2022.10.03 再公表

課題の説明および施工上の注意（第 60 回技能五輪全国大会電工職種競技課題）
課題の説明および施工上の注意（本紙）および電工職種競技規則にしたがって競技を行うこと。
標準時間 5 時間，打切り時間 5 時間 20 分とする。
全 般
1. 電源供給用コンセント（F）および（G）への結線は別紙 1 にしたがうこと。
2. 課題図面のタイトル用紙およびイラスト用紙の貼り付け位置については，器具，配管等のバランスを考慮して，各自の判断により決定してよい。
3. ボックス内での電線相互の接続方法については競技当日決定する。
4. PF22 の 90 度曲げにおける内側半径を内径の 6 倍以上になるように施工すること。
動力設備配線工事
1.

押しボタンスイッチ（ON）を押すと電動機（M）がスター運転で始動すること。その後，タイマ（TLR）
で設定したスター運転時間および切替時間にしたがってデルタ運転に切り替わること。

2.

スター運転用の電磁接触器およびデルタ運転用の電磁接触器は同時に動作しないようにすること。

3.

電動機（M）は，いかなる運転状態においても，押しボタンスイッチ（OFF）を押すことで停止すること。

4.

表示灯（PL1，白色）は制御回路電源入力時に，表示灯（PL2，赤色）は電動機のサーマルリレ
ー動作時に，表示灯（PL3，緑色）は電動機（M）が停止している時に，表示灯（PL4，赤色）は電動機（M）が運転している時に，それぞれ点灯すること。

5.

動力制御盤用ボックスのドアは右開きとすること。

6.

動力制御盤用ボックス内の機器の配置および端子台の指定については別紙 2 にしたがうこと。

7.

電動機（M）に至る端子台の指定については別紙 3 にしたがうこと。

8.

制御回路の電源については，L1 および L2 から取ること。動力制御盤用ボックス内の端子台から，各表示灯および押しボタンスイッチに至る配線には 600V ビニル絶縁電線 1.6mm の赤線を使用すること。ただし，L2 に至る電線については 600V ビニル絶縁電線 1.6mm の白線を使用すること。

9.

サーマルリレーの設定電流値、タイマの設定秒数（切替時間及びスター運転時間）については競技当日に決定する。

照明コンセント設備配線工事
1. 競技当日に公表される指示にしたがって照明・コンセント設備配線工事を行うこと。

2. 競技当日に公表される制御内容通りに動作するプログラムを小型 PLC に入力すること。
3. 小型 PLC 制御盤用ボックスのドアは右開きとすること。
4. 小型 PLC 制御盤用ボックス内の機器の配置および端子台の指定については別紙 4 にしたがうこ
と。
（以上）
1

第 60回技 能五輪全 国 大 会

電 工 職 種 競 技 課題

図に示す配線工事を与えられた材料を使って行いなさい(制 限 時 間 ： 5時 間 ・ 打 ち 切 り 時 間 ： 5時 間 20分 )

特記事項
競技課題図

左側面

正面
(C)

(E)

記号

名称

①

金属管

②

合成樹脂管

③

Ｐ Ｆ 管 （ PF16）④

Ｐ Ｆ 管 （ PF22 ）⑤

ＶＶＦケーブル⑥

ダクト⑦

メタルモール

200

E

10

(F)

0

(D)
49

⑥
100

タイトル 用紙

100

⑦
⑤

平面マガリ

⑥

①
130

(J)

③

30

接続箱
350

①

イラスト 用紙(H)

動力制御盤用ボックス(I)

小型ＰＬＣ制御盤用ボックス
ランプレセプタクル

130

(B)

(I)

②

内側半径R200で施工すること

200

31

凡例

(PB)

押 し ボ タ ン ス イ ッ チ （ 100 V用 ）

(PB2)

⑤

24

コンセント

⑥

24

200

(PB1)

(PB4)

(PB3)

32

埋込み接地コンセント
E⑥

高容量引掛けコンセント
150

(A)

150
150

8P

100

(G)

100
50

②
150

(H)

④

150

150

325

125

130

100

250

200
（ 縮 尺 ： 1/10 ， 単 位 ： mm）

2

8P

組 端 子 台 （ 8P ）

⑥

50

150

①

100

パイロットランプ

50

①

障害物

3

単相２線

Ｎ（白）
Ｅ（緑）

100Ｖ 用Ｌ（黒）(F)・ 接 地 線 Ｅ の 配 線 は 100Ｖ と 20 0Ｖ と を 別 々 に す る こ と 。

電 源供 給 用 コンセント施 工詳細図

三相３線

200Ｖ 用

(G)

Ｅ（緑）

Ｌ３（青）

Ｌ２（白）

Ｌ１（赤）

別紙1

80

80

75

80

4

80

230

電源
表示灯
押しボタンスイッチ
電動機

接地

220

THR

MC

L2

MCΔ

250

MCY

L3

配線用遮断器L1

110・接地線配線の取りまわしは参考とする。
・端子使用場所は枠内の配線を接続すること。接地線以外特に指定はない。

動力 制御盤配置 図

150

TLR

縮 尺 :1/2, 単 位 :mm

別紙2

別紙3

電動機に至る端子台説明図

接地

U1

V1

W1

U2

V2

W2

U1
V1
W1
U2
V2
W2
接地

電動機代用端子台に至る金属管の管端部分を「ヘの字起こし」とし，
電 線 高 さ が 25mm以 上 と な る よ う に す る こ と 。
管 端 と ハ ー モ ニ カ 端 子 の 端 と の 間 隔 を 水 平 距 離 で 40mm以 下 と す る こ と 。

5

70

100

40

6
140

E

内部配線

E

OFF

N2

N1

５０／６０Ｈｚ ８ＶＡ

ＡＣ－１００－２４０Ｖ

Ｎ

240

Ｑ０

Ｑ１

ＺＥＮ １０Ｃ１ＡＲ－Ａ－Ｖ２

ＯmＲＯｎ

Ｌ

Ｑ２

ＮＣ

Ｉ０

ＥＳＣ

ＤＥＬ

Ｉ１

Ｑ３

３

Ｉ２

０

６

２

５

Ｉ３

ＯＫ

４

ＡＬＴ

Ｉ４

１

７

Ｉ５

30

170

L1 N1 L2 L2 L2 L2 N2 N2 N2 I0 I1 I2 I3 I4 I5 Q0 Q1 Q2 Q3

L2

L1

150

・ 内 部 配 線 に つ い て は 別 紙 ５ （ 小 型 PLC制 御 盤 内 部 配 線 接 続 図 ） で 指 定 さ れ た 通 り 行 う こ と 。

小 型 Ｐ Ｌ Ｃ 制 御盤 図

縮 尺 :1/2, 単 位 :mm

別紙４

7

N1

L1

Ｂ

N2 白

L2 黒

N

L

Q1
Q0

Q3
Q2

I5

I4

I3

I2

I1

I0

（黒）

（ A)

PB2

PB3

（ B)

）内の色とする。

（白）PB1

内 で VVFケ ー ブ ル で の 配 線 の 場 合 は （小型ＰＬＣ制御盤内・

小型ＰＬＣ制御盤内部配線接続図

（ C)

PB4

（ D)

PB5

PB6

別紙５

材料表
支給材料・器具(非公表課題に使用する材料・器具については競技前日に公表)
No.

品

名

仕

様

型

式

数量

1 600Ｖビニル絶縁電線(赤)1.6ｍｍ

一般品(指定なし)

47 ｍ

2 600Ｖビニル絶縁電線(白)1.6ｍｍ

一般品(指定なし)

23 ｍ

3 600Ｖビニル絶縁電線(黒)1.6ｍｍ

一般品(指定なし)

20 ｍ

4 600Ｖビニル絶縁電線(青)1.6ｍｍ

一般品(指定なし)

6ｍ

5 600Ｖビニル絶縁電線(緑)1.6ｍｍ

一般品(指定なし)

12 ｍ

6 600Ｖビニル絶縁電線(黄)一般品(指定なし)

11 ｍ

7 平型ビニル外装ケーブル(ＶＶＦ)

制御用1.25ｍｍ2
1.6ｍｍ-2Ｃ(グレーシース)

一般品(指定なし)

4ｍ

8 配線用遮断器

3P3E 30A 200V

NL63E-30(河村電器産業)

1個

9 ランプレセプタクル

6Ａ 250Ｖ(送り端子なし)

WW3402(パナソニック)

2個

10 埋込み用押しボタンスイッチ

ワイド型 10A 300V 常時開WT5461(パナソニック)

4個

11 埋込みスイッチハンドル(シングル)

ワイド型

WT3001W(パナソニック)

2個

12 埋込みスイッチハンドル(ダブル)ワイド型

WT3002W(パナソニック)

2個

13 埋込みスイッチ絶縁取付枠

ワイド型用

WT3710K(パナソニック)

3枚

14 埋込みスイッチプレート

ワイド型 1連用

WTC7101W(パナソニック)

3枚

15 露出用コンセント

15Ａ 125V

WK1012W(パナソニック)

1個

16 埋込み接地極付コンセント

15A 125V

WN1101(パナソニック)

1個

17 接地3P15A 埋込コンセント

15A 250V(接地3P)

WF1415WK(パナソニック)

1個

18 コンセントプレート

新金属プレート

WN9513(パナソニック)

1枚

19 埋込み用パイロットランプ(白)100V

WN3031WK(パナソニック)

2個

WN3710020(パナソニック)

1枚

20 連用取付け枠ワンタッチ
21 フルカラーモダンプレート

ミルキーホワイト 2コ用

WN6002W010(パナソニック)

1枚

22 組端子台

20A 250V

T10 08(パトライト)

1個

23 ねじなし電線管

E19ｍｍ

DW819K(パナソニック)

1本

24 ねじなし露出スイッチボックス

19ｍｍ用 1個用1方出DS70191(パナソニック)

2個

25 ボックスコネクタ

E19ｍｍ

DS02192(パナソニック)

4個

26 プラブッシング

E19ｍｍ

DS1719(パナソニック)

4個

27 ねじなしブッシング

E19ｍｍ

DS5419(パナソニック)

2個

28 薄鋼電線管用サドル

19ｍｍ用

DS1619(パナソニック)

16 個

29 合成樹脂管

16ｍｍ

VEP16GHW(ニチドウ)

1本

30 露出用ビニル四角ボックス

110×110×50ｍｍ

4B50GHW (ニチドウ)

1個

31 カチコネ丸ボックス

無方出(グレー)RPFZGHW(ニチドウ)

1個

32 カチコネ露出スイッチボックス

無方出(グレー)

SW140ZGHW(ニチドウ)

1個

33 合成樹脂管用２号コネクタ

16ｍｍ用

2K16GHW(ニチドウ)

2個

34 カチコネ２号コネクタ

16ｍｍ用

2K16ZGHW(ニチドウ)

2個

35 合成樹脂管用サドル

16ｍｍ用

S16GHW(ニチドウ)

11 個

36 PF管

パナフレキ 16mm(ウォームグレイ)

DM316KH(パナソニック)

1.5 ｍ

37 PF管

パナフレキ 22mm(ウォームグレイ)

DM322KH(パナソニック)

2ｍ

38 PF管用コネクタ

16ｍｍ用

DMP16K(パナソニック)

1個

39 PF管用コネクタ

22ｍｍ用

DMP22K(パナソニック)

1個

40 カチコネPF管用コネクタ

16ｍｍ用

PFK16Z(ニチドウ)

1個

41 PF管用サドル

16ｍｍ用

DM3916(パナソニック)

4個

42 PF管用サドル

22ｍｍ用

DM3922(パナソニック)

3個

43 エムケーダクト

グレー

MD31(マサル工業)

1本

44 エムケーダクト用エンドキャップ

グレー

KMDE31(マサル工業)

2個

45 エムケーダクト用平形マガリ

グレー

MDM131(マサル工業)

1個

46 エムケーダクト用DCホルダー

グレー

DHF311(マサル工業)

1個

47 エムケーダクト用DCフレーム

グレー

DCF11(マサル工業)

1個

48 メタルモール

ホワイト

Ｓ1182(マサル工業)

1本

49 メタルモール用スイッチボックスホワイト 1個用 A型専用浅型

A3012(マサル工業)

1個

50 メタルモール用ブッシング

ホワイト A型用

A1022(マサル工業)

1個

51 メタルモール用コンビネーションコネクタ ホワイト A型用

A1072(マサル工業)

1個

52 メタルモール用フラットエルボ

A1032(マサル工業)

1個

53 メタルモール用アースバー

AB1(マサル工業)

1個

54 動力制御盤用ボックス

SP4050-18TC(河村電器産業)

1個

55 小型PLC制御盤用ボックス

SPN3040-18T(河村電器産業)

1個

LDA5LDGSZ4(パナソニック)

2個

56 ＬＥＤ電球

ホワイト A型用

100V 4.7W(電球色)8材料表
支給材料・器具(続き)57 タイトル用紙

1枚

58 イラスト用紙

1枚

59 障害物用紙

2枚

60 白紙
61 「E」シール

A4

5枚
必要数

62 企業シール

1個

9

材料表
持参材料・器具
No.

品

名

仕

様

型

式

数量

151 木ネジ

各種

一般品(指定なし)

必要数

152 ボディビス

皿頭各種

一般品(指定なし)

必要数

153 ナット付ビス

4ｍｍ×20ｍｍ 皿頭(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ用)

一般品(指定なし)

必要数154 ワッシャー

4ｍｍ用(ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ取付け用)

一般品(指定なし)

必要数

155 ステップル

各種

一般品(指定なし)

必要数

156 結束バンド

全長約100ｍｍ以下

一般品(指定なし)

必要数

157 サーマルリレー

200V (1a1b)(7, 9, 11A使用)

TR-ON/3(富士電機)

1個

SZ-HB(富士電機)

1個

158 サーマルリレー単独設置ユニット
159 電磁接触器

200V (4a)SC-03(富士電機)

3個

160 電磁接触器用補助接点

1a1b

SZ-A11(富士電機)

3個

161 スターデルタタイマ

MS4SY-AP(富士電機)

1個

162 スターデルタタイマタイマ用ソケット

TP48X(富士電機)

1組

TX10(春日電機)

20 P

163 レール式端子台

20A

164 レール端子台用エンドプレート

TX7～TX20用

TXA1(春日電機)

2枚

165 端子台用カバー

L=196ｍｍ

TXB 2(春日電機)

1枚

166 DINレール

アルミ 35 長さL=110ｍｍ

TXDA2(春日電機)または相当品

1本

167 DINレール

アルミ 35 長さL=230ｍｍ

TXDA2(春日電機)または相当品

1本

168 DINレール

アルミ 35 長さL=250ｍｍ

TXDA2(春日電機)または相当品

1本

JTXE3(春日電機)

6個

169 ストッパー
170 コントロールボックス

φ22 2点用

KGNW212Y(IDEC)

1個

171 押しボタンスイッチ

φ22 平型(1a) 緑

HW1B-M110G(IDEC)

1個

172 押しボタンスイッチ

φ22 平型(1b) 赤

HW1B-M101R(IDEC)
一般品(指定なし)

1個
必要数

174 リングスリーブ

各種

一般品(指定なし)

必要数

175 リングスリーブ用絶縁キャップ

各種

ENDV-S(小),ENDV-L(中,大)(ニチフ)

必要数

176 差込型コネクタ

各種 透明で電線先端が適切な深さまで挿入されていることが確認できるもの(指定なし)

必要数

177 圧着端子

R形およびY形各種

必要数

178 小型PLC制御盤

組立てたもの

173 制御用電線支持具

一般品(指定なし)

1台

小型PLC制御盤用材料・器具(配線用遮断器については支給します)
No.

仕様

型式

数量

179 600Ｖビニル絶縁電線(白)1.6ｍｍ

一般品(指定なし)

必要数180 600Ｖビニル絶縁電線(黒)

1.6ｍｍ

品名

181 600Ｖビニル絶縁電線(黄)2

一般品(指定なし)

必要数

一般品(指定なし)

必要数

NL52E-20(河村電器産業)

1個

182 配線用遮断器

制御用1.25ｍｍ
2P2E 20A 200V

183 小型PLC

ZEN(新品でなくても良いものとする)

10C1AR-A-V2(オムロン)

1台

184 レール式端子台

20A

TX10(春日電機)

21 P

185 同上エンドプレート

TX7～TX20用

186 ストッパー

TXA1(春日電機)

2枚

JTXE3(春日電機)

4個

187 端子台用カバー

L=206ｍｍ

TXB 2(春日電機)

1枚

188 DINレール

アルミ 35 長さL=150ｍｍ

TXDA2(春日電機)または相当品

1本

189 DINレール

アルミ 35 長さL=240ｍｍ

TXDA2(春日電機)または相当品

1本10

第 60 回技能五輪全国大会 電工職種 競技当日進行表① 集合（作業板の順に着席 8 時 00 分
② 説明・工具展開）

8 時 00 分～ 8 時 29 分

③ 競技時間（午前）8 時 30 分～11 時 30 分

④ 昼食時間11 時 30 分～12 時 29 分

⑤ 競技時間（午後）12 時 30 分～14 時 50 分

⑥ 作品公開15 時 00 分～15 時 30 分

⑦ 解散

15 時 30 分

（以上）

11

公

表

技能五輪 全国大会 電工職種
競 技 規 則技能五輪 全国大会 電工職種 競技委員会

2014年11月13日
2015年 8月17日
2015年 9月22日
2016年 7月12日
2017年 8月 7日
2017年10月 5日
2017年10月26日
2017年11月13日

制定
改正
改正
改正
改正
改正
改正
改正

2018年 9月21日 改正
2019年 8月 7日 改正
2020年 8月16日 改正
2020年10月 9日 改正
2021年 8月23日 改正
2021年11月 9日 改正
2022年 9月 1日 改正
2022年10月11日 改正

1

技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

１．競技概要木製板（正面作業板および側面作業板）上への配線工事および小型 PLC へのプログラミ
ングにて競技を行う。課題には，事前公表される部分と競技当日発表・決定される部分とがある。また，競技当日，公表された課題が一部（20%以内）変更される可能性がある。
選手は，カテゴリー1 あるいはカテゴリー2 のいずれかを選択する。カテゴリー2 はカテ
ゴリー1 の難易度を下げた内容とする。カテゴリー2 を選択する場合は，所定の期日までにその旨を競技委員に伝えること。
競技は，当該年度の競技課題，競技規則，職種連絡会議事メモ，競技課題に対する Q&A
および中央職業能力開発協会を通じて配布される競技委員からの連絡事項に基づいて実施される。これらの中で指示されていない事項については，「電気設備の技術基準およびその解釈」および「内線規程」に準じて判断すること。
２．設備
２．１ 作業板
材料：合板，寸法：（正面）1820 mm×1820 mm，（側面）910 mm×1820 mm
２．２ 間仕切り
材料：合板
２．３ 競技ブース
幅：約 2500mm，奥行き：約 5000mm，搬出ライン：作業板から約 3500mm【備考】
・競技ブースに設備されたコンセントは採点用であり，選手が使用してはならない。
３．競技時間
競技時間については標準時間および打切り時間を設定する。標準時間を超えて作業した選手については作業時間に応じて減点する。打切り時間までに終了できなかった選手の作品については「未完成」とし，採点の対象外とする。
４．材料点検材料点検は競技前日の所定の時間内に選手自身が行う。材料に不足・不良等があった場合には，その時間内に申し出ること。それ以降の支給は減点の対象とする。
【備考】
・支給材料には使用しないものおよび余るが含まれることがある。
・材料点検中は，選手以外競技ブース内に入らないこと。物品の受け渡しが必要な場合は競技委員を介して行うこと。
・競技開始時には，材料・器具を下記の状態としておくこと。
- 制御機器，端子台等のビスについては，外れない状態としておく。
2

技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

- コントロールボックス，サーマルリレーと設置ユニット，電磁接触器の補助接点，タイ
マとソケットについては，加工あるいは組立てをしていないことがわかるように，見える場所に置く。それ以外のものについては作業台の引き出しの中等に入れておいてもよいが，見える場所に置いておくことが望ましい。
- 押しボタンスイッチについてはプラスチックのパックから外してもよい。
- その他の材料・器具についても，上記に準じた状態としておくこと。
５．競技課題
５．１

全般

５．１．１

寸法基準線，墨入れ線，障害物

寸法基準線については，指示された位置にレーザーを用いて競技前日の所定の時間内に描いておくこと。寸法基準線は，墨入れ線，補助線，屈曲半径の図などの他の線とは異なる色で作業板の端から端まで描き，消さずに残しておくこと。障害物については，競技当日に配布される用紙を指示された位置に貼り付けること。
【備考】
・墨入れ線，補助線，屈曲半径の図など，競技上必要とみなされる線については，残しておいても構わない。
５．１．２

指定寸法

指定寸法は，器具，ボックス，配管路等のそれぞれの中心間の寸法とする。ただし，課題等で指示される場合には，それにしたがうこと。
５．１．３

配管，配線

特に指定がない場合，配管の 90 度曲げにおける内側半径を 120 mm，ケーブル配線の 90 度
曲げにおける内側半径を仕上がり外径の 6 倍以上になるように施工すること。ただし，配管，配線等が平行の部分については，相互の中心線が平行になるように施工すること。配管，配線が障
害物や他の配線器具と接触することおよび重なることを避けること。上記以外で，特に寸法指定のない箇所は，「課題説明および施工上の注意」を参考に各自の判断で行うこと。
【備考】
・配管，配線の曲がり部分はサドル，ステップルによる固定をしないこと。
・金属管の加工の際の目印として描いた線については消すこと。合成樹脂管に描いた線については消す必要はないが，極力目立たなくすることが望ましい。
・VVF ケーブルなどをハンマ等で叩いても構わないが，ケーブルが損傷した場合は減点の対象となる。

3

技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

・ダクトのフタを写真の様に加工しても構わない（丸印部分を切断している）。

５．１．４

器具，ボックス等への配線

VV ケーブルがビニルボックス，制御盤用ボックス，ダクト等へ出入りする部分については，
挿入口の加工を行うこと。CVV ケーブルの場合には，コードグリップを使用すること。
より線を器具，端子台等に結線する場合は，圧着端子を用いること。配線用遮断器への結線については，単線を輪作りして行うこと。
【備考】
・ねじ締め端子は，それぞれの端子の規定トルク（メーカ推奨値）にて締め付けること。
・ボックス，ダクト，ランプレセプタクル等に加工した穴が，挿入される電線に対して必要以上に大きくならないように努めること。
・接続箱にはフタを取り付けないこと。
５．１．５

電線相互の接続

リングスリーブには，持参した絶縁キャップをかぶせること。
【備考】
・ダクト内での電線相互の接続は行わないこと。なお，ダクト内に外装をはぎ取ったケーブルを配置しても構わない。
・接続する場合，素通しする場合にかかわらず，ボックス内の電線には余長をとること。長さについては，ボックス内の各電線の余長部分の絶縁被覆長さがそれぞれ 100mm 以上となるようにすること。
５．１．６

接地

特に指示がない限り，金属管，メタルモール，金属製ボックスに対して接地工事を行うこと。
接地線は，電源供給コンセントまで配線すること。接地極付きコンセントの接地極と分電盤内の接地端子とは電線のみで結線すること。接地線を圧着端子を用いて結線する場合は，R 形の圧着端子を使用すること。接地線を輪づくりしてねじ留めする場合は，なべ頭のビスを使用し，かつ，
ねじ留め部分の接地線が完全に隠れるようにすること。動力設備配線と照明・コンセント設備配線とを別々にすること。ハーモニカ端子等の接地端子には，「E シール」を貼り付けること。
【備考】
・制御盤用ボックス内の端子台に接地線（より線）を結線する場合は，Y 形の圧着端子を使用しても構わない。
4技能五輪全国大会

５．１．７

電工職種

競技規則

制御盤ボックス

制御盤ボックス内での配線は，制御機器取付用板からはみ出ないように，また，板に接触しないようにすること（外部配線についてはその限りではない）。さらに，DIN レールの上を通らないようにすること。機器，端子台等へより線を結線する場合には圧着端子を使用すること。主回路の電線と制御線とは，どちらが上になっても構わない。ただし，両者の接触はできる限りないよ
うにすることが望ましい。
【備考】
・電磁接触器への配線は，特に指示がない限り，どちら側の端子を一次側としても構わない。
・課題で指示された通り端子台を使用した上で，余る端子がある場合は空き端子として構わない。
５．１．８ その他
結束バンドの使用場所については特に制限はないが，100V の電線と 200V の電線との結束や，電源線と制御線との結束はしないこと。
作業板に対して，器具を横にした状態で取り付けるときは，器具の上側が左を向くようにすること。また，斜めにした状態で取り付けるときは，器具の上側が斜め上を向くようにすること。
カルコの刺し傷程度の傷については問わないものとする。
ランプレセプタクルを丸ボックスのフタに取り付ける場合は，ナット付ビスで固定すること。
５．２

動力設備配線工事

電源側の配線用遮断器から負荷側に至るまでの電線の色別については，L1（U）相には赤線，
L2（V）相には白線，L3（W）相には青線を使用し，相を合わせて配線すること。制御盤ボック
ス内の配線には 600V ビニル絶縁電線 1.25mm2 を使用すること。ただし，主回路の配線には 600V
ビニル絶縁電線 1.6mm を使用すること。
５．３ 照明・コンセント設備配線工事
５．３．１ 小型 PLC 制御盤
制御盤は，小型 PLC 制御盤用ボックスの板に各自配線して取り付けたものを持参し，競技当日にボックスに取り付けること。採点対象は外部配線のみとする。
【備考】
・小型 PLC 制御回路における電線相互の結束については特に制限しない。
５．３．２ 小型 PLC へのプログラミング「課題の説明および施工上の注意」の指示の通りに動作するプログラムを小型 PLC に入力すること。競技当日，必要に応じて課題に関連した取扱説明書の抜粋を配布する場合がある。入力
作業終了時は，小型 PLC を RUN モードにしておくこと。作業時間の間に，別途配布するメモリ
5技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

カセットにデータを転送しておくこと。プログラムにカウンタを使用する場合は，カウントをリセットしておくこと。競技前のプログラム入力は禁止する。
５．３．３ 配線
すべてのボックスに至る電線条数は最小条数とすること。
電源供給コンセントの非接地側（L）からスイッチおよびコンセントまでの電線の色を黒色とする。電源供給コンセントの接地側（N）から各負荷までの電線の色を白色とする。それ以外の配線における電線の色を赤色とする。ただし，ケーブルを使用する場合はその限りではない。コンセントの接地側およびランプレセプタクルの口金部分に結線する電線の色を白色とする。
【備考】
・電線条数を最小とする際に，接地線は条数として数えないものとする。
５．４ 安全および作業態度
選手は安全作業に努めること。保護具等の使用に関しては以下の通りとする。
・安全靴および帽子：競技中常に着用すること。
・手袋：電工ナイフ（カッターを含む）および金切りのこ（ダクト切断用を含む）を使用する
作業時，金属管の切断作業時（チューブカッタによる切断作業を含む）に着用すること。
・保護メガネ：カルコを作業板に固定して使用する作業（下げ振りの固定している間の作業を含む）時，電動工具を用いた穴あけ作業および面取り作業時に着用すること。保護メガネとしての機能（強度，構造）のあるものを使用すること。
決められた競技ブース内で作業を行い，他の選手の作業を妨げるような行為をしてはならない。
競技中は，観客や他の選手と接触してはならない。材料・工具類を踏みつけて作業するなど，材料・工具の性能，品質を損なうような行為をしてはならない。以上のことを守れない場合は，作業態度不良として減点の対象となる。
作業用踏台に材料・工具等を置いた状態で，作業用踏台等に乗って作業しないこと。ただし，作業用踏台等に乗って作業していないときは，どのように利用しても構わない。
５．５

作業終了

作業終了の際は，残材・工具等一式を搬出ラインの外側まで移動し，競技ブースの清掃を完了させてから，大きな声で申告すること。配線用遮断器，スイッチ類については，原則として負荷がオフとなるようにして終了すること。電球については取り付けて終了すること。作業終了後，選手立会いの下で配線用遮断器およびスイッチ類の状態，器具の設定値等の確認を行う。
【備考】
・ワイド型スイッチのような外観では接点の状態が判別できない点滅器で負荷をオン・オフする
場合は，作業終了時にその負荷がオフであるかどうかの採点は行わない。

6

技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

６．選手が持参するもの
６．１ 競技課題に必要な治工具および測定器
競技で使用できる治工具は，表 1 に示す基本治工具（市販品に限る）である。これらは必ずしも持参しなければならない工具ではないが，課題変更および非公表課題の出題についてはこ
れらの工具を持参していることを前提に行う。競技中は工具の貸借はできないので注意すること。表 2 に示す工具については，市販品であっても，使用を禁止する。また，表 3 に示す治工具については，市販品でなくとも使用を認める。本制限に反する治工具の使用を発見した場
合は，競技委員が直ちにその使用を中止させ，その治工具を没収する。さらに，採点において減点の対象とする。使用禁止治工具に該当するかどうかが不明な場合には，事前に競技委員に問合せ・確認すること。
表 1 基本工具等（市販品に限る）
工 具

備 考

1

電工ペンチ

2

ニッパ

3

ラジオペンチ

4

ストリッパ

5

プライヤ

6

圧着工具

リングスリーブ用，裸圧着端子用

7

電工ドライバプラス，マイナス，六角用，トルク確認用

8

電工ナイフ

カッター含む9

ハンマ

10

メジャー※111

工具差しおよび腰袋

12

パイプバイス

13

金切りのこ

14

油さし

15

やすり

紙やすり，布やすり，サンディングパット含む

16

バーリングリーマ

金属管用面取り器含む

17

クリックボール

18

ベンダ

1 本のみ使用可。「継ぎ管」の使用可

19

チュービングカッタ

塩ビカッター，PF 管用カッター，金属管用含む

20

面取り器

金属用，樹脂用21

ガストーチランプ※2200ｇ入りのボンベを 2 本まで

22

スポンジ

電線用，ケーブル用，専用ゲージの取り付け可

ｺﾝﾍﾞｯｸｽﾙｰﾙ，ﾌﾗｯﾄﾙｰﾙ，ﾋﾟｯﾄﾒｼﾞｬｰ含む。

ダクト切断用含む

7

技能五輪全国大会

23

呼び線挿入器24

充電式ドライバ，充電式ドリル

ドライバビット，ドリル※3 含む

25

ホルソ

金属用，樹脂用

26

下げ振り

27

チョークライン28

筆記用具一式

29

電卓

30

定規

31

水平器

32

作業用照明器具

33

掃除道具一式34

ウエス・タオル

35

テープ類

36

はさみ

37

ピンセット

38

カッティングマット

39

保護具

メガネ，手袋，帽子（ヘルメット）

40

器具専用取り外し用治具

埋め込み器具，押しボタンスイッチ等

41

スパナ・レンチ

ラチェット式含む

42

センターポンチ

43

潤滑剤

44

ストップウォッチ

45

バインダー・クリアファイル

46

静電気防止スプレー

47

アルコール

48

千枚通し，きり49

作業用踏台※4

電工職種

競技規則

チョーク，けがき用筆記具，障害物描き入れ用コンパス含む

差し金，スコヤ，分度器，プロトラクタ，ノギス含む。

ほこり取り用はけ，エアダスタ（電動を含む）含む。掃除機は使用不可

マジック消し用別途定める基準を満足するもの※1 穴加工することは禁止する。ピットメジャーを作業板に貼り付けての作業を禁止する。
※2 会場によって持込み制限がかかる場合がある。
※3 ステップドリルを用いて穴を拡張することを認める。
※4 作業用踏台の基準は次のとおり。天板：幅 500mm 以上，奥行き 300mm 以上，高さ：概ね600mm 以下（それを超える場合は競技委員が使用の可否を判断する），耐荷重：100kg 以上，名
称：作業用踏台，足場台，作業台（「踏台」は不可），認定マーク等：不問（マークがない場合は競技委員が使用の可否を判断する），その他：改造していないこと（天板に板を貼ることも不可）

8

技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

表 2 使用禁止工具等
1 別途会場の電源を必要とする工具
2 充電式サンダ，充電式のこぎり
3 コンプレッサ等を使用したエアー式工具
4 ダクトを固定する部分と切断する工具とが一体となったもの
5 メタルモール用カッタ
6 VE 管冷却用コールドスプレー
7 VE 加工用スプリング
8 ガソリントーチ
9 紙類（チェックシートを含む）※その他，製造中止等の理由で入手が困難となったものについてはその使用を禁止することがある。

表 3 市販品でなくても使用してもよい治工具
1

作業台，作業板類（スケール，アングル取付可）

2

器具・材料の加工のための固定台，養生板，等

3

紙やすりを取り付けて使用する板（取っ手を含む）

4

工具，材料等を入れる容器類，端子等を並べておける板，等

5

補修した工具類

6

VE 管加熱時に使用する板類および固定用治具，トーチランプ転倒防止用ホルダ，水おけ，VE 間端部のこげ防止用の管・布類

7

操作確認用の測定器類一式※1

8

競技ブース等保護シート※1 小型 PLC の試験器を含む。ただし，作品に使用する小型 PLC 以外の小型 PLC を組み込んだ試験器でプログラミングし，プログラムをメモリカセットで移動させることは禁止する。
その他，すべり止めあるいは材料への傷防止を目的とした，布，ゴム等の取り付け，定規等への「取っ手」の取り付けについては認める。競技中に支給材料を用いて作成した治具の使用についても認める。

６．２ 持参材料
事前に公表される「課題の説明および施工上の注意」の材料表に示された持参材料を参照すること。電磁接触器，サーマルリレー，ヒンジ型リレー，タイマ，レール式端子台および押しボ
タンスイッチ等は，組み立てずに持参し，使用すること。相当品の使用を希望する場合は，使用の可否について事前に競技委員に確認すること。
9

技能五輪全国大会

電工職種

競技規則

７．競技開始前における作業板の確認
競技開始前（基準線を描く作業を除く）に作業板に触れないこと。
８．採点基準カテゴリー1 に対しては，持ち点を 100 点とした減点方式とする。カテゴリー2 に対しては，持ち点を 50 点とした減点方式とする。表 4 に示す採点細目に基づいて，最大減点の範囲内で減点する。また，表 4 の採点細目とは別に，課題の仕上がり体裁の採点を行う。採点の結果，同点の選手の順位については，当該選手に対する仕上がり体裁採点の結果により順位を決定する。
仕上がり体裁も同点の場合は，競技委員の協議により決定する。
表 4 採点細目と最大減点
採点細目

最大減点

操作・施工条件

60

接続・結線

20

器具の取付・損傷

20

寸法

30

ボックス周りの処理

20

配管路・ケーブル

20

作業時間

5

材料支給

10

作業態度

10

（以上）

10

令和 4 年 9 月 1 日
第 60 回技能五輪全国大会
電工職種参加企業 各位
競技主査 職業能力開発総合大学校
清 水 洋 隆「第 60 回技能五輪全国大会電工職種 競技委員からの連絡」
１．第 60 回技能五輪全国大会電工職種公表課題および競技規則に対する質問・要望等について
中央職業能力開発協会のホームページで公開された公表課題および競技規則についてのご質問・ご要望につきましては，令和 4 年 9 月 9 日（金）17:00 までに中央職業能力開発協会宛に文書（メール可，電話は不可）
でお願いいたします。お寄せいただいたご質問・ご要望に対する回答は，後日，中央職業能力開発協会を通じて参加選手全員にお知らせいたします。締め切り期限以降の質問については，原則，回答しませんのでご注意ください。その他，大会までの間に訂正，変更，追加連絡などが生じた場合も，全て中央職業能力開発協会を通じて全選手にお知らせします。
課題に対する問い合わせ先
中央職業能力開発協会「技能五輪担当」
FAX：０３－３３６５－２７１７E－Mail：national@javada.or.jp
２．競技規則の改正について
競技規則において改正された部分は，黄色い網掛けで示してあります。なお，言い回しなど，規則に直接関係しない修正については，網掛けにしていない部分もあります。
３．小型PLC制御盤用ボックス内板の事前配布について
事前配布を希望する企業・学校には送付します。なお，送付の手間や運送費がかかることにご配慮いただ
き，可能な限り，お手持ちの板をご利用くださいますよう，ご理解とご協力をお願いいたします。
４．持参材料の相当品の使用について
持参材料の相当品の使用を希望する場合は，上記の「課題に対する問い合わせ先」に連絡してください。
連絡の際は，相当品のカタログ等を添付してください。使用の可否について競技委員で検討し，回答するとともに，参加選手全員に周知します。
５．競技課題の仕上がり体裁採点のご協力のお願い
競技課題の仕上がり体裁採点について，参加選手の所属企業・団体等から1名までご参加いただけます（ご参加は強制ではありません）。ご参加を希望される方は，選手下見受付時に競技委員事務局にご所属とご氏名を申し出下さい。採点作業としてご協力いただきます内容は下記の通りです。
・競技課題全般の仕上がり体裁の採点をしていただく。
・協力いただく時間は，競技課題の一般公開開始後の30分～1時間程度とする。
・採点方法については当日説明する。
（以上）

第60回技能五輪全国大会電工職種 持参材料・器具 相当品
材料表
品名
No.

型式

相当品

162

スターデルタタイマ用ソケット

TP48X（富士電機）

P2CF-08（オムロン）

170

コントロールボックス

KGNW212Y（IDEC）

AHX922A（富士電機）

171

押しボタンスイッチHW1B-M110G（IDEC）

AM22FOR-10G（富士電機）
AR22FOR-10G（富士電機）

172

押しボタンスイッチHW1B-M101R（IDEC）

AM22FOR-01R（富士電機）
AR22FOR-01R（富士電機）

R04.10.03

令和 4 年 10 月 3 日
第 60 回技能五輪全国大会
電工職種 参加企業 各位
競技主査 職業能力開発総合大学校
清 水 洋 隆第 60 回技能五輪全国大会 電工職種
公表競技課題等に対する Q&A
１．公表課題に関するもの
照会事項１－１
競技課題において，ダクトの下端位置が制御盤ボックスの下面と揃っているが，箱面か，盤フタ面のどちらで揃えるべきでしょうか。また，箱面で揃えるとダクトエンドとコネクタが干渉してしまい，ダクト
エンドが付かないため，ダクトエンドを少し切る等の加工をして取り付けることになってしまうのですがよろしいでしょうか。
回答１－１
ダクト下端の位置は指定しません。適切に施工できるよう，各自でダクトの下端の位置を決めてください。
照会事項１－２
競技課題において，組端子台(８P)への金属管の間隔指示(50mm)はあるのですが，端子台に対して中心振分け（25mm ずつ）等のズレ幅に指定はありますか。また，端子台への管端処理で，管端部分での電線高さ，管端とハーモニカ端子の端との間隔についての指示はありますか。
回答１－２
競技課題および競技規則で指示のない部分については，各自の判断で施工してください。ただし，金属
管と電動機代用端子台との間においては，以下の通りとしてください。
管端部分を「ヘの字起こし」とし，電線高さが 25mm 以上となるようにすること。管端とハーモニカ
端子の端との間隔を水平距離で 40mm 以下とすること。
照会事項１－３
競技課題において，曲げ半径の指定として「R200 で施工すること」とありますが R とは中心半径か内側半径のどちらでしょうか。また，PF22 を 90 度曲げする場合は仕上り外径の 6 倍以上になるように施工すればよいか，内側半径等の指定が入るのでしょうか。
回答１－３
R200 での施工を指示されている部分は，内側半径を 200mm としてください。PF22 の曲げ半径については，内側半径が PF 管の内径の 6 倍以上となるようにしてください。
照会事項１－４
1

動力制御盤配置図の機器取付位置の寸法基準について，THR～TLR が取り付く DIN レールの中心なのか MCΔ の中心かどちらとすればよろしいでしょうか。
回答１－４
MCΔの中心としてください。
照会事項１－５
正面課題 200R で施工する合成樹脂管の縦墨がありません。
回答１－５
指定しませんので，選手の判断で施工してください。
照会事項１－６
動力制御盤の回路についてですが，動作としては文章通り動作すればいいのでしょうか？細かに条件があればご教授いただきたいです。
（タイマーの誤動作を防ぐためにタイマーへの導通を切るタイミング
はあるのか，動作中に PB を押しても何も起こらないようにする，インターロックをとる etc・・・）
回答１－６
文章の通り動作すればよいこととします。なお，動力回路に関する記述に追加した部分がありますので，確認してください。
照会事項１－７
動力設備配線工事の３。表示灯（PL2,赤色）は電動機のサーマルリレー動作時とありますが，サーマルリレー動作時とあるが，過電流によりトリップしたことを意味しているのか？
回答１－７
その通りです。
照会事項１－８
動力設備配線工事の３。表示灯（PL2,赤色）と表示灯（PL4,赤色）とあるが，PL2 の赤は故障表示
で PL4 の赤は運転表示となるが，故障表示 PL2 はオレンジ色ではないでしょうか？
回答１－８
課題の指示にしたがってください。
照会事項１－９
別紙 3 の電動機代用端子台の表記を旧表記 U・V・W，X・Y・Z ではなく，現行表記 U１・V１・W１，
U２・V２・W2 とすべきではないか。
回答１－９
U１・V１・W１，U２・V２・W2 の表記に修正しました。
照会事項１－１０
シーケンス制御における，表示灯（PL4。赤）が点灯する”電動機（M)が運転している時”とはデルタ
2

切替時間も含みますか。
回答１－１０含みます。
照会事項１－１１
正面課題の中央付近にある，カチコネ露出スイッチボックス(No。32)の右側からの合成樹脂管を 120Rで施工し立ち上げを加工すると，サドルの取り付けが立ち上げもしくは曲がり部分に干渉してしまいます。考慮していただけますでしょうか。
回答１－１１
ボックスの位置を左に移動させることとします。具体的寸法については，修正した課題図面を参考にしてください。

２．材料・器具に関するもの
照会事項２－１
材料表の持参材料「165。端子台用カバー」の⾧さについて，200mm の指定となっていますがレール端子の使用数が前回大会と同じに対して端子カバーの⾧さが 4mm ⾧くなっており，端子台よりはみ出す状態になっているため前回大会同様に 196mm にできないでしょうか。
回答２－１
196mm としてください。
照会事項２－２
材料表の持参材料「171。172。押しボタンスイッチ」について，黄色のレバーストッパが付いていますが説明書きには「おすすめ」とありロックを忘れなければ装着しなくても問題ないでしょうか。相当品で使用したものにはない機構であり，作業性に差が生まれるのではないかと考えます。
回答２－２
レバーストッパを装着しなくてもよいこととします。
照会事項２－３
持参材料として電磁接触器用補助接点が３個ありますが，使用しない場合でも取り付けたほうがよろしいのでしょうか。
回答２－３
取り付けてください。
照会事項２－４
別紙１に図示されている高容量引っ掛けコンセントについて，型番とは異なるコンセントの図になっております。
回答２－４
3

別紙 1 を修正しました。
照会事項２－５
持参材料のコントロールボックスに接地をとるためのゴムブッシングは付属品か追加で支給するので
しょうか？
回答２－５
非公表部分の材料については，競技前日に配布される材料表で確認してください。
照会事項２－６
材料表で，番号 11，12 の「スイッチハンドル」にメーカー名（パナソニック）が入っていない。番号
159 の「電磁接触器」にメーカー名（富士電機）が入っていない。番号 25「ボックスコネクタ」の型番
は「DS2192」ではなく「DS02192」である。番号 18「コンセントプレート」の型番は「WN9513K」ではなく「WN9613K」では？
回答２－６
材料表を修正しました。コンセントプレートの型番は「WN9513K」で間違いありません。
照会事項２－７
ガストーチ缶 200ｇ×2 が規則とありますが，※会場によって制限があるとあるが 250ｇ×2 でも問題ないでしょか？
回答２－７200g 入りのボンベを使用してください。
照会事項２－８金属管のサドル数量は不足ではないか？
回答２－８
材料表に示された数量で施工してください。
照会事項２－９
動力設備配線工事に使用する表示灯は，埋込用パイロットランプ（200V：パナソニック）を使用するのでしょうか。その他のランプを使用するのであれば事前に公表していただけないでしょうか。
回答２－９
非公表部分についての質問には回答できません。
照会事項２－１０
マサル工業エムケーダクト用平形マガリの製品精度にバラつきがあるのですが，この部分の採点はどうなりますか。
回答２－１０
実際のばらつきを確認し，不公平にならないように採点します。
4照会事項２－１１
公表上部分の金属管同心円部分のアースをまとめて施工してもよろしいでしょうか。
回答２－１１
構いません。

３．施工方法に関するもの
照会事項３－１
動力制御盤配置図の端子使用場所を使用せず外部からの配線を直接，配線用遮断器等の機器に配線してもかまわないでしょうか。（例：電源供給コンセントから配線用遮断器への配線等）
回答３－１
端子台を介して結線してください。
照会事項３－２
公表部分のダクトに取り付く埋込接地極付きコンセントの向きについて，別紙１に示されている向きと競技規則 5。1。8 に示される「器具の上側が斜め上を向く」という規則のどちらに従えばよろしいのでしょうか。
回答３－２
別紙 1 に示されたコンセントの上側が斜め上を向くように取り付けてください（別紙 1 に示されているのが上下正しく取り付けられた状態です。）。
照会事項３－３
全般の２。課題図面のタイトル及びイラスト用紙の取付け方法は，どのような方法ですか？
回答３－３
競技当日配布する用紙を，当日指示された方法で作業板に取り付けてください。
照会事項３－４
全般の３。ボックス内の電線相互の接続方法とは，リングスリーブ・差込コネクタだけですか？
回答３－４
その通りです。
照会事項３－５
動力設備配線の制御回路の配線取りは，MCCB の L1・L2・L3 の指定はあるのか？選手本人がシーケ
ンス図を作図した際に，選手自身で L1・L2・L3 の制御回路の配線取りを決めてよいのか？
回答３－５
L1 および L2 から取ってください。
5照会事項３－６
施工では，S 字曲げ加工とへの字曲げ（管端起こし）加工で減点はあるのか？
回答３－６
あり得ます。
照会事項３－７
ダクト側面のアクセス高さは選手任意で施工するが，低すぎると減点になるのか？
回答３－７
適切な施工であれば減点になることはありません。
照会事項３－８
接続箱（J）の穴開けも選手任意で施工するが，左右の穴の位置の指定がないので，対称にならずとも減点にならないのか？
回答３－８
減点にはなりません。ただし，体裁採点での評価が下がる可能性があります。
照会事項３－９
障害物図は，支給品となっていますが，取付方法は？
回答３－９
競技当日に支給されたものを，当日の指示にしたがって取り付けてください。
照会事項３－１０
PLC の配置・配線は持参前に施工して持参となり採点に影響がないとあるが，体裁採点での評価は，
外部入力線だけが採点対象でしょうか？
回答３－１０
体裁採点を含め，小型 PLC 制御盤用ボックス内の採点は外部配線のみです。
照会事項３－１１
CVV ケーブルなど入力線がある場合，端子台接続は，Y 端子以外で棒端子を使用してもよいのか？
回答３－１１
現時点で，圧着端子として使用するのは R 形および Y 形のみです。棒端子は使用しないでください。
照会事項３－１２
電線管・合成樹脂管の施工時の印は極力消すとありますが，メーカー表記印字部分が正面に出ても採点に影響はないのか？又，準備段階で金属管のメーカー表記印字部分は消してもよいか？
回答３－１２
メーカー表記印字部が正面に出ても構いませんし，消す必要もありません。また，準備段階での作業はしてはいけません。
6照会事項３－１３
小型 PLC 制御盤内部配線図 PB1～PB6 の接続図は，電灯・コンセント回路と考えると黒を使用してス
イッチの帰り線は，指定されたケーブル以外赤を使用する事でよいか？
回答３－１３
その通りです。
照会事項３－１４
動力制御盤配置図の端子台 20P の使用について，接地 2P＋電源 3P＋表示灯 5P＋押しボタンスイッチ
3P＋電動機 6P を使用すると合計 19P となりますが，1P は予備と考えてよろしいでしょうか。
回答３－１４
課題で指示された通り端子台を使用した上で，余る端子がある場合は空き端子としてかまいません（競技規則 5。1。7）。
照会事項３－１２
正面から側面へ至る PF 管 22 がありますが，100V 回路と 200V 回路が同一管路に収まると考えてよいのでしょうか。
回答３－１２
非公表部分についての質問には回答できません。
照会事項３－１３
金属管 2 角度同心円に交点となる線がないので，現在，図面で大体の数値でおこなっております。図面に忠実に再現が出来ていればよろしいでしょうか。減点の対象になることはあるでしょうか。
回答３－１３
競技課題および競技規則で指示のない部分については，各自の判断で施工してください。
照会事項３－１４
今大会課題も非公表部分は空白部分すべてということか。
回答３－１４
その通りです。
照会事項３－１５
アース施工方法について明確にしてほしい。
回答３－１５
接地極付きコンセントの接地極および接地端子へは，制御盤用ボックス内の接地端子から，電線のみを介して接続してください。金属管，メタルモール，金属製ボックスなどの接地については，制御盤用ボックス内の接地端子に，電気的に確実に接続されていれば，電線でなくても構いません。
7

４．その他
照会事項４－１
作業板は縦張りでしょうか？
回答４－１
縦張りです。
照会事項４－２
動力設備配線工事のシーケンス図は，競技当日に配布されるのか？ 又，選手本人がシーケンス図を作図して提出する方法か？
回答４－２
展開接続図は配布しません。選手が作図したものの提出も求めません。
照会事項４－３
前日の材料確認時に，取付ビス等腰袋等に入れておいてよいのか？
回答４－３
構いません。
照会事項４－４
課題左側面の競技当日発表分に小型 PLC 制御盤内部配線接続図にある PB5 と PB6 が配置されると想定されますが，PB1～4 と同じで埋込みスイッチハンドル（ワイド型）と考えてよいのか？フルカラース
イッチとなると終了時のスイッチは OFF 状態で終了でよいか？
回答４－４
公表されている部分以外のことは回答できません。スイッチ類は，原則として負荷がオフとなるようにして終了してください。詳しくは，競技規則５。５を参照してください。
照会事項４－５小型 PLC を RUN モードにして，作業時間の間に，別途配布するメモリカセットにデータを転送とあるが，転送する機器はどのような物か？
回答４－５
小型 PLC 本体にあるメモリカセット用のコネクタに直接接続して，データを転送してください。詳し
くは取扱説明書を参照してください。なお，メモリカセットは，競技当日に配布します。
照会事項４－６
市販品の工具であれば使用可能と伺っていますが，使用可能かどうか事前に確認を取る必要があるのか？
回答４－６
市販品であっても競技規則の表 1 に示すもの以外は使用できません。競技に使用してはいけない工具
8等を使用した場合，競技委員の判断で減点する，あるいは，当該工具を没収することもあり得ますので，使用の可否が不明の場合は，事前に競技委員に問い合わせてください。
照会事項４－７
競技中の休憩は個人個々に取ることで良いのか？
回答４－７
競技中の休憩は昼食の時だけです。特に規制はありません。
照会事項４－８
過去の課題によって外枠を描くことがあったが，今回は無いと考えてよいか？
回答４－８
外枠の線を描く必要はありません。
照会事項４－９
カテゴリー2 の公表はありますか。
回答４－９
今回はカテゴリー2 を設定しない予定です。
照会事項４－１０
採点基準はいつ公表されますか。
回答４－１０
第 2 回職種連絡会以降に公表する予定です。
照会事項４－１１
大会当日の参加各社への課題配布を午前中に配布していただけないでしょうか。
回答４－１１
課題は昼食後，競技を再開した後に配布します。
照会事項４－１２
トラック運搬の時間指定などはありますでしょうか。カメラの設置については昨年同様，無人でもよろしいでしょうか。
回答４－１２
中央職業能力開発協会に確認の上，連絡します。
照会事項４－１３
ビニール管の片側が動かないように金物に止める工夫をして良いのか？
回答４－１３
具体的にどのようなものを考えているか競技委員に伝え（写真を提示するなど），確認を取ってくださ9い。
照会事項４－１４
作業台には，ピットメジャー等貼り付けた物を用いて良いのか？
回答４－１４
構いません。
照会事項４－１５
作業台には，直角が分かる金物を付けた上で使用して良いのか？
回答４－１５
構いません。
（以上）10

令和 4 年 10 月 17 日
第 60 回技能五輪全国大会
電工職種 参加企業 各位
競技主査 職業能力開発総合大学校
清 水 洋 隆第 60 回技能五輪全国大会 電工職種
公表競技課題等に対する Q&A（追加）５．追加
照会事項５−１
作業台には、⾦属管・PF 管の半円を描いた状態で使⽤して良いのか。
回答５−１
構いません。
照会事項５−２
競技中，三脚を使⽤して撮影してもよいか。
回答５−２
三脚を⽤いての撮影を含め，無⼈での撮影を禁⽌します。カメラを⼿で持っての撮影，⼀脚を⽤いた撮
影は認めます。
照会事項５−３
動⼒制御盤⽤ボックス内の器具位置の採点は，どこを基準点とするのか。
回答５−３
今回は，ボックス内の板の左下⾓を基準点とする予定です。
照会事項５−４
⼩型 PLC 制御回路の配線の結束の制限をなくしてほしい。
回答５−４
⼩型 PLC 制御回路の配線の結束については制限しないこととします。
照会事項５−５
特定のメーカの圧着端⼦が⼊⼿困難になっている。⼊⼿できるものは，圧着する部分が端⼦部分の座
⾦との距離が近く作業しづらい。このことについて，何らかの配慮はしてもらえないか。
回答５−５
今⼤会においては特段の配慮はしません。
（以上）
1