JW シリーズ

三相サイリスタレギュレータ
JW シリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。
制御方式は、位相制御方式と分周制御方式の2方式があります。
位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。
6アーム制御による本格的な三相制御や設定通信ユニットからの設定によるきめ細かな制御を実現します。
上位との通信接続もでき、遠隔操作やデータモニタも可能です。

■特長●コンパクトな一体形構造■形

横幅の狭いスリムな構造で、高密度計装が可能です。

式JW □□□□□□□□□ 6＊1

弊社 JTシリーズと同一の取付けピッチを採用し、既設品の電源電圧
20：200V AC（200V ／ 220V ／ 240V）
40：400V AC（380V ／ 400V ／ 440V）
46：460V AC
48：480V AC
4X：400V AC 外部トランス仕様
99：その他＊2
定格電流010： 10A
150：150A020： 20A
200：200A
030： 30A
250：250A
050： 50A
300：300A
075： 75A
400：400A
100：100A
500：500A
制御方式
Ｖ：位相制御・電圧フィードバック方式／
分周制御方式
Ａ：位相制御・電流フィードバック方式／
分周制御方式
Ｗ：位相制御・電力フィードバック方式／
分周制御方式
Ｎ：位相制御・フィードバックなし／
分周制御方式
Ｚ：分周制御方式＊3
速断ヒューズ
Ｎ：なし
Ａ：内蔵＊4
設定通信ユニット
０：なし
１：本体取付け２：パネル取付け
３：本体取付け（通信付き）
４：パネル取付け（通信付き）＊5
CT 機能
０：外付け（なし）
１：内蔵

更新も容易です。
●設定通信ユニットを用意
現在の電圧値、電流値、電力値などの測定値表示、各パラメータの設定、運転の切替操作などが可能です。
各パラメータにより、細かな制御を実現します。
通信付機種では、RS-422AもしくはRS-485により、パソコンなどの上位通信を介して、データのモニタや各パラメータの設定ができます。
●断線警報と電流制限を標準搭載
ヒータ断線警報機能と電流制限機能を標準で搭載しています。
（ヒータ断線警報機能は SiC 系ヒータには適用できません。CT内蔵タイプを除き別途 CTが3個必要です。）●6アーム制御を標準採用
三相制御は3アーム制御が一般的ですが、制御性の向上を目指し、全機種に6アーム制御を採用しました。
6アーム制御は、トランス負荷の場合にその特性が顕著に現れ、制御性の向上、不平衡負荷への対応、高調波ノイズの低減などが期待できます。
●充実した保護機能を搭載
過電流時にはサイリスタのゲートオフ、負荷短絡・地絡時には速断ヒューズ溶断、放熱フィン過熱時にはサイリスタのゲートオフなどの充実した保護機能を搭載しています。
三相制御に便利な相順異常警報や欠相警報などの警報機能も搭載しています。
●外部トランス仕様を用意＊1

同期信号入力部（制御回路電源入力部）と主回路を分離し、別途端子を設けた仕様で、サージなどの異常電圧による破損＊2を軽減します。

＊3＊4＊51

外部トランス仕様を選択した場合、別途 4X 用外部トランスセット「SH-JWT40」が必要です
電源電圧「99」についてはお問い合せください
電源電圧が外部トランス仕様の場合、50A 以下は選択できません
定格電流 750A、1000A 用についてはお問い合わせください
速断ヒューズで定格電流が「010」または「020」の場合「A」は選択できません
設定通信ユニットで「パネル取付け」の場合、別途、専用ケーブル「SH-JUK3」3m、または「SH-JUK5」5m が必要です
CT 機能で定格電流が 100A 以上の場合「1」は選択できません
75A 以下でも CT 外付を希望する場合「0」を選択してください

PV-34-8

JW シリーズ■一般仕様
相数 ：三相定 格 電 圧 ：200V AC（200V／220V／240V スイッチにて選択）
400V AC（380V／400V／440V スイッチにて選択）
460V AC（固定）480V AC（固定）いずれか指定（主回路電源と制御回路電源は共通電源）＊ 400V 仕様に外部トランス仕様を用意
定 格 電 流 ：10A、20A、30A、50A、75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A いずれか指定＊定格電流 750A、1000A についてはお問い合せください
定 格 周 波 数 ：50／60Hz（自動選択）
許容電圧変動 ：定格電圧の±10％許容周波数変動 ：定格周波数の±2Hz
制 御 方 式 ：位相制御方式、分周制御方式
ア ー ム 数 ：6アーム
フィードバック方式 ：電圧、電流、電力フィードバック
制御入力信号 ：4〜20mA DC（入力抵抗は約100Ω）
1〜5V DC（入力抵抗は約50ｋΩ）
外部設定入力 ：ボリューム信号（10kΩを推奨）
外部接点入力 ：外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ（外部接点容量 1mA 5V DC 以上）
外部 CT 入力 ：定格電流に対し 0〜5A AC（3個のCTが必要）
出 力 範 囲 ：定格電圧の 0〜98％、定格電流の 0〜100％（負荷抵抗値に依存）
出 力 精 度 ：フィードバックなしの場合、定格電圧の±10％電圧フィードバックの場合、定格電圧の±3％（定格電圧±10％、負荷抵抗1〜10倍以内変動時）
電流フィードバックの場合、定格電流の± 3％（定格電圧±10％、負荷抵抗 1〜10倍以内変動時）
電力フィードバックの場合、定格電力の±３％（定格電圧± 10％、負荷抵抗 1 〜 3 倍以内変動時）
ただし定格の10〜90％の範囲における精度、CTの誤差分は含まず。基準動作条件にて
勾
配 ：出力範囲の0〜100％
エレベーション ：出力範囲の0〜100％
ソフトスタート ：約 1〜20秒
電 流 制 限 ：出力範囲の0〜100％
不 平 衡 調 整 ：約10％の範囲内で、出力値のバランス調整が可能
適 用 負 荷 ：抵抗負荷、誘導性負荷（誘導性負荷…位相制御方式、変圧器一次側制御、磁束密度 1.2 T 以下を推奨）
最小負荷電流 ：0.5A以上（定格電圧の98％出力時）
警 報 種 類 ：過電流警報（警報出力 AL1）
速断ヒューズ溶断警報（警報出力 AL1）
放熱フィン過熱警報（警報出力 AL1）
ヒータ断線警報（警報出力 AL2）
サイリスタ素子異常警報（警報出力 AL2）
不平衡警報（警報出力 AL2）
相順異常警報（警報出力 AL3）
欠相警報（警報出力 AL3）
周波数異常警報（警報出力 AL3）
運転異常警報警 報 出 力 数 ：3点（AL1、AL2、AL3）
警報出力 AL1、AL2…警報発生で出力 ON
AL3…警報発生で出力 OFF
警 報 出 力 ：メカリレー出力 a 接点
最大負荷 240V AC 1A、30V DC 1A
最小負荷 5V DC 10mA 以上
電気的寿命 10万回以上
接点保護素子 内蔵せず（別売で用意）
過電流保護機能 ：負荷短絡時に速断ヒューズ溶断
定格電流の約 120％で出力 0％（ゲートオフ）
電流制限機能により任意に上限出力値を設定可能
外部設定種類 ：勾配（AI1）、エレベーション（AI2）、電流制限（AI3）外部接点種類 ：運転状態（DI1…運転／停止）
制御方式（DI2…位相制御／分周制御）
設定方式（DI3…前面設定／外部設定）
PV-34-8

冷 却 方 式 ：定格電流 75A以下は自然空冷方式
定格電流 100A以上は強制空冷方式
使用温度範囲 ：−10〜55℃
ただし40℃以上は下記のディレーティング特性による
100
許80
容60
負荷40
電20流
0−10 0（％）

10203040
周囲温度（℃）

50 55 60

使用湿度範囲 ：30〜90％rh（ただし結露しないこと）
絶 縁 抵 抗 ：電源端子と保護導体端子間 500V DC、50MΩ以上
耐電圧 ：電源端子と保護導体端子間
2000V AC、1 分間（200V系）
2500V AC、1 分間（400V系）
ただし冷却ファンの耐電圧は 2000V AC
質
量 ：10A、20A …約5kg 150 〜 250A …約22kg
30A、50A …約8kg 300 〜 500A …約36kg
75A、100A …約13kg
ケース ：普通鋼鈑
色：グレー
取 付 方 法 ：パネル取付け使 用 条 件 ：基準動作条件…周囲温度範囲 23℃±2℃
周囲湿度範囲 55％±5％rh（ただし結露しないこと）
電源電圧 定格電圧±1％
電源周波数 定格周波数
正常動作 条件…周囲温度範囲 −10〜55℃
周囲湿度範囲 30〜90％rh（ただし結露しないこと）
電源電圧 定格電圧±10％電源周波数 定格周波数±2Hz（注）粉塵・異物（金属粉・切子・カーボン繊維・カーボン粉塵など）が多い環境では使用しないでください
カーボンヒータをご使用になる際は制御盤側で防塵対策を施してください

環 境 規 制：RoHS 環境規制規格：EN IEC63000 適合■設定通信ユニット
主な設定項目：運転状態（運転／停止）、制御方式（位相／分周）出力方式（自動／手動）、警報出力（ON／OFF）
手動出力値、フィードバック制御方式
勾配、エレベーション、ソフトスタート
SV上限、SV下限、ヒータ断線警報（ON／OFF）
ヒータ断線警報断線率、ヒータ断線警報検出時間
電流制限（ON／OFF）、電流制限値
不平衡警報（ON／OFF）、不平衡警報不平衡率
通信プロトコル、通信アドレス、通信伝送速度
通信キャラクタ、パルス周期、スケーリングなど
測 定 値 表 示：電流値、電圧値、電力値、負荷抵抗値など
エ ラ ー 表 示：エラー表示、警報発生表示
通 信 種 類：RS-422A、RS-485
通 信 方 式：半二重調歩同期方式
通信プロトコル：MODBUS（RTU／ASCII）
通信伝送速度：19200bps、9600bps
使用温度範囲：−10〜55℃
使用湿度範囲：30〜90％rh（ただし結露しないこと）
電源：本体から供給
質量：約50ｇ
ケース：難燃性ポリカーボネート
色：グレー
取 付 方 法：本体取付けまたはパネル取付け
ただしパネル取付けの場合、別売の専用ケーブルが必要です2

■前面設定部■設定端子部●前面設定部の拡大図

123456789101112131415SET
EV1EV2EV3EV4EV5EV612345616U（U-V）
V（V-W）
W（W-U）

No.
123456789101112131415161718192021222324252627282930

SW1SW2789SET−＋−＋−＋GAIN
VW●トリマによる設定項目
トリマNo.
SET１
SET２
SET３
SET４
SET５
SET６
SET７
SET８
SET９＊1

設 定 項 目勾配（0〜100％）
エレベーション（0〜100％）
ソフトスタート（約1〜20秒）
電流制限（0〜100％）
ヒータ断線率（10〜100％）
不平衡率（1〜40％）
不平衡調整＊1（ゲイン）：点孤角の約±40％
不平衡調整＊1（Ｖ相） ：ゲインに対して点孤角の約±40％
不平衡調整＊1（Ｗ相） ：ゲインに対して点孤角の約±40％

実出力の調整範囲ではありません。条件により異なりますが、実出力の調整範囲は約 10％です。

● SW1 による設定項目
ビットNo.
設 定 項 目
1
電流制限のON/OFF。
ONで動作
2
ヒータ断線警報のON/OFF。ONで動作
3
ヒータ断線警報の初期抵抗値の記憶。ONで記憶
4
不平衡警報のON/OFF。
ONで動作
5
警報出力のON/OFF。
ONで出力OFF6
フィードバック制御のON/OFF。ONでFB制御OFF
7
不平衡調整のON/OFF。
ONで動作
8（未使用）

18192021222324252627282930

端 子 機 能外部設定入力コモン（AI com）
外部設定入力基準電圧（AI V-ref）
外部設定入力 1（AI1）
外部設定入力 2（AI2）
外部設定入力 3（AI3）外部接点入力コモン（DI com）
外部接点入力 1（DI1）外部接点入力 2（DI2）外部接点入力 3（DI3）
N・C（未使用）
N・C（未使用）
N・C（未使用）警報出力 1（AL1）
警報出力 2（AL2）
警報出力 3（AL3）
制御入力信号（＋）
制御入力信号選択（mA ／ V）
制御入力信号（−）
制御信号出力（OUT）
制御信号入力（IN）
CT・U（K）
CT・U（L）
CT・V（K）
CT・V（L）
CT・W（K）
CT・W（L）
N・C（未使用）警報出力 1（AL1）
警報出力 2（AL2）
警報出力 3（AL3）■主回路結線例
設定端子部
21 ○
22 ○
23 ○
24 ○
25 ○
26
○
＊1 速断ヒューズ

K L

主回路端子部R● SW2 による設定項目
ビットNo.
1
2
34567817S

設 定 項 目外部接点入力1（運転／停止）の論理切替
外部接点入力2（位相／分周）の論理切替
外部接点入力3（前面／外部）の論理切替
外部設定入力の個別選択（勾配）外部設定入力の個別選択（エレベーション）
外部設定入力の個別選択（電流制限）
ONON
OFFOFF
電源電圧のON
OFFONOFF選択
220V
200V （未使用）
200V系 240V
電源 400V系（未使用） 440V
400V
380V
460V （未使用）
（未使用）
（未使用）
電圧 460V
480V
480V （未使用）
（未使用）
（未使用）

T

＊3

U1

U2

V1V2

W1W2K

K L ＊2 CT

K L
LK

L
K

負荷L

○
保護導体（接地）

＊1
＊2
＊3
＊4
＊5
＊6

3

速断ヒューズ付でない場合は、システム保護のために必ず外部に速断ヒューズを接続してください
CT 内蔵でない場合は、必要に応じて外部に CT を接続してください
電源に重畳するサージなどの異常電圧から保護するため、避雷器やスパークキラーを接続してください
トランス負荷の場合、ダミー抵抗を接続してください
各相 0.5A 以上の電源が流れるような負荷を接続してください
異常時にシステムから電源を切り離せるようマグネットコンダクタを接続し、最終製品側でフェールセーフ設計を施してください本器には電源スイッチがありません。供給する電源には定格にあったブレーカなどの過電流保護デバイスを接続してください

PV-34-8

JW シリーズ■設定端子結線例●制御入力信号のみ
電流信号（4〜20mA DC）
4〜20mA DC●手動設定器および自動／手動切換付き
電流信号（4〜20mA DC）
4〜20mA DC●勾配設定器付き（制御入力信号を使った勾配）
電流信号（4〜20mA DC）
4〜20mA DC

1616＋16＋−17−17−

17調節計

18調節計

18調節計

1819手動設定器

2勾配設定器＋203219AUTO

20MAN

11電圧信号（1〜5V DC）
1〜5V DC＋●手動設定器のみ

17調節計

19202011●勾配設定器付き（外部設定入力を使った勾配）
電流信号（4〜20mA DC）

手動設定器

18192VL-JAL（10kΩ）

VL-JAL（10kΩ）

16−

332220＋11−17調節計

18VL-JAL（10kΩ）

4〜20mA DC

161920電圧出力器
0〜2.5Vが0〜100％に相当＋3−1（PLCなど）●エレベーション設定器付き電流信号（4〜20mA DC）
4〜20mA DC●手動設定器と勾配設定器および自動／手動切換付き電流信号（4〜20mA DC）
4〜20mA DC＊複数台の JW に接続する場合には電圧出力器の出力が絶縁されている必要があります
1 台の電圧出力器の出力を、複数台の JW に並列で接続することはできません

16＋−

17−

17●出力指示計付設定器

調節計

18調節計

18（分周制御方式には使用できません）＋222411193203電流信号（4〜20mA DC）

勾配設定器

19エレベーション

161AUTO

1手動設定器

17調節計

18出力指示計付設定器

13勾配設定（10kΩ）

222316−MAN

VL-JAL（10kΩ）

VL-JAL（10kΩ）

4〜20mA DC＋

207194202112AUTO

1MAN

VL-JAL（10kΩ）
1手動設定（2kΩ）

23出力指示計V2V2U2U2

VL-JAM□N■外部トランス仕様接続用端子結線例●複数台の運転
電流信号（4〜20mA DC）

外部降圧同期トランス
ブレーカ
外部トランス接続用端子部
設定端子部
uU
Rv
V
21 22 23 24 25 26S

4〜20mA DC＋161616−1718171817191919速断
三相 ブレーカ ヒューズ
電源

202020R

U1U2SV1V2TW1調節計18Ww○○○○○○

T

440V/220V

K LK L

K LCT

主回路端子部
避雷器

KLKL

負荷電圧信号（1〜5V DC）
1〜5V DC
161616−171717調節計

181818191919202020＋PV-34-8W2K

L○
保護導体（接地）＊1 外部降圧同期トランスは別売となります＊2 サージから主回路部を保護するため、主回路の電源線間に必ず避雷器を接続してください。避雷器は別売となります＊3 外部降圧同期トランスを保護するため、供給する電源には定格にあったブレーカなどの過電流保護デバイスを接続してください

4■外形寸法● 30A、50A
3018φ9φ

1212φ918φ● 10A、20A
設定端子M3300

280

U1U2V1V2W1W2

保護導体端子 M4U228V133V228200

W1 W2332894.5131001513U1

保護導体端子 M4190325300325

設定端子M3主回路端子 M4200

主回路端子 M5

● 150A、200A、250A
210φ30φφ18309260129φ12● 75A、100A18※1外部トランス接続用端子 M4325270※1外部トランス接続用端子 M4300300

設定端子M3325280

設定端子 M3

保護導体端子 M4

U128565628

V1V2W2

W125191328U2

W1 W2

V2

V1110.570220288677067＊13113U215

U170420主回路端子 M6主回路端子 M10

保護導体端子 M4＊ 250A タイプは 141●設定通信ユニット
9φ503.51146

本体接続用コネクタ

3026012● 300A、400A、500A

24090104

設定端子 M39818φ2-φ3.5495470440※1外部トランス接続用端子 M4（7） （3）保護導体端子 M4＊M12主回路端子U2V1V2W1W213652525U1単位：mm1070673733675070154＊ 500A タイプは M16240420※ 1 外部トランス仕様に限り、外部トランス接続用端子（同期信号端子）が付属※ 2 設定端子、外部トランス接続用端子はカバー内部に収納

■発熱量
定格電流
10A
20A
30A
50A
75A
100A

最大発熱量
40W
90W
140W
180W
260W
380W

定格電流
150A
200A
250A
300A
400A
500A

最大発熱量
500W
790W
920W
1100W
1530W
1980W

5PV-34-8

■アクセサリ●手動設定器形●速断ヒューズ（内蔵交換用）式

仕様
勾配設定用などの単機能タイプ
可変抵抗値：10k Ω
指示計、勾配設定、手動設定、切替スイッチの一体形タイプ
可変抵抗値：10k Ω（勾配設定）
2k Ω（手動設定）
位相制御用

VL-JAL
VL-JAM □ N
2：電圧指示計（0 〜 250V）
4：電圧指示計（0 〜 500V）

30A
50A
75A
100A
150A
200A
250A
300A
400A
500A

M9P0.75

φ622φ26● VL-JAL
2.5

400V 系
660GH- 50S
660GH- 80S
660GH-100S
660GH-160S
660GH-200S
660GH-315S
660GH-350S
660GH-450S
660GH-630S
660GH-710S

φ3.5●外付用速断ヒューズユニット

4812MAX30

MAX17式＊日之出電機殿製

25

M4×6
取付穴寸法

102060

12φ31

MAX R26φ614
いもねじ形
200V 系
250GH- 50S
250GH- 75S
250GH-100S
250GH-160S
250GH-200S
250GH-315S250GH-350S
250GH-450S
250GHW630S
250GHW710S

定格電流定格電流
10A20A

φ10● VL-JAM □ N
取付金具
パネルカット＊ 200V、400V 共用

91 +10OUTPUT SETTING UNIT

形 式
FU-J015T
FU-J030T● FU-J015T、FU-J030T
96110

MIN．
MAX．
MANUAL

73566

91 +10GAIN

OUTPUT

14MIN．
MAX．
AUTO

10 〜 200A 用
69.578

K

37.5

形 式
SH-JWT40508557＊ 400VAC 外部トランス仕様に 1セット / 台必要です＊トランス：北川電機殿製＊避雷器：エムシステム技研殿製

250 〜 400A 用
73
M5 ねじ

68.5

●外部トランス145

φ32870508557.56●避雷器

86.56040125

圧着端子接続口 5（30）M5 ねじ

DINレール

14・k・jエレメント部

φ5059

単位：mm35.4100（1.5）DINレール（35mm幅）
取付の場合
4557

●受電ボード用ヒューズ

2-M5

仕 様
75 〜 500A 用（3本入り）

グリップ
（3）

形 式
500SF-04

ベース部

885979069●パネル取付形設定通信ユニット専用ケーブル（1） 警報出力用コネクタ形端子台

49.5

2.3

100

形 式
CX-CR1CX-CR271K100L

500A 用形 式
SH-JUK3
SH-JUK566-M5

仕 様・外部降圧同期トランス・避雷器（3個）

870

85.5

ケーブル長さ3m5m

L

φ23●リレー用接点保護素子
接点対象
軽負荷用
重負荷用

90● 4X 用外部トランスセット＊二次側出力電流 5 A
3 個 / 台必要です

M5 ねじ

62.52.3

貫通数105522111111
184.5

形式
CW-5L-100/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
CW-5L-100/5A
CW-5L-150/5A
CW-5L-200/5A
CW-5L-250/5A
CW-5L-300/5A
CW-5L-400/5A
CW-5L-500/5A

5.5(110)

41.5

定格電流
10A
20A
30A
50A
75A
100A
150A
200A
250A
300A
400A
500A

20(19)

2.396● CT（外付変流器）

76

VL-JAM

185165（1）＊日之出電機殿製＊プリント基板保護用のヒューズです
10 〜 50A には搭載されていません
URL : https://www.chino.co.jp/PV-34-8

営業所： 札仙新水高大幌台
潟
戸崎
宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意名古屋
大 津
大 阪岡 山
広 島
高 松

福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本 P S シートの記載内容は 2021 年 8月現在のものです。

6

発行 2021.8

PDF
初版 2005.2