Ausschreibungstext fürEC-Axialventilatoren – AxiBladeBaugrößen 800 bis 910
Direkt getriebene EC-Axialventilatoren - AxiBlade mit Hochleistungs-Axiallaufrad, aufgebaut auf einen
GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.
Quadratische Volldüse mit integriertem Diffusor, korrosionsbeständiges Stahlblech sendzimirverzinkt, schwarz
kunststoffbeschichtet RAL 9005, optimierte Einströmdüse und optional integriertes Nachleitsystem,
strömungstechnisch optimiertes Schutzgitter nach Norm DIN EN ISO 13857 aus Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet
RAL 9005.
Profilierte Schaufelgeometrie mit Winglets an den Flügelspitzen; Laufrad aus widerstandsfähigem Verbundwerkstoff.
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet.
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden,
wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000
Betriebsstunden, Einbau mit horizontaler und vertikaler Motorwelle, Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung,
Breitspannungseingang 3~380-480 V, 50/60 Hz, Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter
Luftleistung einsetzbar. Einbaulage und Temperaturbereich siehe Datenblatt.
Kompakt aufgebaute Elektronik; keine aufwändige Installation mit geschirmter Leitung notwendig; sehr geräuscharme
Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar, RS485/MODBUS RTU Schnittstelle; voreingestellte
Betriebsparameter, RFID-drahtlos-Parametrisierung, integrierte Status-LED-Anzeige.
Anschlussüber
montagefreundlichen,robusten,integrierten
Klemmkasten,umweltbeständige
Kabelverschraubungen.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen, Dokumentation
undKennzeichnung
entsprechenddenanzuwendenden
EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen mit Schutzgitter auf saugseitigem Kammerprüfstandentsprechend ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen mit Schutzgitter im reflexionsarmen Akustikprüfraum
entsprechend DIN EN ISO 3745.
Normkonformität nach EN 61800-5-1; CE, sowie umfassende Zulassungen nach UL 1004-7 + 60730; C22.2 Nr.77 +CAN/CSA-E60730-1 und EAC.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)
Blockierschutz
Phasenausfallerkennung
Sanftanlauf der Motoren
NetzunterspannungserkennungÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
Kurzschlussschutz
Motorstrombegrenzung
Schutzart: IP 55 (gemäß EN 60529)

Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf AnfrageÄnderungen vorbehalten / Stand 2016/11/29
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext für
EC-Axialventilatoren – AxiBlade
Technische Daten:
Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhung
stat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannungsbereich
Netzfrequenz
Nennstrom
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse Ventilator

qVpfs
ηesn

PedSFPUNfIN
LW A(A, in)
LpA(A, in)Tm___- ________ - ________ - ____
= ___________________________= ___________________________= ___________________________= ___________________________= EC-Motor= Drehzahlregelbar, 0-100%= IE4= ___________________________= ___________________________= ___________________________= 50 / 60= ___________________________= IP55= _______ / LWA(A, out) = _______= _______ / LpA(A, out) = _______= ____________ bis ____________= ___________________________

m3/h
Pa%
min-1

kW
kW/(m³/s)
VHz
A
dB(A)
dB(A)
°C
kg

Produktfoto
EC-Axialventilatoren – AxiBlade

Technische Daten, Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2016/11/29
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com