Ausschreibungstext fürEC-Radialventilatoren – RadiCal
EC-Radialventilatoren – RadiCal
Baugrößen 133 bis 630
Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Laufräder aus High-TechVerbundmaterial in einem Stück gefertigt, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit
integrierter Steuerungselektronik.
Laufrad Baugrößen 133 bis 630 mm, aus High-Tech-Verbundmaterial in einem Stück, ohne Fügestellen hergestellt.
Dies ermöglicht hohe Umfangsgeschwindigkeiten und somit eine hohe Leistungsdichte, geeignet für die
unterschiedlichsten Anwendungen.
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 gewuchtet.
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden,
wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000
Betriebsstunden.
Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung, Breitspannungseingang 1~200-277 V, 50/60 bzw. 3~380-480 V, 50/60 Hz.
Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar.
Integrierte Steuerelektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar; Alle Ventilatoren verfügenüber eine RS485/MODBUS-RTU Schnittstelle, zum Anschluss sind keine geschirmten Leitungen notwendig.
Alle 1~ Typen verfügen über einen integrierten Aktiv PFC (Power Factor Correction) zur Verminderung von störenden
Oberschwingungsanteilen.
Klemmkasten aus Aluminium/Kunststoff mit einfach zugänglichem Anschlussbereich, umweltbeständigenKabelverschraubungen bzw. mit herausgeführten Anschlusskabeln.
Version zur Wandmontage:Baugrößen 133 bis 630 als einbaufertige, zur Wandmontage bestimmte Tragspinnenkonstruktion. Bei Baugrößen 133
bis 250 ist die Tragkonstruktion aus Kunststoff gefertigt, ab BG 250 aus gebogenem Rundstahl geschweißt undschwarz beschichtet mit Montageplatte und Einströmdüse aus sendzimir verzinktem Stahlblech. Einbaulage mit
horizontaler Motorwelle und senkrechter Motorwelle mit Rotor unten. Einbaulage vertikal mit Rotor oben auf Anfrage.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen (spezifischeAngaben siehe jeweiliges Datenblatt).
Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801
und DIN 24163 gemessen. Geräuschangaben in reflexionsarmem Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745
ermittelt.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)
Blockierschutz
Phasenausfallerkennung
Sanftanlauf der Motoren
NetzunterspannungserkennungÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
Kurzschlußschutz

Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf AnfrageÄnderungen vorbehalten / Stand 2018/05/03
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext fürEC-Radialventilatoren – RadiCal
Technische Daten:
Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhungstat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannung
Netzfrequenz
Nennstrom
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse Ventilator

qVpfs
ηesn

PedSFPUNfIN
LW A(A, in)
LpA(A, in)Tm_3G-________ - ________ - _____= ___________________________= ___________________________= ___________________________= ___________________________= EC-Motor= Drehzahlregelbar, 0-100%= IE4 (gleichwertig oder besser)= ___________________________= ___________________________= ___________________________= 50 / 60= ___________________________= IP54= _______ / LWA(A, out) = _______= _______ / LpA(A, out) = _______= ____________ bis ____________= ___________________________

m3/h
Pa%
min-1

kWkW/(m³/s)
VHzA
dB(A)
dB(A)
°C
kg

Produktfoto

EC Radialventilatoren – RadiCal
Baugrößen 133 – 630

Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2018/05/03
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com