Ausschreibungstext
EC-Radialventilatoren - RadiPac
Baugröße 250 bis 1000
Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten hohlprofilierten
Hochleistungs-Radiallaufrädern mit Umlaufdiffusor, aufgebaut auf einen GreenTech ECAußenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.
Laufrad aus Aluminium gefertigt, mit 5 rückwärts gekrümmten, durchgehend geschweißten hohlprofilierten
Schaufeln; Laufrad der Baugröße 250 und 280 aus Kunststoff; strömungsoptimierte Einströmdüse aus verzinktem
Stahlblech mit Druckmessstutzen.
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 21940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 gewuchtet (AbMotorbaugröße 200 auf Wuchtgüte G 4.0).
GreenTech EC-Außenläufermotoren erreichen bzw. übertreffen die Wirkungsgradvorgaben gemäß derEffizienzklasse IE5 (IEC TS 60034-30-2:2016), Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie
Kugellager mit Langzeitschmierung, theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden.
Wirkungsgrad des integrierten EC-Motors gleichwertig zu IE5 gemäß IEC/TS 60034-30-2 (Rotating electricalmachines – Part 302: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-Code) (IEC/TS 60034-30-2:2016)).
Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung, Breitspannungseingang 1~200-277 V, 50/60 Hz bzw. 3~380-480 V,
50/60 Hz. Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar. Integrierte
Elektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100-% drehzahlsteuerbar; Alle Ventilatoren verfügen über eine
RS485/MODBUS RTU Schnittstelle, keine Installation mit geschirmten Leitungen notwendig. Alle 1~ Typenverfügen über einen integrierten Aktiv PFC (Power Factor Correction) zur Verminderung von störenden
Oberschwingungsanteilen. Klemmkasten aus Aluminium/Kunststoff mit einfach zugänglichem Anschlussbereich,umweltbeständigen Kabelverschraubungen bzw. mit herausgeführten Anschlusskabeln (Baugröße 250 bis 280).
Version zur Wandmontage
Tragspinnenkonstruktion, Baugrößen 250 bis 560 und 630 bis 800 mit 150er Motor als einbaufertige, zur
Wandmontage bestimmte Tragspinnenkonstruktion. Tragspinnenkonstruktion aus gebogenem Rundstahl bzw.
Rundrohr geschweißt und schwarz beschichtet. Montageplatte und Einströmdüse aus sendzimirverzinktem
Stahlblech hergestellt.
Version zur Bodenmontage
Würfelkonstruktion, Baugrößen 630 bis 1000 Ab Motor Baugröße 200 als einbaufertige, ausschließlich zur
Bodenaufstellung konzipierten Würfelkonstruktion. Streben aus extrudierten Aluminiumprofilen verbunden mit
Druckguß Verbindungsecken, Düsenplatte und Einströmdüse aus sendzimirverzinktem Stahlblech,
Motormontageplatte aus beschichtetem Stahlblech. Diese Ausführung ist nicht für die Wandmontage geeignet.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen. Ventilator erfüllt die
erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen (spezifische Angaben siehejeweiliges Datenblatt). Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend
ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen auf reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend
DIN EN ISO 3745.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)
Blockierschutz
Phasenausfallerkennung
Sanftanlauf der Motoren
NetzunterspannungserkennungÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
KurzschlußschutzÄnderungen vorbehalten / Stand 2023-09-08
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext
EC-Radialventilatoren - RadiPacBaugröße 250 bis 1000
Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage
Vorleitgitter FlowGrid:
Auf Ventilator zugeschnittenes Vorleitgitter FlowGrid, zur Reduzierung montage- und anlagenbedingter
Geräuschentwicklung. Gitter aus hochwertigem Verbundwerkstoff in einem Teil, montagefertig und auchnachträglich zu montieren. Als offenes FlowGrid mit zusätzlichem Schutzgitter aus Stahl, schwarz
kunststoffbeschichtet, für RadiPac Baugröße 355 bis 630 geeignet für Berührungsschutz gemäß
EN ISO 13857.

Technische Daten:Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhung
stat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannung
Netzfrequenz
Nennstrom
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse Ventilator

qV
pfs
ηesn

PedSFP
UNfIN
LW A(A, in)
LpA(A, in)Tm__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __= ___________________________
m3/h= ___________________________
Pa= ___________________________%= ___________________________
min-1= EC-Motor= Drehzahlregelbar, 0-100%= IE5 (gleichwertig oder besser)= ___________________________
kW= ___________________________
kW/(m³/s)= ___________________________
V= 50 / 60
Hz= ___________________________A= IP54= _______ / LWA(A, out) = _______dB(A)= _______ / LpA(A, out) = _______dB(A)= ____________ bis ____________°C= ___________________________
kg

Produktfoto:

EC-Radialventilatoren –RadiPac
Tragspinnenkonstruktion
Baugröße 250 - 800

EC-Radialventilatoren RadiPac Würfelkonstruktion
Baugröße 630 - 1000

EC-Radialventilatoren RadiPac Würfelkonstruktion
Baugröße 710 - 800

Vorleitgitter - FlowGrid
Optional

Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2023-09-08
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com