用年数
厚労省 地方公営企業法施行規則別表第2号
2001年3月改正前 － 法定耐用年数25年
改正後－ 同40年
離島振興法 補助金
竣工後20年以上経過した離島簡易水道のうち、海底送水管の布設替えを行う事業

明確な残寿命の特定は困難
30年経過 － 黄信号。 40年以上経過 － 赤信号
All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201912

事前準備 更新判断 補修との対比
補修リスク － 最悪断水補修までの日数例○第一報から補修開始 概ね10日以内
海保・漁協への連絡、ダイバー、他作業者確保○補修開始から漏水停止 概ね5日以内
漏水点が分かっていれば速い
2カ所目が漏水することありこの間に断水を避けられるか？
ポイント
・漏水点を如何に速く見つけるか・陸上部・海中部の切り分け

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201913

事前準備 基本設計
○アセットマネジメント／水道ビジョン○基本設計予算獲得○基本設計内容・ 方式比較
海水淡水化
海底送水管 管種： 鋼管／鉄線鎧装PE管／波付薄肉鋼管鎧装PE管・ ルート調査
候補海域全般を広く調査
底質（砂・岩など）、水深

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201914

事前準備 詳細設計
○ルート調査（詳細版）
底質調査 基本設計より幅を狭め詳細に。超音波、採泥
潜水調査 写真撮影など。水中ロボットで行う事もあり。
磁気探査 不発弾（海保要求）、沈船、その他金属障害物
流況調査 潮流、海流の影響調査。波高など測量調査 陸上・海底とも
上記の全般的な解析・まとめ○管仕様
ルート調査結果に即した管仕様の決定。
管長、管口径、海底安定性○防護仕様
前述。埋設、防護管、蛇かごなど○付帯設備設計
陸揚げ部マンホール、接続方法、テレメータなど
All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201915

事前準備 関係者への説明

以下は緊急補修の場合にも必要
海保への届出・申請・許可 － 通常は1か月
海域の設定により変わる。
事前に説明しておくとスムースかも（⇔ご担当変更）
漁協への説明管路上に障害物など無いか？
（定置網、養殖いかだ、海水浴エリア － 季節的に配置あり）
作業時期にメインの漁期が重なっていないか。
洋上工事は海象が安定する4-10月が一般的
港長、海岸管理者（都道府県・市町村）、自然公園管理者、環境省
航路関係者
交差ケーブル － 電力ケーブル、通信ケーブル
送水管布設後にケーブルが交差している場合有All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2019

16

更新

入札準備
入札
契約
管製造
管輸送
布設・埋設・防護
完成検査・竣工

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201917

更新費用の内訳
設備工事

材料費

管
防護管
他防護材料 蛇かごなどコンクリートなど

傭船費

回航
布設
埋設

防護工事

防護仕様によるその他工事
保守費用

電気防食

PE管の場合は不要

補修費用
点検費用

実際は殆ど行っていない

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201918

ご清聴ありがとうございました。

All Rights Reserved, Copyright© FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 201919