令和 4 年 10 月 3 日
第 60 回技能五輪全国大会
電工職種 参加企業 各位
競技主査 職業能力開発総合大学校
清 水 洋 隆第 60 回技能五輪全国大会 電工職種
公表競技課題等に対する Q&A
１．公表課題に関するもの
照会事項１－１
競技課題において，ダクトの下端位置が制御盤ボックスの下面と揃っているが，箱面か，盤フタ面のどちらで揃えるべきでしょうか。また，箱面で揃えるとダクトエンドとコネクタが干渉してしまい，ダクトエンドが付かないため，ダクトエンドを少し切る等の加工をして取り付けることになってしまうのですがよろしいでしょうか。
回答１－１
ダクト下端の位置は指定しません。適切に施工できるよう，各自でダクトの下端の位置を決めてください。
照会事項１－２
競技課題において，組端子台(８P)への金属管の間隔指示(50mm)はあるのですが，端子台に対して中心振分け（25mm ずつ）等のズレ幅に指定はありますか。また，端子台への管端処理で，管端部分での電線高さ，管端とハーモニカ端子の端との間隔についての指示はありますか。
回答１－２
競技課題および競技規則で指示のない部分については，各自の判断で施工してください。ただし，金属管と電動機代用端子台との間においては，以下の通りとしてください。
管端部分を「ヘの字起こし」とし，電線高さが 25mm 以上となるようにすること。管端とハーモニカ端子の端との間隔を水平距離で 40mm 以下とすること。
照会事項１－３
競技課題において，曲げ半径の指定として「R200 で施工すること」とありますが R とは中心半径か内側半径のどちらでしょうか。また，PF22 を 90 度曲げする場合は仕上り外径の 6 倍以上になるように施工すればよいか，内側半径等の指定が入るのでしょうか。
回答１－３
R200 での施工を指示されている部分は，内側半径を 200mm としてください。PF22 の曲げ半径については，内側半径が PF 管の内径の 6 倍以上となるようにしてください。
照会事項１－４1

動力制御盤配置図の機器取付位置の寸法基準について，THR～TLR が取り付く DIN レールの中心なのか MCΔ の中心かどちらとすればよろしいでしょうか。
回答１－４
MCΔの中心としてください。
照会事項１－５
正面課題 200R で施工する合成樹脂管の縦墨がありません。
回答１－５
指定しませんので，選手の判断で施工してください。
照会事項１－６
動力制御盤の回路についてですが，動作としては文章通り動作すればいいのでしょうか？細かに条件があればご教授いただきたいです。
（タイマーの誤動作を防ぐためにタイマーへの導通を切るタイミングはあるのか，動作中に PB を押しても何も起こらないようにする，インターロックをとる etc・・・）
回答１－６
文章の通り動作すればよいこととします。なお，動力回路に関する記述に追加した部分がありますので，確認してください。
照会事項１－７
動力設備配線工事の３。表示灯（PL2,赤色）は電動機のサーマルリレー動作時とありますが，サーマルリレー動作時とあるが，過電流によりトリップしたことを意味しているのか？
回答１－７
その通りです。
照会事項１－８
動力設備配線工事の３。表示灯（PL2,赤色）と表示灯（PL4,赤色）とあるが，PL2 の赤は故障表示で PL4 の赤は運転表示となるが，故障表示 PL2 はオレンジ色ではないでしょうか？
回答１－８
課題の指示にしたがってください。
照会事項１－９
別紙 3 の電動機代用端子台の表記を旧表記 U・V・W，X・Y・Z ではなく，現行表記 U１・V１・W１，U２・V２・W2 とすべきではないか。
回答１－９
U１・V１・W１，U２・V２・W2 の表記に修正しました。
照会事項１－１０
シーケンス制御における，表示灯（PL4。赤）が点灯する”電動機（M)が運転している時”とはデルタ2

切替時間も含みますか。
回答１－１０含みます。
照会事項１－１１
正面課題の中央付近にある，カチコネ露出スイッチボックス(No。32)の右側からの合成樹脂管を 120Rで施工し立ち上げを加工すると，サドルの取り付けが立ち上げもしくは曲がり部分に干渉してしまいます。考慮していただけますでしょうか。
回答１－１１
ボックスの位置を左に移動させることとします。具体的寸法については，修正した課題図面を参考にしてください。

２．材料・器具に関するもの
照会事項２－１
材料表の持参材料「165。端子台用カバー」の⾧さについて，200mm の指定となっていますがレール端子の使用数が前回大会と同じに対して端子カバーの⾧さが 4mm ⾧くなっており，端子台よりはみ出す状態になっているため前回大会同様に 196mm にできないでしょうか。
回答２－１
196mm としてください。
照会事項２－２
材料表の持参材料「171。172。押しボタンスイッチ」について，黄色のレバーストッパが付いていますが説明書きには「おすすめ」とありロックを忘れなければ装着しなくても問題ないでしょうか。相当品で使用したものにはない機構であり，作業性に差が生まれるのではないかと考えます。
回答２－２
レバーストッパを装着しなくてもよいこととします。
照会事項２－３
持参材料として電磁接触器用補助接点が３個ありますが，使用しない場合でも取り付けたほうがよろしいのでしょうか。
回答２－３
取り付けてください。
照会事項２－４
別紙１に図示されている高容量引っ掛けコンセントについて，型番とは異なるコンセントの図になっております。
回答２－４3

別紙 1 を修正しました。
照会事項２－５
持参材料のコントロールボックスに接地をとるためのゴムブッシングは付属品か追加で支給するのでしょうか？
回答２－５
非公表部分の材料については，競技前日に配布される材料表で確認してください。
照会事項２－６
材料表で，番号 11，12 の「スイッチハンドル」にメーカー名（パナソニック）が入っていない。番号159 の「電磁接触器」にメーカー名（富士電機）が入っていない。番号 25「ボックスコネクタ」の型番は「DS2192」ではなく「DS02192」である。番号 18「コンセントプレート」の型番は「WN9513K」ではなく「WN9613K」では？
回答２－６
材料表を修正しました。コンセントプレートの型番は「WN9513K」で間違いありません。
照会事項２－７
ガストーチ缶 200ｇ×2 が規則とありますが，※会場によって制限があるとあるが 250ｇ×2 でも問題ないでしょか？
回答２－７200g 入りのボンベを使用してください。
照会事項２－８金属管のサドル数量は不足ではないか？
回答２－８
材料表に示された数量で施工してください。
照会事項２－９
動力設備配線工事に使用する表示灯は，埋込用パイロットランプ（200V：パナソニック）を使用するのでしょうか。その他のランプを使用するのであれば事前に公表していただけないでしょうか。
回答２－９
非公表部分についての質問には回答できません。
照会事項２－１０
マサル工業エムケーダクト用平形マガリの製品精度にバラつきがあるのですが，この部分の採点はどうなりますか。
回答２－１０
実際のばらつきを確認し，不公平にならないように採点します。
4照会事項２－１１
公表上部分の金属管同心円部分のアースをまとめて施工してもよろしいでしょうか。
回答２－１１
構いません。

３．施工方法に関するもの
照会事項３－１
動力制御盤配置図の端子使用場所を使用せず外部からの配線を直接，配線用遮断器等の機器に配線してもかまわないでしょうか。（例：電源供給コンセントから配線用遮断器への配線等）
回答３－１
端子台を介して結線してください。
照会事項３－２
公表部分のダクトに取り付く埋込接地極付きコンセントの向きについて，別紙１に示されている向きと競技規則 5。1。8 に示される「器具の上側が斜め上を向く」という規則のどちらに従えばよろしいのでしょうか。
回答３－２
別紙 1 に示されたコンセントの上側が斜め上を向くように取り付けてください（別紙 1 に示されているのが上下正しく取り付けられた状態です。）。
照会事項３－３
全般の２。課題図面のタイトル及びイラスト用紙の取付け方法は，どのような方法ですか？
回答３－３
競技当日配布する用紙を，当日指示された方法で作業板に取り付けてください。
照会事項３－４
全般の３。ボックス内の電線相互の接続方法とは，リングスリーブ・差込コネクタだけですか？
回答３－４
その通りです。
照会事項３－５
動力設備配線の制御回路の配線取りは，MCCB の L1・L2・L3 の指定はあるのか？選手本人がシーケンス図を作図した際に，選手自身で L1・L2・L3 の制御回路の配線取りを決めてよいのか？
回答３－５
L1 および L2 から取ってください。
5照会事項３－６
施工では，S 字曲げ加工とへの字曲げ（管端起こし）加工で減点はあるのか？
回答３－６
あり得ます。
照会事項３－７
ダクト側面のアクセス高さは選手任意で施工するが，低すぎると減点になるのか？
回答３－７
適切な施工であれば減点になることはありません。
照会事項３－８
接続箱（J）の穴開けも選手任意で施工するが，左右の穴の位置の指定がないので，対称にならずとも減点にならないのか？
回答３－８
減点にはなりません。ただし，体裁採点での評価が下がる可能性があります。
照会事項３－９
障害物図は，支給品となっていますが，取付方法は？
回答３－９
競技当日に支給されたものを，当日の指示にしたがって取り付けてください。
照会事項３－１０
PLC の配置・配線は持参前に施工して持参となり採点に影響がないとあるが，体裁採点での評価は，外部入力線だけが採点対象でしょうか？
回答３－１０
体裁採点を含め，小型 PLC 制御盤用ボックス内の採点は外部配線のみです。
照会事項３－１１
CVV ケーブルなど入力線がある場合，端子台接続は，Y 端子以外で棒端子を使用してもよいのか？
回答３－１１
現時点で，圧着端子として使用するのは R 形および Y 形のみです。棒端子は使用しないでください。
照会事項３－１２
電線管・合成樹脂管の施工時の印は極力消すとありますが，メーカー表記印字部分が正面に出ても採点に影響はないのか？又，準備段階で金属管のメーカー表記印字部分は消してもよいか？
回答３－１２
メーカー表記印字部が正面に出ても構いませんし，消す必要もありません。また，準備段階での作業はしてはいけません。
6照会事項３－１３
小型 PLC 制御盤内部配線図 PB1～PB6 の接続図は，電灯・コンセント回路と考えると黒を使用してスイッチの帰り線は，指定されたケーブル以外赤を使用する事でよいか？
回答３－１３
その通りです。
照会事項３－１４
動力制御盤配置図の端子台 20P の使用について，接地 2P＋電源 3P＋表示灯 5P＋押しボタンスイッチ
3P＋電動機 6P を使用すると合計 19P となりますが，1P は予備と考えてよろしいでしょうか。
回答３－１４
課題で指示された通り端子台を使用した上で，余る端子がある場合は空き端子としてかまいません（競技規則 5。1。7）。
照会事項３－１２
正面から側面へ至る PF 管 22 がありますが，100V 回路と 200V 回路が同一管路に収まると考えてよいのでしょうか。
回答３－１２
非公表部分についての質問には回答できません。
照会事項３－１３
金属管 2 角度同心円に交点となる線がないので，現在，図面で大体の数値でおこなっております。図面に忠実に再現が出来ていればよろしいでしょうか。減点の対象になることはあるでしょうか。
回答３－１３
競技課題および競技規則で指示のない部分については，各自の判断で施工してください。
照会事項３－１４
今大会課題も非公表部分は空白部分すべてということか。
回答３－１４
その通りです。
照会事項３－１５
アース施工方法について明確にしてほしい。
回答３－１５
接地極付きコンセントの接地極および接地端子へは，制御盤用ボックス内の接地端子から，電線のみを介して接続してください。金属管，メタルモール，金属製ボックスなどの接地については，制御盤用ボックス内の接地端子に，電気的に確実に接続されていれば，電線でなくても構いません。
7

４．その他
照会事項４－１
作業板は縦張りでしょうか？
回答４－１
縦張りです。
照会事項４－２
動力設備配線工事のシーケンス図は，競技当日に配布されるのか？ 又，選手本人がシーケンス図を作図して提出する方法か？
回答４－２
展開接続図は配布しません。選手が作図したものの提出も求めません。
照会事項４－３
前日の材料確認時に，取付ビス等腰袋等に入れておいてよいのか？
回答４－３構いません。
照会事項４－４
課題左側面の競技当日発表分に小型 PLC 制御盤内部配線接続図にある PB5 と PB6 が配置されると想定されますが，PB1～4 と同じで埋込みスイッチハンドル（ワイド型）と考えてよいのか？フルカラース
イッチとなると終了時のスイッチは OFF 状態で終了でよいか？
回答４－４
公表されている部分以外のことは回答できません。スイッチ類は，原則として負荷がオフとなるようにして終了してください。詳しくは，競技規則５。５を参照してください。
照会事項４－５小型 PLC を RUN モードにして，作業時間の間に，別途配布するメモリカセットにデータを転送とあるが，転送する機器はどのような物か？
回答４－５
小型 PLC 本体にあるメモリカセット用のコネクタに直接接続して，データを転送してください。詳し
くは取扱説明書を参照してください。なお，メモリカセットは，競技当日に配布します。
照会事項４－６
市販品の工具であれば使用可能と伺っていますが，使用可能かどうか事前に確認を取る必要があるのか？
回答４－６
市販品であっても競技規則の表 1 に示すもの以外は使用できません。競技に使用してはいけない工具
8等を使用した場合，競技委員の判断で減点する，あるいは，当該工具を没収することもあり得ますので，使用の可否が不明の場合は，事前に競技委員に問い合わせてください。
照会事項４－７
競技中の休憩は個人個々に取ることで良いのか？
回答４－７
競技中の休憩は昼食の時だけです。特に規制はありません。
照会事項４－８
過去の課題によって外枠を描くことがあったが，今回は無いと考えてよいか？
回答４－８
外枠の線を描く必要はありません。
照会事項４－９
カテゴリー2 の公表はありますか。
回答４－９
今回はカテゴリー2 を設定しない予定です。
照会事項４－１０
採点基準はいつ公表されますか。
回答４－１０
第 2 回職種連絡会以降に公表する予定です。
照会事項４－１１
大会当日の参加各社への課題配布を午前中に配布していただけないでしょうか。
回答４－１１
課題は昼食後，競技を再開した後に配布します。
照会事項４－１２
トラック運搬の時間指定などはありますでしょうか。カメラの設置については昨年同様，無人でもよろしいでしょうか。
回答４－１２
中央職業能力開発協会に確認の上，連絡します。
照会事項４－１３
ビニール管の片側が動かないように金物に止める工夫をして良いのか？
回答４－１３
具体的にどのようなものを考えているか競技委員に伝え（写真を提示するなど），確認を取ってくださ9い。
照会事項４－１４
作業台には，ピットメジャー等貼り付けた物を用いて良いのか？
回答４－１４
構いません。
照会事項４－１５
作業台には，直角が分かる金物を付けた上で使用して良いのか？
回答４－１５
構いません。
（以上）

10