１２４３(193)

(45)

(45)

Ｂ(85)

Ａ

1R38.

Ａ

Ａ部詳細（参考）
・細い銅管を太い銅管の内径まで拡管し、ろう付けする。
（重なり深さ 10mm）

Ｂ

Ｂ部断面・太い配管が細い配管を包み込むように加工し、ろう付けする。
（重なり深さ 10mm）・1/4”管は液ガス熱交換器を貫通させる。

・( )の付いた寸法は参考表示である。
実際には、競技当日に指示される寸法で加工すること。

公第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－３

表

冷凍空調技術職種

液 ガ ス 熱 交 換 器

CT

TH

SV-5

BV

EVA-P
SV-4
CLCT
EVA-C

SV-3

Cap.T

Exp.V

CU

CH

SG

D
CF

SV-2
LPS
HEX

CT

コンデンシングユニット
凡例
BV

ボールバルブ

Exp.V

Cap.T

キャピラリチューブ

HEX

液ガス熱交換器

CF

鉄管継手

LPS

低圧圧力開閉器

CH

フレア継手（ろう付ハーフユニオン） SG

CL

フレア継手（エルボ）SV-2

電磁弁（ポンプダウン用）

CT

フレア継手（ティー）SV-3

電磁弁（コイル蒸発器用）

CU

フレア継手（ユニオン）

SV-4

電磁弁（デフロスト用）

温度自動膨張弁サイトグラス

D

ドライヤ

SV-5

電磁弁（ホットガス用）

EVA-C

コイル蒸発器

TH

サーミスタ

EVA-P

パネル蒸発器

①デフロスト中はパネル蒸発器（凝縮器）→キャピラリ→コイル蒸発器（蒸発器）の回路となる。
デフロスト開始→SV-2,SV-4閉、SV-5開。ポンプとヒータは通電。
デフロスト終了→SV-2,SV-4開、SV-5閉②SV-3はサーミスタ温度低下で開、温度上昇で閉（デフロスト中はサーミスタにより閉）。
公③デフロストの開始と終了はタイマによる。
第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－４表

冷凍空調技術職種

冷 媒 配 管 系 統 図

30

部材Ｃ

110

水槽部材Ｅ
※２

制御箱内の接地端子に接続する。

圧縮機固定用ボルトを取り外し、代わりに全ねじ（Ｍ6）で固定する。

※３15※４部材Ｄ部材Ａ15

部材Ｅの長さは400～600mmの範囲で自由とする。

部材Ｇ

電子サーモ

部材Ｃ

TP-331B透明

低圧圧力開閉器

240

38

岐阜プラスチック工業

57※２ベース板 ※１2412260

102

コンデンシングユニットのベース、ベース板及び端子台板の高さを揃える（ゴムシート、ゴムベース等使用）。

500

15140

※１77.5

部材Ｃ

28

部材Ｂ

端子台板 ※１

東洋技研

幅400～600

225

25
M9A-03LAB

端子台Ｃ
PT-10(32極) DINレール固定

制御箱

三菱電機㈱

コンデンシングユニット

70

25

公表

課題図面Ⅰ－５

主要機

器

配置

第６０回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種

80

安全ブレーカﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工㈱HB-1E BS1112

※３

電源端子台
春日電機㈱
TC10S3（同等品可）

コンデンシングユニット接地線※１

全ねじ（Ｍ6）※４501151584802045015471210557

ベース板

16水槽
岐阜プラスチック工業
パーツボックス TP-331B 透明

φ9042.7４1047.670

Ａ部詳細

60180

太い銅管が細い配管を包み込むように加工し、ろう付けする。

３1650117560904060

14130Ａ55402055・3/8”、1/4”銅管及び継手を使用し、加工済みのものを持参する。
・水槽をベース板に適切に取付けた状態で持参する。
・電気ヒータ及び循環ポンプは水槽内に設置する（取付方法自由）。
・水槽及び電気ヒータ等の取付状態及び位置は採点対象外
・フレアによる接続部は競技中に接続する。
公第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－６表

冷凍空調技術職種

コ イ ル 蒸 発 器 施 工 図

80
1280

３Ａ

Φ
26５Ｂ80Ａ

３14コイル蒸発器

1075

Ａ部詳細

Ｂ部説明

太い配管が細い配管を包み込むように加工し、ろう付けする。

ループは3巻とする。

・加工済みのものを持参する（仕上精度等は採点対象外）。
・コイル蒸発器との接続は、競技中に行う。

公第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－７表

冷凍空調技術職種

キャピラリチューブ加工図③⑨⑧断面Ａ－Ａ

15②部材Ｅを③部材Ｅ’とした場合

⑥⑩⑪⑫

360

20

⑤12010°①20②Ａ

15⑥45600（最大）203.65

13260

⑧12⑦

部材Ｆ（右）
部材Ｆ（左）
部材Ｅ'アルミアングル

部材Ｅ アルミチャンネル Ⅰ－９５４３２・組立済みのものを持参する（仕上精度等は採点対象外）。

１１１１

１１

１

図面番号 個数

Ⅰ－８

Ⅰ－10

Ⅰ－11

Ⅰ－11

Ｉ－12

Ⅰ－12

１８８８

公備考

いずれか一つ

変更可

変更可

変更可

表

課題図面Ⅰ－８ パ ネ ル 蒸 発 器 組 立 図

第６０回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種

名部材Ａ（左）６品

部材Ａ（右）

７

パネル蒸発器

膨張弁側接続口

８１

コイル蒸発器接続口

９

番号

小ねじM4（なべ・プラス）

10Ⅰ－１

六角ナットM4

11Ⅰ－１

平座金

12呼び4①②③④⑤⑩⑪⑫※２ ①と②③④⑤との境はコーキング処理する。

競技前日取付⑨

横方向位置自由・着色範囲内に銅管で文字を作り、着霜させる。
・パネル裏面の銅管は保温する。

※１ ・フレアナットからパネル側は保温する。

Ａ400（最小）

30250

5.5

1548188120

冷媒の流れ(参考)

4×φ51818400（文字数に応じ、最大600まで可）

・加工済みのものを持参する。
・文字は４文字以上とし、上図着色範囲内に3/8”銅管で作成する。
・文字の曲げ加工は、ベンダの他、冶具等も使用可とする。
・パネルの厚さは約9mm、色、材質等は不問とする。
・文字は、アルファベット（大文字・小文字）、数字等、いずれも可とする。
・文字の間隔及びパネル表面からの突出し長さは自由とする。
・パネル貫通部は適切に養生し、裏側の配管は保温する（吹付け可）。
・ヘッダを使用し、冷媒を複数系統に分岐・合流させて作成することも可とする（下図参照）。
（仕上精度等は採点対象外）

公
第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－９表

冷凍空調技術職種

パ ネ ル 蒸 発 器 文 字 例

6.75

1815.550.75

φ6ドレン用 ※２

180

4×φ5 パネル固定用 ※２

2025
400

28520
文字数により0～200で任意
長手方向の位置自由。必要に応じ追加する。

※１※２

・W40×H30×t2のアルミチャンネルを加工する。
（仕上精度等は採点対象外）(0～200 ※１)

6.75

15.5
2×φ5 部材Ａ固定用 2×φ5 部材Ｆ固定用

187.51530公表

課題図面Ⅰ－10部

材Ｅ

加工

図

第６０回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種

40

両端を折り上げる。

3018180204×φ5 パネル固定用 ※２57.525285

20
2×φ5 部材Ａ固定用

文字数により0～200で任意
長手方向の位置自由。必要に応じ追加する。

※１※２・W30×H30×t1.2のアルミアングルを加工する。
（仕上精度等は採点対象外）

φ6ドレン用 ※２(0～200 ※１)

18303015

公表

課題図面Ⅰ－11部

材

Ｅ’加工

図

第６０回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種

7.540030

158.25

φ513.52728・厚さ1.5mmのアルミ板を使用し、左右対象に一組作成する。
・部材Ｅに取付けて持参する（仕上精度等は採点対象外）。

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－12Ｆ部

材

加工

図

402012.5

202×φ812.52010°

φ550151103602×φ5
部材Ｂ取付用・左右対称に一組作成し、持参する（図は左側の部材を示す。）。
・切断、曲げ及び溶接の方法は指定なし（仕上精度等は採点対象外）。
・部材Ｂ取付用の穴あけ加工は左側の金物のみとする。

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－13

Ａ

部

材

加工

図

252×φ5ゲージマニホールド
吊下げ用

2025

12.5640

12.5

1550

2×φ5
部材Ａ取付用・加工済みのものを持参する。
（仕上精度等は採点対象外）
・部材Ａ（左側）の側面に競技中に取り付ける。

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－14

Ｂ

部

材

加工

図

50

φ6

12.59

固定用穴 2×φ5

全ねじ（Ｍ6）※・等辺山形鋼及び全ねじを使用し、作成する（仕上精度等は採点対象外）。
・加工済みのものを持参し、競技前日に取り付ける（合計３個）。
・※部寸法並びに配管固定用の穴位置は、現物合わせとする。
・ベース板には、ダブルナット及び平座金で取り付ける。
・配管は結束バンド（ケーブルタイ）で固定する。

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－15

Ｃ部

材

加工

図

12.5
※

固定用穴（現物合わせ）2512.52×φ53512.560

・等辺山形鋼は競技当日に加工する。
・ベース板には、正面図が手前になる方向で取り付ける。
・配管は結束バンド（ケーブルタイ）で固定する。
・※部の寸法は現物合わせとする。

等辺山形鋼

曲げ加工方法（上下２箇所）

１ 弓ノコで下図の様に切断する。
２ 曲げる部分を溶接機で加熱する。
３ 片手ハンマ、プライヤ等で曲げる。

45°

45°

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－16

Ｄ部

材

加工

図

4×φ61055101303510180

低圧圧力開閉器 電子サーモ
ALE-SD12-010
SYS-C106※・低圧圧力開閉器、電子サーモを取り付けた状態で持参し、競技前日にベース板に取り付ける（仕上げ制度等は採点対象外）。
・全体寸法は指示どおりとし、その他の寸法等は自由とする。
※穴を開け、コードを貫通させることも可（位置、形状等自由）。

公
第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－17表

冷凍空調技術職種

部 材 Ｇ 加 工 図（参考）142

404×φ610 201055

95

2012×φ6.5

18 18 18 18 18 18 18 18162

・スイッチ類を取付け、配線済状態で持参する。
（仕上精度等は採点対象外）
・左側上下段・右側上段

押しボタンスイッチ８個
トグルスイッチ４個（レバー上で接点閉（ON））

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－18

Ｈ

部

材

加工図

124

404×φ610 201055

95209×φ918 18 18 18 18 18 18144

・パイロットランプを取付け、配線済状態で持参する。
（仕上精度等は採点対象外）・上段左から乳白、赤、赤、乳白、乳白、橙、橙、下段左から緑、緑の順に取付け、片方のリード線取付部分をジャンパー線で短絡する。

公表

第６０回技能五輪全国大会

冷凍空調技術職種

課題図面Ⅰ－19

Ｉ部材

加工図

Ａ・Ａ部で切断し、Ｔ継手で分岐する。

30

※３50

ホットガスバイパス管

ボンネットキャップで確実にシールした状態で持参し、競技前日にホットガスバイパス管と接続する。

※４

公表

課題図面Ⅰ－20

ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ背面改造図

第６０回技能五輪全国大会 冷凍空調技術職種

搬入から真空試験終了までは「閉」、それ以降は「開」とする（ハンドルの取出方向は不問）。

※３

電磁弁は、全ねじに他の部品を取り付け、それに固定する（取付方法、仕上精度等は採点対象外）。

全ねじに電磁弁を取り付けた状態で持参する。

※１225※４全ねじ（Ｍ6）※２16

圧縮機固定用ボルトを取り外し、代わりに全ねじ（Ｍ6）で固定する（長さ指定なし）。

21

※２20

※１200パネル蒸発器

16デフロスト時 着霜運転時
12３

横方向位置自由250

全ねじ（Ｍ6）コンデンシングユニット

ベース板

225

・加工済みのものを持参する。
・競技前日に、フレアチーズ（部品番号⑫）、電磁弁（部品番号⑯）と接続する。

公第６０回技能五輪全国大会
課題図面Ⅰ－21表

冷凍空調技術職種

ホットガスバイパス管加工図

100MS-C

27261550MC-F30

28⑤⑥⑭⑮25③（端子台Ａ）⑯33⑰30MC-H30MC-P

15R3R2R1④（端子台Ｂ）

303030282828R43028R53028（460）

５ 部品番号⑤～⑯及び 28 については、銘板を表示する。

23R630281524312931293129

TLR-1 TLR-2 TLR-3

2535 ，36

全て同等品可数標
準仕様
１ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工 HB-1E BS1112(20A)
１ ｻﾄｰﾊﾟｰﾂ F7111-2P 0.5Aヒューズ付

１
１ 坂詰製作所 DF-8FL
W:乳白、R:赤、G:緑、O:橙
１１
１１スイッチ（SW4）
表示灯１（SL1-WH）
表示灯２（SL2-R）
表示灯３（SL3-G)
表示灯４（SL4-R）
表示灯５（SL5-G）

３タイマ
ソケット
ソケット
部材Ｈ
部材Ｉ
差込みプラグ
ベース板
ゴムベース

29313334353632

１
６７ 制御回路の動作確認に当たり、主回路のMCCBを開とし、TLR-1～TLR-3の８ 同等品の寸法が異なる場合は、制御盤の左基準、上基準で配置する。
器具相互の間隔は変更せず、制御盤の寸法を変更する。の設定時間を短くして実施することも可とする。

SZ1KA02（2b）形MY4N(AC100Vまたは110V)

課題図面Ⅰ－22表
冷凍空調技術職種

公h，ji，j

制御配線課題用制御盤仕様

第６０回技能五輪全国大会

絶縁性 厚さ10mm程度の板
径10mm高さ８mm程度 裏面に取付

ｵﾑﾛﾝ 形H3Y-2(AC100Vまたは110V)
９ ｵﾑﾛﾝ 形PYFZ-14
３ ｵﾑﾛﾝ 形PYFZ-08
１ スイッチ類取付、結線済み
１ パイロットランプ取付、結線済み
１ ①に結線済み ｺｰﾄﾞ長さ約1.5m

９ ｵﾑﾛﾝ

補助リレー
30

１

補助接点ユニット

富士電機

１１
１ 富士電機 SK06AW-110K004(圧縮機用)
過電流継電器THR-C(1a1b)28

表示灯８（SL8-O）
表示灯９（SL9-O）
電磁開閉器

f，jg，je，j25，26a，jb，jc，jd，j

１ ミスミ T611-5P
１ レバー上で接点閉（ON）
１

表示灯６（SL6-WH） １
表示灯７（SL7-WH） １

19，2021，2223，24

１スイッチ（SW1）スイッチ（SW2）スイッチ（SW3）

15，1617，1813，14９，1011，12７，８５，６３，４１，２端子台番号

押ボタン ﾌﾞﾚｰｸ接点

27262524232221⑰⑱⑲⑳⑭⑮⑯⑫⑬③ 端子台Ａ
④ 端子台Ｂ⑤ 押ボタン ﾒｰｸ接点⑥ 押ボタン ﾌﾞﾚｰｸ接点⑦ 押ボタン ﾒｰｸ接点

１ 東洋技研 PT-10(36極) DINﾚｰﾙ固定
１ 東洋技研 PT-10(30極) DINﾚｰﾙ固定
１ NKK MB-2011(AT413K付)
１
１⑧ 押ボタン ﾌﾞﾚｰｸ接点 １
１⑨ 押ボタン ﾒｰｸ接点⑩ 押ボタン ﾌﾞﾚｰｸ接点 １
１⑪ 押ボタン ﾒｰｸ接点№品
名① 安全ブレーカ② ヒューズソケット【機器表】

６ 競技当日の配線は、部品番号 26 ～ 31 の周囲を最も合理的な経路で行う。

端子番号：左からA2,B2,C1,C2、以下、端子台Ｃと同じ

2822③に結線済み

⑱ ⑳
⑲ 21

端子番号：左から1､2､3､･･･25､26､a､b､c､･･･h､i､j③に結線済み⑨ ⑪ ⑬⑩ ⑫28⑦⑧20【注意事項】
１ 主回路、操作回路いずれも600Vビニル絶縁電線IV1.25平方ミリ(黄)で配線する。
２ 全ての機器は組立て済み、①から25 については配線済みのものを持参する。
３ 部品番号②及び⑥～ 25 については、指定された端子台番号の上側に結線する。
４ 外部機器への配線は、指定された端子台番号の下側に結線する。

1535③に結線済み②②に結線済み

20254050①30325034（380）